Méthode de calcul Th7BCE 2012 
899 10.25.3.3 Consommations en énergies finale et prima ire de chauffage 
10.25.3.3.1 Par générateur 
Les consommations totales par poste s’obtiennent pa r sommation des termes de chaque ligne de 
la matrice des consommations. 
g Sous forme de résultats mensuels : 
∑ ∑
∈ ==
mois h en gnr 
en cef gnr 
mch ef hQ C60 
10 ); 1 ( __ )(  
) . )(()(60 
10 ); 1 ( __ en ep 
mois h en gnr 
en cef gnr 
mch ep Coef hQ C∑ ∑
∈ ==  (1323) 
g Sous forme d’un résultat annuel total : 
∑
==12 
1__ _
mois gnr 
mch ef gnr 
ch ef C C  
∑
==12 
1__ _
mois gnr 
mch ep gnr 
ch ep C C  (1324) 
10.25.3.3.2 Par générateur et par groupe 
Ce résultat ne concerne que les générateurs thermod ynamiques ( id type gnr =503 à 509 ) et n’est 
exprimé que sous forme annuelle en énergie primaire  : 
∑∑
= ==8760 
160 
10 )(,
); 1 (,
_ ) ). ((
h en en ep gr gnr 
en cef gr gnr 
ch ep Coef hQ C  (1325) 
10.25.3.3.3 Par génération 
Les consommations totales par poste s’obtiennent pa r sommation des termes de chaque ligne de 
la matrice des consommations. 
g Sous forme de résultats mensuels : 
∑ ∑
∈ ==
mois h en gen 
en cef gen 
mch ef h Q C60 
10 ); 1 ( __)(  
) . )( ()(60 
10 ); 1 ( __ en ep 
mois h en gen 
en cef gen 
mch ep Coef h Q C∑ ∑
∈ ==  
 (1326) 
g Sous forme d’un résultat annuel total : 
∑
==12 
1__ _
mois gen 
mch ef gen 
ch ef C C 
∑
==12 
1__ _
mois gen 
mch ep gen 
ch ep C C  (1327) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
900 10.25.3.3.4 Par génération et par groupe 
Les consommations totales par poste s’obtiennent pa r sommation des termes de chaque ligne de 
la matrice des consommations. 
g Sous forme de résultats mensuels : 
∑ ∑
∈ ==
mois h en gr gen 
en cef gr gen 
mch ef h Q C60 
10 ,
); 1 (,
__)(  
) . )( ()(60 
10 ,
); 1 (,
__ en ep 
mois h en gr gen 
en cef gr gen 
mch ep Coef h Q C∑ ∑
∈ ==  
 (1328) 
g Sous forme d’un résultat annuel total : 
∑
==12 
1,
__,
_
mois gr gen 
mch ef gr gen 
ch ef C C 
∑
==12 
1,
__,
_
mois gr gen 
mch ep gr gen 
ch ep C C  (1329) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
901 10.25.3.4 Consommations en énergies finale et prima ire de refroidissement  
10.25.3.4.1 Par générateur 
Les consommations totales par poste s’obtiennent pa r sommation des termes de chaque ligne de 
la matrice des consommations. 
g Sous forme de résultats mensuels : 
∑ ∑
∈ ==
mois h en gnr 
en cef gnr 
mfr ef hQ C60 
10 ); 2 ( __ )(  
) . )(()(60 
10 ); 2 ( __ en ep 
mois h en gnr 
en cef gnr 
mfr ep Coef hQ C∑ ∑
∈ ==  
 (1330) 
g Sous forme d’un résultat annuel total : 
∑
==12 
1__ _
mois gnr 
mfr ef gnr 
fr ef C C  
∑
==12 
1__ _
mois gnr 
mfr ep gnr 
fr ep C C  (1331) 
10.25.3.4.2 Par générateur et par groupe 
Ce résultat ne concerne que les générateurs thermod ynamiques ( id type gnr =503 à 509 ) et n’est 
exprimé que sous forme annuelle en énergie primaire  : 
∑∑
= ==8760 
160 
10 )(,
); 2 (,
_ ) ). ((
h en en ep gr gnr 
en cef gr gnr 
fr ep Coef hQ C  (1332) 
10.25.3.4.3 Par génération 
g Sous forme de résultats mensuels : 
∑ ∑
∈ ==
mois h en gen 
en cef gen 
mfr ef hQ C60 
10 ); 2 ( __ )(  
) . )(()(60 
10 ); 2 ( __ en ep 
mois h en gen 
en cef gen 
mfr ep Coef hQ C∑ ∑
∈ ==  
 (1333) 
g Sous forme d’un résultat annuel total : 
∑
==12 
1__ _
mois gen 
mfr ef gen 
fr ef C C  
∑
==12 
1__ _
mois gen 
mfr ep gen 
fr ep C C  (1334) 
10.25.3.4.4 Par génération et par groupe 
g Sous forme de résultats mensuels : 
∑ ∑
∈ ==
mois h en gr gen 
en cef gr gen 
mfr ef h Q C60 
10 ,
); 2 (,
__)(  
) . )( ()(60 
10 ,
); 2 (,
__ en ep 
mois h en gr gen 
en cef gr gen 
mfr ep Coef h Q C∑ ∑
∈ ==  (1335) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
902 g Sous forme d’un résultat annuel total : 
∑
==12 
1,
__,
_
mois gr gen 
mfr ef gr gen 
fr ef C C 
∑
==12 
1,
__,
_
mois gr gen 
mfr ep gr gen 
fr ep C C  (1336) 
10.25.3.5 Consommations en énergies finale et prima ire de production d’ECS  
10.25.3.5.1 Par générateur 
Les consommations totales par poste s’obtiennent pa r sommation des termes de chaque ligne de 
la matrice des consommations. 
g Sous forme de résultats mensuels : 
∑ ∑
∈ ==
mois h en gnr 
en cef gnr 
mecs ef hQ C60 
10 ); 3 ( __ )(  
) . )(()(60 
10 ); 3 ( __ en ep 
mois h en gnr 
en cef gnr 
mecs ep Coef hQ C∑ ∑
∈ ==  
 (1337) 
g Sous forme d’un résultat annuel total : 
∑
==12 
1__ _
mois gnr 
mecs ef gnr 
ecs ef C C  
∑
==12 
1__ _
mois gnr 
mecs ep gnr 
ecs ep C C  (1338) 
10.25.3.5.2 Par générateur et par groupe 
Ce résultat ne concerne que les générateurs thermod ynamiques ( id type gnr =503 à 509 ) et n’est 
exprimé que sous forme annuelle en énergie primaire  : 
∑∑
= ==8760 
160 
10 )(,
); 3 (,
_ ) ). ((
h en en ep gr gnr 
en cef gr gnr 
ecs ep Coef hQ C  (1339) 
10.25.3.5.3 Par génération 
g Sous forme de résultats mensuels : 
∑ ∑
∈ ==
mois h en gen 
en cef gen 
mecs ef hQ C60 
10 ); 3 ( __ )(  
) . )( ()(60 
10 ); 3 (_ __ en ep 
mois h en gen 
en ch cef gen 
mecs ep Coef h Q C∑ ∑
∈ ==  
 (1340) 
g Sous forme d’un résultat annuel total : 
∑
==12 
1__ _
mois gen 
mecs ef gen 
ecs ef C C  
∑
==12 
1__ _
mois gen 
mecs ep gen 
ecs ep C C  (1341) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
903 10.25.3.5.4 Par génération et par groupe 
g Sous forme de résultats mensuels : 
∑ ∑
∈ ==
mois h en gr gen 
en cef gr gen 
mecs ef hQ C60 
10 ,
); 3 (,
__ )(  
) . )( ()(60 
10 ,
); 3 (_,
__ en ep 
mois h en gr gen 
en ch cef gr gen 
mecs ep Coef h Q C∑ ∑
∈ ==  
 (1342) 
g Sous forme d’un résultat annuel total : 
∑
==12 
1,
__,
_
mois gr gen 
mecs ef gr gen 
ecs ef C C  
∑
==12 
1,
__,
_
mois gr gen 
mecs ep gr gen 
ecs ep C C  (1343) 
10.25.3.6 Production d’électricité (cogénération) 
10.25.3.6.1 Par générateur 
g Sous forme de résultats mensuels : 
∑
∈=
mois hgnr 
prelec gnr 
mprelec ef hQ E )(__   
)50 ( _ __ .ep gnr 
prelec ef gnr 
mprelec ep Coef E E =  
 (1344) 
g Sous forme de résultats annuels : 

==∑
=
)50 ( _ _12 
1__ _
.ep gnr 
prelec ef gnr 
prelec ep mois gnr 
mprelec ef gnr 
prelec ef 
Coef E EE E
 (1345) 
10.25.3.6.2 Par génération 
g Sous forme de résultats mensuels : 

==∑
∈
)50 ( __ ____ __
.ep gen 
mprelec ef gen 
mprelec ep gen gnr gnr 
mprelec ef gen 
mprelec ef 
Coef E EE E
 (1346) 
g Sous forme de résultats annuels : 

==∑
∈
)50 ( _ ___ _
.ep gen 
prelec ef gen 
prelec ep gen gnr gnr 
mprelec ef gen 
prelec ef 
Coef E EE E
 (1347) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
904  
10.25.3.6.3 Par génération et par groupe 

==∑
=
)50 (,
_,
_8760 
1,
_,
_
.)(
ep gr gen 
prelec ef gr gen 
prelec ep hgr gen 
prelec ef gr gen 
prelec ef 
Coef E Eh Q E
 (1348) 
10.25.3.7 Bilan de l’énergie solaire et électrique des boucles solaires par génération et 
par groupe 
Afin de déterminer la part d’énergie renouvelable d e chaque bâtiment, on calcule pour chaque 
génération les énergies solaires et électriques des  boucles solaires. On les répartie ensuite au 
prorata des besoins des différents groupes desservi s. Les ratios utilisés (chauffage, ECS ou 
chauffage et ECS) sont fonction du id fousto  du système de stockage comprenant la boucle solaire  : 



++ =++ =
∑∑ ∑∑∑ ∑
=∈=∈
=∈=∈=∈
=∈
4__,3__,
_
1__,
_,
__4__,3__,
_
1__,
_,
__
)(). ()(). ( )(). ()(). ()(). ( )(). (
sto fou id gen BS BS 
pgr gen 
prelec sto fou id gen BS BS 
pgr gen 
ecs bes 
sto fou id gen BS BS 
pgr gen 
ch bes gr gen 
tot aux ep sto fou id gen BS BS 
sol gr gen 
prelec sto fou id gen BS BS 
sol gr gen 
ecs bes 
sto fou id gen BS BS 
sol gr gen 
ch bes gr gen 
tot sol ep 
hPhRat hPh Rat hPh Rat EhQhRat hQh Rat hQh Rat E
 (1349) 
10.25.3.8 Sorties complémentaires par générateur 
10.25.3.8.1 Nombre d’heures des générateurs à chaqu e taux de charge 
10.25.3.8.1.1 Pour les générateurs de chauffage  
Pour tous les générateurs appartenant à la collecti on des générateurs de chaud ( Id fonction  =1), le 
nombre d’heure du générateur à chaque taux de charg e, calculé à chaque pas de temps, 
s‘exprime alors de la manière suivante. 
Au premier pas de temps, toutes les variables ci-de ssous sont initialement nulles. 
Si 1)(≠jAut ch , 1__arg __arg + ←gnr 
ch HF ech gnr 
ch HF ech nbh nbh  
Sinon 
Si )( %0_arg hgnr 
ch ech τ= , 1_0_arg _0_arg + ←gnr 
ch ech gnr 
ch ech nbh nbh  
Si %10 )( %0_arg < ≤ hgnr 
ch ech τ , 1_10 _0_arg _10 _0_arg + ←gnr 
ch ech gnr 
ch ech nbh nbh  
Si %20 )( %10 _arg < ≤ hgnr 
ch ech τ , 1_20 _10 _arg _20 _10 _arg + ←gnr 
ch ech gnr 
ch ech nbh nbh  (1350) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
905 Si %30 )( %20 _arg < ≤ hgnr 
ch ech τ , 1_30 _20 _arg _30 _20 _arg + ←gnr 
ch ech gnr 
ch ech nbh nbh  
Si %40 )( %30 _arg < ≤ hgnr 
ch ech τ , 1_40 _30 _arg _40 _30 _arg + ←gnr 
ch ech gnr 
ch ech nbh nbh  
Si %50 )( %40 _arg < ≤ hgnr 
ch ech τ , 1_50 _40 _arg _50 _40 _arg + ←gnr 
ch ech gnr 
ch ech nbh nbh  
Si %60 )( %50 _arg < ≤ hgnr 
ch ech τ , 1_60 _50 _arg _60 _50 _arg + ←gnr 
ch ech gnr 
ch ech nbh nbh  
Si %70 )( %60 _arg < ≤ hgnr 
ch ech τ , 1_70 _60 _arg _70 _60 _arg + ←gnr 
ch ech gnr 
ch ech nbh nbh  
Si %80 )( %70 _arg < ≤ hgnr 
ch ech τ , 1_80 _70 _arg _80 _70 _arg + ←gnr 
ch ech gnr 
ch ech nbh nbh  
Si %90 )( %80 _arg < ≤ hgnr 
ch ech τ , 1_90 _80 _arg _90 _80 _arg + ←gnr 
ch ech gnr 
ch ech nbh nbh  
Si )( %90 _arg hgnr 
ch ech τ≤ , 1_100 _90 _arg _100 _90 _arg + ←gnr 
ch ech gnr 
ch ech nbh nbh  
Avec )(_arg hgnr 
ch ech τ =



= == ==
−−=
1 iet 5 id si 00 iet 5 id si )(4 id si 
1%100 * )(1 id si )(
a_refoidi fougen a_refoidi fougen arg fougen 
__ arg fougen arg 
hRRhh
gnr 
ech gnr 
ECS fonc gnr 
ECS fonc gnr 
ech gnr 
ech 
τττ
  
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
906 10.25.3.8.1.2 Pour les générateurs de refroidissemen t  
Pour tous les générateurs appartenant à la collecti on des générateurs de refroidissement (lorsque 
Id fonction  =2), le nombre d’heure du générateur à chaque taux  de charge, calculé à chaque pas de 
temps, s‘exprime alors de la manière suivante. 
Au début du premier pas de temps, toutes les variab les ci-dessous sont initialement nulles. 
Si 1)(≠jAut fr , 1__arg __arg + ←gnr 
fr HF ech gnr 
fr HF ech nbh nbh  
Sinon 
Si )( %0_arg hgnr 
fr ech τ= , 1_0_arg _0_arg + ←gnr 
fr ech gnr 
fr ech nbh nbh  
Si %10 )( %0_arg < ≤ hgnr 
fr ech τ , 1_10 _0_arg _10 _0_arg + ←gnr 
fr ech gnr 
fr ech nbh nbh  
Si %20 )( %10 _arg < ≤ hgnr 
fr ech τ , 1_20 _10 _arg _20 _10 _arg + ←gnr 
fr ech gnr 
fr ech nbh nbh  
Si %30 )( %20 _arg < ≤ hgnr 
fr ech τ , 1_30 _20 _arg _30 _20 _arg + ←gnr 
fr ech gnr 
fr ech nbh nbh  
Si %40 )( %30 _arg < ≤ hgnr 
fr ech τ , 1_40 _30 _arg _40 _30 _arg + ←gnr 
fr ech gnr 
fr ech nbh nbh  
Si %50 )( %40 _arg < ≤ hgnr 
fr ech τ , 1_50 _40 _arg _50 _40 _arg + ←gnr 
fr ech gnr 
fr ech nbh nbh  
Si %60 )( %50 _arg < ≤ hgnr 
fr ech τ , 1_60 _50 _arg _60 _50 _arg + ←gnr 
fr ech gnr 
fr ech nbh nbh  
Si %70 )( %60 _arg < ≤ hgnr 
fr ech τ , 1_70 _60 _arg _70 _60 _arg + ←gnr 
fr ech gnr 
fr ech nbh nbh  
Si %80 )( %70 _arg < ≤ hgnr 
fr ech τ , 1_80 _70 _arg _80 _70 _arg + ←gnr 
fr ech gnr 
fr ech nbh nbh  
Si %90 )( %80 _arg < ≤ hgnr 
fr ech τ , 1_90 _80 _arg _90 _80 _arg + ←gnr 
fr ech gnr 
fr ech nbh nbh  
Si )( %90 _arg hgnr 
fr ech τ≤ , 1_100 _90 _arg _100 _90 _arg + ←gnr 
fr ech gnr 
fr ech nbh nbh  (1351) 
Avec )(_arg hgnr 
fr ech τ =



= == ==
1 iet 5 id si )(0 iet 5 id si 02 id si )(
a_refoidi fougen arg a_refoidi fougen fougen arg 
hh
gnr 
ech gnr 
ech 
ττ
  
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
907 10.25.3.8.1.3 Pour les générateurs d’ECS  
Pour tous les générateurs appartenant à la collecti on des générateurs d’ECS (lorsque Id fonction  =3), 
le nombre d’heure du générateur à chaque taux de ch arge, calculé à chaque pas de temps, 
s‘exprime alors de la manière suivante. 
Au début du premier pas de temps, toutes les variab les ci-dessous sont initialement nulles. 
Si 1)(≠jId encl , 1__arg __arg + ←gnr 
ecs HF ech gnr 
ecs HF ech nbh nbh  
Sinon 
Si )( %0_arg hgnr 
ecs ech τ= , 1_0_arg _0_arg + ←gnr 
ecs ech gnr 
ecs ech nbh nbh  
Si %10 )( %0_arg < ≤ hgnr 
ecs ech τ , 1_10 _0_arg _10 _0_arg + ←gnr 
ecs ech gnr 
ecs ech nbh nbh  
Si %20 )( %10 _arg < ≤ hgnr 
ecs ech τ , 1_20 _10 _arg _20 _10 _arg + ←gnr 
ecs ech gnr 
ecs ech nbh nbh  
Si %30 )( %20 _arg < ≤ hgnr 
ecs ech τ , 1_30 _20 _arg _30 _20 _arg + ←gnr 
ecs ech gnr 
ecs ech nbh nbh  
Si %40 )( %30 _arg < ≤ hgnr 
ecs ech τ , 1_40 _30 _arg _40 _30 _arg + ←gnr 
ecs ech gnr 
ecs ech nbh nbh  
Si %50 )( %40 _arg < ≤ hgnr 
ecs ech τ , 1_50 _40 _arg _50 _40 _arg + ←gnr 
ecs ech gnr 
ecs ech nbh nbh  
Si %60 )( %50 _arg < ≤ hgnr 
ecs ech τ , 1_60 _50 _arg _60 _50 _arg + ←gnr 
ecs ech gnr 
ecs ech nbh nbh  
Si %70 )( %60 _arg < ≤ hgnr 
ecs ech τ , 1_70 _60 _arg _70 _60 _arg + ←gnr 
ecs ech gnr 
ecs ech nbh nbh  
Si %80 )( %70 _arg < ≤ hgnr 
ecs ech τ , 1_80 _70 _arg _80 _70 _arg + ←gnr 
ecs ech gnr 
ecs ech nbh nbh  
Si %90 )( %80 _arg < ≤ hgnr 
ecs ech τ , 1_90 _80 _arg _90 _80 _arg + ←gnr 
ecs ech gnr 
ecs ech nbh nbh  
Si )( %90 _arg hgnr 
ecs ech τ≤ , 1_100 _90 _arg _100 _90 _arg + ←gnr 
ecs ech gnr 
ecs ech nbh nbh  (1352) 
Avec )(_arg hgnr 
ecs ech τ =

==
4 id si 3 id si )(
fougen _fougen arg 
gnr 
ECS fonc gnr 
ech 
Rhτ 
10.25.3.8.2 Efficacités ou rendements annuels 
Le calcul des efficacités annuelles nécessitent de connaitre le total annuel d’énergie fourni par 
générateur et par poste : Méthode de calcul Th7BCE 2012 
908 


===
∑∑∑
===
8760 
1_ __8760 
1_ __8760 
1_ __
)()()(
hgnr 
ecs fou gnr 
ecs fou ef hgnr 
fr fou gnr 
fr fou ef hgnr 
ch fou gnr 
ch fou ef 
hQ EhQ EhQ E
 (1353) 



===
gnr 
ecs ef gnr 
ecs fou ef gnr 
an ecs eff gnr 
fr ef gnr 
fr fou ef gnr 
an fr eff gnr 
ch ef gnr 
ch fou ef gnr 
an ch eff 
CECECE
___
_____
_____
__
ηηη
 (1354) 
Note  : ces efficacités annuelles représentent le COP ou  l’EER pour les générateurs 
thermodynamiques, et le rendement pour les autres t ypes de générateurs. 
Pour les générateurs thermodynamiques, ces grandeur s sont exploitées dans la procédure de 
calcul des parts ENR, d’où la nécessité d’avoir une  efficacité par poste. 
10.25.3.8.3 Consommations d’auxiliaires annuelle et  mensuelle 
g Résultats mensuels : 

× ==∑
∈
)50 ( __ ____ )(
ep gnr 
maux ef gnr 
maux ep mois hgnr 
aux gnr 
maux ef 
Coef C ChW C
 (1355) 
g Résultats annuels : 

×==∑
=
)50 ( _ _12 
1__ _
ep gnr 
aux ef gnr 
aux ep mois gnr 
maux ef gnr 
aux ef 
Coef CCC C
 (1356) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
909 10.25.3.9 Consommations en énergie finale et primai re par type d’énergie  
10.25.3.9.1 Par générateurs 
Les consommations par type d’énergie et par générat ion s’expriment uniquement sous forme d’un 
résultat total annuel : 
( )∑∑
= ==8760 
03
1)10 ;( _ )(
h po gnr 
po cef gnr 
gaz ef hQ C (1357) 
( )∑∑
= ==8760 
03
1)20 ;( _ )(
h po gnr 
po cef gnr 
fod ef hQ C (1358) 
( )∑∑
= ==8760 
03
1)30 ;( _ )(
h po gnr 
po cef gnr 
cha ef h Q C (1359) 
( )∑∑
= ==8760 
03
1)40 ;( _ )(
h po gnr 
po cef gnr 
boi ef hQ C (1360) 
( )∑∑
= ==8760 
03
1)50 ;( _ )(
h po gnr 
po cef gnr 
ele ef hQ C (1361) 
( )∑∑
= ==8760 
03
1)60 ;( _ )(
h po gnr 
po cef gnr 
rdc ef h Q C (1362) 
gnr 
gaz ef ep gnr 
gaz ep C Coef C_ ) 1 ;10 ( _ × =  (1363) 
gnr 
fod ef ep gnr 
fod ep C Coef C_ ) 1 ;20 ( _ × =  (1364) 
gnr 
cha ef ep gnr 
cha ep C Coef C_ ) 1 ;30 ( _ × =  (1365) 
gnr 
boi ef ep gnr 
boi ep C Coef C_ ) 1 ;40 ( _ × =  (1366) 
gnr 
ele ef ep gnr 
ele ep C Coef C_ ) 1 ;50 ( _ × =  (1367) 
gnr 
rdc ef ep gnr 
rdc ep C Coef C_ ) 1 ;60 ( _ × =  (1368) 
10.25.3.9.2 Par génération 
Les consommations par type d’énergie et par générat ion s’expriment uniquement sous forme d’un 
résultat total annuel : 
( )∑∑
= ==8760 
03
1)10 ;( _)(
h po gen 
po cef gen 
gaz ef h Q C  (1369) 
( )∑∑
= ==8760 
03
1)20 ;( _)(
h po gen 
po cef gen 
fod ef h Q C  (1370) 
( )∑∑
= ==8760 
03
1)30 ;( _)(
h po gen 
po cef gen 
cha ef h Q C  (1371) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
910 ( )∑∑
= ==8760 
03
1)40 ;( _)(
h po gen 
po cef gen 
boi ef h Q C  (1372) 
( )∑∑
= ==8760 
03
1)50 ;( _)(
h po gen 
po cef gen 
ele ef h Q C  (1373) 
( )∑∑
= ==8760 
03
1)60 ;( _)(
h po gen 
po cef gen 
rdc ef h Q C  (1374) 
gen 
gaz ef ep gen 
gaz ep C Coef C_ ) 1 ;10 ( _ × =  (1375) 
gen 
fod ef ep gen 
fod ep C Coef C_ ) 1 ;20 ( _ × =  (1376) 
gen 
cha ef ep gen 
cha ep C Coef C_ ) 1 ;30 ( _ × =  (1377) 
gen 
boi ef ep gen 
boi ep C Coef C_ ) 1 ;40 ( _ × =  (1378) 
gen 
ele ef ep gen 
ele ep C Coef C_ ) 1 ;50 ( _ × =  (1379) 
gen 
rdc ef ep gen 
rdc ep C Coef C_ ) 1 ;60 ( _ × =  (1380) 
10.25.3.9.3 Par génération et par groupe 
Les consommations par type d’énergie et par générat ion, pour un groupe, s’expriment uniquement 
sous forme d’un résultat total annuel : 
( )∑∑
= ==3
18760 
0,
)10 ;(,
_)(
po hgr gen 
poste cef gr gen 
gaz ef h Q C  (1381) 
( )∑∑
= ==3
18760 
0,
)20 ;(,
_)(
po hgr gen 
poste cef gr gen 
fod ef h Q C  (1382) 
( )∑∑
= ==3
18760 
0,
)30 ;(,
_)(
po hgr gen 
poste cef gr gen 
cha ef h Q C  (1383) 
( )∑∑
= ==3
18760 
0,
)40 ;(,
_)(
po hgr gen 
poste cef gr gen 
boi ef h Q C  (1384) 
( )∑∑
= ==3
18760 
0,
)50 ;(,
_)(
po hgr gen 
poste cef gr gen 
ele ef h Q C  (1385) 
( )∑∑
= ==3
18760 
0,
)60 ;(,
_)(
po hgr gen 
poste cef gr gen 
rdc ef h Q C  (1386) 
 
gr gen 
gaz ef ep gr gen 
gaz ep C Coef C,
_ ) 1 ;10 (,
_ × =  (1387) 
gr gen 
fod ef ep gr gen 
fod ep C Coef C,
_ ) 1 ;20 (,
_ × =  (1388) 
gr gen 
cha ef ep gr gen 
cha ep C Coef C,
_ ) 1 ;30 (,
_ × =  (1389) 
gr gen 
boi ef ep gr gen 
boi ep C Coef C,
_ ) 1 ;40 (,
_ × =  (1390) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
911 gr gen 
ele ef ep gr gen 
ele ep C Coef C,
_ ) 1 ;50 (,
_ × =  (1391) 
gr gen 
rdc ef ep gr gen 
rdc ep C Coef C,
_ ) 1 ;60 (,
_ × =  (1392) 
Pour les réseaux de chaleur et de froid, on décompo se également ce dernier calcul : 
( )∑
=+ =8760 
0,
)60 ; 3 (,
)60 ; 1 (,
_ )( )(
hgr gen 
cef gr gen 
cef gr gen 
rdch ef hQhQ C  (1393) 
( )∑
==8760 
0,
)60 ; 2 (,
_ )(
hgr gen 
cef gr gen 
rdfr ef h Q C  (1394) 
gr gen 
rdch ef ep gr gen 
rdch ep C Coef C,
_) 1 ;60 (,
_ × =  (1395) 
gr gen 
rdfr ef ep gr gen 
rdfr ep C Coef C,
_ ) 1 ;60 (,
_ × =  (1396) 
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
912 11. ECS 
 
11.1 S1_BAT_production_instantanée_ECS_(dé)centralisée  
11.1.1 I NTRODUCTION  
Il existe plusieurs typologies de productions d’ECS  : la production instantanée, la production 
(centralisée ou décentralisée) avec stockage(s), la  production centralisée avec appoints 
décentralisés et enfin la production mixte (chauffa ge+ECS). 
Ce chapitre décrit l’assemblage des composants cons tituant la chaîne de la production d’ECS, de 
l’émission à la génération dans le cas d’une produc tion instantanée seule.  
L’association de générateurs instantanés avec des g énérateurs avec stockage ou avec des 
générateurs mixtes (fourniture du chauffage et de l ’ECS) au sein d’une même génération est 
possible. L’appel des différents générateurs est dé taillé dans la fiche algorithme gestion-régulation 
de la génération mais ne fait pas l’objet de cet as semblage. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
913 11.1.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 216  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle d’assemblage des 
fiches algorithmes liées à l’assemblage de producti on instantanée d’ECS. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
Usage zone  Type d’usage de la zone -    
iecs  (j) Indicateur qui précise si le jour j est inclu dans la période 
de fonctionnement de la génération ECS. entier    
Iocc_zone  Indice d’occupation de la zone bool    Scénarios 
ah  Clé de répartition horaire -    
 θi (h) Température moyenne de l’air intérieur dans le grou pe au 
pas de temps h. °C    Climat θcw  Température de l’eau froide entrant dans le système  de 
préparation de l’ECS °C    
 θe (h) Température moyenne de l’air extérieur au pas de te mps h. °C    
  (+voir fiche(s) du (ou des) générateurs)     
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  (+voir fiches de l’assemblage)      
       
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  Voir fiche émission ECS     
  Voir fiche besoins ECS     
  Voir fiche distribution du groupe ECS     
  Voir fiche distribution intergoupe ECS     
  Voir fiche gestion3régulation de la génération     
  (+voir fiche(s) du (ou des) générateurs)      
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Фpertes_vc_2nd3
e(h) Pertes en volume chauffé du réseau de 
distribution d’ECS du groupe Wh    
 Φpertes_vc_prim3
e(h) Pertes thermiques horaires en volume chauffé 
du réseau de distribution intergroupe d’ECS Wh    
 Waux_prim3edp3
e,gr  Consommation électrique des auxiliaires 
(circulateurs, traceurs) de distribution 
intergroupe d’ECS, en énergie finale, par 
groupe Wh    
 Wrechauf_prim3e  Consommation électrique de l’éventuel 
réchauffeur de la distribution intergroupe 
bouclée d’ECS, en énergie finale Wh    
 Φaux_vc (h) Consommations d’énergie des circulateurs 
transmise au volume chauffé sous forme de 
chaleur au pas de temps h. Wh    
 Rat besoins_prim_e 
gr (h) Ratio des besoins d’ECS d’un groupe relié à ce 
réseau intergroupe sur la somme de tous les g    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
914 gr (h)  réseau intergroupe sur la somme de tous les 
besoins d’ECS de ce réseau intergroupe 
 Rat surfaces_prim_ 
e Ratio de la surface des émetteurs ECS 
équivalents d’un groupe reliés à ce réseau 
intergroupe  d’ECS sur la somme des surfaces 
de tous les émetteurs ECS équivalents reliés à 
ce réseau intergroupe  d’ECS g    
 Adess_e  Surface totale des émetteurs desservis par 
une distribution intergroupe  m²    
 Qecs_req_tot  (h) Demande totale en ECS au niveau de la 
génération. Wh    
 {Q cef(po;en) gen (
h)}  Matrice des consommations horaires en 
énergie finale de la génération. Wh    
 Rat bes_gen_e dp3
e(h)  Ratio des besoins d’ECS d’un réseau 
intergroupe relié à la génération sur la somme 
de tous les besoins d’ECS de cette génération g    
 Φvc_tot (h)  Total des pertes thermiques et 
consommations d’auxiliaires transmises sous 
forme de chaleur aux locaux, pour la 
génération. Wh    
 Rat surf_gen gr Ratio de la surface du groupe gr  sur la surface 
totale desservie par la génération pour 
l’ensemble des postes. g    
  (+voir fiche(s) du (ou des) générateurs)      
       
Variables internes  
 Nom Description Unité    
 e Indice propre à l’ECS -    
  (+voir fiches de l’assemblage)     
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
  (+voir fiches de l’assemblage)      
Tableau 216 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
915 11.1.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS DE LA PRODUCTION D ’ECS INSTANTANEE , CENTRALISEE 
OU DECENTRALISEE  
Groupe Code 
Distribution ECS 
du groupe 3ème étape 
Calcul pertes 
et conso. 
auxiliaires 
récupérables Distribution ECS 
intergroupe 
X
Qw_prim-e(h), θmoy_prim-e
id encl-e, fonction prim 
Adess_e, Rat besoins_prim_egr (h)
YФpertes_vc_prim_e (h)
XФaux_vc_e (h)     1
Rat surface_prim_egr ah 
Usage zone 
iocczone Climat 
extérieur Scénarios 
conventionnels 
Emission ECS + 
réception 
1Corr e gr,em-e1
Agr,em-e
Besoins d’ECS par 
émetteur ECS 
équivalent 1ère étape 
1
Agr,em-e, iecs (j)
1θcw (h)Comporteme 
nt thermique 
du groupe 
θi(h)θe(h)
θcw (h)1
Qwgr,em-e(h)
Qwgr,em-e(h-1)
1
4ème étape Emission ECS + Besoins 
d’ECS (niveau du groupe )
Rat gr,em-e, Nb lgt-egr,em-e
Nu gr,em-e, Nb maisons gr,em-e,
(ou A hab gr,em-e, Nb lgt gr,em-e)
M_part em-eem-e= [Part em-
e
autre , Part em-e
mit_thermo , 
Part em-e
tempo ]
App_ECS, Id corr , 
Corr_util gr,emgeInterface 
Distribution du groupe 
ECS 
Dint_2nd-e, Lvc_2nd-e, 
Lhvc_2nd-e, b2nd-e, 
nb dist_2nd-e, δ_lvc 
θ2nd-e(h), nb bouchons 
Générateur(s) ECS 
(voir générateur(s) 
correspondant(s) )θ2nd-e(h)
Gestion-régulation de la 
génération Production d’ECS instantanée, centralisée ou décent ralisée –RT2012 
5ème étape Gestion-régulation de la 
génération 
(voir fiche 
correspondante)2ème étape Usage zone 
iecs (j)
Calculs 
génération Distribution inter -
groupe ECS 
Type réseau_primaire-e ,
Lvc_prim_bcl-e, Lhvc_prim_bcl-e , 
Lvc_prim_trac-e , Lhvc_prim_trac-
e, Uprim-e, bprim-e, 
Type gest_circ_prim-e ,
Pcirc_prim-e, Is rechauff_prim-eθ2nd-e(h)
1   Φtot_vc gen (h)   1
Rat surface_gen gr 
{Qcef (poste;én)gen (h)}
XQecs_req_totgen (h)1
Rat besoins_gen_egr (h)
Waux gnr (h) X
Qw_2nd-e(h), iecs (j)
1X   Фgr 
pertes_vc_2nd-e (h)   1
Calculs 
groupe XWaux_prim (h)1X   Wrechauff_prim (h)  1
1
Qreq (h), θprim_ecs_max gen (h)
X
Générateur 
(instantané)Générateur 
(instantané)Générateur 
instantané ECS 
(id fougen =3 ou 4)6ème étape 
 
Figure 138 : Schéma d’assemblage de la production instant anée d’ECS 
Note : en dehors des six fiches constituant l’assem blage (détaillées ci-dessous), les fiches 
algorithme « climat extérieur », « comportement the rmique d’un groupe », « scénarios 
conventionnels » sont également représentées. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
916 Les fiches « calculs pertes et consommations auxili aires récupérables », « calculs génération » et 
« calculs groupe » sont communes à tous les assembl ages de production (chauffage, 
refroidissement et/ou ECS). Elles interviennent en aval de l’assemblage. 
Par ailleurs, le modèle de la production centralisé e d’ECS instantanée ne diffère pas de celui de la 
production décentralisée. Ce qui différenciera ces deux types de production sera la présence ou 
non d’un réseau primaire « physique » (bouclé ou tr acé). 
11.1.3.1 Description de l’assemblage 
Six fiches composent l’assemblage : 
- Emission ECS équivalente; 
- Besoins ECS ; 
- Distribution d’ECS interne au groupe ; 
- Distribution d’ECS intergroupe ; 
- Gestion-régulation de la génération ; 
- Générateurs. Ces générateurs sont décrits dans de s fiches « composant » ou des fiches 
« assemblage ». 
Note : le sens des calculs (des émetteurs au(x) générateu r(s)) est inversé par rapport au sens 
d’écoulement de l’ECS. 
1)  Première étape : émission ECS équivalente  
Une émission équivalente est un ensemble d’émetteur s ECS (ou points de puisage) relié à un seul 
et même type de générateur. On y décrit les émetteu rs (robinets,…) mais aussi les « appareils 
sanitaires » d’ECS (douches, baignoires,…). A parti r de ces données, un coefficient correctif est 
calculé. Ce dernier valorise les équipements qui co nsommeront moins d’ECS. 
2)  Deuxième étape : calcul des besoins d’ECS  
Les besoins d’ECS sont calculés pour chaque émissio n ECS équivalente. Les paramètres 
d’intégration (surface desservie, nombre d’unités c aractéristiques, etc.) permettent de calculer les 
besoins hebdomadaires d’ECS aux émetteurs. Une clé de répartition horaire, identique pour 
chaque émission ECS équivalente d’une même zone, pe rmet ensuite de passer des besoins 
hebdomadaires aux besoins horaires.  
3)  Troisième étape : distribution interne au groupe  
Le réseau de distribution interne au groupe relie l es émetteurs d’ECS soit à une distribution d’ECS 
intergroupe, soit au(x) générateur(s). La températu re du réseau d’ECS interne au groupe est un 
paramètre intrinsèque. Les pertes thermiques sont c alculées (à partir du volume d’eau contenu 
dans les tuyaux) ainsi que la demande d’énergie à f ournir (égale au besoin d’ECS majoré des 
pertes de distribution). Méthode de calcul Th7BCE 2012 
917 4)  Quatrième étape : distribution intergroupe  
Le réseau de distribution intergroupe est physiquem ent en amont du réseau de distribution interne 
au groupe, il fournit l’eau chaude aux groupes. Que l que soit le type de réseau intergroupe, les 
informations dans le code transitent par ce composa nt. Il y a alors deux possibilités : 
g si, dans la réalité, il n’y a pas de distribution E CS intergroupe (en production d’ECS 
individuelle par exemple), ce composant devient « t ransparent », les entrées et les sorties 
sont confondues. 
g dans le cas contraire, la distribution intergroupe d’ECS est soit bouclée, soit tracée. Sont 
alors calculés : les pertes de distribution, la tem pérature moyenne dans la distribution, la 
consommation des auxiliaires qu’ils soient circulat eurs ou traceurs et la demande d’énergie 
nécessaire à la distribution pour assurer la demand e aux émetteurs ECS (égale aux 
besoins d’ECS majorés des pertes des distributions intra- et intergroupe). 
5)  Cinquième étape : la gestion-régulation de la géné ration  
Ces algorithmes définissent les priorités entre tou s les générateurs appartenant à la même 
génération. Les informations de besoins d’ECS à fou rnir au(x) réseau(x) intergroupe(s) transitent 
par ces algorithmes avant d’être envoyées au(x) gén érateur(s). 
6)  Sixième étape : le (ou les) générateur(s) instanta nés  
Chaque générateur instantané reçoit une énergie req uise couplée à une température aval. En 
sortie, chaque générateur fournit une matrice des c onsommations horaires, c'est-à-dire la 
consommation en énergie finale du générateur par po ste (ici que pour l’ECS) et par énergie. 
La production d’ECS instantanée est assurée par tou s les générateurs dont la variable Id fougen  est 
égale à 3 ou 4. 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
918 11.2 S3_BAT_production_stockage_ECS_(dé)centralisée  
11.2.1 I NTRODUCTION  
Il existe plusieurs typologies de productions d’ECS  : la production instantanée, la production 
(centralisée ou décentralisée) avec stockage(s), la  production centralisée avec appoints 
décentralisés et enfin la production mixte (chauffa ge+ECS). 
Cette fiche algorithme décrit l’assemblage des comp osants constituant la chaîne de production 
d’ECS, de l’émission à la génération dans le cas de  la production (centralisée ou décentralisée) 
avec stockage(s). 
L’association de générateurs avec stockage avec des  générateurs instantanés ou avec des 
générateurs mixtes (fourniture du chauffage et de l ’ECS) au sein d’une même génération est 
possible. L’appel des différents générateurs est dé taillé dans la fiche algorithme gestion-régulation 
de la génération mais ne fait pas l’objet de cet as semblage. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
919 11.2.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 217  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle d’assemblage des 
fiches algorithmes liées à l’assemblage de producti on (centralisée ou décentralisée) avec 
stockage(s). 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
Usage zone  Type d’usage de la zone -    
iecs  (j) Indicateur qui précise si le jour j est inclu dans la 
période de fonctionnement de la génération ECS. entier    
Iocc_zone  Indice d’occupation de la zone bool    Scénarios 
ah  Clé de répartition horaire -    
 θi (h) Température moyenne de l’air intérieur dans le grou pe 
au pas de temps h. °C    
θcw  Température de l’eau froide entrant dans le système  de 
préparation de l’ECS °C    Climat θe (h) Température moyenne de l’air extérieur au pas de te mps 
h. °C    
  (+voir fiche(s) du (ou des) assemblage(s) 
générateurs)     
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
       
       
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  Voir fiche émission ECS     
  Voir fiche besoins ECS     
  Voir fiche distribution interne au groupe ECS     
  Voir fiche distribution intergroupe ECS     
  Voir fiche gestion3régulation de la 
génération     
  (+voir fiche(s) du (ou des) générateurs)      
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Фpertes_vc_2nd3
e(h) Pertes en volume chauffé du réseau de 
distribution interne au groupe d’ECS Wh    
 Φpertes_vc_prim3
e(h) Pertes thermiques horaires en volume 
chauffé du réseau de distribution 
intergroupe d’ECS Wh    
 Waux_prim3edp3
e,gr  Consommation électrique des auxiliaires 
(circulateurs, traceurs) de distribution 
intergroupe d’ECS, en énergie finale, par 
groupe Wh    
 Wrechauf_prim3e  Consommation électrique de l’éventuel 
réchauffeur de la distribution intergroupe 
bouclée d’ECS, en énergie finale Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
920  Φaux_vc (h) Consommations d’énergie des circulateurs transmise au 
volume chauffé sous forme de chaleur au pas de temp s 
h. Wh    
 Rat besoins_prim_e 
gr (h)  Ratio des besoins d’ECS d’un groupe relié à ce rése au 
intergroupe sur la somme de tous les besoins d’ECS 
de ce réseau intergroupe  g    
 Rat surfaces_prim_ 
e Ratio de la surface des émetteurs ECS équivalents d ’un 
groupe reliés à ce réseau intergroupe d’ECS sur la 
somme des surfaces de tous les émetteurs ECS 
équivalents reliés à ce réseau intergroupe d’ECS g    
 Adess_e  Surface totale des émetteurs desservis par une 
distribution intergroupe  m²    
 Qecs_req_tot  (h) Demande totale en ECS au niveau de la génération. Wh    
 {Q cef(po;en) gen (
h)}  Matrice des consommations horaires en 
énergie finale de la génération. Wh    
 Rat bes_gen_e dp3
e(h)  Ratio des besoins d’ECS d’un réseau intergroupe rel ié à 
la génération sur la somme de tous les besoins d’EC S 
de cette génération g    
 Φvc_tot (h)  Total des pertes thermiques et 
consommations d’auxiliaires transmises 
sous forme de chaleur aux locaux, pour la 
génération. Wh    
 Rat surf_gen gr Ratio de la surface du groupe gr  sur la surface totale 
desservie par la génération pour l’ensemble des pos tes. g    
       
       
Variables internes  
 Nom Description Unité    
  (+voir fiches de l’assemblage)      
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
  (+voir fiches de l’assemblage)      
Tableau 217 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
921 11.2.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS DE LA PRODUCTION D ’ECS CENTRALISEE OU 
DECENTRALISEE AVEC STOCKAGE (S) 
Assemblage production ECS centralisée ou décentrali sée avec stockage –RT2012 
Groupe Code 
Distribution ECS 
du groupe 3ème étape 
Calcul pertes 
et conso. 
auxiliaires 
récupérables Distribution ECS 
intergroupe 
X
Qw_prim-e(h), θmoy_prim-e
id encl-e, fonction prim 
Adess_e, Rat besoins_prim_egr (h)
YФpertes_vc_prim_e (h)
XФaux_vc_e (h)     1
Rat surface_prim_egr ah 
Usage zone 
iocczone Climat 
extérieur Scénarios 
conventionnels 
Emission ECS + 
réception 
1Corr e gr,em-e1
Agr,em-e
Besoins d’ECS par 
émetteur ECS 
équivalent 1ère étape 
1
Agr,em-e, iecs (j)
1θcw (h)Comporteme 
nt thermique 
du groupe 
θi(h)θe(h)
θcw (h)1
Qwgr,em-e(h)
Qwgr,em-e(h-1)
1
4ème étape Emission ECS + Besoins 
d’ECS (niveau du groupe )
Rat gr,em-e, Nb lgt-egr,em-e
Nu gr,em-e, Nb maisons gr,em-e,
(ou A hab gr,em-e, Nb lgt gr,em-e)
M_part em-eem-e= [Part em-
e
autre , Part em-e
mit_thermo , 
Part em-e
tempo ]
App_ECS, Id corr , 
Corr_util gr,emgeInterface 
Distribution ECS du 
groupe 
Dint_2nd-e, Lvc_2nd-e, 
Lhvc_2nd-e, b2nd-e, 
nb dist_2nd-e, δ_lvc 
θ2nd-e(h), nb bouchons θ2nd-e(h)
Gestion-régulation de la 
génération 5ème étape Gestion-régulation de la 
génération 
(voir fiche 
correspondante)2ème étape Usage zone 
iecs (j)
Calculs 
génération Distribution inter -
groupe ECS 
Type réseau_primaire-e ,
Lvc_prim_bcl-e, Lhvc_prim_bcl-e , 
Lvc_prim_trac-e , Lhvc_prim_trac-
e, Uprim-e, bprim-e, 
Type gest_circ_prim-e ,
Pcirc_prim-e, Is rechauff_prim-eθ2nd-e(h)
1   Φtot_vc gen (h)   1
Rat surface_gen gr 
{Qcef (poste;én)gen (h)}
XQecs_req_totgen (h)1
Rat besoins_gen_egr (h)
Waux gnr (h) X
Qw_2nd-e(h), iecs (j)
1X   Фgr 
pertes_vc_2nd-e (h)   1
Calculs 
groupe XWaux_prim (h)1X   Wrechauff_prim (h)  1
Générateur 
(instantané )Générateur 
(instantané)Assemblage ballon 
stockage ECS 
(id fousto =3 ou 4)6ème étape 1
Qreq (h), θprim_ecs_max gen (h)
X
* Ballon de stockage 
* Assemblage(s) 
générateur pour stockage 
* Gestion-régulation base 
(* Gestion-régulation 
appoint)
(voir fiches 
correspondantes )
 
Figure 139 : Schéma d’assemblage de la production d’ECS av ec stockage 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
922 Note : en dehors des six fiches constituant l’assemblage (détaillées ci-dessous), les fiches 
algorithme « climat extérieur », « comportement the rmique d’un groupe », « scénarios 
conventionnels » sont également représentées. 
Les fiches « calculs pertes et consommations auxili aires récupérables », « calculs génération » et 
« calculs groupe » sont communes à tous les assembl ages de production (chauffage, 
refroidissement et/ou ECS). Elles interviennent en aval de l’assemblage. 
Par ailleurs, le modèle de la production centralisé e d’ECS avec stockage ne diffère pas de celui de 
la production décentralisée. Ce qui différenciera c es deux types de production sera la présence ou 
non d’un réseau intergroupe « physique » (bouclé ou  tracé). 
11.2.3.1 Description de l’assemblage 
Six fiches composent l’assemblage : 
- Emission ECS équivalente; 
- Besoins ECS ; 
- Distribution d’ECS interne au groupe ; 
- Distribution d’ECS intergroupe ; 
- Gestion-régulation de la génération ; 
- Générateur avec stockage, ces derniers, particuli ers du fait de leur(s) stockage(s) sont 
décrits dans des fiches « assemblage ». 
Note : le sens des calculs (des émetteurs au(x) générateu r(s)) est inversé par rapport au sens 
d’écoulement de l’ECS. 
1) Première étape : émission ECS équivalente  
Une émission équivalente est un ensemble d’émetteur s ECS (ou points de puisage) relié à un seul 
et même type de générateur. On y décrit les émetteu rs (robinets,…) mais aussi les « appareils 
sanitaires » d’ECS (douches, baignoires,…). A parti r de ces données, un coefficient correctif est 
calculé. Ce dernier valorise les équipements qui co nsommeront moins d’ECS. 
2) Deuxième étape : calcul des besoins d’ECS  
Les besoins d’ECS sont calculés pour chaque émissio n ECS équivalente. Les paramètres 
d’intégration (surface desservie, nombre d’unités c aractéristiques, etc.) permettent de calculer les 
besoins hebdomadaires d’ECS aux émetteurs. Une clé de répartition horaire, identique pour 
chaque émission ECS équivalente d’une même zone, pe rmet ensuite de passer des besoins 
hebdomadaires aux besoins horaires.  
3) Troisième étape : distribution interne au groupe  
Le réseau de distribution interne au groupe relie l es émetteurs d’ECS soit à une distribution d’ECS 
intergroupe, soit au(x) générateur(s). La températu re du réseau d’ECS interne au groupe est un 
paramètre intrinsèque. Les pertes thermiques sont c alculées (à partir du volume d’eau contenu 
dans les tuyaux) ainsi que la demande d’énergie à f ournir (égale au besoin d’ECS majoré des 
pertes de distribution). Méthode de calcul Th7BCE 2012 
923 4) Quatrième étape : distribution intergroupe  
Le réseau de distribution intergroupe est physiquem ent en amont du réseau de distribution interne 
au groupe, il fournit l’eau chaude aux groupes. Que l que soit le type de réseau intergroupe, les 
informations dans le code transitent par ce composa nt. Il y a alors deux possibilités : 
g si, dans la réalité, il n’y a pas de distribution E CS intergroupe (en production d’ECS 
individuelle par exemple), ce composant devient « t ransparent », les entrées et les sorties 
sont confondues. 
g dans le cas contraire, la distribution intergroupe d’ECS est soit bouclée, soit tracée. Sont 
alors calculées : les pertes de distribution, la te mpérature moyenne dans la distribution, la 
consommation des auxiliaires qu’ils soient circulat eurs ou traceurs et la demande d’énergie 
nécessaire à la distribution pour assurer la demand e aux émetteurs ECS (égale aux 
besoins d’ECS majorés des pertes des distributions intra- et intergroupe). 
5) Cinquième étape : la gestion-régulation de la gé nération  
Ces algorithmes définissent les priorités entre tou s les générateurs appartenant à la même 
génération. Les informations de besoins d’ECS à fou rnir au(x) réseau(x) intergroupe(s) transitent 
par ces algorithmes avant d’être envoyées au(x) gén érateur(s). 
6) Sixième étape : le (ou les) assemblage(s) généra teur(s) avec stockage  
Un assemblage « générateurs avec stockage » est com posé : d’un ballon de stockage au moins, 
d’une gestion-régulation du générateur de base (et d’appoint éventuellement), d’un (ou plusieurs) 
échangeur(s), d’un (ou plusieurs) générateurs (bouc le solaire, générateur thermodynamique, 
chaudière, électrique, etc.). 
Il est possible d’assembler ces composants élémenta ires de manière différente afin de modéliser 
les systèmes de production d’ECS avec stockage. Cha cun des assemblages fait l’objet d’une fiche 
algorithme. La liste de ceux dédiés au moins à l’EC S est la suivante : 
• S2_GEN_ballon_base_seule (*) 
• S2_GEN_Ballon_base_solaire_AI 
• S2_GEN_ballon_base_échangeur_AI (*) 
• S2_GEN_Ballon_base_solaire_AS_ballon 
• S2_GEN_ballon_base_échangeur_AS_ballon 
• S2_GEN_Ballon_base_solaire_AS_instantané (*) 
• S2_GEN_ballon_base_échangeur_AS_instantané (*) 
Note : les assemblages marqués d’une étoile (*) peuvent a ussi fonctionner en mode chauffage 
seul et/ou en mode mixte. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
924 11.3 S3_BAT_production_ECS_centralisée_appoints_décentra lisés  
11.3.1 I NTRODUCTION  
Il existe plusieurs typologies de productions d’ECS  : la production instantanée, la production 
(centralisée ou décentralisée) avec stockage(s), la  production centralisée avec appoints 
décentralisés et enfin la production mixte (chauffa ge+ECS). 
Cette fiche algorithme décrit l’assemblage des comp osants constituant la chaîne de production 
d’ECS, de l’émission à la génération dans le cas de  la production centralisée avec appoints 
décentralisés. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
925 11.3.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 218  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle d’assemblage des 
fiches algorithmes liées à l’assemblage de producti on centralisée avec appoints décentralisés. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
Usage zone  Type d’usage de la zone -    
iecs  (j) Indicateur qui précise si le jour j est inclu dans la 
période de fonctionnement de la génération ECS. entier    
Iocc_zone  Indice d’occupation de la zone bool    Scénarios 
ah  Clé de répartition horaire -    
 θi (h) Température moyenne de l’air intérieur dans le grou pe 
au pas de temps h. °C    
θcw  Température de l’eau froide entrant dans le système  de 
préparation de l’ECS °C    Climat θe (h) Température moyenne de l’air extérieur au pas de te mps 
h. °C    
  (+voir fiche(s) d’assemblage génération)     
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
       
       
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  Voir fiche émission ECS     
  Voir fiche besoins ECS     
  Voir fiche distribution interne au groupe ECS     
  Voir fiche assemblage génération     
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Фpertes_vc_2nd3
e(h) Pertes en volume chauffé du réseau de 
distribution d’ECS du groupe Wh    
 Φpertes_vc_prim3
e(h) Pertes thermiques horaires en volume 
chauffé du réseau de distribution 
intergroupe d’ECS Wh    
 Waux_prim3edp3
e,gr  Consommation électrique des auxiliaires 
(circulateurs, traceurs) de distribution 
intergroupe d’ECS, en énergie finale, par 
groupe Wh    
 Wrechauf_prim3e  Consommation électrique de l’éventuel 
réchauffeur de la distribution intergroupe 
bouclée d’ECS, en énergie finale Wh    
 Φaux_vc (h) Consommations d’énergie des circulateurs transmise au 
volume chauffé sous forme de chaleur au pas de temp s 
h. Wh    
 Rat besoins_prim_e 
gr (h)  Ratio des besoins d’ECS d’un groupe relié à ce rése au 
intergroupe sur la somme de tous les besoins d’ECS de 
ce réseau intergroupe g    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
926  Rat surfaces_prim_ 
e Ratio de la surface des émetteurs ECS équivalents d ’un 
groupe reliés à ce réseau intergroupe d’ECS sur la 
somme des surfaces de tous les émetteurs ECS 
équivalents reliés à ce réseau intergroupe d’ECS g    
 Adess_e  Surface totale des émetteurs desservis par une 
distribution intergroupe m²    
 Qecs_req_tot  (h) Demande totale en ECS au niveau de la génération. Wh    
 {Q cef(po;en) gen (
h)}  Matrice des consommations horaires en 
énergie finale de la génération. Wh    
 Rat bes_gen_e dp3
e(h)  Ratio des besoins d’ECS d’un réseau intergroupe rel ié à 
la génération sur la somme de tous les besoins d’EC S 
de cette génération g    
 Φvc_tot (h)  Total des pertes thermiques et 
consommations d’auxiliaires transmises 
sous forme de chaleur aux locaux, pour la 
génération. Wh    
 Rat surf_gen gr Ratio de la surface du groupe gr  sur la surface totale 
desservie par la génération pour l’ensemble des pos tes. g    
 Esol_tot BS Energie totale annuelle cumulée transmise à 
l’échangeur. Wh/an    
 Eef_aux_tot BS Energie totale annuel cumulée consommée 
par la pompe de la boucle solaire. Wh/an    
 {Q cef(poste;énergi 
e) (h)}  Matrice des consommations en énergie 
finale en fonction des postes et du type 
d’énergie. Wh    
 {Q cef(poste;énergi 
e) gr (h)}  Matrice des consommations en énergie 
finale en fonction des postes et du type 
d’énergie, répartie au niveau du groupe Wh    
 Cef_ecs_m  Consommation mensuelle en énergie finale 
d’ECS, par assemblage Wh    
 Cep_ecs_m   Consommation mensuelle en énergie 
primaire d’ECS, par assemblage Wh    
 Cef_ecs   Consommation annuelle en énergie finale 
d’ECS, par assemblage Wh    
 Cep_ecs   Consommation annuelle en énergie primaire 
d’ECS, par assemblage Wh    
 Cef_ecs_m gr  Consommation mensuelle en énergie finale 
d’ECS, par assemblage et par groupe Wh    
 Cep_ecs_m gr  Consommation mensuelle en énergie 
primaire d’ECS, par assemblage et par 
groupe Wh    
 Cef_ecs gr  Consommation annuelle en énergie finale 
d’ECS, par assemblage et par groupe Wh    
 Cep_ecs gr  Consommation annuelle en énergie primaire 
d’ECS, par assemblage et par groupe Wh    
 {C ef_gaz , 
Cef_fod , C ef_cha , 
Cef_boi , C ef_ele  , 
Cef_rdc  } Matrice des consommations annuelles 
d’énergie finale (de chaud, de froid et 
d’ECS) par assemblage Wh    
 {C ep_gaz ,C ep_fo 
d,C ep_cha ,C ep_b 
oi ,C ep_ele ,C ep_rd 
c } Matrice des consommations annuelles 
d’énergie primaire (de chaud, de froid et 
d’ECS) par assemblage Wh    
 {C ef_gaz gr , 
Cef_fod gr , 
Cef_cha gr , 
Cef_boi gr , 
Cef_ele gr , 
Cef_rdc gr  }  Matrice des consommations annuelles 
d’énergie finale (de chaud, de froid et 
d’ECS) par assemblage et par groupe Wh    
 {C ep_gaz gr , 
Cep_fod gr , 
Cgr , Matrice des consommations annuelles 
d’énergie primaire (de chaud, de froid et 
d’ECS) par assemblage et par groupe Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
927 Cep_cha gr , 
Cep_boi gr , 
Cep_ele gr , 
Cep_rdc gr } 
       
       
       
Variables internes  
 Nom Description Unité    
  (+voir fiches de l’assemblage)      
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
  (+voir fiches de l’assemblage)      
Tableau 218 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
928 11.3.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS DE LA PRODUCTION D ’ECS CENTRALISEE AVEC 
APPOINTS DECENTRALISES  
Assemblage production centralisée avec appoints déc entralisés –RT2012 
Groupe Code 
Distribution ECS 
du groupe 3ème étape 
Assemblage 
CESCIФpertes_vc_prim_e (h)
X   Фaux_vc_e (h)    1
Ratsurface_prim_egr ah 
Usage zone 
iocczone Climat 
extérieur Scénarios 
conventionnels 
Emission ECS + 
réception 
1Corr e gr,em-e1
Agr,em-e
Besoins d’ECS par 
émetteur ECS 
équivalent 1ère étape 
1
Agr,em-e, iecs (j)
1θcw (h)Comporteme 
nt thermique 
du groupe 
θi(h)θe(h)
θcw (h)1
Qwgr,em-e(h)
Qwgr,em-e(h-1)
1Emission ECS + Besoins 
d’ECS (niveau du groupe )
Rat gr,em-e, Nb lgt-egr,em-e
Nu gr,em-e, Nb maisons gr,em-e,
(ou A hab gr,em-e, Nb lgt gr,em-e)
M_part em-eem-e= [Part em-
e
autre , Part em-e
mit_thermo , 
Part em-e
tempo ]
App_ECS, Id corr , 
Corr_util gr,emgeInterface 
Distribution ECS du 
groupe 
Dint_2nd-e, Lvc_2nd-e, 
Lhvc_2nd-e, b2nd-e, 
nb dist_2nd-e, δ_lvc 
θ2nd-e(h), nb bouchons θ2nd-e(h)2ème étape Usage zone 
iecs (j)
CESCI ou CESCAI 
(voir fiche 
correspondante)Calcul pertes 
et conso. 
auxiliaires 
récupérables 
Calculs 
génération Φtot_vc gen (h), Φvc BS (h)
1   Φdéc_vc sto (h), Φdéc_vc gnr (h)    1
Ratsurface_gen gr 
{Qcef (poste;én)gnr (h)}
XQecs_req_totgen (h)1
Ratbesoins_gen_egr (h)X   Фgr 
pertes_vc_2nd-e (h)   1
Assemblage 
CESCAI
ou 4ème étape Distribution inter -
groupe ECS 
Type réseau_primaire-e ,
Lvc_prim_bcl-e, Lhvc_prim_bcl-e , 
Lvc_prim_trac-e , Lhvc_prim_trac-
e, Uprim-e, bprim-e, 
Type gest_circ_prim-e ,
Pcirc_prim-e, Is rechauff_prim-eX   Wrechauff_prim (h)  1X
Qw_2nd-e(h), iecs (j)
1
θ2nd-e(h)
 
Note : en dehors des quatre fiches constituant l’assembla ge ECS (détaillées ci-dessous), les fiches 
algorithme « climat extérieur », « comportement the rmique d’un groupe », « scénarios 
conventionnels » sont également représentées. 
Les fiches « calculs pertes et consommations auxili aires récupérables » et « calculs génération » 
sont communes à tous les assemblages de production (chauffage, refroidissement et/ou ECS). 
Elles interviennent en aval de l’assemblage. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
929 11.3.3.1 Description de l’assemblage 
Quatre fiches composent l’assemblage : 
- Emission ECS équivalente; 
- Besoins ECS ; 
- Distribution interne au groupe ECS ; 
- Assemblage « génération » : CESCI ou CESCAI 
Note : le sens des calculs est inversé par rapport au sen s de l’écoulement de l’ECS à savoir du 
générateur aux émetteurs ECS. 
Les premières étapes décrivent la partie « décentra lisée » de l’assemblage. 
1) Première étape : émission ECS équivalente  
Une émission équivalente est un ensemble d’émetteur s ECS (ou points de puisage) relié à un seul 
et même générateur. On y décrit les types d’émetteu rs (robinets,…) mais aussi les types 
« d’appareils sanitaires » d’ECS (douches, baignoir es,…). A partir de ces données, 
caractéristiques du bâtiment, un coefficient correc tif est calculé. Ce dernier permet de valoriser les  
équipements qui consommeront moins d’ECS. Par aille urs, la température de l’eau chaude est 
déterminée ici. 
2) Deuxième étape : calcul des besoins d’ECS  
Les besoins d’ECS sont calculés pour chaque émissio n ECS équivalente. Les paramètres 
d’intégration de cette dernière (surface desservie,  nombre d’unités caractéristiques, etc.) sont 
réutilisés pour obtenir les besoins hebdomadaires d ’ECS aux émetteurs. Une clé de répartition 
horaire, identique pour chaque émission ECS équival ente d’une même zone, permet ensuite de 
passer des besoins hebdomadaires aux besoins horair es. Ces besoins sont ensuite transmis à la 
fiche « distribution ECS du groupe ». 
3) Troisième étape : réseau de distribution interne  au groupe  
Le réseau de distribution du groupe relie, dans le cas de la production centralisée, les émetteurs 
d’ECS à la distribution intergroupe d’ECS. La tempé rature du réseau d’ECS du groupe  est une 
sortie de l’émission ECS équivalente. Les algorithm es calculent les pertes de distribution, à partir 
du volume contenu dans les tuyaux, ainsi que l’éner gie nécessaire en sortie de générateur (égale 
aux besoins d’ECS majorés des pertes de distributio n interne au groupe). 
4) Quatrième étape : CESCI ou CESCAI  
Voir les fiches d’assemblage CESCI ou CESCAI (dont les fiches algorithmes sont respectivement 
notées S2_GEN_CESCI et S2_GEN_CESCAI). Méthode de calcul Th7BCE 2012 
930 11.4  S3_BAT_production_mixte  
11.4.1 I NTRODUCTION  
Il existe plusieurs typologies de productions d’ECS  : la production instantanée, la production 
(centralisée ou décentralisée) avec stockage(s), la  production centralisée avec appoints 
décentralisés et enfin la production mixte (chauffa ge+ECS). 
Cette fiche algorithme décrit l’assemblage des comp osants constituant la chaîne de production 
mixte (ECS+chauffage), des émissions à la génératio n. 
Cette fiche de présentation ne se substitue pas aux  algorithmes de la gestion-régulation de la 
génération. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
931 11.4.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 219  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle d’assemblage des 
fiches algorithmes liées à l’assemblage de producti on mixte. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
Usage zone  Type d’usage de la zone -    
iecs  (j) Indicateur qui précise si le jour j est inclu dans la 
période de fonctionnement de la génération ECS. entier    
Iocc_zone  Indice d’occupation de la zone bool    Scénarios 
ah  Clé de répartition horaire -    
 θi (h) Température moyenne de l’air intérieur dans le grou pe 
au pas de temps h. °C    
θcw  Température de l’eau froide entrant dans le système  de 
préparation de l’ECS °C    Climat θe (h) Température moyenne de l’air extérieur au pas de te mps 
h. °C    
  (+voir fiche(s) d’assemblage du (ou des) 
générateurs)     
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  (voir fiches de l’assemblage)     
       
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  (voir fiches de l’assemblage)      
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Фpertes_vc_2nd3
e(h) Pertes en volume chauffé du réseau de 
distribution d’ECS interne au groupe Wh    
 Φpertes_vc_prim3
e(h) Pertes thermiques horaires en volume 
chauffé du réseau de distribution 
intergroupe d’ECS Wh    
 Waux_prim3edp3
e,gr  Consommation électrique des auxiliaires 
(circulateurs, traceurs) de distribution 
intergroupe d’ECS, en énergie finale, par 
groupe Wh    
 Wrechauf_prim3e  Consommation électrique de l’éventuel 
réchauffeur de la distribution intergroupe 
bouclée d’ECS, en énergie finale Wh    
 Φaux_vc (h) Consommations d’énergie des circulateurs transmise au 
volume chauffé sous forme de chaleur au pas de temp s 
h. Wh    
 Rat besoins_prim_e 
gr (h)  Ratio des besoins d’ECS d’un groupe relié à ce rése au 
intergroupe sur la somme de tous les besoins d’ECS de 
ce réseau intergroupe g    
 Rat besoins_prim_c 
hgr (h)  Ratio des besoins de chauffage d’un groupe relié à ce 
réseau intergroupe sur la somme de tous les besoins  de 
chauffage de ce réseau intergroupe g    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
932  Rat surfaces_prim_ 
e Ratio de la surface des émetteurs ECS équivalents d ’un 
groupe reliés à ce réseau intergroupe d’ECS sur la 
somme des surfaces de tous les émetteurs ECS 
équivalents reliés à ce réseau intergroupe d’ECS g    
 Rat surfaces_prim_ 
ch  Ratio de la surface des émetteurs de chauffage 
équivalents d’un groupe reliés à ce réseau intergro upe 
de chauffage sur la somme des surfaces de tous les 
émetteurs de chauffage  s reliés à ce réseau interg roupe g    
 Adess_e  Surface totale des émetteurs desservis par une 
distribution intergroupe d’ECS m²    
 Adess_ch  Surface totale des émetteurs desservis par une 
distribution intergroupe de chauffage m²    
 Qecs_req_tot  (h) Demande totale en ECS au niveau de la génération. Wh    
 Qch_req_tot  (h) Demande totale en chauffage au niveau de la 
génération. Wh    
 {Q cef(po;en) gen (
h)}  Matrice des consommations horaires en 
énergie finale de la génération. Wh    
 Rat bes_gen_e dp3
e(h)  Ratio des besoins d’ECS d’un réseau intergroupe rel ié à 
la génération sur la somme de tous les besoins d’EC S 
de cette génération g    
 Rat bes_gen_ch dp (
h)  Ratio des besoins de chauffage d’un réseau intergro upe 
relié à la génération sur la somme de tous les beso ins 
d’ECS de cette génération g    
 Φvc_tot (h)  Total des pertes thermiques et 
consommations d’auxiliaires transmises 
sous forme de chaleur aux locaux, pour la 
génération. Wh    
 Rat surf_gen gr Ratio de la surface du groupe gr  sur la surface totale 
desservie par la génération pour l’ensemble des pos tes. g    
       
Variables internes  
 Nom Description Unité    
  (voir fiches de l’assemblage)      
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
  (voir fiches de l’assemblage)      
Tableau 219 : Nomenclature du modèle 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
933 11.4.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS DE LA PRODUCTION MIXTE  
Groupe Production de chaud Assemblage production mixte – RT2012 
Systèmes d’émission 
de chaud (et de froid)
Distribution du 
groupe Gestion/régulation de 
la distribution du 
groupe Qsys_ch em (h), Q sys_fr em (h), 
θi(h)
Caractérisation du 
réseau de chaud 
interne au groupe et 
de sa gestion/
régulation 
Distribution inter -
groupes Gestion/régulation de 
la distribution inter -
groupes 
Caractérisation du 
réseau de chaud 
intergroupe et de sa 
gestion/régulation Qsys_chds(h),
Qsys_frds(h)θdep ds (h),θ ret ds (h), 
qeff (h)ds , irelance ds (h)
ASSEMBLAGE GENERATION (compilation des demandes d’é nergie , gestion des priorités ,…)
Calculs groupes Pertes et 
consommations 
électriques 
récupérables θdep ds (h),θret ds (h), 
δds 
fonct (h), 
Mod pertes (h)ds ,
Mod circ (h)ds 
θdep dp (h),θret dp (h), 
δdp 
fonct (h), 
Mod pertes (h)dp ,
Mod circ (h)dp X:1bth et (h)Espaces tampon 
Espaces tampon 
bth et (h)Distribution ECS 
du groupe 
Distribution ECS 
intergroupe Emission ECS + 
réception 
1Corr e gr,em-e1
Agr,em-e
Besoins d’ECS par 
émetteur ECS 
équivalent 
1
Agr,em-e, iecs (j)
11
Qwgr,em-e(h)
Qwgr,em-e(h-1)
1θ2nd-e(h)
X
Qw_prim-e(h), θmoy_prim-e
id encl-e, fonction prim 
Adess_e, 
Rat besoins_prim_egr (h)
Yθmoy dp (h),θ dep dp (h), 
irelance dp (h), 
θi,aval,eq dp (h)Qsys_ch dp (h),
Qsys_fr dp (h)
X:1Caractérisation du 
système d’émission 
de chaud 
Caractérisation du 
réseau d’ECS interne 
au groupe et de sa 
gestion/régulation 
Caractérisation du 
réseau d’ECS 
intergroupe et de sa 
gestion/régulation Caractérisation du 
système d’émission 
d’ECS Production d’ECS 
X
Qw_2nd-e(h), iecs (j)
1EmissionsDistributions 
du groupeDistributions 
intergroupe1bth et (h)  1
1bth et (h)  1
 
Figure 140 : Schéma d’assemblage de la production mixte E CS/chauffage 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
934 11.4.3.1 Description de l’assemblage 
Plusieurs types de réseaux intergroupe (de chaud, d e froid ou d’ECS) peuvent être connectés à 
une même génération.  
Même détaillée dans la gestion-régulation de la gén ération, nous présentons ici la structure 
globale des calculs d’une production mixte chauffag e et ECS. 
1) Première étape : la chaine de production de l’EC S  
Les calculs de la chaine de production de l’ECS, de s émetteurs à la (aux) distribution(s) 
intergroupe, permettent d’évaluer la demande d’éner gie à fournir par la génération. 
2) Deuxième étape : la chaine de production de chau ffage  
Les calculs de la chaine de production de chauffage , des émetteurs à la (aux) distribution(s) 
intergroupe, permettent d’évaluer la demande d’éner gie à fournir par la génération. 
3) Troisième étape : la gestion-régulation de la gé nération  
Les algorithmes de la gestion-régulation de la géné ration définissent les priorités entre tous les 
générateurs. En premier lieu, la demande d’énergie totale en l’ECS est assurée par les 
générateurs reconnus comme pouvant fournir de l’ECS . L’éventuelle énergie disponible restante 
pourra alors être fournie pour le chauffage. 
Liste des assemblages générateurs concernés 
Les générateurs instantanés peuvent être mixtes. Da ns ce cas, leurs identifiants id fougen  est égal à 
4. 
Les assemblages générateurs avec stockage peuvent é galement être mixtes. Deux configurations 
sont possibles : 
g soit l’élément de stockage assure la demande d’éner gie en chaud et en froid ( id fousto =4) 
g soit l’élément de stockage est monoservice mais le générateur de base ou le générateur 
d’appoint est mixte ( id fousto =3 et id fougen =4) 
Enfin, d’autres assemblages générateur entrent dans  la catégorie des productions uniquement 
mixtes ( id fousto =4 et id fougen =4). Il s’agit notamment des Systèmes Solaires Comb inés (SSC). 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
935 11.5 C_EMI_Emission_ECS  
11.5.1 I NTRODUCTION  
La production de l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) se dé compose en quatre étapes : la génération, le 
stockage (éventuel), la distribution et l’émission.   
Cette fiche décrit les algorithmes de l’émission EC S. L’émission ECS est le dernier élément de la 
chaine de production avant utilisation de l’ECS par  l’occupant. D’où la présence de certaines 
conventions. 
Les algorithmes aboutissent au calcul d’un coeffici ent correctif global tenant compte du type 
d’émetteurs ECS (robinets,…) et d’appareils sanitai res (douches, baignoires,…) du groupe. Ce 
coefficient sera appliqué aux besoins d’ECS convent ionnels. 
L’objectif est de valoriser les émetteurs et appare ils sanitaires ECS économes. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
936 11.5.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 220  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle d’émission ECS. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
 Usage zone  Type d’usage de la zone  7    
 iecs  (j) Indicateur qui précise si le jour j est inclus dans la période de 
fonctionnement de la génération ECS. Entie 
r    
       
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 gain em3e Gain sur les besoins d’ECS dû aux émetteurs 
d’ECS g 0 +∞  
 Rat douches3bains  Pourcentage conventionnel des besoins d’ECS 
dédiés aux douches et/ou aux bains g 0 1  
 gain app3e  Gain sur les besoins d’ECS dû aux appareils 
sanitaires d’ECS g 0 +∞  
       
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Rat eme gr,em3e Ration de surface du groupe desservie par un 
émetteur ECS  équivalent g 0 1 g 
 Nb lgt3egr,em3e Nombre de logements desservi par un émetteur 
ECS équivalent (pour un logement collectif) g 0 +∞  
 Nu gr,em3e Nombre d’unités desservi par un émetteur ECS 
équivalent (pour les usages autres que maison 
individuelle ou accolée et logements collectifs) g 0 +∞  
 Nb maison gr,em3e Nombre de maisons desservies par un émetteur 
ECS équivalent (pour des maisons individuelles, 
>1 pour les maisons accolées) g 0 +∞  
 M_part em3eem3e Matrice de représentativité des trois catégories 
d’émetteurs (1gmélangeurs et autres / 2g 
mitigeurs thermostatiques et mécaniques 
économes/ 3g électroniques et temporisateurs) g g g  
 Part em3e
autre  Part des besoins d’ECS passant par des 
mélangeurs, pour un émetteur ECS équivalent g 0 1  
 Part em3
e
mit_thermo  Part des besoins d’ECS passant par des 
mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs 
mécaniques économes, pour un émetteur ECS 
équivalent g 0 1  
 Part em3e
tempo  Part des besoins d’ECS passant par des robinets 
électroniques et les temporisateurs 
(électroniques ou mécaniques) pour un émetteur 
ECS équivalent g 0 1  
 App_ECS Type d’appareils sanitaires ECS lié à l’émetteur 
ECS équivalent (=1 si douche(s) seule(s) / =2 si 
baignoire standard / =3 si grande baignoire) g 1 3  
 Id corr  Mode de calcul du coefficient correctif de 
l’émission équivalente d’ECS (=0 calcul détaillé / 
=1 calcul simplifié) g 0 1 g 
 Corr_util gr,em3e Valeur à saisir du coefficient correcteur g 0 1 g 
 θ2nd3e Température de la distribution du groupe d’ECS °C g ∞ +∞  g Méthode de calcul Th7BCE 2012 
937 Sorties 
 Nom Description Unité    
 Corr 3e gr,em3e Coefficient correctif dû aux appareils sanitaires 
et aux émetteurs d’ECS, à appliquer aux besoins 
d’ECS de l’émetteur ECS (<1 gains / =1 pas de 
gains / >1 pertes) g    
 Agr,em3e Surface du groupe desservie par un émetteur 
ECS  équivalent m²    
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 em Indice d’appartenance à un émetteur g    
 em3e Indice d’appartenance à un émetteur ECS 
équivalent g    
 corr em3egr, em3e Coefficient correctif sur les besoins d’ECS du 
groupe dû aux émetteurs d’ECS g    
 corr app3egr, em3e Coefficient correctif sur les besoins d’ECS du 
groupe par générateur dû aux appareils 
sanitaires d’ECS g    
 θEC3em3e  Tempé rature de l’eau chaude au niveau des émetteurs ECS °C    
       
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 θuw  Température de l’eau mitigée utilisée au puisage  °C   40 
       
Tableau 220 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
938 11.5.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
11.5.3.1 Principe de calcul 
L’émission ECS équivalente est crée dans un groupe.  Elle regroupe un ensemble d’émetteurs 
ECS et d’appareils sanitaires qui respectent le dou ble critère suivant : ils appartiennent à un 
groupe et sont reliés à une même génération 8.  
Chaque émission ECS équivalente est ensuite obligat oirement associée à un et un seul réseau de 
distribution interne au groupe d’ECS.  
Exemple1 : dans une production individuelle en logements col lectifs, au sein d’un groupe, il y aura 
autant d’émetteurs ECS que de génération ECS différ ente. 
Exemple2 :  
Emission ECS 
équivalente n°1
Emission ECS 
équivalente n°2
Emission ECS 
équivalente n°1
 
Figure 141 : Exemples de découpage en émetteurs_ECS a vec respectivement 2 ou 1 
génération(s)  (schémas issus de la NF EN 153167372) 
                                                 
8 La production d’ECS centralisée avec appoints décentrali sés (CESCI, CESCAI,…) est un type de génération. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
939 Les calculs des besoins d’ECS s’effectueront par ém ission équivalente, avec les paramètres 
d’intégration suivants : 
Usage de la zone à 
laquelle appartient le 
groupe ( Usage zone ) Paramètres d’intégration de 
l’émission équivalente 
Maisons individuelles ou 
accolées Rat eme gr,em-e, le ratio de surface 
utile du groupe desservie  
Nb maison gr,em-e, le nombre de 
maisons accolées concernées 
Logements collectifs Rat eme gr,em-e, le ratio de surface 
utile du groupe desservie 9 
Nb lgt-egr,em-e, le nombre de 
logements concernés 
Autres usages Rat eme gr,em-e, le ratio de surface 
utile du groupe desservie  
Nu gr,em-e, le nombre d’unité 
concernées 
Tableau 221 : paramètres d’intégration au niveau des ém etteurs ECS 
Il est indispensable, pour que les besoins d’ECS ca lculés soient exacts, que la somme des 
surfaces utiles desservies dans un groupe soit égal e à la surface utile du groupe. 
1,=∑
−−
eem eem gr 
eme Rat  (1397) 
La surface du groupe desservie par un émetteur ECS s’exprime de la façon suivante : 
gr eem gr 
eme eem gr A Rat A *, , − −=  (1398) 
11.5.3.2 Hypothèses de calcul 
- chaque émission ECS équivalente fonctionne indépe ndamment des autres ; 
- il n’y a pas de liens entre les appareils sanitai res ECS et les émetteurs ECS ; 
- il n’y a pas de pertes thermiques par les émetteu rs ECS ; 
- les besoins d’ECS ne dépendent pas du nombre de p oints de puisage. 
                                                 
9 La surface Agr,em-e est nécessaire pour le calcul par défaut de la lon gueur de distribution interne 
au groupe en volume chauffé Méthode de calcul Th7BCE 2012 
940 11.5.3.3 Impact du type d’émetteur ECS 
Selon leur fonction principale, les émetteurs ECS p euvent être classés en trois catégories : 
- les mélangeurs et autre ; 
- les mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mé caniques économes (ceux dont la 
position médiane correspond à de l’eau froide,  c'est-à-dire de type C3 ou CH3 selon le 
classement ECAU ou EChAU) ; 
- les robinets électroniques et les temporisateurs (électroniques ou mécaniques). 
A une émission ECS équivalente, l’utilisateur attri bue le pourcentage des besoins d’ECS qui passe 
par les trois catégories d’émetteurs.  
M_part em-eem-e = [Part em-e
autre ; Part em-e
mit_thermo ; Part em-e
tempo ] (1399) 
La somme des pourcentages de M_part em-eem-e doit être égale à 1. 
A chacune des catégories d’émetteurs ECS citées ci- dessus, un gain potentiel sur les besoins 
d’ECS est associé. La référence est le robinet méla ngeur et les mitigeurs mécaniques. 
 Type d’émetteurs ECS  
Exemples Gain sur les besoins d’ECS  
Gain em-e 
Mélangeurs, 
mitigeurs 
mécaniques et autres Mélangeur, mitigeur mécanique, 
autre émetteur ECS,…  0% 
Mitigeurs 
thermostatiques et 
mitigeurs 
mécaniques 
économes Mitigeur thermostatique, 
mitigeur mécanique économe 
(dont la position médiane 
correspond à l’eau froide,  c'est-
à-dire de type C3 ou CH3 selon 
le classement ECAU ou 
EChAU) 5% 
Temporisateurs et 
robinets 
électroniques Bouton poussoir, détecteur de 
présence, poussoir mitigeur, 
robinets à détecteur infrarouge, 
robinets électroniques,…  7% 
Tableau 222 : gains sur les besoins d’eau chaude selon le type d’émetteur 
Les besoins d’ECS calculés par émission ECS équival ente seront corrigés d’un coefficient corr em-
egr, em-e. 
( ) ∑ − −−
− ⋅ −=
ieem eem eem gr 
eem igain ipart M corr ) ( ) ( _ 1, (1400) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
941 11.5.3.4 Impact du type d’appareils sanitaires 
Les besoins d’ECS sont dépendent également du type d’appareils sanitaires. L’introduction d’un 
coefficient correcteur, noté corr app-egr, em-e et appliqué au besoin d’ECS correspondant, répond à ce 
constat.  
11.5.3.4.1 Hypothèses 
- seuls les appareils sanitaires de type douches ou  baignoires sont concernées par le coefficient 
correcteur ; 
- les appareils sanitaires sont de type douches seu les s’il n’y a pas de baignoires ; 
- les gains sur les besoins d’ECS seront appliqués de la même manière à tous les pas de temps. 
11.5.3.4.2 Pourcentage de besoins dédiés aux douche s et/ou aux bains 
Rat douches-bains  = pourcentage conventionnel des besoins hebdomadai res d’ECS dédiés aux 
douches et/ou aux bains. 
Usage zone  Rat douches-bains  
Maison individuelle ou accolée, logement 
collectif 80% 
Hôtel partie nuit (de 0* à 5*) 90% 
Hébergement (Enseignement-secondaire 
partie nuit, foyer de jeunes travailleurs, 
cité universitaire, établissement sanitaire 
avec hébergement) 90% 
Etablissements sportifs (scolaires, privés 
et municipaux) 90% 
Etablissement d’accueil de la petite 
enfance  (crèche, halte-garderie)  50% 
Bureaux 50% 
Autres usages 0% 
Tableau 223 : Valeurs conventionnelles de ratio de bes oins dédiés aux douches et/ou 
aux bains 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
942 11.5.3.4.3 Gains sur les besoins d’ECS dus aux appa reils sanitaires 
Dans le pourcentage de besoins ECS dédié à la douch e ou aux bains, nous supposons que le type 
d’appareils sanitaires aura une influence (positive  ou négative) sur les besoins d’ECS. 
App_ECS=  gain app-e = 
Douche(s) seule(s) 5,0% 
Baignoire sabot 
(V ≤125L) 2,5% 
Baignoire standard 
(125<V ≤175 L) et autre  0% 
Grande baignoire 
(V>175 L) -2,5% 
Tableau 224 : gains sur les besoins d’eau chaude selon le type d’appareil sanitaire 
Note : s’il y a plusieurs appareils sanitaires de nature différente, l’appareil le plus défavorable sera 
retenu. 
Le coefficient correctif dû aux appareils sanitaire s s’exprime de la manière suivante :  
( )eapp bains douches eem gr 
eapp gain Rat corr − −−
− ⋅ −=1, (1401) 
  
11.5.3.5 Calcul du coefficient correctif global 
Au final, les besoins d’ECS d’une émission ECS équi valente sont multipliés par le coefficient 
correcteur suivant, tenant compte des émetteurs et des appareils sanitaires ECS :  
Si Id corr  = 0 
  eem gr 
eem eem gr 
eapp eem gr 
e corr corr corr −
−−
−−⋅ =, , , 
Si Id corr  = 1 
  eem gr 
util eem gr 
e corr corr − −=, , (1402) 
11.5.3.6 Température au niveau des émetteurs ECS 
La température aux émetteurs ECS est égale à celle définie au niveau de la distribution du groupe. 
Cette température doit être supérieure à celle de l ’eau mitigée θuw . 
θ EC_em-e = θ2nd-e (1403) 
Si θEC_em-e < θuw, un message d’erreur s’affichera.  
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
943 11.6 C_EIN_besoins_ECS  
11.6.1 I NTRODUCTION  
Cette fiche algorithme a pour objet le calcul les b esoins d’Eau Chaude Sanitaire, au niveau d’un 
émetteur ECS équivalent. 
Ces calculs se décomposent en trois étapes :  
- le calcul du nombre de litres à 40°C hebdomadaire s nécessaires par émetteur 
ECS équivalent ; 
- la clé de répartition horaire, permettant de pass er du nombre de litres hebdomadaires à 
un nombre de litres horaire. Cette clé de répartiti on est propre à chaque usage.  Elle est 
donc définie au niveau de la zone, et est commune à  tous les émetteurs ECS équivalents 
situés dans la zone ; 
- enfin, le calcul des besoins horaires d’ECS (en W h) exprime, pour un émetteur ECS 
équivalent, la quantité d’énergie nécessaire à l’él évation en température de l’eau froide. 
Dans les règles Th-BCE 2012, la masse volumique et la capacité calorifique sont 
constantes. La température d’eau froide est une don née des fichiers météorologiques. 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
944 11.6.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 225 donne la nomenclature des différente s variables du modèle de détermination des 
besoins d’Eau Chaude Sanitaire. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
Usage zo 
ne  Usage de la zone g    
Iocc_zone  Indice d’occupation de la zone bool    Scénarios ah Clé de répartition horaire g    
 θcw (h) Température de l’eau froide entrant dans le système  
de préparation de l’ECS (dépend de la zone 
climatique) °C    Em-e Corr 3e 
gr,em3e Coefficient correctif dû aux appareils sanitaires e t 
aux émetteurs d’ECS, à appliquer aux besoins d’ECS 
de l’émetteur ECS (<1 gains / =1 pas de gains / >1 
pertes) g    
       
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
       
       
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Agr  Surface utile du groupe m² 0 +∞ g 
 Rat eme gr, 
em3e Ratio de surface du groupe desservie par un 
émetteur ECS  équivalent g 0 1 g 
 Nu gr,em3e Nombre d’unités caractéristiques desservies par un 
émetteur ECS équivalent (pour les usages autres 
que maison individuelle ou accolée et logements 
collectifs) g 0 +∞ g 
 Nb lgt3
egr,em3e Nombre de logements desservi par un émetteur ECS 
équivalent (pour l’usage logements collectifs) g 1 +∞ g 
 Nb maison gr 
,em3e Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS 
équivalent (pour des maisons individuelles, >1 pour  
les maisons accolées) g 1 +∞ g 
       
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Vuw_hebd 
o_corr gr,e 
m3e Volume hebdomadaire d’eau puisée à la température 
θuw  , par émetteur ECS équivalent, corrigé L    
 Qwgr,em3e Besoins horaires d’ECS par émetteur ECS équivalent Wh    
 Qwgr  Besoins horaires d’ECS de tous les émetteurs ECS 
équivalents du groupe Wh    
 Qw_bruts g
r Besoins horaires d’ECS du groupe, non corrigés par 
les émetteurs d’ECS Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
945 Variables internes 
 Nom Description Unité    
 Qw Besoins d’ECS total horaire Wh    
 Vuw  Volume d’eau puisé à la température θuw  L    
 Nadeq3e Nombre d’adultes équivalent pour le calcul des 
besoins d’ECS g    
 Nadeq3
egr,em3e Nombre d’adultes équivalents correspondant à la 
partie du groupe desservie par un même émetteur 
ECS équivalent (en usage maison individuelle ou 
accolée et logements collectifs) g    
 Nmax gr,e 
m3e Nombre d’occupants maximal correspondant à la 
partie du groupe desservie par un même émetteur 
ECS équivalent (en usage maison individuelle ou 
accolée et logements collectifs) g    
 agr,em3e Nombre de litres d’eau à θuw  unitaires 
hebdomadaires, pour un émetteur ECS équivalent L à θuw     
 Agr,em3e Surface du groupe desservie par un émetteur ECS  
équivalent m²    
 Algt gr,em3
e Surface utile d’un logement moyen (dans le cas d’un  
LC) desservie par un même émetteur ECS 
équivalent m²    
 Nadeq z Nombre d’adultes équivalents de la zone (voir fiche  
scénarios conventionnels) g    
 Vuw_hebd 
ogr,em3e Volume hebdomadaire d’eau, puisé à la température 
θuw  , par émetteur ECS équivalent   L    
 a Nombre de litres d’eau à θuw  unitaires 
hebdomadaires (conventionnel dans THgBCE2012) L à θuw     
 Nu Nombre d’unités caractéristiques à considérer g    
       
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(k
g.K)   1.163 
 θuw  Température de l’eau mitigée utilisée au puisage  ° C   40 
Tableau 225 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
946 11.6.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
11.6.3.1 Principe du calcul des besoins d’ECS 
Ce paragraphe explique le principe du calcul des be soins d’énergie horaires pour la production 
d’eau chaude sanitaire. 
La quantité de chaleur nécessaire pour préparer l’e au chaude ou besoin d’eau chaude (en Wh) 
vaut pour chaque système de préparation : 
Qw=ρw.c w.V uw .( θuw -θcw ) (1404) 
Le volume d’eau chaude mitigée, Vuw  exprimé en litres, pour une heure donnée vaut : 
Vuw = a . ah . Nu  (1405) 
Avec : 
ah  coefficient horaire de la clé de répartition des b esoins d’ECS afférente à l’usage considéré ; 
Nu  nombre d’unités à considérer (dépend de l’usage). 
Le §11.6.3.2 donne les valeurs de a et Nu , corrigées au §11.6.3.3. Le §11.6.3.4 donne les va leurs 
de ah . 
11.6.3.2 Nombre de litres total à 40°C hebdomadaire s par émetteur ECS équivalent 
11.6.3.2.1 Valeurs à considérer 
Le volume total hebdomadaire d’ECS puisé (par émett eur ECS équivalent) est le produit des 
besoins unitaires hebdomadaires a (en nombre de litres d’eau à la température θuw ) et du nombre 
d’unités caractéristiques de l’émetteur ECS équival ent, Nu gr,em-e. 
Pour les usages maison individuelle ou accolée et l ogements collectifs, le nombre d’unités (dont 
dépend le a) est le nombre d’adultes équivalent (calcul ci-apr ès). Pour les autres usages, Nu  et a 
sont précisées dans le tableau ci-dessous : 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
947  
Type d’usages  a gr,em-e  
(besoins d’ECS hebdo en 
L d’eau à θθ θθuw  par unité) Nu gr,em-e  
(nombre d’unités par 
émetteur ECS) 
Bâtiment à usage d’habitation - maison 
individuelle ou accolée Voir ci-dessous Voir ci-dessous  
Bâtiment à usage d’habitation - logement 
collectif Voir ci-dessous Voir ci-dessous 
Etablissement d’accueil de la petite enfance  
(crèche, halte-garderie)  52,5 L Nombre de lits 
Enseignement primaire 0,2 L m² de surface utile 
Enseignement secondaire (partie jour) 0,2 L m² de surface utile 
Enseignement secondaire (partie nuit) 330 L Nombre de lits 
Enseignement - université 0,2 L m² de surface utile 
Bâtiment à usage d’habitation - Foyer de 
jeunes travailleurs 330 L Nombre de lits 
Hôtel 0*, 1* (partie nuit) 420,6 L Nombre de chambres 
Hôtel 2* (partie nuit) 586,2 L Nombre de chambres 
Hôtel 3* (partie nuit) 655,2 L Nombre de chambres 
Hôtel 4* et 5*(partie nuit) 902,7 L Nombre de chambres 
Hôtel 0*, 1* et 2* (partie jour) 0,24 L m² de surface utile 
Hôtel 3*, 4* et 5*(partie jour) 0,24 L m² de surface utile 
Bureaux 1,25 L m² de surface utile 
Restauration commerciale en continue 
(18h/j 7j/7) 189 L Nombre de repas 
servis 
Restauration - 1 repas/jour, 5j/7 45 L Nombre de repas 
servis pour un self 
Restauration - 2 repas/jour, 7j/7 357 L Nombre de repas 
servis 
Restauration - 2 repas/jour, 6j/7 306 L Nombre de repas 
servis 
Commerce, magasin, zones commerciales 0,24 L m² de surface utile 
Etablissement sportif scolaire 1,25 L m² de surface utile 
Bâtiment à usage d’habitation - 
Etablissement sanitaire avec hébergement 600 L Nombre de lits 
Hôpital (partie nuit) 820 L Nombre de lits 
Hôpital (partie jour) 0,24 L m² de surface utile 
Transport - aérogare 0,24 L m² de surface utile 
Bâtiment à usage d’habitation  - Cité 
universitaire 330 L Nombre de lits 
Industrie - 3x8h 0,24 L m² de surface utile 
Industrie - 8h à 18h 0,24 L m² de surface utile 
Tribunal 0,24 L m² de surface utile 
Etablissement sportif municipal ou privé 1200 L Nombre de douches 
Restauration scolaire - 1 repas/jour, 5j/7 45 L Nombre de repas 
servis Méthode de calcul Th7BCE 2012 
948 Restauration scolaire - 3 repas/jour, 5j/7 95 L Nombre de repas 
servis 
Tableau  226 : Besoins unitaires hebdomadaires d’eau ch aude sanitaire à 40 °C 
11.6.3.2.2 Détails des calculs au niveau de l’émiss ion ECS équivalente 
Avant de détailler les calculs, les principes de ca lculs sont les suivants : 
- pour les usages autres que maison individuelle ou  accolée et logements collectifs, Nu  est égal au 
nombre d’unités caractéristiques de l’émetteur ECS équivalent. a est figé dans les 
scénarios conventionnels (il sera donc le même pour  tous les émetteurs d’une zone) ; 
- pour les usages maison individuelle ou accolée et  logements collectifs, le nombre d’unités 
caractéristiques Nu  est égal au nombre d’adultes équivalents. Le calcu l du Nadeq  est identique à 
celui de la fiche algorithme des scénarios conventi onnels mais les paramètres de calcul (surface, 
nombre de logements,…) sont définis au niveau de l’ émetteur ECS équivalent. a dépend aussi de 
ces paramètres. On pose 
gr eem gr 
eme eem gr A Rat A *, , − −=  (1406) 
11.6.3.2.2.1 Calcul pour les usages autres que mais on individuelle ou accolée et 
logements collectifs 
Si Usage zone ≠{1,2}, le nombre d’unités caractéristiques Nu gr,em-e est un paramètre d’intégration. 
11.6.3.2.2.2 Calcul en usage maison individuelle ou  accolée et logements collectifs 
Si zone Usage  correspond à un usage maison individuelle ou accol ée et logements collectifs, le 
nombre d’adultes équivalents Nadeq-egr,em-e est calculé comme suit. 
• En usage maison individuelle ou accolée (Usage zone =1) 
La surface moyenne d’une maison desservie par l’éme tteur ECS équivalent s’écrit 
eem gr 
maison eem gr 
maison Nb A−−=,e -em gr,
, A
 (1407) 
 



≥ ×< ≤ −× −<
=
− −− −−
2 , ,2 , 2 ,2 ,
e -em gr, 
max 
m70 si 025 . 0m70 m30 si ) 70 (01875 . 075 . 1m30 si 1
eem gr 
maison eem gr 
maison eem gr 
maison eem gr 
maison eem gr 
maison 
A AA AA
N  (1408) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
949 On en déduit 

≥ − ×+<× = =−
−−
75 . 1 si )75 . 1 (3 . 075 . 175 . 1 si 
e -em gr, 
max e -em gr, 
max e -em gr, 
max e -em gr, 
max , e -em gr, ,
N NN NNb N Nu eem gr 
maison eadeq eem gr  (1409) 
Et 








=
−−
−
e -em gr, ,
, 
*40 ;500 min 
eadeq eem gr 
eem gr 
NA
a  (1410) 
 
• En usage logements collectifs  (Usage zone =2)  
La surface moyenne d’un logement desservi par l’éme tteur ECS équivalent s’écrit 
eem gr 
eteem gr 
tNb A−
−−=,
lg e -em gr, 
,
lg  A
 (1411) 
Cette surface est utilisée pour calculer e -em gr,
max N comme suit : 



>< < −× −<
=
2 e -em gr, 
lg e -em gr, 
lg 2 e -em gr, 
lg 2 e -em gr, 
lg 2 e -em gr, 
lg 
e -em gr, 
max 
m50 si 035 . 0m50 m10 si ) 50 (01875 . 075 . 1m10 si 1
t tt tt
A AA AA
N  (1412) 
Le nombre d’adultes équivalent total est défini par   

≥ − ×+<× = =− −−
75 . 1 si )75 . 1 (3 . 075 . 175 . 1 si 
e -em gr, 
max e -em gr, 
max e -em gr, 
max e -em gr, 
max e -em gr, 
lg e -em gr, ,
N NN NNb N Nu et eadeq eem gr  (1413) 
Et donc, les besoins unitaires s’expriment de la fa çon suivante : 








=
−−
e -em gr, e -em gr, 
, A
*40 ;500 min 
eadeq eem gr 
Na  (1414) 
11.6.3.2.3 Conclusion 
Quel que soit l’usage, le nombre de litres d’eau to tal par semaine à θuw  par émetteur ECS 
équivalent s’exprime sous la forme suivante  
 Vuw_hebdo gr,em-e = agr,em-e. Nu gr,em-e (1415) 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
950 11.6.3.3 Valorisation des équipements et des émette urs ECS 
Certains appareils sanitaires ECS (baignoire, douch e,…) et émetteurs ECS (robinets,…) 
contribuent à la réduction des besoins d’eau chaude . Pour valoriser les appareils économes, le 
nombre de litres d’eau à 40°C hebdomadaire Vuw_hebdo gr,em-e est corrigé par un coefficient correctif, 
calculé dans la fiche algorithme C_Emi_Emission_ECS . 
Pour chaque émetteur ECS équivalent, noté em-e, 
Vuw_hebdo_corr gr,em-e = Vuw_hebdo gr,em-e* corr -egr, em-e (1416) 
11.6.3.4 Profils de soutirage 
Pour chaque usage, le nombre de litre d’eau total h ebdomadaire à θuw  par émetteur ECS 
équivalent (= Vuw_hebdo_corr gr,em-e), est réparti sur chaque pas de temps de la semain e à l’aide d’une 
clé de répartition ah . Cette clé formalise le profil de puisage et est d éfinie par zone. Calculée dans 
la fiche scénarios conventionnels, elle est cohéren te avec le scénario d’occupation. 
Les profils de soutirage en RT2012 sont fonction du  mois de l’année, du jour de la semaine et de 
l’heure de la journée.  
Les matrices de répartition des besoins d’ECS sont détaillées dans les scénarios. 
Note1 : la variation saisonnière n’est due ni aux évolutio ns de la température d’eau froide ni aux 
périodes d’absence des occupants mais est uniquemen t liée au comportement des occupants. 
Note2 : en usage maison individuelle ou accolée et logemen ts collectifs, le coefficient correctif de 
la semaine 13 vaut 1 pour que la moyenne des coeffi cients correctifs sur l’année (hors vacances) 
soit 1. 
11.6.3.5 Calculs des besoins horaires d’ECS 
La quantité d’énergie nécessaire à chaque heure (en  Wh) pour assurer les besoins d’ECS de 
l’émetteur équivalent ou du groupe s’exprime de la manière suivante : 
Par émetteur ECS équivalent 
( )( )cw uw eem gr 
corr hebdo uw wweem gr 
w ah Vc Q θθ ρ −⋅⋅ ⋅⋅=− − ,
_ _,  
Somme sur tous les émetteurs ECS du groupe : 
( ) ( )cw uw 
eem eem gr 
corr hebdo uw wwgr 
w ah V c Q θθ ρ −⋅



⋅ ⋅⋅=∑
−−,
__ (1417) 
Par ailleurs, pour compléter les sorties du moteur,  les besoins d’ECS bruts (sans correction par les 
émetteurs) sont calculés par groupe. Ils ne sont ut ilisés que comme indicateurs pédagogiques. 
( ) ( )cw uw 
eem eem gr 
hebdo uw wwgr 
bruts wah V c Q θθ ρ −⋅



⋅ ⋅⋅=∑
−−,
_ _ (1418) 
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
951 11.7 C_DIS_Distribution_ECS_du_groupe  
11.7.1 I NTRODUCTION  
Cette fiche algorithme décrit le modèle du réseau d e distribution interne à un groupe pour l’eau 
chaude sanitaire. Ce réseau appartient exclusivemen t à un groupe et est lié à une émission ECS 
équivalente. Ces calculs interviennent après ceux d es besoins d’ECS. 
Un réseau de distribution du groupe correspond au d euxième niveau d’arborescence d’un réseau 
de distribution. Plusieurs réseaux de distribution du groupe peuvent être connectés à un même 
réseau de distribution intergroupe. 
Les caractéristiques principales du réseau de distr ibution du groupe sont ses pertes (en W/K, dont 
une partie seulement est récupérable par le groupe)  et sa température.  
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
952 11.7.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 227  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle du réseau de 
distribution du groupe de l’ECS. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
Qwgr,em3
e(h31) Besoins d’ECS par émetteur ECS équivalent, au pas 
de temps précédent hg1 Wh    Besoins 
Ecs  Qwgr,em3
e(h) Besoins d’ECS par émetteur ECS équivalent, au pas 
de temps h Wh    Em-e Agr,em3e Surface du groupe desservie par un émetteur ECS  
équivalent m²    
 θi(h) Température moyenne de l’air intérieur dans le 
groupe au pas de temps h. °C    
 θext (h) Température moyenne de l’air extérieur au pas de 
temps h. °C    ET. btherm (h 
) Coefficient de prise en compte d’un espace 
tampon. Réel    
 θcw  (h) Température de l’eau froide °C    
 Usage zo 
ne  Usage de la zone g    
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb bouchon 
s Nombre de bouchons d’eau froide par heure de la 
distribution d’ECS g 0 +∞ g 
 Dint_2nd3e   Diamètre intérieur de la distribution d’ECS. m 0 + ∞ g 
 
 
 Lvc_2nd3e  Longueur totale du réseau de distribution d’ECS, 
interne au groupe, situé en volume chauffé divisée 
par  nb dist_2nd3e  m 0 +∞ g 
 Lhvc_2nd3e Longueur totale du réseau de distribution d’ECS, 
interne au groupe, situé hors volume chauffé divisé e 
par  nb dist_2nd3e  m 0 +∞ g 
       
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb dist_2n 
d3e Nombre de distributions d’ECS du groupe 
strictement identiques connectés au même 
émetteurs ECS équivalent. g 0 +∞  
 θ2nd3e Température de la distribution d’ECS du groupe °C g ∞ +∞  g 
 δlvc  Utiliser la longueur de distribution d’ECS du group e 
en volume chauffé par défaut? (=0 : valeur par 
défaut / =1 valeur à saisir) g 0 1  
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Qw_2nd3
e(h) Besoins d’ECS horaires majorés des pertes de 
distribution Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
953  Фpertes_vc 
_2nd3e(h) Pertes en volume chauffé du réseau de distribution 
d’ECS interne au groupe Wh    
 Alerte tem 
p3e Alerte si la température de la distribution d’ECS d u 
groupe  est inférieure à la température de l’eau 
mitigée θuw . bool    
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 Vvc_2nd3e  Volume de la distribution du groupe d’ECS en 
volume chauffé L    
 Vhvc_2nd3
e Volume de la distribution du groupe d’ECS hors 
volume chauffé L    
 Is successif 
(h) Indice pour corriger, à chaque pas de temps, le 
nombre de bouchons d’eau froide dans le cas de 
puisages successifs d’ECS g    
 Фpertes_h 
vc_2nd3
e(h) Pertes hors volume chauffé du réseau de distributio n 
du groupe d’ECS Wh    
 ds3e Caractérise la distribution du groupe d’ECS g    
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(k 
g.K)   1.163 
 θuw  Température de l’eau mitigée utilisée au puisage  ° C   40 
Tableau 227 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
954 11.7.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
Le composant de distribution du groupe ECS est obli gatoire dès lors qu’il y a un composant 
émetteur ECS. Le réseau de distribution du groupe e st relié en aval à une seule émission ECS 
équivalente et en amont à : 
1) soit une distribution intergroupe ; 
2) soit directement à une génération (dans ce cas l a distribution intergroupe est fictive). 
Ce chapitre détermine pour chaque distribution d’EC S du groupe : 
- les pertes de distribution, égales à l’énergie pe rdue dans le circuit de distribution ECS du 
groupe; 
- les consommations des auxiliaires de distribution  ; 
- les besoins augmentés des pertes de distribution d’ECS du groupe. 
11.7.3.1 Le réseau de distribution d’ECS au sein d’ un groupe 
11.7.3.1.1 Hypothèses choisies  
- le réseau de distribution du groupe est relié à u ne et une seule émission ECS (description 
des robinets, appareils sanitaires…) équivalente ; 
- il n’y a pas de circulateurs dans ces réseaux ; 
- ces réseaux ne sont pas isolés ; 
- on peut décrire nb dist_2nd-e réseaux internes au groupe identiques. 
11.7.3.1.2 La température de la distribution du gro upe pour l’ECS 
La température de la distribution d’ECS interne au groupe end −2θ est définie par l’utilisateur. Cette 
température est supposée constante dans toute la di stribution. Un message d’erreur apparaitra si:  
g la température des réseaux d’ECS est inférieure à c elle de l’eau mitigée demandée aux 
émetteurs ECS ; 
g dans le cas d’une production centralisée à appoints  décentralisés (CESCI ou CESCAI), la 
température est supérieure à la température de cons igne des ballons décentralisés. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
955 11.7.3.1.3 Les longueurs du réseau de distribution d’ECS interne au groupe 
La partie du réseau en volume chauffé Lvc_2nd-e se distingue de la partie hors volume chauffé 
Lhvc_2nd-e. 
Pour la longueur de distribution en volume chauffé,  l’utilisateur a le choix entre une valeur par 
défaut et une valeur à saisir. La valeur à saisir ( et pas la valeur par défaut) sera multipliée par le  
nombre de réseaux du groupe identiques nb dist_2nd-e. En usage d’habitation, les valeurs par défaut 
sont basées sur une surface de plancher moyenne de 80 m² et une longueur moyenne des tubes 
de distribution de 6m. Elles sont issues de la norm e NF EN 15316-3-2, annexe D : 
   Si δlvc  = 0 
g en usage d’habitation : 
   80 *6,
2_eem gr 
end vc AL−
−=  
g pour les autres usages : 
   eem gr 
end vc A L−
−=,
2_ *05 . 0  (1419) 
   Sinon δlvc  = 1, Lvc_2nd-e  est une donnée d’entrée. 
11.7.3.1.4 Les volumes du réseau de distribution d’ ECS interne au groupe 
A partir des longueurs précédemment calculées, nous  déduisons les volumes de la distribution en 
local chauffé ou hors local chauffé, Vvc_2nd-e et Vhvc_2nd-e, exprimés en litres : 
1000 4D .1000 4D .
2
e - int_2nd 
2_ 2_2
e - int_2nd 
2_ 2_
×



× =×



× =
− −− −
ππ
end hvc end hvc end vc end vc 
L VL V
 (1420) 
Où Dint_2nd-e est le diamètre intérieur de la distribution du gr oupe pour l’ECS (ici exprimé en m). 
11.7.3.1.5 Les pertes du réseau de distribution d’E CS du groupe 
La durée des puisages d’ECS est relativement courte . Lors d’un puisage, la distribution va être 
maintenue à la température end −2θ. Après un puisage, tout le volume d’eau chaude con tenu dans la 
distribution va progressivement se refroidir jusqu’ à atteindre la température ambiante. Si deux 
puisages sont suffisamment rapprochés, le volume d’ eau chaude n’aura pas le temps de se 
refroidir. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
956 Partant de ce constat, les règles Th-BCE 2012, pour  lesquelles le pas de temps est horaire, 
adoptent les conventions suivantes : 
- lors d’un pas de temps avec puisages d’ECS, les p ertes thermiques sont calculées à partir des 
caractéristiques géométriques de la distribution, d e la capacité calorifique volumique de l’eau, 
de la température de distribution et du nombre de b ouchons d’eau froide -eau chaude contenue 
dans la distribution et qui s’est refroidie- en une  heure (paramètre conventionnel et dépendant 
de l’usage) ; 
- au pas de temps consécutif à un puisage, le calcu l des pertes est identique mais avec un 
nombre de bouchons d’eau froide plus faible ; 
- en l’absence de puisages au cours du pas de temps , l’eau est revenue à température 
ambiante, les pertes sont supposées nulles. 
Ces notions sont exprimées par les variables suivan tes : 
- nb bouchons est le nombre de bouchons d’eau froide par heure de  la distribution d’ECS. Sa 
valeur est conventionnelle et dépend des usages (vo ir ci-dessous)  
 Usage nb bouchons (nombre 
de bouchons par 
heure de puisage) 
1 Bâtiment à usage d’habitation - maison 
individuelle ou accolée  3 
2 Bâtiment à usage d’habitation - logement 
collectif  3 
3 Etablissement d’accueil de la petite 
enfance (crèche, halte-garderie)  2 
4 Enseignement primaire  2 
5 Enseignement secondaire (partie jour)  3 
6 Enseignement secondaire (partie nuit)  3 
7 Enseignement - université  3 
8 Bâtiment à usage d’habitation - Foyer de 
jeunes travailleurs  2 
10  Hôtel 0*, 1* (partie nuit)  4 
11  Hôtel 2* (partie nuit)  4 
12  Hôtel 3* (partie nuit)  4 
13  Hôtel 4* et 5*(partie nuit)  4 
14  Hôtel 0*, 1* et 2* (partie jour)  2 
15  Hôtel 3*, 4* et 5*(partie jour)  2 
16  Bureaux  2 
17  Restauration commerciale en continue 
(18h/j 7j/7)  3 
18  Restauration - 1 repas/jour, 5j/7  3 
19  Restauration - 2 repas/jour, 7j/7  3 
20  Restauration - 2 repas/jour, 6j/7  3 
22  Commerce, magasin, zones 
commerciales  2 
24  Etablissement sportif scolaire  2 
26  Bâtiment à usage d’habitation - 
Etablissement sanitaire avec 
hébergement  2 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
957 27  Hôpital (partie nuit)  2 
28  Hôpital (partie jour)  2 
29  Transport - Aérogare  2 
30  Bâtiment à usage d’habitation  - Cité 
universitaire  3 
32  Industrie - 3x8h  2 
33  Industrie - 8h à 18h  2 
34  Tribunal  2 
36  Etablissement sportif municipal ou privé  2 
37  Restauration scolaire - 1 repas/jour, 5j/7  3 
38  Restauration scolaire - 3 repas/jour, 5j/7  3 
Tableau 228 : valeurs conventionnelles du nombre de bou chons d'eau froide d'une 
distribution d'ECS du groupe 
- Is successif  prend en compte le fait que deux puisages rapproch és généreront moins de 
déperditions puisque l’eau chaude n’aura pas le tem ps de se refroidir entièrement. 
 Is successif   = 1  si 0) 1(,=−−h Qeem gr 
w  et 0)(,≠−h Qeem gr 
w  
    
bouchons bouchons 
nb nb 1−=  si 0) 1(,≠−−h Qeem gr 
w  et 0)(,≠−h Qeem gr 
w  
    = 0 sinon (pas de pertes) (1421) 
Calcul des pertes de distribution 
La quantité d’énergie (en Wh) contenue dans le rése au de distribution ECS du groupe, 
respectivement en volume chauffé et hors volume cha uffé, qui sera perdue au cours du pas de 
temps h, s’exprime donc de la manière suivante : 
( )




× × ×−× ⋅⋅
=
−− −
−
end dist successif bouchons iend end vc ww
end vc pertes nb h Is nb h VC
h
2_2 2_
2__)()(
)(θθ ρ
φ (1422) 
( ) ( ) ( )




× × ×× −+× − ⋅⋅⋅
=
−−−
−
end dist successif bouchons i therm ext therm end end hvc ww
end hvc pertes 
nb h Is nb hhbhhbVC
h
2_22_
2__
)()()) (1 ()()( ;0max )( θ θ θρ
φ (1423) 
nb dist_2nd-e est le nombre de distributions du groupe dédiées à l’ECS strictement identiques, 
possédant les mêmes caractéristiques géométriques ( longueurs Lvc_2nd-e  et Lhvc_2nd-e, diamètre de 
canalisation Dint_2nd-e) et connectées au même émetteur ECS équivalent. 
11.7.3.1.6 Calcul des besoins en énergie augmentés des pertes du réseau de distribution du 
groupe pour l’ECS 
La demande en énergie (en Wh) au point d’entrée du réseau de distribution du groupe pour l’ECS 
est finalement la suivante : 
)( )( )( )(2__ 2__,
2_h h h Qh Qend hvc pertes end vc pertes eem gr 
w end w − −−
−+ + = φ φ  (1424) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
958 11.8 C_DIS_Distribution_ECS_intergroupe  
11.8.1 I NTRODUCTION  
Cette fiche algorithme décrit le modèle du réseau d e distribution intergroupe de l’eau chaude 
sanitaire. Ce réseau, relié en amont à la génératio n et en aval à un (ou plusieurs) réseau(x) de 
distribution internes au groupe, peut être commune à plusieurs bâtiments.  
Les caractéristiques principales d'un réseau sont s es pertes (en W/K, dont une partie seulement 
est récupérable par un groupe), sa température et l es consommations de ses auxiliaires.  
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
959 11.8.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 229  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle des distributions 
intergroupes d’ECS. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
 θext (h) Température de l’air extérieur °C    
 θcw  (h) Température de l’eau froide °C    ET  
btherm (h) Coefficient de prise en compte d’un espace 
tampon. Réel    
 Usage zone  Usage de la zone g    Em-e Agr,em3e Surface d’un groupe desservie par un émetteur 
ECS  équivalent relié à cette distribution 
intergroupe m²    
 Qw_2nd3eds3e 
(h) Besoins ECS en entrée majorés des pertes de 
distribution interne au groupe Wh    
 θ2nd3eds3e Température du réseau d’ECS interne au groupe  °C    
 θb4 centr (h31) Température de la zone supérieure du ballon 
centralisé au début du pas de temps (pour les 
PCAD) °C    
 iecs ds3e(j) Indicateur qui précise, pour chaque distribution 
du groupe, si le jour j est inclus dans la période 
de fonctionnement de la génération ECS. entier    
       
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Lvc_prim_bcl3e  Longueur totale du réseau de distribution 
intergroupe bouclé en volume chauffé m 0 +∞ g 
 Lhvc_prim_bcl3e  Longueur totale du réseau de distribution 
intergroupe bouclé hors volume chauffé m 0 +∞ g 
 Lvc_prim_trac3e  Longueur totale du réseau de distribution 
intergroupe tracé en volume chauffé m 0 +∞ g 
 Lhvc_prim_trac3e  Longueur totale du réseau de distribution 
intergroupe tracé hors volume chauffé m 0 +∞ g 
 Uprim3e Coefficient de transfert thermique linéique 
spécifique de la distribution intergroupe d’ECS W/mK 0 +∞ g 
 Is rechauf_bcl3e  Présence d’un réchauffeur de boucle (=0 pas de 
réchauffeur / =1 présence d’un réchauffeur). 
Uniquement pour les réseaux bouclés. g 0 1 g 
       
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Type réseauinter 
groupe3e  Type du réseau de distribution intergroupe ECS 
(=0 si pas de réseau intergroupe /=1 si bouclé 
/ =2 si tracé) g 0 2 g 
 Type gest_circ -e Type de gestion des circulateurs du réseau de 
distribution intergroupe d’ECS (=0 si pas de 
gestion / =1 si arrêt des circulateurs en 
vacances) g 0 1 g 
 Pcirc 3e Puissance des circulateurs du réseau 
intergroupe bouclé d’ECS W 0 +∞ g Méthode de calcul Th7BCE 2012 
960        
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Qw_prim3e (h) Besoins ECS majorés des pertes de distribution 
du groupe et intergroupe  Wh    
 θmoy_prim3e  Température moyenne du réseau de distribution 
intergroupe d’ECS °C    
 Waux_prim3edp3
e Consommation électrique des auxiliaires 
(circulateurs, traceurs) de distribution 
intergroupe d’ECS, en énergie finale Wh    
 Waux_prim3edp3
e,gr  Consommation électrique des auxiliaires 
(circulateurs, traceurs) de distribution 
intergroupe d’ECS, en énergie finale, répartie 
au niveau du groupe Wh    
 Wrechauf_prim3e  Consommation électrique de l’éventuel 
réchauffeur de la distribution intergroupe 
bouclée d’ECS, en énergie finale Wh    
 Φaux_vc (h) Consommations d’énergie des circulateurs 
transmise au volume chauffé sous forme de 
chaleur au pas de temps h. Wh    
 Φpertes_vc_prim 
3e(h) Pertes thermiques horaires en volume chauffé 
du réseau de distribution intergroupe d’ECS Wh    
 Φpertes_hvc_pri 
m3e(h) Pertes thermiques horaires hors volume chauffé 
du réseau de distribution intergroupe d’ECS Wh    
 id encl3e (j) Indicateur qui précise si le jour j est inclus dans 
la période de fonctionnement de la génération entier    
 Rat besoins_prim 
_e gr (h) Ratio des besoins d’ECS d’un groupe relié à ce 
réseau intergroupe sur la somme de tous les 
besoins d’ECS de ce réseau intergroupe g    
 Rat surfaces_pri 
m_e  Ratio de la surface des émetteurs ECS 
équivalents d’un groupe reliés à ce réseau 
intergroupe d’ECS sur la somme des surfaces 
de tous les émetteurs ECS équivalents reliés à 
ce réseau intergroupe d’ECS g    
 Adess_e  Surface totale des émetteurs desservis par 
cette distribution intergroupe m²    
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 θdépart_prim3e  Température de la boucle départ du réseau 
intergroupe de distribution d’ECS °C    
 θretour_prim3e  Température de la boucle retour du réseau 
intergroupe de distribution d’ECS °C    
 Lvc_prim3e  Longueur totale du réseau de distribution 
intergroupe en volume chauffé m    
 Lhvc_prim3e  Longueur totale du réseau de distribution 
intergroupe hors volume chauffé m    
 Wcirc_prim3e  Consommation des circulateurs de la 
distribution intergroupe bouclée d’ECS Wh    
 Wtrac_prim3e  Consommation des traceurs de la distribution 
intergroupe tracée d’ECS Wh    
 ds3e Caractérise la distribution du groupe d’ECS g    
 dp3e Caractérise la distribution intergroupe d’ECS g    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
961  
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 Pcirc_vc3e  Part de la puissance des auxiliaires de 
distribution intergroupe ECS transmise sous 
forme de chaleur, récupérable par l’ambiance g   0 
 Fonction prim  Identificateur de la distribution : Chauffage(1), 
froid(2), ECS(3) g    
Tableau 229 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
962 11.8.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
Cette partie établit pour chaque réseau de distribu tion : 
- les pertes thermiques de distribution ; 
- les températures départ et retour ; 
- les consommations des auxiliaires de distribution  ; 
- les besoins d’ECS majorés des pertes de distribut ion, c'est-à-dire aux bornes de la génération. 
11.8.3.1 Principes et définition 
Un réseau intergroupe est obligatoirement relié, en  aval, à au moins un réseau de distribution 
interne à un groupe et en amont à une seule générat ion (dans laquelle au moins un générateur 
produira de l’ECS). 
Le réseau intergroupe d’ECS est maintenu en tempéra ture afin de réduire le temps d’attente de 
l’eau chaude aux émetteurs. La consommation d’énerg ie supplémentaire engendrée par le 
maintien en température est autorisée par le fait q ue le confort de l’occupant est significativement 
amélioré. 
11.8.3.2 Calculs des indicateurs de la distribution  intergroupe ECS 
Caractérisation 
Tous les réseaux de distribution sont identifiés pa r le paramètre Fonction prim . Pour l’ECS, on pose : 
Fonction prim  =3  (1425) 
Fonctionnement 
Le réseau de distribution intergroupe d’ECS fonctio nne dès que l’un des réseaux internes au 
groupe qui lui sont reliés est en fonctionnement. 
S’il existe edp eds −∈−  tel que  0)(>−hieds 
ecs  
id encl-e(j) = 1  
Sinon,   
id encl-e(j) = 0 (1426) 
Répartition des pertes de distribution dans les gro upes 
Chaque groupe desservi (totalement ou en partie) pa r ce réseau intergroupe peut récupérer les 
pertes thermiques en volume chauffé. Ces dernières seront réparties dans chacun des groupes 
desservis au prorata des surfaces Agr,em-e. 
edess edp eem gr eem eem gr 
gr 
eprim surfaces AA
h Rat 
_,
__)(∑
−∈−∈−−
=  (1427) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
963 Avec 
∑
−∈−−=
edp eem eem gr 
edess A A,
_  (1428) 
Répartition des besoins par groupe 
Plusieurs distributions du groupe, pouvant apparten ir à des groupes différents, peuvent être reliées 
à une même distribution intergroupe. L’indicateur  Rat besoins_prim-e  exprime le pourcentage des 
besoins d’ECS de chaque groupe par rapport au besoi n total de la distribution intergroupe. 
∑∑
−∈−−
−∈−−
−
=
edp eds eds 
end wgr eds eds 
end w
gr 
eprim besoins h Qh Q
h Rat 
)()(
)(
2_2_
__ (1429) 
11.8.3.3 La distribution intergroupe bouclée (type_ réseau_intergroupe-e=1) 
11.8.3.3.1 Températures de la distribution bouclée 
11.8.3.3.1.1 Boucle départ 
La température de départ de la distribution bouclée  est égale à la température maximale 
demandée par les réseaux secondaires. Elle est supp osée constante dans toute la boucle de 
départ. 
()eds 
end eds eprim départ −
−−−=2 _ max θ θ  (1430) 
Dans le cas d’une production d’ECS centralisée à ap points décentralisés avec distribution 
intergroupe (CESCAI,…), la température de départ du  réseau intergroupe est égale à la 
température de la zone supérieure du ballon central  au début du pas de temps. Cette température 
est dynamique. 
) 1( )(4 _ − =− h hcentr 
b eprim départ θ θ  (1431) 
Le reste des calculs est identique. 
11.8.3.3.1.2 Boucle retour 
La température de retour est supposée inférieure de  5 K à la température de départ : 
5_ _ − =− − eprim départ eprim retour θ θ  (1432) 
11.8.3.3.1.3 Température moyenne de la boucle 



 +
=− −
−2_ _
_eprim retour eprim départ 
eprim moy θ θ
θ  (1433) 
 
  
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
964  
11.8.3.3.2 Pertes thermiques de la distribution bou clée 
Les pertes de distribution intergroupe sont calculé es de la manière suivante. Pour les pertes hors 
volume chauffé, le coefficient btherm  corrige l’écart de température entre le réseau et l ’extérieur, 
dans le cas où la distribution traverse un espace t ampon.  
(j) i L Uhdencl-e amb eprim moy eprim vc eprim eprim vc pertes ×− × × =− − − − ) ( )(_ _ __ θ θ φ  
( ) ( ) h hb(j) i L U
h
amb ext therm amb eprim moy dencl-e eprim hvc eprim 
eprim hvc pertes 



− × +−× × ×
=
−− −
−) )()( ()(
__
__θθ θ θφ  (1434) 
Avec  
 



==°=
− −− −
ebcl prim hvc eprim hvc ebcl prim vc eprim vc amb 
L LL LC
__ ___ _20 θ
 (1435) 
Note : les longueurs d’un réseau intergroupe bouclé sont  environ deux fois plus importantes que 
celles d’un réseau tracé. 
11.8.3.3.3 Consommation électrique du réchauffeur d e boucle 
Un réchauffeur de boucle compense les pertes du rés eau de distribution intergroupe bouclé en 
fournissant de l’énergie électrique (en Wh). Sa con sommation est la suivante : 
Si Is rechauf_bcl-e =0 
0)(_ =−h Weprim rechauf  
Si Is rechauf_bcl-e =1 
  )( )( )(__ __ _ h h h Weprim hvc pertes eprim vc pertes eprim rechauf − − − + = φ φ  (1436) 
11.8.3.3.4 Consommation électrique des circulateurs  
Pour maintenir le fluide en circulation (le débit s era supposé constant) en vainquant les pertes de 
charge du système de distribution de l’eau chaude s anitaire, des circulateurs sont indispensables. 
La puissance des circulateurs est un paramètre intr insèque du réseau de distribution. La 
consommation d’énergie électrique des circulateurs (en Wh) peut être estimée à partir de cette 
puissance.  
Pour les usages d’enseignement, nous supposerons qu e les circulateurs peuvent être arrêtés 
durant les vacances. Pour les autres usages, le fon ctionnement des circulateurs est permanent, 
pour limiter le risque de développements bactériens .  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
965 La consommation électrique horaire des circulateurs  s’exprime de la façon suivante :   
Si type gest_circ -e =1  
 si id_encl-e(j) =1 
  )1(* )(_ h Ph Wecirc eprim circ − −=  
 si id_encl-e(j) =0 
   0)(_ =−h Weprim circ  (1437) 
Si type gest_circ -e=0 
)1(* )(_ h Ph Wecirc eprim circ − −=  (1438) 
Pour une distribution bouclée, la consommation des auxiliaires de distribution, exprimée en 
énergie finale, est égale à celle des circulateurs.  
)( )(_ _ h Wh Weprim circ edp 
eprim aux −−
−=  (1439) 
Et pour chaque groupe, 
)( * )( )(__ _,
_ h Rat h Wh Wgr 
eprim surfaces edp 
eprim aux gr edp 
eprim aux −
−−
−=  (1440) 
11.8.3.3.5 Pertes thermiques transmises à l’ambianc e 
Nous faisons les hypothèses suivantes : 
g il n’y a pas de transmission, sous forme de chaleur , de la puissance dégagée par les auxiliaires 
de circulation au fluide de la distribution ; 
 
g si le fluide de la distribution intergroupe n’est p as en circulation (lors des vacances de la zone 
d’enseignement), les pertes thermiques dans la dist ribution sont négligées. 
 
La part de la consommation d’énergie des auxiliaire s transmise à l’ambiance (en Wh) se calcule 
comme suit : 
 
)( * )(_ _ _ h W Phedp 
eprim aux evc circ vc aux −
− −= Φ  (1441 ) 
Conventionnellement, on considèrera que la part de la consommation d’énergie Pcirc_vc-e est nulle. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
966 11.8.3.3.6 Calcul des besoins d’ECS augmentés des p ertes du réseau intergroupe 
La demande en énergie (en Wh) au point d’entrée du réseau intergroupe bouclé (c'est-à-dire aux 
bornes de la génération) est la suivante : 
Si Is rechauf_bcl-e =0 
)( )( )( )(__ __ 2 _ h h hQ h Qeprim hvc pertes eprim vc pertes 
eds eds 
end eprim w − −
−−
− − + + =∑φ φ  
Si Is rechauf_bcl-e =1 
∑
−−
− −=
eds eds 
end eprim w hQ h Q )( )(2 _  (1442) 
11.8.3.4 La distribution intergroupe tracée (type_r éseau_intergroupe-e=2) 
La distribution collective avec traçage est constit uée une conduite d'eau chaude avec un traceur 
en fonctionnement permanent. Le réseau tracé ne com porte pas de circulateurs. Le traceur ne 
contribue pas à la génération. 
Les pertes thermiques sont compensées par le traceu r par effet Joule direct et ne sont donc pas 
ajoutées aux pertes thermiques du réseau de distrib ution d’eau chaude sanitaire.  
11.8.3.4.1 Calcul des températures de la distributi on tracée 
11.8.3.4.1.1 Branche départ 
Par hypothèse, la température de départ de la distr ibution tracée est égale à la température 
maximale demandée par les réseaux internes aux grou pes. Elle est supposée constante dans 
toute la branche de départ. 
()eds 
end eds eprim départ −
−−−=2 _ max θ θ  (1443) 
11.8.3.4.1.2 Branche retour 
Dans la réalité, il n’y a pas de branche retour dan s un réseau tracé. A la place de l’eau de la 
branche retour, le générateur reçoit de l’eau froid e à la température θcw , donnée dans le fichier 
météorologique de la zone climatique. 
)(_ hcw eprim retour θ θ =−  (1444) 
11.8.3.4.1.3 Température moyenne de la distribution  
Dans le cas d’une distribution intergroupe tracée, la température moyenne s’exprime de la manière 
suivante : 



 +
=− −
−2_ _
_eprim retour eprim départ 
eprim moy θ θ
θ  (1445) 
  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
967  
11.8.3.4.2 Pertes thermiques de la distribution tra cée 
Les pertes de distribution intergroupe d’ECS sont c aractérisées par un coefficient de déperdition 
thermique (en W/m.K), une longueur de canalisation et un écart de température.  
Pour les pertes hors volume chauffé, le coefficient  btherm corrige l’écart de température entre le 
réseau et l’extérieur, dans le cas où la distributi on traverse un espace tampon. 
(j) i h L Uhdencl-e amb eprim départ eprim vc eprim eprim vc pertes ×− × × =− − − − ))( ( )(_ _ __ θ θ φ  
( ) ( ) h hb(j) i L U
h
amb ext therm amb eprim départ dencl-e eprim hvc eprim 
eprim hvc pertes 



− × +−× × ×
=
−− −
−) )()( ()(
__
__θθ θ θφ  (1446) 
Avec  
 



==°=
− −− −
etrac prim hvc eprim hvc etrac prim vc eprim vc amb 
L LL LC
__ ___ _20 θ
 (1447) 
Ces pertes thermiques, compensées par le ruban chau ffant, ne sont pas ajoutées aux pertes 
thermiques des distributions d’eau chaude sanitaire  du groupe. Le ruban chauffant est alimenté 
électriquement et il convient donc de le considérer  comme un auxiliaire. 
11.8.3.4.3 Consommation électrique des traceurs 
La consommation électrique des traceurs (en Wh) com pense les pertes de distribution : 
)( )( )( )(__ __ _ _ h h h Wh Weprim hvc pertes eprim vc pertes eprim trac edp 
eprim aux − − −−
− Φ+ Φ= =  (1448) 
Et pour chaque groupe, 
)( * )( )(__ _,
_ h Rat h Wh Wgr 
eprim surfaces edp 
eprim aux gr edp 
eprim aux −
−−
−=  (1449) 
La part de la consommation d’énergie des auxiliaire s transmise à l’ambiance (en Wh) se calcule 
comme suit : 
 
)( * )(_ _ _ h W Phedp 
eprim aux evc circ vc aux −
− −= Φ    (1450) 
Conventionnellement, on considèrera que la part de la consommation d’énergie Pcirc_vc-e est nulle. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
968 11.8.3.4.4 Calcul des besoins d’ECS augmentés des p ertes du réseau intergroupe 
La demande en énergie (en Wh) du réseau intergroupe  tracé est identique à la somme des 
demandes des réseaux internes aux groupes pour les raisons évoquées ci-dessus : 
)(2 _ hQ Q
eds eds 
end eprim w
−−
− −∑=  (1451) 
11.8.3.5 En absence de réseau intergroupe (type_rés eau_intergroupe-e=0) 
Les températures sont celles en sortie du (ou des) réseau(x) interne(s) au groupe. 
()eds 
end eds eprim départ −
−−−=2 _ max θ θ  
)(_ hcw eprim retour θ θ =−  



 +
=− −
−2_ _
_eprim retour eprim départ 
eprim moy θ θ
θ  (1452) 
Les pertes de distribution intergroupe sont nulles : 
0)(0)(
____
==
−−
hh
eprim hvc pertes eprim vc pertes 
φφ
 (1453) 
Les besoins d’ECS en entrée du réseau intergroupe s ont identiques à ceux en sortie du (ou des) 
réseau(x) du groupe : 
)(2 _ hQ Q
eds eds 
end eprim w
−−
− −∑=  (1454) 
La consommation des auxiliaires de distribution int ergroupe d’ECS est nulle. 
0,
_ _ = =−
−−
−gr edp 
eprim aux edp 
eprim aux W W  
0_= Φvc aux  (1455) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
969 11.9 C_STO_Ballon_de_stockage  
11.9.1 I NTRODUCTION  
Un élément central des systèmes de production d’eau  chaude à accumulation est le ballon d’eau 
chaude pouvant comporter un ou plusieurs échangeurs  de chaleur, et dont un modèle est décrit ici.  
Le modèle comporte quatre zones, chacune supposée à  température uniforme. 
 
Figure 142 : schéma du ballon à quatre zones 
La zone 1 comporte l’arrivée d’eau froide et l’écha ngeur du générateur de base. La zone 2 
comporterait un échangeur raccordé au circuit de ch auffage dans le cas d’un système solaire 
combiné. Dans le cas d’un ballon à appoint intégré,  l’échangeur ou la résistance électrique 
d’appoint se situe généralement dans la zone 3. La zone 4 est celle de la sortie d’eau chaude. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
970 11.9.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 230  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de ballon. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
 θentrant (h) Température de l’eau entrant dans le ballon °C    
 θamb (h) Température ambiante (de l’endroit où est le 
ballon, déterminée au niveau de la génération) °C    
 θbz (h31) Températures des zones du ballon au pas de 
temps précédent (valeur initiale 55°C) °C    
 Vp(h) Volume horaire puisé (à chaque itération, 
n’excède pas le volume de la zone la plus 
petite) m3     
 Nb iter_vp  Nombre d’itérations de la boucle pour le calcul 
du volume puisé total du ballon g    
 
 Qi,z (h) Chaleur injectée (>0) ou prélevée (<0) par un 
échangeur éventuel à la zone z W    
       
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Nzone  Nombre de zones dans le ballon g 0 + ∞ 4 
 Vtot  Volume total du ballon  L 0 + ∞ g 
 Vz Volume de la zone z du ballon ( z de 1 à 4, V z 
est déterminé une fois pour toutes au début de 
la modélisation) L 0 Vtot   
 faux  Fraction effective concernée par l’appoint pour 
les ballons base+appoint (avec appoint en 
zone n°3) g 0 1  
 Is sto_vc  Stockage en volume chauffé ou hors volume 
chauffé ? (=0 hors volume chauffé / =1 en 
volume chauffé) bool 0 1 g 
 bsto3e Coefficient d’atténuation dans le cas où le 
stockage est hors volume chauffé mais pas 
directement à l’extérieur g 0 1 g 
 (UA) s Coefficient de pertes thermiques du ballon W/K 0 + ∞ g 
 θmax  Température maximale du ballon °C 0 100  
 zbase  Numéro de la zone la plus basse contenant 
l’échangeur du générateur de base g 1 Nzone  g 
 zap  Numéro de la zone la plus basse contenant 
l’échangeur du générateur d’appoint g 1 Nzone  g 
 
 hrel ech_bas 
e Hauteur (relative) de l’échangeur du 
générateur de base à partir du point inférieur 
de la zone zbase . g 0 1  
 hrel ech_ap  Hauteur (relative) de l’échangeur du 
générateur d’appoint à partir du point inférieur 
de la zone zap . g 0 1  
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Statut_do 
nnée_UA  La valeur du coefficient de pertes thermiques du 
stockage vers l’ambiance est une donnée :  
0 g Certifiée 
1 g Justifiée par un essai effectué par un 
laboratoire « accrédité » sur la base d’une norme 
ou d’un projet de norme européenne ou ISO 
2 g Déclarée selon une norme g 0 2 g Méthode de calcul Th7BCE 2012 
971 Sorties 
 Nom Description Unité    
 θbz (h)  Températures des zones du ballon à la fin du 
pas de temps h °C    
 Pe(h) Pertes thermiques du ballon à la fin du pas de 
temps h W    
 θb_moy_ech 
(h) Température moyenne du ballon vue par 
l’échangeur d’un générateur  (base ou appoint) °C    
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 Uz Coefficient de pertes de la zone z du ballon (U z 
est déterminé une fois pour toutes au début de 
la modélisation) W/K    
 (UA) s_util  Coefficient de pertes thermiques du ballon 
recalculé selon son statut (certifié, déclaré ou 
justifié) W/K    
 Pe z Pertes thermiques de la zone z du ballon W    
 θbz (Nb iter_ 
vp ) Températures du ballon à la fin de la boucle 
itérative pour le calcul du volume puisé °C    
 bz θ Moyenne temporelle de la température de la 
zone n°1 du ballon entre la fin du pas de 
temps précédent et la fin de la boucle de 
puisage du pas de temps courant °C    
 zech  Numéro de la zone la plus basse contenant 
l’échangeur du générateur (de base ou 
d’appoint) g    
 zmax_ech  Numéro de la zone la plus haute contenant 
l’échangeur du générateur (de base ou 
d’appoint) g    
 hrel ech  Hauteur relative de l’échangeur du générateur 
(de base ou d’appoint) g    
 hrel rest  Hauteur relative de l’échangeur restante dans 
la zone zmax_ech  du ballon de stockage g    
 Vap  Volume de la partie du ballon chauffée par 
l’appoint (dans le cas où l’appoint est en zone 
n°3, sinon volume des deux zones supérieures 
du ballon) L    
 a Numéro de la zone du ballon pour laquelle on 
compare sa température avec toutes celles des 
zones qui lui sont supérieures g    
 i Itération au cours d’un pas de temps h g    
 ifin  Dernière itération du pas de temps h g    
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(k 
g.K)   1,163 
Tableau 230 : Nomenclature des différentes variables du modèle de ballon Méthode de calcul Th7BCE 2012 
972 11.9.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
11.9.3.1 Types de ballon 
Un ballon est décrit par 4=zone N zones. 
Une zone est caractérisée par un volume zVet un coefficient de perte zU, zone NzK1=  . La 
répartition en volume des zones dépend du type de b allon : 
1. Si il n’y a qu’une puissance injectée dans le ba llon (ballon base seule par exemple) 
zone tot zNVV/=  
2. S’il y a un système de chauffage d’appoint, celu i-ci est dans la partie supérieure du ballon. 
On délimite deux zones supérieures de même volume :  2 /2 /34 ap tot aux VVfVV =⋅== .  Le 
volume des deux zones inférieures est  ()2 / 121 tot aux VfVV ⋅−== . 
Le coefficient de perte du ballon est réparti propo rtionnellement entre les zones :  
tot z
util S zVVUA U ⋅ =_ (1456) 
Dans la méthode de calcul Th-BCE 2012, la donnée d’ entrée pour la performance est le coefficient 
de pertes thermiques du ballon, UA [W/K]. 
Pour les ballons, la méthode de calcul offre trois alternatives pour la définition du coefficient 
UA S_util, à partir des pertes selon les cas : 
• La saisie directe de la valeur certifiée par un org anisme indépendant accrédité selon la 
norme NF EN 45011 par le COFRAC ou tout autre organ isme d’accréditation signataire de 
l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne 
des organismes d’accréditation, sur la base des nor mes harmonisées relatives au produit 
concerné, voir Tableau 231 et Tableau 232 , 
• La saisie de la valeur justifiée, augmentée de 10%,  par un essai effectué par un laboratoire 
indépendant et accrédité selon la norme NF EN ISO/C EI 17025 par le COFRAC ou tout 
autre organisme d’accréditation signataire de l’acc ord européen multilatéral pertinent pris 
dans le cadre de la coordination européenne des org anismes d’accréditation sur la base 
des normes harmonisées relatives au produit concern é, voir Tableau 231 et Tableau 232 , 
• Par défaut, les valeurs indiquées dans le Tableau 2 31  et Tableau 232  sont retenues selon 
le type de ballon. 
Nature du ballon Valeurs par défaut 
Pertes : Qpr [kWh/jour] Normes de détermination des 
pertes des ballons 
Ballon ECS effet Joule 
Horizontal 
Vertical de volume supérieur 
ou égal à 75l 
Vertical de volume inférieur à 
75l  
Qpr = 0,939 + 0,0104 V tot 
Qpr = 0,224 + 0,0663 V tot 2/3  
 
Qpr = 0,1474 + 0,0719 V tot 2/3  
 NF EN 60379 
Autres ballons Qpr = 0,189* V tot 0,55 NF EN 15332 
Tableau 231 : Valeurs par défaut et norme de déterminat ion des pertes du ballon Méthode de calcul Th7BCE 2012 
973  
 
Nature du ballon Valeur par défaut 
Coefficient de pertes 
thermiques UA [W/K] Normes de détermination des 
pertes des ballons 
Ballon solaire UA = 0,16 V tot 0,5  NF EN 12977-3 
Tableau 232 : Valeurs par défaut et norme de déterminat ion des pertes du ballon 
 
11.9.3.2 Calcul des températures de chaque zone 
Les algorithmes du ballon s’organisent en trois éta pes: 
1. Calcul des apports et des pertes pour chaque zon e avec les températures de la fin du pas 
de temps précédent ; 
2. Calcul des températures de chaque zone après pui sage et application des apports et des 
pertes ; 
3. Mélange éventuel de zones si la température d’un e zone devient supérieure à celle de la 
zone au-dessus conformément à la norme NF EN 12977- 310  §D.3 « une inversion de 
température à l'intérieur du réservoir, qui signifi e dϑ/dz  < 0, peut être supprimée par un 
algorithme approprié à la fin d'un intervalle de te mps ». 
Selon les modes de production d’ECS, chacune de ces  trois étapes peut être répétée 
plusieursfois. 
11.9.3.2.1 Calcul des apports et des pertes  
Ces calculs interviennent au début du pas de temps.  
Apports (ou prélèvements) 
Les apports sont les énergies injectées (ou prélevé es) par des échangeurs hydrauliques ou des 
résistances électriques. Ces apports peuvent être p ositifs ou négatifs. Suivant les cas, un ballon 
peut être associé à une boucle solaire, une boucle de chauffage, etc. …  
Chaque zone du ballon z peut-être connectée à un échangeur et recevoir une  énergie Qi,z .  
Pertes 
Les pertes sont les pertes thermiques du ballon ver s l’air ambiant. Les pertes de la zone z sont 
données par l’équation : 
( ))() 1( )( h h UhPe amb bz z z θ θ −−⋅=  (1458) 
Les pertes du ballon sont la somme des pertes des z ones. Elles seront récupérables si la 
génération à laquelle le ballon appartient est en v olume chauffé. 
∑=
zzhPe hPe )( )( . (1459) 
Note : au premier pas de temps de la simulation, no us prendrons ) 1(−hbz θ=50°C.  
                                                 
10  NF EN 12977-3 : Installations solaires thermiques et leurs composants — Installations assemblées à fa çon — Partie 3 : Méthodes d'essai des 
performances des dispositifs de stockage des instal lations de chauffage solaire de l'eau - Annexe D (i nformative)  Prescriptions relatives au modèle 
numérique du dispositif de stockage Méthode de calcul Th7BCE 2012 
974 11.9.3.2.2 Boucle itérative de puisage 
Une partie des algorithmes ci-dessous est incluse d ans une boucle itérative. Cette boucle 
(commencée dans la partie « gestion-régulation de l a base du ballon ») est nécessaire pour 
calculer la totalité du volume puisé dans le ballon  en tenant compte de l’évolution des 
températures de chaque zone du ballon due à l’effet  piston. 
Pour chaque itération i ≤ Nb iter_vp , nous faisons les calculs suivants : 
11.9.3.2.2.1 Températures pendant le puisage 
Le puisage est représenté par un effet piston qui f ait monter les volumes d’eau 
proportionnellement au volume de puisage. 
Après un puisage, une zone contient un mélange du v olume puisé à la température de la zone 
inférieure avec le reste de la zone. Cet effet est exprimé comme ci-dessous : 
()
zp zbPz bz 
bz VVi VVi
i⋅− +−⋅−
=−) 1( ) 1(
) () 1(θ θ
θ  (1460) 
Si z=1  (zone inférieure), nous remplacerons ) 1() 1(−−izbθ par la température de l’eau entrant dans le 
ballon )(hentrant θ. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
975 11.9.3.2.2.2   Mélange de zones en cas d’inversion de température 
Si une zone z est plus chaude que la zone supérieure ) 1(+z, les deux zones se mélangent. 
L’algorithme compare la température de la zone a à toutes celles des zones qui lui sont 
supérieures. 
Initialisation : 1=a 
Tant que le ballon ne respecte pas cette condition 
)( )( )( )() 3( ) 2( ) 1(i i i iab ab ab ba + + +≤ ≤ ≤ θ θ θ θ   
 si )( )() 1(i iab ba +>θ θ  et zones Na≤+1 
  si ) () (
) 2( 11
i
ViV
ab a
ajja
ajbj j
+ +
=+
=>⋅
∑∑
θθ
 et zones Na≤+2 
   si ) () (
) 3( 22
i
ViV
ab a
ajja
ajbj j
+ +
=+
=>⋅
∑∑
θθ
 et zones Na≤+3 
    



=⋅
= = = =
∑∑
+
=+
=
+ + +
1) (
) ( ) ( ) ( ) (33
) 3( ) 2( ) 1(
apuis ViV
i i i ia
ajja
ajbj j
ab ab ab ba θ
θ θ θθ 
   sinon 



=⋅
= = =
∑∑
+
=+
=
+ +
1) (
) ( ) ( ) (22
) 2( ) 1(
apuis ViV
i i ia
ajja
ajbj j
ab ab ba θ
θ θθ 
  sinon 



=⋅
= =
∑∑
+
=+
=
+
1) (
) ( ) (11
) 1(
apuis ViV
i ia
ajja
ajbj j
ab ba θ
θθ 
 sinon 1+=aa (1461) 
où les températures )(iba θ viennent de l’équation (1460).  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
976 On peut avoir des mélanges de 2, 3,… ou N zones selon les températures et volumes respectifs  
des zones, avec une limitation des températures de chaque zone à la température maximale du 
ballon. 
Pour z = 1..N zone  
()max ), (min ) ( θθ θ i ibz bz =  (1462) 
La boucle itérative se termine ici. A la dernière i tération de cette boucle, tout le volume est puisé 
dans le ballon, le champ des températures du ballon  après puisage ( )) (_vp iter bz Nb θ est connu. 
11.9.3.2.3 Calcul de la température moyenne vue par  un échangeur 
L’échangeur hydraulique du générateur de base et/ou  du générateur d’appoint peut couvrir 
plusieurs zones du ballon. Sa hauteur est déterminé e à partir du point le plus « bas » de la zone 
zbase  pour l’échangeur du générateur de base et  zap  pour le générateur d’appoint. Quelque soit la 
hauteur de l’échangeur, l’énergie est supposée être  transférée au ballon dans cette même zone. 
Autrement dit, la prise en compte de la hauteur de l’échangeur n’a d’impact que sur la température 
du ballon vue par l’échangeur (le condenseur pour l es ballons thermodynamiques). Cette 
température se calcule de la manière suivante : 
Si le générateur est la base 

==
base ech ech base ech 
hrel hrel zz
_,  
S’il est l’appoint, 

==
ap ech ech ap ech 
hrel hrel zz
_. 
Initialisation  : 0max_ =ech z  et 0=rest hrel  
où ech zmax_ est la zone du ballon la plus 
haute « vue » par l’échangeur ; rest hrel  la 
hauteur relative restante dans la zone 
ech zmax_ . 
Et, pour tout []zones Nz, 1∈ ,  
tot z
zVvhrel = 
 hrelech hrelrest hrelz zmax_ech 
zech 
 
Calculs de ech zmax_  et rest hrel  
Si 0=ech hrel  (l’échangeur n’appartient qu’à une seule zone c'es t-à-dire : 
( )ech z ech hrel hrel ≤) 

==
ech rest ech ech 
hrel hrel z zmax_  (1463) 
Sinon 0≠ech hrel   Méthode de calcul Th7BCE 2012 
977     pour [ ]ech zones z Nj − =, 1  
g si ∑+
=≤jz
zzz ech ech 
ech hrel hrel  



−=+=
∑−
=1max_ 
max_ ech 
ech z
zzz ech rest ech ech 
hrel hrel hrel jz z
 
  Sortie de la boucle 
g sinon 
  si ech zones z Nj − <  alors 1+←jj. Sinon, il y a une erreur : la  
  hauteur de l’échangeur est trop élevée. 
  
 
 
 
 
(1464) 
Calcul de la température moyenne vue par l’échangeu r  
Si 0=ech hrel  
( )ech zb ech moy bhθ θ =)(__  (1465) 
Sinon 0≠ech hrel  
ech zbrest z
zzbz z
ech moy bhrel hrel hrel 
hech ech 
ech 



⋅ +⋅
=∑−
=)(1
__max_ max_ 
)(θ θ
θ  (1466) 
Où bz θ est la moyenne temporelle des températures de la z one z au pas de temps précédent et 
après le puisage éventuel du pas de temps courant ( c'est-à-dire après la boucle itérative pour le 
volume puisé et l’éventuel soutirage de chaleur pou r le chauffage, mais avant l’injection de 
puissances). 
( )
2) 1() 1( −+−=i hbz bz 
bz θ θθ  (1467) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
978 11.9.3.2.4 Après la boucle itérative de puisage 
Même si elles n’appartiennent pas à la boucle itéra tive de puisage, les équations de ce paragraphe 
peuvent être utilisées plusieurs fois au cours d’un  pas de temps (exemple des ballons 
base+appoint). Pour simplifier l’écriture, la même notation i,  désignant une itération au cours d’un 
pas de temps, sera utilisé.  
11.9.3.2.4.1 Températures après puisage, avec appor ts et pertes 
Les commentaires sont identiques à ceux du paragrap he 11.9.3.2.2. L’équation (1460) est 
remplacée par celle-ci : 
Pour i ≥ Nb iter_vp +1 
()
zwwzzi
bz bz VcPe Qiiρθθ−+−=,) 1() (  (1468) 
Note : Pour ne pas prendre en compte plusieurs fois les p ertes thermiques du ballon, dans certains 
cas les pertes Pe z pourront être mises à zéro dans l’équation ci-dess us. Cette hypothèse est 
précisée, le cas échéant, dans les fiches d’assembl ages concernées. 
11.9.3.2.4.2  Mélange de zones en cas d’inversion d e température 
Les commentaires et équations sont identiques à ceu x du paragraphe 11.9.3.2.2.2 
11.9.3.2.5 Température à la fin du pas de temps h 
Les températures du pas de temps h sont celles de la dernière itération réalisée au c ours de ce 
pas de temps. 
)()(fin bz bz ihθθ=  (1469) 
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
979 11.10 C_STO_gestion_régulation_base ballon  
11.10.1 I NTRODUCTION  
Pour produire de l’eau chaude, un ballon de stockag e peut posséder une ou deux source(s) de 
chaleur. Dans le premier cas, l’unique source de ch aleur est appelée base, dans le second cas la 
base sera la source de chaleur prioritaire. 
En tenant compte des paramètres de gestion-régulati on du thermostat, nous calculons, en premier 
lieu, le volume d’eau chaude puisé dans le ballon p uis l’énergie requise au niveau du générateur 
de base pour couvrir les besoins d’ECS et/ou de cha uffage et compenser les pertes thermiques du 
ballon. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
980 11.10.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 233  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
 hleg  Heure légale au pas de temps h. h    
 θcw  Température de l’eau froide entrant dans le 
système de préparation de l’eau chaude °C    
 θecs_max gen  Température maximale des réseaux de 
distribution intergroupe d’ECS connectés à la 
génération ge n. °C    
 θch_max gen  Température maximale des réseaux de 
distribution intergroupe de chaud connectés à 
la génération ge n. °C    
 θbz (h31) Températures de la zone z (z = 1 à 4)  du 
ballon au pas de temps précédent (valeur 
initiale 55°C)  °C    
 θbz (h32) Températures de la zone z (z = 1 à 4)  du 
ballon au pas de temps hg2  °C    
 Pe z(h31) Pertes thermiques de la zone z (z = 1 à 4)  du 
ballon au pas de temps précédent W    
 Qw_sto_unit (
h) Besoins d’énergie requis en entrée du ballon Wh    
 Qw_sto_unit_r 
eport (h) Energie non assurée au pas de temps hg1, 
reportée au pas de temps courant Wh    
 zbase  Numéro de la zone du ballon qui contient 
l’échangeur du générateur de base g    
 zreg_base  Numéro de la zone du ballon qui contient le 
système de régulation de la base g    
 id fonction (h) Indicateur de fonction du générateur 
accompagnant le Qreq_sto_base (h)  ( 1 : 
chauffage, 2: refroidissement, 3: ECS ), pour 
les générateurs multigfonctions. Ent    
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 type gest_bas 
e Type de gestion du thermostat de base du 
ballon de stockage 
0. Chauffage permanent 
1. Chauffage de nuit g 0 1 g 
 Vtot  Volume total du ballon  L 0 + ∞ g 
 faux  Fraction effective concernée par l’appoint 
dans le cas d’un ballon base+appoint g 0 1  
 V(z_reg_base)  Volume de la zone du ballon où se situe le 
système de régulation de la base L 0 +∞ g 
 Vz Volume des zones du ballon ( z allant de 1 à 
4) L 0 +∞ g 
 Nzone  Nombre de zones dans le ballon g 0 + ∞ 4 
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 θc_base  Température de consigne de la partie du 
ballon gérée par la base °C 0 110 55 
 ∆θ base  Hystérésis du système de régulation de la 
base  K 0 20  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
981 base 
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Qreq_sto_base 
(h)  Energie requise à fournir à l’élément de 
stockage par le générateur de base W    
 Nb iter_vp  Nombre d’itérations de la boucle pour le 
calcul du volume puisé total du ballon g    
 Vp(h) Volume puisé au pas de temps h L    
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 fp Programmation (1 autorisé, 0 coupé) g    
 Vap  Volume de la partie du ballon chauffée par 
l’appoint L    
 i Numéro de l’itération en cours g    
 θmax gen  Température maximale des distributions 
intergroupes soit de chaud soit d’ECS 
connectées à une même génération  °C    
 Qw_sto_unit  
(i) Besoins d’énergie requis en entrée du ballon 
au début de l’itération i Wh    
 Qw_sto_unit_r 
eport (i) Energie non assurée à l’itération ig1, reportée 
à l’itération courant Wh    
 Vp(i) Volume puisé pendant l’itération i L    
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(k 
g.K)   1,163 
Tableau 233 : Nomenclature des différentes variables du modèle  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
982 11.10.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
Ces algorithmes sont en amont du modèle de ballon e t déterminent le volume à puiser au pas de 
temps h puis l’énergie à fournir par le générateur de base  pour remonter le ballon à la température 
de consigne. 
11.10.3.1 Itérations lors d’un même pas de temps ho raire pour le calcul du volume 
puisé 
Le calcul du volume puisé à partir de la demande d’ énergie utilise la température de la zone 
supérieure du ballon θb4  (au pas de temps précédent). Par conséquent, chaqu e zone pouvant avoir 
une température différente, le volume puisé ne peut  excéder le volume de la plus petite zone du 
ballon.  
Pour remédier à cela, le volume puisé total du pas de temps h est calculé au cours de plusieurs 
itérations i, avec les hypothèses suivantes : 
g le nombre d’itérations Nb iter_vp  dépend du faux  ;  
g le volume puisé, l’énergie reportée et les températ ures du ballon ( Vp, Qw_sto_unit_report , θbz ) 
sont calculés à chaque itération ;  
g si l’énergie reportée est nulle, la boucle itérativ e s’arrête ; 
g ni les pertes ni les puissances injectées dans le b allon ne seront comptabilisées avant la 
dernière itération de la boucle ; 
g la chronologie des événements est expliquée ci-dess ous : 
Calcul de 
Vpet 
Qw_report 
Temps de 
simulation Calcul des puissances injectées , prise en 
compte des pertes thermiques, calcul(s) 
des températures, mélange(s)… Pas de temps h
Boucle itérative 
Etat du ballon en début 
de pas de temps Etat du ballon après 
puisage Etat du ballon à la fin 
du pas de temps Calcul des θbz (sans tenir 
compte des pertes)
+ mélange du ballon Selon assemblages :
?θbz (h-1) θbz (Nb iter_vp )θbz (h)
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
983 11.10.3.1.1 Calcul du nombre d’itérations 
Le nombre total d’itérations servant à calculer le volume total puisé dans un ballon est égal à : 
Si ballon ne possède qu’une source de chaleur, 
4_=vp iter Nb  
Si ballon possède deux sources de chaleur, 




−=)1,min( 2.. _
aux aux vp iter f finf arrondi Nb  (1470) 
Et où tot aux ap VfV *= . 
11.10.3.1.2 Initialisation de la boucle itérative 
g i est initialisé à 1 au début du pas de temps h (1471) 
11.10.3.1.3 Calcul du volume puisé d’ECS (boucle it érative) 
Le volume puisé est calculé à partir de la températ ure de la zone supérieure du ballon de l’itération 
précédente et ne peut excéder, à chaque itération, le volume de la plus petite zone du ballon de 
stockage. 
Au préalable, on pose  

==
=
1    si    3    si    
max _max _
max 
fonction gen 
ch fonction gen 
ecs gen 
Id Id 
θθ
θ  (1472) 
A la première itération ( i=1 ),  
) 1( )( )(___ __ __ − + = h Qh Qi Qreport unit sto w unit sto w unit sto w  (1473) 
Si la demande d’énergie ne peut être satisfaite, l’ énergie à puiser sera reportée à l’itération 
suivante. 
Si θb4 (h-1) > θmax gen  
  { }{ }



−−⋅⋅=∈′4 , 1
4__,)) () 1(() (
min ) (zz
cw bwwunit sto w
p Vh hci Q
iVθ θρ 
  ( ))() 1()( )( )(4 __ ___ h hiVc i Qi Qcw b pww unit sto w report unit sto w θ θ ρ −−⋅⋅⋅− =  (1474) 
 sinon 
  0) (=iVp   
  )( )(__ ___ i Qi Qunit sto w report unit sto w =  (1475) 
 
La boucle itérative continue tant que (1< i ≤ Nb iter_vp  et Qw_sto_unit_report (i) ≠0) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
984 ) 1( )(___ __ − = i Qi Qreport unit sto w unit sto w  (1476) 
De même que précédemment, 
Si θb4 (i-1) > θmax gen  
  { }{ }



−−⋅⋅=∈′4 , 1
4__,)) () 1(() (
min ) (zz
cw bwwunit sto w
p Vh ici Q
iVθ θρ 
  ( ))() 1()( )( )(4 __ ___ h iiVci Qi Qcw b pww unit sto w report unit sto w θ θ ρ −−⋅⋅⋅− =  (1477) 
 sinon 
  0) (=iVp   
  )( )(__ ___ i Qi Qunit sto w report unit sto w =  (1478) 
La boucle itérative sur les algorithmes de la gesti on-régulation de la base du ballon se termine ici. 
La dernière valeur de l’énergie ) (_ ___ vp iter report unit sto w Nb Q  sera reportée au pas de temps suivant. 
Le volume total puisé dans le ballon au pas de temp s courant est noté de la manière suivante : 
∑
==vp iter Nb 
ip p iVhV_
1) ( )(  (1479) 
11.10.3.2 Alerte sur le report d’énergie 
Le nombre d’heures pendant lequel l’énergie reporté e est non nulle s’exprime de la façon 
suivante  : 
Initialisation : 0_=ereport nbh  
Si 0)(≠h Q_report_e w_sto_unit  
1) 1( )(_ _ +− = h nbh h nbh ereport ereport  
Sinon 
) 1( )(_ _ − = h nbh h nbh ereport ereport  (1480) 
Si ce nombre dépasse 24, le moteur de calcul affich era une alerte. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
985 11.10.3.3 Calcul de l’indice de programmation de la  base du ballon : pf 
Selon le type de gestion de la base du ballon (fonc tionnement de nuit ou fonctionnement 
permanent), on autorise ou non le(s) générateur(s) à fournir de l’énergie au ballon. 
1)( sinon 0)( sinon 1)(5h h 3 2si 
alors 1 Si 
=
== <<
=
hfhfhf h
type 
ppp leg 
gest_base  (1481) 
11.10.3.4 Calcul de la puissance requise 
Ce paragraphe est obsolète pour les assemblages don t le générateur de base est une boucle 
solaire (puisque dans le cas du solaire, toute la c haleur disponible est injectée dans le ballon).  
Si 0)(=hfp, alors 0)(__ =h Qbase sto req . Dans le cas contraire, )(__h Qbase sto req  est calculé comme suit. 
Le dispositif de régulation du ballon se base sur l a température relevée en début du pas de temps 
dans la zone du ballon où est située la sonde du ré gulateur de la base base reg z_. Le dispositif 
chauffant devra se déclencher si 
)__(__
_ __) 1(
) 1(
base reg zwwbase reg z
base c base reg zVch Pe 
h⋅⋅−
+<−ρθ θ  (1482) 
et si 
0)(>hVp 
ou  base base c zb h
base reg θ θ θ Δ− <−_ ) ( ) 1(
_ 
ou ( base c zb base base c h
base reg _ ) ( _ ) 1(
_θ θθ θ <− ≤Δ− et ) 1( ) 2() ( ) (_ _− <− h h
base reg base reg zb zb θ θ ) (1483) 
Ce jeu de condition est introduit pour tenir compte  de l’hystérésis de la régulation. 
La puissance requise à fournir par la base est donn ée par l’équation : 




+








−
− ⋅ ⋅⋅ = ∑
∑∑
∑
=
==
=0,) 1(
max )(_ __zone 
base zone 
base zone 
base zone 
base N
zzzN
zzzN
zzbz z
base cN
zzz ww base sto req Pe 
ViV
V c h Qθ
θ ρ  (1484) 
Les températures θbz  sont celles de la dernière itération effectuée (vo ir les algorithmes du ballon 
de stockage). 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
986 11.11 C_STO_gestion_régulation_appoint_ballon  
11.11.1 I NTRODUCTION  
Dans le cas des ballons recevant deux sources de ch aleur, le premier générateur sera appelé 
base, le second appoint. Ce dernier est piloté par les principes de gestion-régulation de son 
thermostat. 
L’objectif de ces algorithmes est de déterminer, ap rès fonctionnement du générateur de base, 
l’énergie requise au niveau du générateur d’appoint  pour apporter au ballon le complément 
d’énergie que n’a pu fournir la base. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
987 11.11.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 234  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de gestion-régulation 
de l’appoint du ballon. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
 hleg  Heure légale au pas de temps h. h    
 θbz (h31)  Températures de la zone z (z = 1 à 4)  du 
ballon au pas de temps précédent  °C    
 θbz (h32)  Températures de la zone z (z = 1 à 4)  du 
ballon au pas de temps hg2  °C    
 Vp(h)  Volume puisé pendant le pas de temps L    
       
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 type gest_ 
ap  Type de gestion du thermostat d’appoint  du 
ballon de stockage d’ECS 
0. Chauffage permanent 
1. Chauffage de nuit g 0 1 g 
 Vz Volume des zones du ballon  ( z allant de 1 à 4) L 0 +∞ g 
 Vz_reg_ap  Volume de la zone du ballon où se situe le 
système de régulation de l’appoint L 0 +∞ g 
 Nzone  Nombre de zones dans le ballon g 0 + ∞ 4 
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 θc_ap  Température de consigne de la zone du ballon 
chauffée par l’appoint °C 0 110 55 
 ∆θ ap  Hystérésis du système de régulation de 
l’appoint K 0 20  
 zap  Numéro de la zone du ballon qui contient 
l’échangeur du générateur d’appoint g 1 4  
 zreg_ap  Numéro de la zone du ballon qui contient le 
système de régulation de l’appoint g 1 4  
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Qreq_sto_ 
ap Energie requise à fournir à l’élément de 
stockage par le générateur d’appoint W    
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 fp_ap  Programmation de l’appoint (1 autorisé, 0 
coupé) g    
       Méthode de calcul Th7BCE 2012 
988  
Constantes 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(kg. 
K)   1,163 
Tableau 234 : Nomenclature des différentes variables du modèle  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
989  
11.11.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
Le mode de gestion du générateur d’appoint peut êtr e différent de celui de base. 
11.11.3.1 Calcul de l’indice de programmation de l’ appoint du ballon : ap pf_ 
Selon le principe de gestion du générateur d’appoin t (fonctionnement de nuit ou fonctionnement 
permanent), on l’autorise ou non à fournir de l’éne rgie au ballon. 
1)( sinon 0)( sinon 1)( 5h h 3 2si 
alors 1 Si 
___
=
== <<
=
hfhfhf h
type 
ap pap pap p leg 
gest_ap  (1485) 
11.11.3.2 Calcul de l’énergie requise au niveau de l’appoint 
Si 0)(_=hfap p , alors 0)(__ =h Qap sto req . Dans le cas contraire, )(__h Qap sto req est calculé comme suit. 
Le dispositif de régulation du ballon se base sur l a température relevée en début du pas de temps 
dans la zone du ballon où est située la sonde du ré gulateur de l’appoint ap reg z_. Le dispositif 
chauffant devra se déclencher si 
0)(>hVp 
ou  ap ap c zbi
ap reg θ θ θ Δ−<−_ )( ) 1(
_ 
ou ( ap c zb ap ap c h
ap reg _ ) ( _ ) 1(
_θ θθ θ <− ≤Δ− et ) 1( ) 2() ( ) (_ _− <− h h
ap reg ap reg zb zb θ θ ) (1486) 
Les deux dernières conditions sont introduites pour  tenir compte de l’hystérésis de la régulation. 
L’énergie requise à fournir par l’appoint est donné e par l’équation : 












−⋅⋅⋅ =
∑∑
∑
==
=0, max )(_ __
zone 
ap zone 
ap zone 
ap N
zzzN
zzbz z
ap cN
zzz ww ap sto req 
VV
Vc h Qθ
θ ρ  (1487) 
zap  est un paramètre d’intégration et les températures  du ballon à considérer sont indiquées dans 
les assemblages décrivant les productions avec ball on de stockage. 
Afin de ne pas les comptabiliser deux fois (au nive au de la base et au niveau de l’appoint), les 
pertes de stockage n’apparaissent pas dans les form ules ci-dessus. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
990 11.12 C_STO_échangeur_ballon  
11.12.1 I NTRODUCTION  
Cette fiche algorithme a pour objectif de décrire l e comportement d’un échangeur hydraulique. Cet 
échangeur sera associé à un générateur et connecté à un ballon de stockage. 
Les pertes de distribution entre le générateur et l ’échangeur hydraulique du ballon sont supposées 
nulles dans ce modèle. 
L’échangeur hydraulique est caractérisé par un coef ficient d’échange. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
991 11.12.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 235  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
 Qreq_sto (
h)  Energie requise à fournir à l’élément de 
stockage (base ou appoint) Wh    
 θb_moy_ec 
h(h) Température moyenne du ballon vue par 
l’échangeur d’un générateur  (base ou appoint) °C    
       
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
       
       
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
       
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Qreq (h)  Energie requise à fournir à l’élément de 
stockage par le générateur, en tenant compte 
de des échanges thermiques entre le fluide et 
le ballon Wh    
 θaval (h) Température aval du générateur au pas de 
temps h.  °C    
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
       
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 UA hx  Coefficient d’échange de l’échangeur 
hydraulique dans le ballon de stockage. W/K   800 
       
Tableau 235 : Nomenclature des différentes variables du modèle  
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
992 11.12.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
Le générateur attend un couple énergie requise/temp érature aval (l’éventuelle température amont 
est calculée par ailleurs). 
11.12.3.1 L’énergie requise 
L’énergie requise, déterminée par les algorithmes d e la gestion-régulation (du générateur de base 
ou d’appoint), reste inchangée 
)( )(_h QhQsto req req =  (1488) 
11.12.3.2 La température aval 
La température aval dépend du type de générateur as socié au ballon. 
11.12.3.2.1 Boucle solaire 
L’échangeur est intégré au modèle de boucle solaire . Les algorithmes ci-dessous ne sont donc pas 
associés à ce générateur. 
11.12.3.2.2 Générateur électrique 
Pas d’impact de la température aval. 
11.12.3.2.3 Autres générateurs 
Le modèle d’échangeur est intégré au modèle des aut res générateurs. La température aval est 
donc la température moyenne du ballon vue par l’éch angeur. 
Cependant, l’échangeur est caractérisé par son coef ficient d’échange UA hx  pour prendre en 
compte la convection forcée entre l'eau chaude et l e tube, la conduction dans le tube, et la 
convection naturelle entre le tube et l'eau du ball on. Un correctif s’ajoute à la température 
moyenne du ballon vue par l’échangeur pour prendre en compte ces phénomènes. 
)1 ()(
)( )(_
__hUA hQ
h h
hx sto req 
ech moy b aval ⋅+ =θ θ  (1489) 
Par convention, nous prendrons un coefficient d’éch ange UA hx  égal à 800 W/K. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
993 11.13 S1_GEN_générateur_pour_ballon  
11.13.1 I NTRODUCTION  
Un ballon de stockage possède une ou plusieurs sour ce(s) de chaleur. Le générateur, qu’il soit de 
base ou d’appoint, fournit une énergie au ballon en  fonction de ces paramètres de gestion-
régulation. 
Pour les générateurs à eau, le transfert de chaleur  s’effectue à l’aide d’un échangeur, placé dans 
ou autour du ballon de stockage. La présence d’un é changeur vient modifier les variables 
(température, énergie) vues par le générateur. 
Le modèle ci-dessous décrit l’assemblage d’un génér ateur et d’un échangeur. L’assemblage se 
comporte, d’un point de vue algorithmique, comme un  générateur : les données d’entrée (énergie 
requise, températures aval, etc.) et de sortie (éne rgie fournie, consommation, etc.) sont identiques. 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
994 11.13.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 236  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle d’assemblage. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité     Qreq_sto  (h) Demande en énergie transmise à 
l’assemblage par le ballon (base ou 
appoint) Wh     θb_moy_ech (h) Température moyenne du ballon vue par 
l’échangeur d’un générateur  (base ou 
appoint) °C    
       
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  Voir fiche échangeur pour stockage     
  Voir fiche générateur     
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  Voir fiche échangeur pour stockage     
  Voir fiche générateur     
Sorties 
 Nom Description Unité    
 {Qassemblage 
cef (h)}    Matrice de consommation horaire en 
énergie finale de l’assemblage Wh    
 Φvc gnr (h) Pertes thermiques du (ou des) 
générateur(s) vers l’ambiance. Wh    
 Qfou_sto (h) Energie fournie au ballon (base ou 
appoint) Wh    
       
Variables internes  
 Nom Description Unité    
  Voir fiche(s) de l’assemblage      
 Qreq_sto_base (h) Demande en énergie transmise au 
générateur de base par le ballon  Wh    
 Qreq_sto_ap (h)  Demande en énergie transmise au 
générateur d’appoint par le ballon  Wh     
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
  Voir fiche(s) de l’assemblage      
Tableau 236 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
995 11.13.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS DU GENERATEUR POUR STOCKAG E  
L’assemblage est composé de deux modèles : un modèl e de générateur et un modèle 
d’échangeur. 
Les données d’entrée du modèle de générateur pour s tockage sont : 
g l’énergie requise, qui est une donnée calculée dans  les fiches « gestion-régulation » (base 
ou appoint, selon le cas) ; 
g la température moyenne du ballon vue par l’échangeu r, calculée dans les algorithmes du 
ballon. 
11.13.3.1 Prétraitement des données 
L’assemblage attend une demande d’énergie de la par t du ballon de stockage. 
Pour un fonctionnement en base, 
Qreq_sto  = Q req_sto_base  
Pour un fonctionnement en appoint, 
Qreq_sto  = Q req_sto_ap  (1490) 
11.13.3.2 Ordre des calculs 
1) Première étape : l’échangeur 
Faisant le lien entre le ballon de stockage et le g énérateur, l’échangeur joue un rôle important dans 
la qualité du transfert de chaleur. Il est caractér isé par un coefficient d’échange UA (en W/K). 
L’impact d’un échangeur se traduit par une augmenta tion de la température de fluide primaire 
(θaval). 
2) Deuxième étape : le générateur 
L’échangeur ne modifie pas l’énergie requise au niv eau du ballon. A partir de cette donnée 
calculée dans la gestion-régulation du ballon (base  ou appoint) et de la nouvelle température aval 
du générateur, les algorithmes déterminent l’énergi e qui sera fournie au ballon ainsi que la 
consommation du générateur et ses éventuelles perte s vers l’ambiance. 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
996  
11.13.3.3 Description de l’assemblage 
Assemblage générateur 
pour ballon Ballon de 
stockage 
Echangeur pour 
stockage 
UA hx 
Sorties 
{Qcef(poste;énergie) (h)}
Φvc gnr (h)Générateur θb_moy_ech (h)
Ballon de 
stockage Echangeur 
pour stockage Assemblage générateur pour stockage –RT2012 
Interface Code 
Qfou_sto_base ou 
Qfou_sto_ap Générateur 
(voir fiche 
correspondante) θaval(h)Gestion-régulation 
ballon 
(base ou appoint )
Qreq_sto_base (h) ou 
Qreq_sto_ap (h)
 
Figure 143 : schéma d'assemblage du modèle de générateur pour stockage Méthode de calcul Th7BCE 2012 
997  
11.13.3.4 Post-traitement des données 
La simulation donne les énergies fournie et consomm ée par le générateur. Elle donne aussi les 
pertes thermiques totale du générateur vers le volu me chauffé.  
11.13.3.4.1 Energie fournie au ballon 
Pour un fonctionnement en base, 
Qfou_sto  = Q fou_sto_base  
Pour un fonctionnement en appoint, 
Qfou_sto  = Q fou_sto_ap  (1491) 
11.13.3.4.2 Calcul des consommations d’ECS de l’ass emblage 
La matrice des consommations en énergie finale de l ’assemblage est égale à celle du 
générateur : { })() ;(h Qgnr 
Idengen poste cef . 
11.13.3.4.3 Calcul des pertes thermiques récupérabl es du générateur 
De même, les pertes thermiques du générateur )(hgnr 
vc Φ est une donnée calculée dans les 
algorithmes du générateur. 
On supposera que les pertes thermiques de l’échange ur vers le volume chauffé sont nulles. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
998 11.14 C_GEN_Boucle solaire  
11.14.1 I NTRODUCTION  
L’élément primordial des systèmes solaires thermiqu es est la boucle solaire qui transfère l’énergie 
solaire au ballon de stockage. 
Le modèle ci-dessous inclus les capteurs, la boucle  de distribution du fluide avec ses pompes de 
distribution et l’échangeur solaire dans le ballon.  Ce modèle horaire détermine l’énergie transférée 
au ballon par l’échangeur solaire, la consommation des pompes et les éventuelles pertes 
thermiques vers un volume chauffé. 
Le modèle de la boucle solaire est assimilé à celui  d’un générateur. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
999 11.14.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 237 donne la nomenclature des différente s variables du modèle de boucle solaire. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
 Isr* Irradiance (ensoleillement) sur le plan des 
capteurs  W/m²    
 θb_moy_e 
ch (h) Température moyenne du ballon vue par 
l’échangeur d’un générateur  (base ou appoint) °C    
 θamb (h) Température ambiante °C    
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 A Superficie de capteurs solaires (superficie 
d’entrée) m² 0 + ∞ g 
 η0 Rendement optique d'un capteur solaire g 0 1  
 a1 Coefficient de pertes du premier ordre d'un 
capteur solaire W/(m².K) 0 + ∞  
 a2 Coefficient de pertes du deuxième ordre d'un 
capteur solaire W/(m².K²) 0 + ∞  
 (UA) te  Coefficient de pertes des tuyauteries de la 
boucle solaire vers l’extérieur W/K 0 + ∞  
 (UA) ti  Coefficient de pertes des tuyauteries de la 
boucle solaire vers l’intérieur du bâtiment W/K 0 + ∞  
 (UA) hx  Coefficient de transfert de l’échangeur W/K 0 + ∞ 100A 
 Kθ Facteur d’angle d’incidence g 0 1  
 Pnp  Puissance nominale de la pompe  W 0 + ∞  
 αp Part de la puissance de la pompe transférée au 
fluide sous forme de chaleur g 0 1 0,5 
 m&Cp Débit calorifique de la boucle W/K 0 + ∞ 84A 
 Δθreg  Valeur de réglage de la régulation K 0 + ∞ 3 
 Isr min  Valeur seuil de l’ensoleillement dans le cas 
d’une régulation sur ce dernier W/m² 0 1500 200 
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Type reg 
ul_BS  Type de régulation de la boucle solaire (sur la 
température extérieure =0 / sur l’irradiance=1) g 0 1 g 
 α Orientation du capteur solaire, sous forme d’angle en 
° (0° pour le sud, 90° l’ouest, 270° l’est, et 180°  le 
nord). °  0 360 g 
 β Inclinaison du capteur solaire (0° : horizontale ve rs le 
haut ; 90° : verticale) ° 0 90 g 
 id fousto Fonction de l’élément de stockage: 
  3 1 : Chauffage, 
  3 2 : Refroidissement, 
  3 3 : ECS, 
  3 4 : Chauffage et ECS, 
  3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent 1 5 g 
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Qsol  Chaleur transférée à l’échangeur Wh    
 Pp Puissance consommée par la pompe  W    
 Фvc BS (h) Pertes thermiques vers l’ambiance de la 
boucle solaire  Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1000 boucle solaire 
 {QBS 
cef{po;i 
dengen} (h)}    Matrice de consommation horaire en 
énergie finale du générateur boucle solaire Wh    
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 θm Température moyenne de la boucle solaire °C    
 Qsol int  Valeur intermédiaire de Qsol  Wh    
 Uc Coefficient de pertes vers l’extérieur de la 
boucle de captage (capteur et tuyauterie) W/(m².K)    
 ∆θ ce  Ecart de température entre la sortie capteur 
et la sortie de l’échangeur du ballon (ou la 
partie inférieure du ballon s’il n’y a pas 
d’échangeur) °C    
 θcomp  Température intermédiaire pour la prise en 
compte des déperditions de la boucle solaire  °C    
 E(i,j) Matrice de la base canonique (tous les 
coefficients sont nuls sauf le coefficient (i,j) 
qui vaut 1 g    
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 {Coef ep(éne 
rgie )} Vecteur des coefficients d’énergie primaire 
associés aux différents types d’énergie. Réel   g 
Tableau 237 : Nomenclature des différentes variable s du modèle de boucle solaire Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1001 11.14.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
On admet que la température moyenne dans le capteur  est égale à la température moyenne dans 
l’échangeur. Cette hypothèse suppose que la boucle est bien isolée et exclut les faibles débits.  
Ce modèle de boucle solaire détermine l’énergie sol aire injectée dans le ballon sur une heure. 
Le rayonnement solaire incident sur les capteurs Isr*  tient compte d’éventuels masques. 
11.14.3.1 Calcul de l’énergie solaire si la boucle est en fonctionnement Int 
sol Q  
Il existe deux types de système de transfert d’éner gie de la boucle vers le ballon : avec ou sans 
échangeur. Dans un premier temps,  on calcule la va leur de sol Q pour chacun des deux systèmes 
si la pompe est en marche. On appelle cette énergie  intermédiaire Int 
sol Q. La régulation de la boucle 
s’effectuera dans un deuxième temps. 
Pour les capteurs solaires la méthode de calcul off re deux alternatives dans la définition des 
caractéristiques que sont la superficie, le rendeme nt optique et les coefficients de pertes :  
• La saisie directe des valeurs certifiées par un org anisme indépendant accrédité selon la 
norme NF EN 45011 par le COFRAC ou tout autre organ isme d’accréditation signataire de 
l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne 
des organismes d’accréditation, sur la base des nor mes harmonisées NF EN 12975-1 et 
NF 12975-2, 
• Par défaut, les valeurs indiquées dans le Tableau 2 38 sont retenues. 
 Capteur 
non vitré Capteur 
vitré Capteur 
tubulaire 
Redement optique 0,6 0,6 0,6 
Coefficient de pertes du premier ordre 20 6 3 
Coefficient des pertes du second ordre 0 0 0 
Tableau 238 : Valeurs par défaut pour les capteurs solai res Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1002  
11.14.3.1.1 Calcul de Int 
sol Q avec échangeur 
Il nous faut résoudre les 3 équations suivantes :   
( )AUA h aaUte 
em C +−+= )(21 θθ  (1492) 
où  la température moyenne de la boucle mθ se déduit de l’équation de l’équilibre de la boucl e  
( )( )Int 
sol nP P amb mti emC QPh UA h UAKIsr A =+ − −− − α θθ θθ ηθ )( )( .. *..0  (1493) 
et Int 
sol Q est relié à mθ par 
( )ech moy bmhx Int 
sol UA Q__θθ− =  (1494) 
Ces trois équations sont combinées en une seule équ ation du second degré en mθ: 
( )
0 A-  . * -2
__ P
0 12
22 12
2
=+ + +
− +
−++++
ech moy bhx amb ti ete nP 
e emehx ti te 
m
UA UA UA P
KIsr aaaAUA UA UA a a
θ θθ α
ηθθθθ θ
θ (1495) 
Une fois mθ calculé par cette équation, on déduit Int 
sol Q par l’équation (1495).  
11.14.3.1.2 Calcul de Int 
sol Q  sans échangeur 
On remplace mθpar ech moy b__θ et l’énergie solaire si la boucle fonctionne est 
( ) [ ]( )
( ) ( )Int 
sol nP P amb ech moy bti eech moy bte eech moy beech moy b
QP UA UA aaAKIsr A
=+− −− −− − +−
αθ θ θ θθ θθ θ ηθ
__ ____ __21 0 . . *..
 (1496) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1003 11.14.3.2 Régulation de la boucle solaire 
Deux types de régulations sont possibles, l’un basé  sur la température, l’autre sur l’irradiance. 
11.14.3.2.1 Régulateur basé sur la température (typ e_régul_BS=0) 
On calcule l’écart de température entre la sortie c apteur et la sortie de l’échangeur du ballon (ou la  
partie inférieure du ballon s’il n’y a pas d’échang eur) : 
()( )
PnP P amb comp ti e comp te Int 
sol 
ce 
CmP UA UA Q
.
22 αθθ θθ
θ−− +− +
=Δ  (1497) 
où m comp θθ= s’il y a un échangeur, ech moy b comp __θθ=  sinon. Si 
reg ce θθΔ<Δ , (1498) 
0=sol Q, la pompe est arrêtée et sa consommation Pp est nulle, sinon Pp = Pnp  et Int 
sol sol QQ=.  
11.14.3.2.2 Régulateur basé sur l’irradiance (type_ régul_BS=1) 
Une autre possibilité pour la régulation est de met tre en route la pompe à partir d’un certain seuil 
d’ensoleillement. La condition (1500) remplace alor s la condition (1499): 
min *Isr Isr < (1499) 
Ce mode de régulation sera employé notamment en cas  de stockage décentralisé (CESCI) où on 
ne peut pas mesurer l’écart de températures ∆ce .  
11.14.3.3 Données de sorties de la boucle solaire 
Au niveau de la génération, les consommations en én ergie finale, les pertes vers l’ambiance ainsi 
que la chaleur fournie au ballon sont présentées de  la manière suivante. 
11.14.3.3.1 Calcul des consommations 
On génère les résultats sous une forme matricielle directement utilisable pour les calculs 
concaténés de C selon le type d’usage (postes) et l e type d'énergie. 
Les lignes représentent les différentes postes de c onsommations associés au composant 
générateur. Les colonnes correspondent aux différen ts types d’énergie.  
Le remplissage de la matrice de la boucle solaire a  lieu comme suit : 
Dans le cas d’une production ECS seule ( id fousto =3), 
  { }{})50 ; 3 ( ) ; 3 ( *)()( EhPh QpBS 
Idengen cef =  (1500) 
Dans le cas d’une production mixte (ECS et chauffag e, c'est-à-dire id fousto =4), la consommation de 
la pompe solaire est répartie sur les consommations  de chauffage et d’ECS au prorata des 
besoins (voir fiches d’assemblage). Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1004 11.14.3.3.2 Calcul des pertes vers l’ambiance 
En plus de la matrice de sortie permettant de réali ser les sommations aux niveaux des 
composants groupes, le composant générateur renvoie  une valeur de flux d’énergie transmis à 
l’ambiance. Dans le cas de la boucle solaire, les p ertes vers l’ambiance s’expriment de la façon 
suivante : 
( ) ( )0, )( max )( h UA hamb comp ti BS 
vc θθ−⋅ =Φ  (1501) 
Ces pertes, au même titre que celles de tous les au tres générateurs d’une génération, seront 
sommées au niveau de la gestion-régulation de la gé nération. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1005 11.15 S2_GEN_ballon_base_seule  
11.15.1 I NTRODUCTION  
Les systèmes de production de chaleur à accumulatio n sont modélisés par des assemblages de 
composants élémentaires (ballon de stockage, gestio n-régulation de la base ou de l’appoint,…). 
Cet assemblage décrit le modèle de ballon avec une seule source de chaleur intégrée. La source 
de chaleur est un générateur (chaudière, générateur  thermodynamique, électrique…), associé 
éventuellement à un échangeur hydraulique. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1006 11.15.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 239  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle d’assemblage du 
ballon base seule. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
 hleg  Heure légale g    
 θcw (h) Température de l’eau froide °C    
 θe(h) Température de l’air extérieur °C    
 Qreq  (h) Demande en énergie transmise à 
l’assemblage via la gestion/régulation de la 
génération (en ECS ou en chauffage) Wh    
 θmax gen  Température maximale des réseaux de 
distribution intergroupe connectés à la 
génération ge n (en ECS ou en chauffage) °C    
 Id fonction (h) Indicateur de fonction accompagnant le Qreq  
(h)  ( 1 : chauffage, 2 : refroidissement, 3 : 
ECS ) Ent    
 θamb (h) Température ambiante (déterminée au 
niveau de la génération) °C    
       
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
       
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb assembl  Nombre d’assemblages « ballon base seule » 
identiques à considérer au niveau de la 
génération g 1 +∞  
 id fousto Fonction de l’élément de stockage: 
  3 1 : Chauffage, 
  3 2 : Refroidissement, 
  3 3 : ECS, 
  3 4 : Chauffage et ECS, 
  3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent 1 5 g 
 Type prod_stockag 
e Type de production avec stockage 
03 Ballon base sans appoint 
13 Ballon base plus appoint intégré 
23 Ballon base plus appoint dans stockage 
séparé 
33 Ballon base plus appoint séparé 
instantané 
43SSC avec appoint chauffage par système 
indépendant 
53 SSC avec appoint chauffage raccordé à 
l'assemblage  Ent. 0 5 g 
 Id pos_gen  Position de la génération : 
1 : En volume chauffé, 
0 : Hors volume chauffé.  Ent 0 1  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1007 Sorties 
 Nom Description Unité    
 {Qassemblage 
cef (
h)}    Matrice de consommation horaire d’eau 
chaude sanitaire en énergie finale de 
l’assemblage Wh    
 Φvc sto (h) Pertes thermiques du (ou des) ballon(s) de 
stockage vers l’ambiance. Wh    
 Φvc gnr (h) Pertes thermiques du (ou des) générateur(s) 
vers l’ambiance. Wh    
 Qrest gnr (h) Demandes en énergie nongassurée par un 
générateur. Wh    
Variables internes  
 Nom Description Unité    
 E(i,j) Matrice de la base canonique (tous les 
coefficients sont nuls sauf le coefficient (i,j) 
qui vaut 1 g    
 Qw_sto_unit (h) Besoins d’énergie requis en entrée d’un 
ballon Wh    
 Qcons gnr (h) Energie consommée par un générateur de 
base Wh    
  Voir fiches algorithmes de l’assemblage      
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
  Voir fiches algorithmes de l’assemblage     
Tableau 239 : Nomenclature du modèle de ballon base seul e 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1008 11.15.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
Le ballon base seule peut assurer les demandes d’EC S mais aussi de chauffage. Il peut-être 
utilisé comme production centralisée ou décentralis ée.  
11.15.3.1 Prétraitement des données 
Ce paragraphe consiste à évaluer des paramètres d’i ntégration (propres à l’assemblage) et à 
calculer des données d’entrée des fiches constituan t l’assemblage. 
11.15.3.1.1 Type de production 
Cet assemblage correspond à la production stockage avec base seule : 
Type prod_stockage =0 (1502) 
11.15.3.1.2 Fonction de l’assemblage  
Le ballon base seule et son générateur peuvent fonc tionner soit en mode chauffage, soit en mode 
l’ECS ( Id fougen  =  Id fousto  =1 ou 3). On envisage également le cas où le génér ateur de base, en plus 
de réchauffer le ballon pour l’ECS, assure le chauf fage instantané ( Id fousto =3 et Id fougen  = 4). 
11.15.3.1.3 Position de l’assemblage  
Le positionnement du ballon (il en va de même pour le générateur de base) est identique à celui 
de la génération dans laquelle il se trouve. 
11.15.3.1.4 Position du générateur de base dans le ballon 
Par hypothèse, le générateur de base se situe dans la zone inférieure du ballon : 
1=base z (1503) 
base sto fou ziQQ
base __ ,=  
0,=ziQ pour []zone Nz, 2∈  (1504) 
11.15.3.1.5 Température de consigne du ballon 
Par convention, la température de consigne du ballo n base seule est de 55°C. 
θc_base =55 °C  (1505) 
11.15.3.1.6 Demande d’énergie 
Les besoins de la (ou des) distribution(s) intergro upe(s) sont divisés par le nombre d’assemblages 
« ballon base seule » strictement identiques : 
Qw_sto_unit (h)=Q req (h)  / nb assembl (1506) 
Les paramètres saisis dans l’interface doivent être  ceux d’un seul assemblage. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1009  
11.15.3.1.7 Température d’eau entrant dans le ballo n 
Par ailleurs, l’eau entrant dans le ballon est de l ’eau froide : 
θentrant(h)= θcw (h) (1507) 
11.15.3.2 L’assemblage du ballon avec base échangeu r (hors solaire) 
Assemblage ballon 
base seule Assemblage ballon base seule – RT2012 
3ème étape Gestion-
régulation de 
la génération Climat 
extérieur 
θcw , hleg 
Assemblage 
Nb assembl , Id fousto , 
Pos gen , 
Type prod_stockage θcw Interface 
Qreq ,Id fonction 
θmax gen , 
θamb (h)Code 
Sorties :
{Qassembl 
cef (h)}
Φvc gnr (h), Φ vc sto (h)Qreq_sto_base 
Nb iter_vp , Vp
Qfou_sto_base Assemblage 
générateur 
pour ballon 
(base)Assemblage 
générateur pour 
ballon (base)
(Selon générateur)
{Qcef(h)} 
Φvc gnr (h), Qrest(h)2ème étape 
Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage Gestion -
régulation du 
thermostat Gestion -
régulation du 
thermostat Gestion -
régulation base 
Qw_sto_unit_report
θbz (i-1)
θbz (h-1)
θbz (h-2)1ère étape 
1ère étape Prétraitement des données 
Post-traitement des données Ballon de stockage 
Vtot , UA S, θmax , 
(bsto-e), hrelech_base Gestion-régulation 
base 
type gest_base ,
∆θ base θc_base 
Pe θb_moy_ech base 
θbz (h-1)
 
Figure 144 : Schéma d’assemblage du modèle de ballon bas e seule Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1010 11.15.3.3 Ordre des calculs 
Au début de chaque pas de temps, les températures d u ballon sont connues. 
1) Première étape : volume puisé et énergie requise  
La première étape débute par un calcul itératif ent re la fiche « gestion-régulation base » et la fiche  
« ballon de stockage » pour le calcul du volume pui sé. 
A chaque itération, le volume puisé calculé (à part ir de la température de la zone supérieure du 
ballon) est envoyé aux algorithmes du ballon de sto ckage. Ces derniers déterminent les 
températures du ballon, après un éventuel mélange p our respecter la stratification, mais sans tenir 
compte ni des apports d’énergie ni des pertes du ba llon. 
A la fin de la boucle itérative, le nouveau champ d e températures du ballon après puisage est 
connu. L’énergie requise nécessaire pour remonter e n température le ballon est alors calculée. 
2) Deuxième étape : calcul de l’énergie fournie 
L’assemblage générateur détermine à partir de l’éne rgie requise, de la température moyenne du 
ballon vue par l’échangeur et des caractéristiques de ce dernier, l’énergie réellement fournie au 
ballon. 
Dans le cas d’un ballon thermodynamique, la tempéra ture aval du composant générateur est celle 
de la zone zbase  du ballon, majorée d’un correctif pour prendre en compte le transfert de chaleur 
non parfait entre le condenseur et le ballon. 
3) Troisième étape : le ballon de stockage 
Cette énergie fournie est injectée dans la zone zbase  du ballon. Cette étape se termine par le calcul 
du champ de température dans le ballon en tenant co mpte cette fois de l’énergie fournie et des 
pertes thermiques du ballon. 
11.15.3.4 Post-traitement des données 
11.15.3.4.1 Calcul des consommations  
Dans le cas de l’assemblage « ballon base seule », la consommation en énergie finale de 
l’assemblage (pour le poste chauffage et/ou ECS) es t égale à la consommation du (ou des) 
générateur(s) de base répartie sur les postes chauf fage et ECS au prorata des besoins. Les 
résultats sont présentés sous forme de matrice : 
 
 
{ }{} {}
{ } { }




+⋅ + ⋅
++⋅ + ⋅
=
)( )()( )(
*)()( )()( )(
*)(
* )(
_ _)50 ; 3 ( _ )50 ; 1 ( _
__ _); 3 ( _ ); 1 ( _
);(
hQh QEh Q EhQ
h WhQh QEh Q EhQ
hQ
nb h Q
ch req ecs req ecs req ch req gnr 
pro aux ch req ecs req Idengen ecs req Idengen ch req gnr 
cons 
assembl assemblage 
Idengen po cef  
 (150 
8) 
 
Note : l’équation ci-dessus remplace la matrice des conso mmations du générateur de base. 
Note 2 :  Par hypothèse, si les deux Qreq (h)  sont nuls, les consommations sont reportées sur le  
chauffage si Id fousto =1 ou sur l’ECS si Id fousto  ={3,4}. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1011  
11.15.3.4.2 Energie restante à fournir par les géné rateurs 
Dans le cas de la production d’eau chaude avec stoc kage, le report d’énergie est géré au niveau 
du puisage dans le ballon et non, contrairement aux  systèmes de production instantanée, au 
niveau du (ou des) générateur(s) associés au ballon  (base et appoint). 
0)(=hQgnr 
rest  (1509) 
11.15.3.4.3 Calcul des pertes thermiques récupérabl es 
Les pertes thermiques de stockage, récupérables par  l’ambiance si le (ou les) éléments de stockage 
est en volume chauffé, s’écrivent :  
A ces pertes de stockage s’ajoutent les éventuelles  pertes du générateur Φvc gnr (h)  issues de la fiche 
algorithme « assemblage générateur pour ballon».  
 
 ( )gen pos assembl sto 
vc Id hPe nb h_*)(* )(=Φ  (1510) 
( ))(* )( h nb hgnr 
vc assembl gnr 
vc Φ ← Φ  (1511) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1012 11.16 S2_GEN_ballon_base_solaire_AI  
11.16.1 I NTRODUCTION  
Des modèles de boucle solaire, ballon d’eau chaude et gestion-régulation du système d’appoint 
ont été décrits dans des « fiches algorithmes » pou r fonctionner à un pas de temps horaire. On 
définit ici l’assemblage de ces différents modèles élémentaires pour obtenir un modèle de chauffe-
eau solaire à appoint intégré. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1013 11.16.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 240  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de ballon base 
solaire avec appoint intégré. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    Env.proche Isr* Irradiance (ensoleillement) sur le plan des 
capteurs W/m²    
Qreq_ecs  (h) Demande en énergie transmise à l’assemblage 
via la gestion/régulation de la génération. Wh    
θmax gen  Température maximale des réseaux de 
distribution intergroupe connectés à la 
génération ge n (en ECS ou en chauffage) °C    
Id fonction (h) Indicateur de fonction accompagnant le Qreq  
(h)  ( 1 : chauffage, 2: refroidissement, 3: ECS ) g    GR Gen. 
θamb (h) Température ambiante (déterminée au niveau 
de la génération) °C    
hleg  Heure légale h    
θcw (h) Température de l’eau froide °C    Climat  
ext.  
θe(h) Température de l’air extérieur °C    
       
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 A Superficie de capteurs solaires (superficie 
d’entrée) m² 0 + ∞  
 0 Rendement optique d'un capteur solaire g 0 1  
 a1 Coefficient de pertes du premier ordre d'un 
capteur solaire W/(m² 
.K) 0 + ∞  
 a2 Coefficient de pertes du deuxième ordre d'un 
capteur solaire W/(m² 
.K²) 0 + ∞  
 K Facteur d’angle d’incidence g 0 1  
 (UA) te  Coefficient de pertes des tuyauteries de la 
boucle primaire vers l’extérieur W/K 0 + ∞  
 (UA) ti  Coefficient de pertes des tuyauteries de la 
boucle primaire vers l’intérieur du bâtiment W/K 0 + ∞  
 (UA) hx  Coefficient de transfert de l’échangeur W/K 0 + ∞  
 Pnp  Puissance nominale de la pompe  W 0 + ∞  
 p Part de la puissance de la pompe transférée au 
fluide sous forme de chaleur g 0 1  
 m&Cp Débit calorifique de la boucle W/K 0 + ∞  
 Δreg  Valeur de réglage de la régulation K 0 + ∞  
 Vtot  Volume total du ballon  litres 0 + ∞  
 faux  Fraction effective concernée par l’appoint g 0 1  
 c_ap  Température de consigne de l’appoint °C 0 110  
 ∆θ ap  Hystérésis du système de régulation de 
l’appoint K 0 20  
 zap  Numéro de la zone du ballon qui contient 
l’échangeur du générateur d’appoint  g 1 4  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1014 l’échangeur du générateur d’appoint 
 zreg_ap  Numéro de la zone du ballon qui contient le 
système de régulation de l’appoint g 1 4  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)     
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb assembl  Nombre d’assemblages « ballon base solaire 
appoint intégré » identiques à considérer au 
niveau de la génération g 1 +∞  
 id fousto Fonction de l’élément de stockage: 
3 1 : Chauffage, 
3 2 : Refroidissement, 
3 3 : ECS, 
3 4 : Chauffage et ECS, 
3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent 1 5 g 
 Type prod_stoc 
kage  Type de production avec stockage 
03 Ballon base sans appoint 
13 Ballon base plus appoint intégré 
23 Ballon base plus appoint dans stockage 
séparé 
33 Ballon base plus appoint séparé instantané 
43SSC avec appoint chauffage par système 
indépendant 
53 SSC avec appoint chauffage raccordé à 
l'assemblage  Ent. 0 5 g 
 Id pos_gen  Position de la génération : 
1 : En volume chauffé, 
0 : Hors volume chauffé.  Ent 0 1  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
Sorties 
 Nom Description Unité    
 {Qassemblage 
ce 
f(h)}    Matrice de consommation horaire d’eau chaude 
sanitaire en énergie finale de l’assemblage Wh    
 Φvc sto (h) Pertes thermiques du (ou des) ballon(s) de 
stockage vers l’ambiance. Wh    
 Φvc gnr (h) Pertes thermiques du (ou des) générateur(s) 
vers l’ambiance. Wh    
 Фvc BS (h) Pertes thermiques vers l’ambiance de la boucle 
solaire Wh    
 Esol_tot BS Energie totale annuelle cumulée transmise au 
ballon Wh/an    
 Eef_aux_tot BS Energie totale annuel cumulée consommée par 
la pompe de la boucle solaire. Wh/an    
 Qsol (h) Energie transférée à l’échangeur Wh    
 Qrest gnr (h) Demandes en énergie nongassurée par le 
générateur d’appoint Wh    
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage )     
Variables internes  
 Nom Description Unité    
 E(i,j) Matrice de la base canonique (tous les 
coefficients sont nuls sauf le coefficient (i,j) qu i 
vaut 1 g    
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1015 Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(k 
g.K)   1,163 
Tableau 240 : Nomenclature des différentes variables du modèle de chauffe7eau 
solaire Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1016 11.16.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
Ce paragraphe a pour objectif de préparer, à partir  des informations de puissance et de 
température à fournir aux réseaux de distributions intergroupes d’ECS et/ou de chauffage 
(compilées par la gestion-régulation de la générati on), le jeu de données d’entrées nécessaire au 
modèle du chauffe-eau solaire avec appoint intégré.  L’ordre des calculs est présenté ci-après. 
Les données d’entrée sont : 
1. Les informations issues de la gestion-régulation  de la génération : les besoins demandés 
par le (ou les) distribution(s) intergroupe(s), la température maximale de 
fonctionnement,…  
2. Les aspects d’irradiance de la boucle solaire dé crit par Isr* et Kθ. 
3. Des températures externes à l’assemblage qui inf luent sur le ballon. 
11.16.3.1 Prétraitement des données 
Ce paragraphe consiste à évaluer des paramètres d’i ntégration (propres à l’assemblage) et à 
calculer des données d’entrée des fiches constituan t l’assemblage. 
11.16.3.1.1 Type de production 
Cet assemblage correspond à la production stockage avec base et appoint intégré : 
Type prod_stockage =1 (1512) 
11.16.3.1.2 Fonction de l’assemblage  
L’assemblage « ballon base solaire et appoint intég ré » ne fonctionne qu’en mode ECS seule 
(Id fousto = Id fougen =3) . On envisage également le cas où le générateur d’a ppoint, en plus de 
réchauffer le ballon pour l’ECS, assure le chauffag e instantané ( Id fousto = Id fougen base =3 et Id fougen ap  = 
4). 
11.16.3.1.3 Position de l’assemblage  
Le positionnement du ballon (il en va de même pour les générateurs de base et d’appoint) est 
identique à celui de la génération dans laquelle il  se trouve. 
11.16.3.1.4 Position de la boucle solaire 
Par hypothèse, l’échangeur de la boucle solaire se situe dans la zone inférieure du ballon : 
zbase =1 (1513) 
11.16.3.1.5 Température de consigne du ballon 
Par convention, les températures de consigne du bal lon sont de 55°C. 
θc_base = θc_ap =55 °C  (1514) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1017 11.16.3.1.6 Demande d’énergie 
Les besoins de la (ou des) distribution(s) intergro upe(s), compilés au niveau de la gestion-
régulation de la génération, sont divisés par le no mbre d’assemblages « ballon base échangeur 
appoint intégré » » strictement identiques : 
Qw_sto_unit  =Q req / nb assembl (1515) 
11.16.3.1.7 Température d’eau froide entrant dans l e ballon 
Par ailleurs, l’eau entrant dans le ballon est de l ’eau froide : 
θentrant(h)= θcw (h) (1516) 
11.16.3.2 L’assemblage du ballon solaire avec appoi nt intégré 
Assemblage ballon solaire 
avec appoint intégré Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base 
6ème étape θbz (h-1)
θbz (h-2)Gestion -
régulation 
base 
Qw_sto_unit_report1ère étape 
Boucle 
solaire Climat 
extérieur 
θcw , hleg 
Assemblage 
Nb assembl , Id fousto , 
Pos gen , 
Type prod_stockage Interface Assemblage ballon solaire avec appoint intégré – RT2 012 
Qreq ,Id fonction 
θmax gen , θamb (h)Code 
Ballon de 
stockage 
Sorties :
{Qassemblage 
cef(h)}, Φvc gnr (h), 
Φvc sto (h), Φvc BS (h), 
Esol_tot BS 
, Eef_aux_tot BS Gestion -
régulation 
appoint 
3ème étape Gestion-régulation 
appoint 
type gest_ap , ∆θ ap , 
θc_ap , zap , zreg_ap 4ème étape 2ème étape Boucle solaire 
A, η 0, a1, a2, (UA) te, 
(UA) ti, (UA) hx, Kθ, 
Pnp, ∆θ reg, Isr* min 
Qreq_sto_ap 
Qsol, Pp, Φvc BS (h)
Esol_totBS 
, Eef_aux_totBS Environnement 
proche 
Nb iter_vp , Vp
{Qcefgnr (h)}, Φvc gnr (h), 
Qrest(h)Base Appoint StockageAssemblage 
générateur 
pour ballon 
(fct appoint )Assemblage 
générateur pour 
ballon (fct appoint)
(Selon générateur)
1ère étape 5ème étape Gestion-rég. de 
la génération 
θbz (h-1)
Post-traitement des données Prétraitement des données 
Gestion-régulation 
base 
type gest_base ,
∆θ base , θc_base 
θb_moy_ech ap (h)
θbz (h-1)θbz (i-1)
θbz (h-1)
θbz (h-2)Qsol
Ballon de stockage 
Vtot , UA S, θmax , 
(bsto-e), hrelech_base Qfou_sto_ap 
Pe θcw Isr*
 
Figure 145 : Schéma d’assemblage du modèle de chauffe7ea u solaire à appoint 
intégré Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1018  
11.16.3.3 Ordre des calculs 
Au début de pas de temps, le champ de température d u ballon à la fin du pas de temps précédent 
est connu. 
1. La première étape : volume puisé 
La première étape débute par un calcul itératif ent re la fiche « gestion-régulation base » et la fiche  
« ballon de stockage » pour le calcul du volume pui sé. 
A chaque itération, le volume puisé calculé (à part ir de la température de la zone supérieure du 
ballon de l’itération précédente) est envoyé aux al gorithmes du ballon de stockage. Ces derniers 
déterminent les températures du ballon après un éve ntuel mélange, mais sans tenir compte des 
apports de puissance et des pertes du ballon. 
A la fin de la boucle itérative, on connait le cham p de température du ballon après le puisage. 
2. Deuxième étape : la boucle solaire 
La boucle solaire est indépendante de la gestion-ré gulation de la base du ballon. Elle fournit 
l’énergie disponible, tant que l’élément de stockag e ne dépasse pas sa température maximale. Si 
la boucle solaire est insuffisante, le complément d ’énergie sera fourni par l’appoint intégré (voir 
point n° 3). 
Le (ou les) échangeur(s) est(sont) intégré(s) au mo dèle de boucle solaire. 
La puissance de (ou des) pompe(s) de la boucle sola ire sera ajoutée à la consommation des 
auxiliaires électriques de l’assemblage. 
3. Troisième étape : l’élément de stockage ECS 
Après injection de l’énergie solaire dans le ballon , il faut recalculer le champ de températures du 
ballon. 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon reçoit une énergie 
z iQ,comme suit : 
1. La boucle solaire est connectée à la zone 1==base zz  donc l’entrée du ballon 1 ,iQ reçoit la 
sortie de la boucle solaire sol Q. Les pertes thermiques sont également comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue, le ballon met à jour les températures de chaque zone compte tenu de la 
stratification des zones du ballon. 
4. Quatrième étape : gestion-régulation de l’appoin t du ballon 
La position de l’appoint dans le ballon est un para mètre d’intégration du ballon. Il est couramment Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1019 placé dans la zone n°3 du ballon. 
Cette étape permet d’évaluer l’énergie à fournir po ur maintenir les zones chauffées par l’appoint à 
la température de consigne.  
5. Cinquième étape : assemblage générateur pour sto ckage (appoint) 
L’assemblage générateur détermine à partir de l’éne rgie requise Qreq_sto_ap , de la température 
moyenne du ballon vue par l’échangeur et des caract éristiques de ce dernier, l’énergie réellement 
fournie au ballon. 
6. Sixième étape : l’élément de stockage ECS  
A cette étape, les pertes, déjà comptabilisées, son t supposées nulles. Seule l’énergie fournie par 
l’appoint dans la zone zap  sera intégrée au calcul des températures du ballon . Les températures 
sont calculées. 
11.16.3.4 Post-traitement des données 
11.16.3.4.1 Calcul des consommations 
Dans le cas de l’assemblage ballon base solaire app oint intégré, la consommation en énergie 
finale de l’assemblage (pour le poste chauffage et/ ou ECS) est égale à celle de tous les 
générateurs d’appoint (réparties sur les postes cha uffage et ECS au prorata des besoins) ainsi que 
celle de la (ou des) pompe(s) solaire(s). Les résul tats sont présentés sous forme de matrice : 
 
 
{ }
{ }
{ } { }
{ } { }




+⋅ +⋅
++⋅ + ⋅
+=
)( )()( )(
*)()( )()( )(
*)()(
*)(
_ _)50 ; 3 ( _ )50 ; 1 ( _ _
__ _); 3 ( _ ); 1 ( _ _); 3 ();(
hQhQEhQEhQ
h WhQhQEhQ EhQ
hQh Q
nb h Q
ch req ecs req ecs req ch req ap gnr 
pro aux ch req ecs req Idengen ecs req Idengen ch req ap gnr 
cons BS 
Idengen cef 
assembl assemblage 
Idengen po cef 
 
 (1517) 
Note : l’équation ci-dessus remplace la matrice de sortie  du contrat générateur. 
Note 2 :  Par hypothèse, si les deux Qreq (h)  sont nuls, les consommations sont reportées sur l’ ECS. 
 
11.16.3.4.2 Energie restante à fournir par les géné rateurs 
Dans le cas de la production d’eau chaude avec stoc kage, le report d’énergie est géré au niveau 
du puisage dans le ballon et non, contrairement aux  systèmes de production instantanée, au 
niveau du (ou des) générateur(s) associés au ballon  (base et appoint). 
0)(=hQgnr 
rest  (1518) 
11.16.3.4.3 Calcul des pertes thermiques récupérabl es 
Les pertes thermiques de stockage, récupérable par l’ambiance si le (ou les) éléments de stockage 
est en volume chauffé, s’écrivent :  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1020 A ces pertes de stockage s’ajoutent les éventuelles  pertes en volume chauffé des générateurs 
d’appoint Φvc gnr (h)  issues de la fiche algorithme « Assemblage générat eur pour ballon»,  
ainsi que les pertes de la boucle solaire en volume  chauffé, 
 ( )gen pos assembl sto 
vc Id hPe nb h_*)(* )(=Φ  (1519) 
( ))(* )( h nb hgnr 
vc assembl gnr 
vc Φ ← Φ  (1520) 
( ))(* )( h nb hBS 
vc assembl BS 
vc Φ ← Φ  (1521) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1021 11.17 S2_GEN_ballon_base_echangeur_AI  
11.17.1 I NTRODUCTION  
Des modèles de ballon d’eau chaude, de gestion-régu lation du système de base et d’appoint ont 
été décrits dans des fiches algorithmes  « composan t », pour fonctionner au pas de temps horaire. 
On définit ici l’assemblage de ces différents modèl es élémentaires pour obtenir un modèle de 
ballon à base avec échangeur et à appoint intégré. L’appoint peut être une résistance électrique ou 
un échangeur hydraulique. 
Cet assemblage ne concerne pas les ballons solaires , les chauffe-eau solaires à appoint intégré 
font l’objet d’une autre fiche assemblage. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1022 11.17.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 241  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
Qreq_ecs  
(h) Demande en énergie transmise à 
l’assemblage via la gestion/régulation de la 
génération. Wh    
θmax gen  Température maximale des réseaux de 
distribution intergroupe connectés à la 
génération ge n (en ECS ou en chauffage) °C    
Id fonction (
h) Indicateur de fonction accompagnant le Qreq  
(h)  ( 1 : chauffage, 2: refroidissement, 3: 
ECS ) g    GR Gen. 
θamb (h) Température ambiante (déterminée au 
niveau de la génération) °C    
hleg  Heure légale h    
θcw (h)  Température de l’eau froide °C    Climat  
ext.  
θe(h)  Température de l’air extérieur °C    
       
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv.  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
       
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb assembl  Nombre d’assemblages « ballon base solaire appoint 
intégré » identiques à considérer au niveau de la 
génération g 1 +∞  
 id fousto Fonction de l’élément de stockage: 
  3 1 : Chauffage, 
  3 2 : Refroidissement, 
  3 3 : ECS, 
  3 4 : Chauffage et ECS, 
  3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent 1 5 g 
 Type prod 
_stockage  Type de production avec stockage 
03 Ballon base sans appoint 
13 Ballon base plus appoint intégré 
23 Ballon base plus appoint dans stockage séparé 
33 Ballon base plus appoint séparé instantané 
43SSC avec appoint chauffage par système 
indépendant 
53 SSC avec appoint chauffage raccordé à 
l'assemblage  Ent. 0 5 g 
 Id pos_gen  Position de la génération : 
1 : En volume chauffé, 
0 : Hors volume chauffé.  Ent. 0 1  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1023 Sorties 
 Nom Description Unité    
 {Qassembla 
ge 
cef (h)}    Matrice de consommation horaire d’eau 
chaude sanitaire en énergie finale de 
l’assemblage Wh    
 Φvc sto (h) Pertes thermiques du (ou des) ballon(s) de 
stockage vers l’ambiance. Wh    
 Φvc gnr_base 
(h) Pertes thermiques du (ou des) générateur(s) 
de base vers l’ambiance. Wh    
 Φvc gnr_ap (
h) Pertes thermiques du (ou des) générateur(s) 
d’appoint vers l’ambiance. Wh    
 Qrest gnr (h 
) Demandes en énergie nongassurée par le (ou 
les) générateur(s) Wh    
Variables internes  
 Nom Description Unité    
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(kg. 
K)   1,163 
Tableau 241 : Nomenclature des différentes variables du modèle de ballon base avec 
échangeur et appoint intégré  
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1024 11.17.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
Ce paragraphe a pour objectif de préparer, à partir  des informations de puissance et de 
température à fournir aux réseaux de distributions intergroupes (compilées par la gestion-
régulation de la génération), le jeu de données d’e ntrées nécessaire au modèle du ballon base 
échangeur et appoint intégré. L’ordre des calculs e st présenté ci-après. 
Les données d’entrée sont : 
1. Les informations issues de la gestion-régulation  de la génération : les besoins demandés 
par le (ou les) distribution(s) intergroupe(s), la température maximale de 
fonctionnement,…  
2. Des températures externes à l’assemblage qui inf luent sur le ballon. 
11.17.3.1 Prétraitement des données 
Ce paragraphe consiste à évaluer des paramètres d’i ntégration (propres à l’assemblage) et à 
calculer des données d’entrée des fiches constituan t l’assemblage. 
11.17.3.1.1 Type de production 
Cet assemblage correspond à la production stockage avec base et appoint intégré : 
Type prod_stockage =1 (1522) 
11.17.3.1.2 Fonction de l’assemblage  
Le ballon base avec appoint intégré et ses générate urs peuvent fonctionner soit en mode 
chauffage, soit en mode l’ECS ( Id fougen  =  Id fousto  =1 ou 3). On envisage également le cas où le 
générateur d’appoint, en plus de réchauffer le ball on pour l’ECS, assure le chauffage instantané 
(Id fousto = Id fougen base =3 et Id fougen ap  = 4). 
11.17.3.1.3 Position de l’assemblage  
Le positionnement du ballon (il en va de même pour les générateurs de base et d’appoint) est 
identique à celui de la génération dans laquelle il  se trouve. 
11.17.3.1.4 Position du générateur de base 
Par hypothèse, l’échangeur du générateur de base se  situe dans la zone inférieure du ballon : 
zbase = 1 (1523) 
11.17.3.1.5 Température de consigne du ballon 
Par convention, les températures de consigne du bal lon sont de 55°C. 
θc_base = θc_ap =55 °C  (1524) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1025 11.17.3.1.6 Demande d’énergie 
Les besoins de la (ou des) distribution(s) intergro upe(s), compilés au niveau de la gestion-
régulation de la génération, sont divisés par le no mbre d’assemblages « ballon base échangeur 
appoint intégré » » strictement identiques : 
Qw_sto_unit  =Q req / nb assembl (1525) 
11.17.3.1.7 Température d’eau froide entrant dans l e ballon 
Par ailleurs, l’eau entrant dans le ballon est de l ’eau froide : 
θentrant=θcw  (1526) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1026 11.17.3.2 L’assemblage du ballon base avec échangeu r et appoint intégré  
Assemblage ballon base échangeur ,
et avec appoint intégré Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base 
θbz (h-1)
θbz (h-2)Gestion -
régulation 
base 
Qw_sto_unit_report 1ère étape 
Assemblage 
générateur 
pour ballon 
(fct base)Climat 
extérieur 
θcw , hleg Assemblage 
Nb assembl , Id fousto , 
Pos gen , 
Type prod_stockage 
Qfou_sto_base θcw Interface Assemblage ballon base avec échangeur (hors solaire ) avec appoint intégré – RT2012 
Code 
Ballon de 
stockage Ballon de stockage 
Vtot , UA S, θmax , 
(bsto-e), hrelech_base 
Sorties :
{Qassemblage 
cef (h)}
Φvc gnr (h), Φ vc sto (h)Gestion -
régulation 
appoint 
6ème étape Gestion-régulation 
appoint 
type gest_ap , ∆θ ap , 
θc_ap , zap , zreg_ap 4ème étape 2ème étape 
Assemblage 
générateur pour 
ballon (fct base)
(Selon générateur)
Qreq_sto_ap 
{Qcef(poste;énergie) (h)}Φvc g
nr (h), Qrest (h)Nb iter_vp , VpQreq_sto_base 
{Qcef(poste;énergie) (h)}Φvc gn 
r(h), Qrest (h)Qfou_sto_ap Base Appoint StockageAssemblage 
générateur 
pourballon 
(fct appoint)Assemblage 
générateur pour 
ballon (fct appoint)
(Selon générateur)
3ème étape 5ème étape Gestion-rég. de 
la génération 
1ère étape Qreq ,Id fonction 
θamb (h), θmax gen 
θbz (i-1)
θbz (h-1)
θbz (h-2)Gestion-régulation 
base 
type gest_base ,
∆θ base , θc_base 
θb_moy_ech ap (h)θb_moy_ech base (h)Prétraitement des données 
Post-traitement des données θbz (h-1)
Pe 
 
Figure 146 : Schéma d’assemblage du modèle de chauffe7ea u base avec échangeur et 
à appoint intégré  
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1027 11.17.3.3 Ordre des calculs 
Au début de pas de temps, le champ de température d u ballon à la fin du pas de temps précédent 
est connu. 
1. La première étape : volume puisé et énergie requ ise 
La première étape débute par un calcul itératif ent re la fiche « gestion-régulation base » et la fiche  
« ballon de stockage » pour le calcul du volume pui sé. 
Le principe de la boucle itérative est le suivant :  à chaque itération, le volume puisé calculé est 
envoyé aux algorithmes des ballons de stockage. Les  températures des ballons sont actualisées 
(sans tenir compte ni des apports d’énergie ni des pertes de stockage).  
A la fin de la boucle itérative, le champ de tempér ature du ballon après le puisage est connu, ce 
qui permet de quantifier l’énergie à fournir au bal lon pour que ses températures atteignent la 
température de consigne. 
2. Deuxième étape : le générateur de base 
L’assemblage générateur, ici fonctionnant en base,  détermine à partir de l’énergie requise 
Qreq_sto_base , de la température moyenne du ballon vue par l’éch angeur et des caractéristiques de 
ce dernier, l’énergie réellement fournie au ballon dans la zone zbase . 
Dans le cas d’un ballon thermodynamique, la tempéra ture aval en entrée du composant 
générateur est celle de la zone zbase  du ballon, majorée d’un correctif pour prendre en compte le 
transfert de chaleur non parfait entre le condenseu r et le ballon. 
3. Troisième étape : l’élément de stockage 
Après injection de l’énergie du générateur de base dans le ballon, il faut recalculer le champ de 
températures du ballon. 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon reçoit une énergie 
z iQ,comme suit : 
1. Le générateur de base est connecté à la zone 1==base zz  donc l’entrée du ballon 1 ,iQ reçoit 
la sortie de l’assemblage générateur base sto fou Q__. Les pertes thermiques sont également 
comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue, le ballon met à jour les températures de chaque zone compte tenu de la 
stratification des zones du ballon. 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1028 4. Quatrième étape : gestion-régulation de l’appoin t du ballon 
Les positions de l’appoint et de la sonde de tempér ature le pilotant sont des paramètres 
d’intégration.  
Cette étape permet d’évaluer l’énergie à fournir po ur maintenir les zones chauffées par l’appoint à 
la température de consigne.  
5. Cinquième étape : assemblage générateur pour sto ckage 
L’assemblage générateur détermine à partir de l’éne rgie requise Qreq_sto_ap , de la température 
moyenne du ballon vue par l’échangeur et des caract éristiques de ce dernier, l’énergie réellement 
fournie au ballon. 
6. Sixième étape : l’élément de stockage 
A cette étape, les pertes, déjà comptabilisées, son t supposées nulles. Seule l’énergie fournie par 
l’appoint dans la zone zap  sera intégrée au calcul des températures du ballon . Les températures 
sont calculées. 
11.17.3.4 Post-traitement des données 
11.17.3.4.1 Calcul des consommations 
Dans le cas de l’assemblage « ballon base échangeur  appoint intégré », la consommation en 
énergie finale de l’assemblage (pour le poste chauf fage et/ou ECS) est égale aux consommations 
des générateurs de base et d’appoint réparties sur les postes chauffage et ECS au prorata des 
besoins. Les résultats sont présentés sous forme de  matrice : 
 
 
{ }
{ } { }
{ } { }
( ){ } { }




+⋅ +⋅
+ ++⋅ + ⋅
++⋅ + ⋅=
)( )()( )(
*)( )()( )()( )(
*)()( )()( )(
*)(
*)(
_ _)50 ; 3 ( _ )50 ; 1 ( _ _
__
__ _); 3 ( _ ); 1 ( _ __ _); 3 ( _ ); 1 ( _ _);(
hQh QEh Q EhQ
h Wh WhQh QEh Q EhQ
h QhQh QEh Q EhQ
h Q
nb h Q
ch req ecs req ecs req ch req ap gnr 
pro aux base gnr 
pro aux ch req ecs req Idengen ecs req Idengen ch req ap gnr 
cons ch req ecs req Idengen ecs req Idengen ch req base gnr 
cons 
assembl assemblage 
Idengen po cef 
 
 (1527) 
Note : l’équation ci-dessus remplace la matrice de sortie  du contrat générateur. 
Note 2 :  Par hypothèse, si les deux Qreq (h)  sont nuls, les consommations sont reportées sur le  
chauffage si Id fousto =1 ou sur l’ECS si Id fousto  =3. 
 
11.17.3.4.2 Energie restante à fournir par les géné rateurs 
Dans le cas de la production d’eau chaude avec stoc kage, le report d’énergie est géré au niveau 
du puisage dans le ballon et non, contrairement aux  systèmes de production instantanée, au 
niveau du (ou des) générateur(s) associés au ballon  (base et appoint). 
0)(=hQgnr 
rest  (1528) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1029  
11.17.3.4.3 Calcul des pertes thermiques récupérabl es 
Les pertes thermiques de stockage, récupérables par  l’ambiance si les éléments de stockage sont en 
volume chauffé, s’écrivent :  
A ces pertes de stockage s’ajoutent les éventuelles  pertes en volume chauffé des générateurs de base 
et d’appoint, notées respectivement Φvc gnr_base (h)  et Φvc gnr_ap (h),  issues des algorithmes des 
« Assemblages générateur pour ballon»,  
 
. ( )gen pos assembl sto 
vc Id hPe nb h_*)(* )(=Φ  (1529) 
( )( ))( * )( * )(_ _h nb h nb hap gnr 
vc assembl base gnr 
vc assembl gnr 
vc Φ + Φ ← Φ  (1530) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1030 11.18 S2_GEN_ballon_base_solaire_AS_ballon  
11.18.1 I NTRODUCTION  
Des modèles de boucle solaire, ballon d’eau chaude et gestion-régulation des générateurs de 
base et d’appoint ont été décrits dans des « fiches  algorithmes ».  
On définit ici l’assemblage de ces différents compo sants élémentaires pour obtenir un modèle de 
chauffe-eau solaire à appoint séparé avec stockage.  Deux ballons de stockage sont disposés en 
série. Le premier contient l’échangeur de la boucle  solaire, l’autre reçoit l’énergie d’appoint. 
Ce système de production est soit entièrement indiv iduel, soit entièrement collectif. Les 
productions centralisées à appoints décentralisés f ont l’objet d’un autre assemblage. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1031 11.18.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 242  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de ballon en 
indiquant les modèles.  
Entrées du système 
 Nom Description Unité    Env.proche Isr* Irradiance (ensoleillement) sur le plan des 
capteurs W/m²    
Qreq  (h) Demande en énergie transmise à 
l’assemblage via la gestion/régulation de la 
génération (en ECS ou en chauffage) Wh    
θmax gen  Température maximale des réseaux de 
distribution intergroupe connectés à la 
génération ge n (en ECS ou en chauffage) °C    
Id fonction (h) Indicateur de fonction accompagnant le Qreq  
(h)  ( 1 : chauffage, 2 : refroidissement, 3 : 
ECS ) Ent    GR Génération 
amb (h)  Température à l’intérieur du bâtiment 
(déterminée par la génération) °C    
hleg  Heure légale h    
θcw (h)  Température de l’eau froide °C    Climat  
ext.  
θe(h)  Température de l’air extérieur °C    
       
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  Voir fiches algorithmes de l’assemblage, 
(les caractéristiques du ballon sont 
doublées)      
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb assembl  Nombre d’assemblages « ballon base solaire 
appoint intégré » identiques à considérer au niveau  
de la génération g 1 +∞  
 id fousto Fonction de l’élément de stockage: 
  3 1 : Chauffage, 
  3 2 : Refroidissement, 
  3 3 : ECS, 
  3 4 : Chauffage et ECS, 
  3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent. 1 5 g 
 Type prod_s 
tockage  Type de production avec stockage 
03 Ballon base sans appoint 
13 Ballon base plus appoint intégré 
23 Ballon base plus appoint dans stockage séparé 
33 Ballon base plus appoint séparé instantané 
43SSC avec appoint chauffage par système 
indépendant Ent. 0 5 g Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1032 53 SSC avec appoint chauffage raccordé à 
l'assemblage  
 Id pos_gen  Position de la génération : 
1 : En volume chauffé, 
0 : Hors volume chauffé.  Ent 0 1  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
 {Qassemblage 
cef (h)}    Matrice de consommation horaire d’eau 
chaude sanitaire en énergie finale de 
l’assemblage Wh    
 Φvc sto (h) Pertes thermiques du (ou des) ballon(s) de 
stockage vers l’ambiance. Wh    
 Φvc gnr (h) Pertes thermiques du (ou des) 
générateur(s) vers l’ambiance. Wh    
 Фvc BS (h) Pertes thermiques vers l’ambiance de la 
boucle solaire Wh    
 Esol_tot BS Energie totale annuelle cumulée transmise à 
l’échangeur. Wh/an    
 Eef_aux_tot BS Energie totale annuel cumulée consommée 
par la pompe de la boucle solaire. Wh/an    
 Qsol  Energie transférée à l’échangeur Wh    
 Qrest  Demandes en énergie nongassurée par le 
(ou les) générateur(s) Wh    
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
  Voir fiches algorithmes de l’assemblage     
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(kg.K 
)   1,163 
Tableau 242 : Nomenclature des différentes variables du modèle de chauffe7eau 
solaire avec appoint ballon séparé Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1033 11.18.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
Ce paragraphe a pour objectif de préparer, à partir  des informations de puissance et de 
température à fournir aux réseaux de distributions primaires d’ECS (compilées par la gestion-
régulation de la génération), le jeu de données d’e ntrées nécessaire au modèle du chauffe-eau 
solaire avec appoint séparé. L’ordre des calculs es t présenté ci-après. 
Les données d’entrée sont : 
1. Les informations issues de la gestion-régulation  de la génération : les besoins demandés 
par le (ou les) distributions primaires, la tempéra ture maximale de fonctionnement,…  
2. Les aspects d’irradiance de la boucle solaire dé crit par Isr* et Kθ. 
3. Des températures externes à l’assemblage qui inf luent sur les ballons. 
11.18.3.1 Prétraitement des donnée d’entrée 
Ce paragraphe consiste à évaluer des paramètres d’i ntégration (propres à l’assemblage) et à 
calculer des données d’entrée des fiches constituan t l’assemblage. 
Dans la suite de ce document, le ballon solaire ser a le ballon de base (ou ballon principal) et le 
ballon « séparé » sera le ballon d’appoint. 
11.18.3.1.1 Type de production 
Cet assemblage correspond à la production stockage avec base et appoint séparé dans un 
stockage : 
Type prod_stockage =2 (1531) 
11.18.3.1.2 Fonction de l’assemblage  
L’assemblage « ballon base solaire et appoint sépar é » ne fonctionne qu’en mode ECS seule.  
Id fousto = Id fougen base = Id fougen ap = 3 (1532) 
11.18.3.1.3 Position de l’assemblage  
Le positionnement des ballons (il en va de même pou r les générateurs de base et d’appoint) est 
identique à celui de la génération dans laquelle il  se trouve. 
11.18.3.1.4 Position de la boucle solaire 
Par hypothèse, l’échangeur de la boucle solaire se situe dans la zone inférieure du ballon de base: 
zbase =1 (1533) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1034 11.18.3.1.5 Température de consigne des ballons 
Par convention, les températures de consigne des ba llons sont de 55°C. 
θc_base = θc_ap =55 °C  (1534) 
11.18.3.1.6 Demande d’énergie 
Les besoins de la (ou des) distribution(s) intergro upe(s) d’ECS, compilés au niveau de la gestion-
régulation de la génération, sont divisés par le no mbre d’assemblages « ballon base solaire et 
appoint séparé » strictement identiques : 
Qw_sto_unit  =Q req_ecs / nb assembl (1535) 
Les paramètres saisis dans l’interface doivent être  ceux d’un seul ensemble. 
11.18.3.1.7 Température d’eau froide entrant dans l es ballons 
Par ailleurs, l’eau entrant dans le ballon de base est de l’eau froide, alors que l’eau entrant dans l e 
ballon d’appoint est celle de la zone supérieure du  ballon de base. 
θentrant base (h)= θcw (h) (1536) 
θentrant ap (h)=θb4 base (h) (1537) 
11.18.3.1.8 Répartition en volume des zones du ball on 
Bien que qualifié « d’appoint » le second ballon, t out comme le premier, ne possède qu’une seule 
source de chaleur. A ce titre, chacun des deux ball ons est découpé en quatre zones d’égal volume 
(cf. algorithmes du ballon de stockage). 
11.18.3.2 Ordre des calculs 
Les champs de températures des deux ballons à la fi n du pas de temps précédent sont connus. 
1. La première étape : volume puisé et puissance re quise 
La première étape débute par la boucle itérative po ur le calcul du volume puisé, entre la fiche 
« gestion-régulation base » et les deux fiches « ba llon de stockage » (une pour la base, une pour 
l’appoint). 
Le principe de la boucle itérative est le suivant :  à chaque itération, le volume puisé calculé est 
envoyé aux algorithmes des ballons de stockage. Les  températures des ballons sont actualisées 
(sans tenir compte ni des apports d’énergie ni des pertes de stockage).  
Plus particulièrement pour cet assemblage, nous con sidérerons bien distinctement les deux parties 
des algorithmes de la fiche « gestion-régulation de  la base » car les températures des deux 
ballons peuvent être utilisées. 
Calcul du volume puisé 
Le soutirage s’effectue dans le ballon d’appoint. L e calcul du volume puisé Vp à partir de l’énergie 
requise Qw_sto_unit requiert donc l’utilisation les températures du bal lon d’appoint θbz ap (i-1)  et non 
celles du ballon de base. C’est là la différence pr incipale avec les autres assemblages de 
production d’ECS. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1035 Le volume puisé ne peut excéder le volume de la plu s petite zone des deux ballons : 
{}{ }{}{ } ( )4 , 1 4 , 1; min ∈ ∈≤zap 
z zbase 
z p V V V  (1538) 
Le volume puisé sera ensuite répercuté dans les deu x ballons pour tenir compte de l’effet piston. 
Le ballon d’appoint recevant dans sa zone inférieur e l’équivalent du volume puisé à la température 
de la zone supérieure du ballon de base calculée à l’itération précédente; le ballon de base quant 
à lui reçoit ce même volume à la température d’eau froide. 
A chaque itération et tant que toute l’énergie requ ise n’a pas été puisée dans les ballons, les 
températures des deux ballons (sans tenir compte ni  des apports d’énergie ni des pertes de 
stockage) sont actualisées. On commencera par calcu ler les températures du ballon de base puis 
celles du ballon d’appoint. 
Nombre d’itérations nécessaires 
Lors d’un pas de temps h, le nombre d’itérations pour calculer le volume pu isé dépend du volume 
de la plus petite zone des deux ballons et est calc ulé comme suit : 







+=
4;4min inf ._ap 
tot base 
tot ap 
tot base 
tot 
vp iter VVVVarrondi Nb  (1539) 
Cette variable écrase et remplace celle calculée da ns « gestion-régulation base ». 
A la fin de la boucle itérative, on connait donc le s champs de température des deux ballons après 
le puisage.  
Calcul de la demande d’énergie (Q req_sto_base ) 
Dans le cas de la boucle solaire, l’énergie requise  n’a pas besoin d’être calculée.  
2. Deuxième étape : la boucle solaire 
La boucle solaire est indépendante de la gestion-ré gulation de la base du ballon. Elle fournit 
l’énergie disponible dans le ballon de base uniquem ent, tant que l’élément de stockage ne 
dépasse pas sa température maximale. 
Le (ou les) échangeur(s) est(sont) intégré(s) au mo dèle de boucle solaire. 
La puissance de (ou des) pompe(s) de la boucle sola ire sera ajoutée à la consommation des 
auxiliaires. 
3. Troisième étape : calcul de l’énergie requise po ur le ballon d’appoint (gestion-
régulation appoint) 
Pour ce modèle d’appoint séparé, la zone du ballon dans laquelle se trouve le générateur 
d’appoint est une entrée utilisateur. Son fonctionn ement (gestion-régulation) est piloté par la 
température de cette même zone. 
A partir des températures du ballon d’appoint, on é value l’énergie que doit fournir le générateur 
d’appoint au deuxième ballon. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1036  
4. Quatrième étape : assemblage générateur pour sto ckage 
L’énergie requise Qreq_sto_ap  est une donnée d’entrée de l’assemblage générateur (fonctionnement 
d’appoint), qui délivre en sortie l’énergie fournie  par le générateur d’appoint Qfou_sto_ap . 
5. Cinquième étape : le ballon de base 
Après le puisage, les calculs des deux ballons sont  totalement découplés. Ainsi, si l’énergie solaire 
injectée dans le ballon de base est trop élevée (et  donc que le ballon de base atteint sa 
température maximale), elle sera perdue. 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon de base reçoit une 
énergie z iQ,comme suit : 
1. La boucle solaire est connectée à la zone 1==base zz  donc l’entrée du ballon 1 ,iQ reçoit la 
sortie de la boucle solaire base sto fou sol QQ__= . Les pertes thermiques sont également 
comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue, le ballon met à jour les températures de chaque zone compte tenu de la 
stratification des zones du ballon. 
6. Sixième étape : le ballon d’appoint 
Une fois l’énergie d’appoint fournie au ballon, ce dernier met à jour les températures de chaque 
zone compte tenu des pertes et de la stratification  du ballon. 
Pour chaque zone z du ballon d’appoint, les pertes sont comptabilisée s. A cela s’ajoute l’énergie 
fournie par l’appoint, qui sera intégrée au bilan d e la zone zap . 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon de base reçoit une 
énergie z iQ,comme suit (avec, par exemple, le générateur d’appo int en zone 1): 
1. Le générateur d’appoint est connecté à la zone ap zz= donc l’entrée du ballon 1 ,iQ reçoit la 
sortie de l’assemblage « générateur pour stockage »  âp sto fou Q__. Les pertes thermiques 
sont également comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue, le ballon met à jour les températures de chaque zone compte tenu de la 
stratification des zones du ballon. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1037 11.18.3.3 L’assemblage du ballon solaire avec appoi nt ballon séparé  
Prétraitement des données 
Assemblage ballon solaire 
avec appoint séparé Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base 
Qw_sto_unit_report1ère étape 
Boucle 
solaire Climat 
extérieur 
Assemblage 
Nb assembl , Id fousto , 
Pos gen , 
Type prod_stockage θcw Interface Assemblage ballon solaire avec appoint séparé –RT20 12 
Qreq_ecs ,Id fonction , 
θamb (h),θecs_max gen Code 
Ballon de 
stockage 
(base)Ballon de stockage 
(base)
Vtot , UA S, θmax , 
(bsto-e), hrelech_base 
Sorties :
{Qassemblage 
cef(h)}
Φvc gnr (h), Φ vc sto (h), Φvc BS (h)
Esol_tot BS , Eef_aux_tot BS Gestion -
régulation 
appoint 
3ème étape Gestion-régulation 
appoint 
type gest_ap , ∆θ ap , 
θc_ap , zap , zreg_ap 4ème étape 2ème étape Boucle solaire 
A, η 0, a1, a2, (UA) te, 
(UA) ti, (UA) hx, Kθ, 
Pnp, ∆θ reg, Isr* min 
Qreq_sto_ap Isr*
Qsol, Pp, Φvc BS (h)
Esol_totBS 
, Eef_aux_totBS Environnement 
proche 
Nb iter_vp , Vp
{Qcefgnr (h)}, 
Φvc gnr (h), 
Qrest(h)Qfou_sto_ap Base Appoint StockagesAssemblage 
générateur 
pour ballon 
(fct appoint)Assemblage 
générateur pour 
ballon (fct appoint)
(Selon générateur)
1ère étape 5ème étape Gestion-
régulation de 
la génération 
Post-traitement des données Gestion-régulation 
base 
type gest_base ,
∆θ base , θc_base 
θb_moy_ech ap (h)
θbz base (h-1)θbz ap (i-1)
θbz ap h-1)
θbz ap (h-2)Qsol
Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage 6ème étape 
Ballon de 
stockage 
(appoint)
θbz ap (h-1)θb_moy_ech base (h)θbz ap (i-1)
Ballon de stockage 
(appoint)
Vtot , UA S, θmax , 
(bsto-e),hrelech_ap 1ère étape θcw , hleg 
θb4base (h)
Pe Pe 
 
Figure 147 : Schéma d’assemblage du modèle de chauffe7ea u solaire à appoint ballon 
séparé Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1038 11.18.3.4 Post-traitement des données 
11.18.3.4.1 Calcul des consommations d’ECS  
Dans le cas de l’assemblage ballon base + appoint s éparé, la consommation en énergie finale de 
l’assemblage (pour le poste ECS) est la somme des c onsommations du générateur d’appoint ainsi 
que celle de la (ou des) pompe(s) solaire(s). Les r ésultats sont présentés sous forme de matrice : 
 
{ } { }{ } ( ))( )( * )() ; 3 (_
) ; 3 ( ) ; 3 (h Qh Q nb h QBS 
Idengen cef ap gnr 
Idengen cef assembl assemblage 
Idengen cef + = (1540) 
11.18.3.4.2 Energie restante à fournir par les géné rateurs 
Dans le cas de la production d’eau chaude avec stoc kage, le report d’énergie est géré au niveau 
du puisage dans le ballon et non, contrairement aux  systèmes de production instantanée, au 
niveau du (ou des) générateur(s) associés au ballon  (base et appoint). 
0)(=hQgnr 
rest  (1541) 
11.18.3.4.3 Calcul des pertes thermiques récupérabl es 
Les pertes thermiques de stockage, récupérables par  l’ambiance si le (ou les) éléments de 
stockage est en volume chauffé, s’écrivent :  
A ces pertes de stockage s’ajoutent les éventuelles  pertes en volume chauffé des générateurs de 
base et d’appoint, notées respectivement Φvc gnr_base (h)  et Φvc gnr_ap (h),  issues des algorithmes des 
« Assemblages générateur pour ballon»,  
ainsi que les pertes de la boucle solaire en volume  chauffé, 
 
 
 
 ( )gen pos ap base 
assembl sto 
vc Id hPe hPe nb h_*)()(* )( + =Φ  (1542) 
( )( ))( * )( * )(_ _h nb h nb hap gnr 
vc assembl base gnr 
vc assembl gnr 
vc Φ + Φ ← Φ  (1543) 
( ))(* )( h nb hBS 
vc assembl BS 
vc Φ ← Φ  (1544) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1039 11.19 S2_GEN_ballon_base_échangeur_AS_ballon  
11.19.1 I NTRODUCTION  
Des modèles de générateurs, de ballon d’eau chaude et gestion-régulation du système de base et 
d’appoint ont été décrits dans des « fiches algorit hmes ».  
On définit ici l’assemblage de ces différents modèl es élémentaires pour obtenir un modèle de 
ballon base avec échangeur (hors échangeur solaire)  à appoint séparé avec stockage. Deux 
ballons de stockage sont disposés en série. Le prem ier reçoit l’énergie de base, l’autre reçoit 
l’énergie d’appoint. 
Ce système de production est soit entièrement indiv iduel, soit entièrement collectif. Les 
productions centralisées à appoints décentralisés f ont l’objet d’un autre assemblage. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1040 11.19.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 243  donne la nomenclature des différentes variables du modèle de l’assemblage. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
Qreq_ecs  
(h) Demande en énergie transmise à 
l’assemblage via la gestion/régulation de la 
génération. Wh    
θmax gen  Température maximale des réseaux de 
distribution intergroupe connectés à la 
génération ge n (en ECS ou en chauffage) °C    
Id fonction (
h) Indicateur de fonction accompagnant le Qreq  
(h)  ( 1 : chauffage, 2: refroidissement, 3: 
ECS ) g    GR Gen. 
θamb (h) Température ambiante (déterminée au 
niveau de la génération) °C    
hleg  Heure légale h    
θcw (h) Température de l’eau froide °C    Climat 
ext.  
θe(h) Température de l’air extérieur °C    
       
       
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  Voir fiches algorithmes de l’assemblage, (les 
caractéristiques du ballon sont doublées)      
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb assembl  Nombre d’assemblages « ballon base solaire appoint 
intégré » identiques à considérer au niveau de la 
génération g 1 +∞  
 id fousto Fonction de l’élément de stockage: 
  3 1 : Chauffage, 
  3 2 : Refroidissement, 
  3 3 : ECS, 
  3 4 : Chauffage et ECS, 
  3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent 1 5 g 
 Type prod 
_stockage  Type de production avec stockage 
03 Ballon base sans appoint 
13 Ballon base plus appoint intégré 
23 Ballon base plus appoint dans stockage séparé 
33 Ballon base plus appoint séparé instantané 
43SSC avec appoint chauffage par système 
indépendant 
53 SSC avec appoint chauffage raccordé à 
l'assemblage  Ent. 0 5 g 
 Id pos_gen  Position de la génération : 
1 : En volume chauffé, 
0 : Hors volume chauffé.  Ent 0 1  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
Sorties Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1041  Nom Description Unité    
 {Qassembla 
ge 
cef (h)}    Matrice de consommation horaire d’eau 
chaude sanitaire en énergie finale de 
l’assemblage Wh    
 Φvc sto (h) Pertes thermiques du (ou des) ballon(s) de 
stockage vers l’ambiance. Wh    
 Φvc gnr (h) Pertes thermiques du (ou des) générateur(s) 
vers l’ambiance. Wh    
 Qrest  Demandes en énergie nongassurée par le (ou 
les) générateur(s) Wh    
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(kg. 
K)   1,163 
Tableau 243 : Nom enclature des différentes variables du modèle de ballon base 
échangeur et appoint ballon séparé  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1042 11.19.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
Ce paragraphe a pour objectif de préparer, à partir  des informations de puissance et de 
température à fournir aux réseaux de distributions intergroupes (compilées par la gestion-
régulation de la génération), le jeu de données d’e ntrées nécessaire à cet assemblage. L’ordre des 
calculs est présenté ci-après. 
Les données d’entrée sont : 
1. Les informations issues de la gestion-régulation  de la génération : les besoins demandés 
par le (ou les) distributions intergroupes, la temp érature maximale de fonctionnement,…  
2. Des températures externes à l’assemblage qui inf luent sur les ballons. 
11.19.3.1 Prétraitement des donnée d’entrée 
Ce paragraphe consiste à évaluer des paramètres d’i ntégration (propres à l’assemblage) et à 
calculer des données d’entrée des fiches constituan t l’assemblage. 
Dans la suite de ce document, le « premier ballon »  sera le ballon de base (ou ballon principal) et 
le ballon « séparé » sera le ballon d’appoint. 
11.19.3.1.1 Type de production 
Cet assemblage correspond à la production stockage avec base et appoint séparé dans un 
stockage : 
Type prod_stockage =2 (1545) 
11.19.3.1.2 Fonction de l’assemblage  
L’assemblage « ballon base échangeur appoint séparé  ballon» peut fonctionner en mode ECS. 
Dans tous les cas, les ballons et les générateurs o nt la même fonction. 
Id fousto = Id fougen base = Id fougen ap = 3 (1546) 
11.19.3.1.3 Position de l’assemblage  
Le positionnement des ballons (il en va de même pou r les générateurs de base et d’appoint) est 
identique à celui de la génération dans laquelle il  se trouve. 
11.19.3.1.4 Position de l’échangeur du générateur d e base 
Par hypothèse, l’échangeur du générateur de base se  situe dans la zone inférieure du premier 
ballon: 
zbase  =1 (1547) 
11.19.3.1.5 Température de consigne des ballons 
Par convention, les températures de consigne des ba llons sont de 55°C. 
θc_base = θc_ap =55 °C  (1548) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1043 11.19.3.1.6 Demande d’énergie 
Les besoins de la (ou des) distribution(s) intergro upe(s), compilés au niveau de la gestion-
régulation de la génération, sont divisés par le no mbre d’assemblages strictement identiques : 
Qw_sto_unit  =Q req (h)  / nb assembl (1549) 
Les paramètres saisis dans l’interface doivent être  ceux d’un seul ensemble. 
11.19.3.1.7 Température d’eau froide entrant dans l es ballons 
Par ailleurs, l’eau entrant dans le ballon de base est de l’eau froide, alors que l’eau entrant dans l e 
ballon d’appoint est celle de la zone supérieure du  ballon de base. 
θentrant base (h)= θcw (h) (1550) 
θentrant ap (h)= θb4 base (h) (1551) 
11.19.3.1.8 Répartition en volume des zones du ball on 
Bien que qualifié « d’appoint » le second ballon, t out comme le premier, ne possède qu’une seule 
source de chaleur. A ce titre, chacun des deux ball ons est découpé en quatre zones d’égal volume 
(cf. algorithmes du ballon de stockage). 
11.19.3.2 Ordre des calculs 
Au début de pas de temps, les champs de température s des deux ballons à la fin du pas de temps 
précédent sont connus. 
1. La première étape : volume puisé et puissance re quise 
La première étape débute par la boucle itérative po ur le calcul du volume puisé, entre la fiche 
« gestion-régulation base » et les deux fiches « ba llon de stockage » (une pour la base, une pour 
l’appoint). 
Le principe de la boucle itérative est le suivant :  à chaque itération, le volume puisé calculé est 
envoyé aux algorithmes des ballons de stockage. Les  températures des ballons sont actualisées 
(sans tenir compte ni des apports d’énergie ni des pertes de stockage).  
Plus particulièrement pour cet assemblage, nous con sidérerons bien distinctement les deux parties 
des algorithmes de la fiche « gestion-régulation de  la base » car les températures des deux 
ballons peuvent être utilisées. 
Calcul du volume puisé 
Le soutirage s’effectue dans le ballon d’appoint. L e calcul du volume puisé Vp à partir de l’énergie 
requise Qw_sto_unit requiert donc l’utilisation les températures du bal lon d’appoint θbz ap (i-1)  et non 
celles du ballon de base. C’est là la différence pr incipale avec les autres assemblages de 
production d’ECS. 
Le volume puisé ne peut excéder le volume de la plu s petite zone des deux ballons : 
{}{ }{}{ } ( )4 , 1 4 , 1; min ∈ ∈≤zap 
z zbase 
z p V V V  (1552) 
Le volume puisé sera ensuite répercuté dans les deu x ballons pour tenir compte de l’effet piston. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1044 Le ballon d’appoint recevant dans sa zone inférieur e l’équivalent du volume puisé à la température 
de la zone supérieure du ballon de base calculée à l’itération précédente; le ballon de base quant 
à lui reçoit ce même volume à la température d’eau froide. 
A chaque itération et jusqu’à avoir puisé dans les ballons toute l’énergie requise, les températures 
des deux ballons (sans tenir compte ni des apports d’énergie ni des pertes de stockage) sont 
actualisées. On commencera par calculer les tempéra tures du ballon de base puis celles du ballon 
d’appoint. 
Nombre d’itérations nécessaires 
Lors d’un pas de temps h, le nombre d’itérations pour calculer le volume pu isé dépend du volume 
de la plus petite zone des deux ballons et est calc ulé comme suit : 







+=
4;4min inf ._ap 
tot base 
tot ap 
tot base 
tot 
vp iter VVVVarrondi Nb  (1553) 
Cette variable écrase et remplace celle calculée da ns « gestion-régulation base ». 
A la fin de la boucle itérative, on connait donc le s champs de température des deux ballons après 
le puisage.  
Calcul de la demande d’énergie (Q req_sto_base ) 
L’énergie requise permet, par définition, de remont er les températures du ballon de base jusqu’à la 
température de consigne définie. Pour ce calcul, il  faut donc utiliser les températures du ballon de 
base après la dernière étape de la boucle itérative . 
2. Deuxième étape : assemblage générateur pour stoc kage  
L’énergie requise Qreq_sto_base  est une donnée d’entrée de l’assemblage générateur (fonctionnement 
en base), qui délivre, en sortie, une énergie fourn ie. 
3. Troisième étape : calcul de l’énergie requise po ur le ballon d’appoint (gestion-
régulation appoint) 
Pour ce modèle d’appoint séparé, la zone du ballon dans laquelle se trouve l’échangeur du 
générateur  d’appoint est une entrée utilisateur. S on fonctionnement (gestion-régulation) est piloté 
par la température de cette même zone. 
A partir des températures du ballon d’appoint, on é value l’énergie que doit fournir le générateur 
d’appoint au deuxième ballon. 
4. Quatrième étape : assemblage générateur pour sto ckage 
La puissance requise Qreq_sto_ap  est une donnée d’entrée de l’assemblage générateur 
(fonctionnement d’appoint), qui délivre en sortie l a puissance fournie par le générateur d’appoint Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1045 5. Cinquième étape : le ballon de base 
Après le puisage, les calculs des deux ballons sont  totalement découplés.  
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon de base reçoit une 
énergie z iQ,comme suit : 
1. Le générateur de base est connecté à la zone 1==base zz  donc l’entrée du ballon 1 ,iQ reçoit 
la sortie de l’assemblage « générateur pour stockag e » base sto fou Q__. Les pertes thermiques 
sont également comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue, le ballon met à jour les températures de chaque zone compte tenu de la 
stratification des zones du ballon. 
6. Sixième étape : le ballon d’appoint 
Une fois l’énergie d’appoint fournie au ballon, ce dernier met à jour les températures de chaque 
zone compte tenu des pertes et de la stratification  du ballon. 
Pour chaque zone z du ballon d’appoint, les pertes sont comptabilisée s. A cela s’ajoute l’énergie 
fournie par l’appoint, qui sera intégrée au bilan d e la zone zap . 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon de base reçoit une 
énergie z iQ,comme suit (avec, par exemple, le générateur d’appo int en zone 1): 
1. Le générateur d’appoint est connecté à la zone ap zz= donc l’entrée du ballon 1 ,iQ reçoit la 
sortie de l’assemblage « générateur pour stockage »  âp sto fou Q__. Les pertes thermiques 
sont également comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue, le ballon met à jour les températures de chaque zone compte tenu de la 
stratification des zones du ballon. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1046 11.19.3.3 L’assemblage du ballon base avec échangeu r et avec appoint ballon séparé 
Assemblage ballon base avec échangeur (hors solaire ) et avec appoint séparé–RT2012 
Prétraitement des données 
Assemblage ballon base avec 
échangeur avec appoint séparé Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base 
Qw_sto_unit_report1ère étape Climat 
extérieur 
Assemblage 
Nb assembl , Id fousto , 
Pos gen , 
Type prod_stockage θcw Interface 
Qreq_ecs , Id fonction ,
θamb (h),θecs_max gen Code 
Ballon de 
stockage 
(base)Ballon de stockage 
(base)
Vtot , UA S, θmax , 
(bsto-e), hrelech_base 
Sorties :
{Qassemblage 
cef(h)}
Φvc gnr (h), Φ vc sto (h)Gestion -
régulation 
appoint 
3ème étape Gestion-régulation 
appoint 
type gest_ap , ∆θ ap , 
θc_ap , zap , zreg_ap 4ème étape Assemblage 
générateur pour 
ballon (fct base)
(selon générateur)
Qreq_sto_ap 
{Qcef gnr (h)}, 
Φvc gnr (h), 
Qrest (h){Qcef gnr (h)}, 
Φvc gnr (h), 
Qrest (h)Qfou_sto_ap Base Appoint StockagesAssemblage 
générateur 
pour ballon 
(fct appoint )Assemblage 
générateur pour 
ballon (fct appoint)
(selon générateur)
1ère étape 5ème étape Gestion-
régulation de 
la génération 
Post-traitement des données Gestion-régulation 
base 
type gest_base ,
∆θ base , θc_base 
θb_moy_ech ap 
θbz base (h-1)θbz ap (i-1)
θbz ap (h-1)
θbz ap (h-2)
Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage 6ème étape 
Ballon de 
stockage 
(appoint)
θbz ap (h-1)θb_moy_ech base θbz base (i-1), θbz ap (i-1)
θbz base (h-1), θbz base (h-2)
Ballon de stockage 
(appoint)
Vtot , UA S, θmax , 
(bsto-e), hrelech_ap 1ère étape θcw , hleg 
Qreq_sto_base 
Nb iter_vp , VpAssemblage 
générateur ballon 
(fct base)
Qfou_sto_base 2ème étape 
θb4base (h)
Pe Pe 
 
Figure 148 : Schéma d’assemblage du modèle du ballon bas e avec échangeur et avec 
appoint ballon séparé 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1047 11.19.3.4 Post-traitement des données 
11.19.3.4.1 Calcul des consommations 
Dans le cas de l’assemblage ballon base + appoint s éparé, la consommation en énergie finale de 
l’assemblage est la somme des consommations de tous  les générateurs de base et d’appoint. Les 
résultats sont présentés sous forme de matrice : 
 
{ } ( ))( )( * )(_
) ;(_
) ;( ) ;(h Qh Q nb h Qbase gnr 
Idengen poste cef ap gnr 
Idengen poste cef assembl assemblage 
Idengen poste cef + = (1554) 
11.19.3.4.2 Energie restante à fournir par les géné rateurs 
Dans le cas de la production d’eau chaude avec stoc kage, le report d’énergie est géré au niveau 
du puisage dans le ballon et non, contrairement aux  systèmes de production instantanée, au 
niveau du (ou des) générateur(s) associés au ballon  (base et appoint). 
0)(=hQgnr 
rest  (1555) 
11.19.3.4.3 Calcul des pertes thermiques récupérabl es 
Les pertes thermiques de stockage, récupérables par  l’ambiance si le (ou les) éléments de 
stockage est en volume chauffé, s’écrivent :  
A ces pertes de stockage s’ajoutent les éventuelles  pertes en volume chauffé des générateurs de 
base et d’appoint, notées respectivement Φvc gnr_base (h)  et Φvc gnr_ap (h),  issues des algorithmes des 
« Assemblages générateur pour ballon» :  
 ( )gen pos ap base 
assembl sto 
vc Id hPe hPe nb h_*)()(* )( + =Φ  (1556) 
( )( ))( * )( * )(_ _h nb h nb hap gnr 
vc assembl base gnr 
vc assembl gnr 
vc Φ + Φ ← Φ  (1557) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1048 11.20 S2_GEN_ballon_base_solaire_AS_instantané  
11.20.1 I NTRODUCTION  
Des modèles de boucle solaire, de ballon d’eau chau de, de gestion-régulation du système 
d’appoint, de générateurs,…  ont été décrits dans d es « fiches algorithmes ».  
On définit ici l’assemblage de ces différents modèl es élémentaires pour obtenir un modèle de 
chauffe-eau solaire à appoint séparé instantané, in dividuel ou collectif. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1049 11.20.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 244  donne la nomenclature des différentes variables de  l’assemblage. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    Env.proche Isr* Irradiance (ensoleillement) sur le plan des 
capteurs W/m²    
Qreq_ecs 
(h) Demande en ECS  transmise à l’assemblage 
via la gestion/régulation de la génération. Wh    
Qreq_ch (h) Demande de chauffage transmise à 
l’assemblage via la gestion/régulation de la 
génération. Wh    
θecs_max gen  Température maximale des réseaux de 
distribution primaires d’ECS connectés à la 
génération ge n. °C    
θch_max gen  Température maximale des réseaux de 
distribution primaires de chaud connectés à 
la génération ge n. °C    
θamb (h) Température ambiante (calculée au niveau de 
la génération) °C    GR Génération 
id fonction 
(h) Indicateur de fonction du générateur 
accompagnant le Qreq  (h)  ( 1 : chauffage, 2: 
refroidissement, 3: ECS ), pour les 
générateurs multifonctions. Ent.    
hleg  Heure légale h    
θcw (h) Température de l’eau froide °C    Climat  
ext.  
θe(h) Température de l’air extérieur °C    
  (+voir fiche générateur)      
       
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv.  
 A Superficie de capteurs solaires (superficie 
d’entrée) m² 0 + ∞  
 η0 Rendement optique d'un capteur solaire g 0 1  
 a1 Coefficient de pertes du premier ordre d'un 
capteur solaire W/(m².K) 0 + ∞  
 a2 Coefficient de pertes du deuxième ordre d'un 
capteur solaire W/(m².K²) 0 + ∞  
 Kθ Facteur d’angle d’incidence g 0 1  
 (UA) te  Coefficient de pertes des tuyauteries de la 
boucle primaire vers l’extérieur W/K 0 + ∞  
 (UA) ti  Coefficient de pertes des tuyauteries de la 
boucle primaire vers l’intérieur du bâtiment W/K 0 + ∞  
 (UA) hx  Coefficient de transfert de l’échangeur W/K 0 + ∞  
 Pnp  Puissance nominale de la pompe  W 0 + ∞  
 Δθreg  Valeur de réglage de la régulation K 0 + ∞  
 Vtot  Volume total du ballon  litres 0 + ∞  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1050   (+ Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb assembl  Nombre d’assemblages « ballon base solaire appoint 
intégré » identiques à considérer au niveau de la 
génération g 1 +∞  
 id fousto Fonction de l’élément de stockage: 
  3 1 : Chauffage, 
  3 2 : Refroidissement, 
  3 3 : ECS, 
  3 4 : Chauffage et ECS, 
  3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent 1 5 g 
 Type prod 
_stockage  Type de production avec stockage 
03 Ballon base sans appoint 
13 Ballon base plus appoint intégré 
23 Ballon base plus appoint dans stockage séparé 
33 Ballon base plus appoint séparé instantané 
43SSC avec appoint chauffage par système 
indépendant 
53 SSC avec appoint chauffage raccordé à 
l'assemblage  Ent. 0 5 g 
 Id pos_gen  Position de la génération : 
1 : En volume chauffé, 
0 : Hors volume chauffé.  Ent 0 1  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
 {Qassembla 
ge 
cef (h)}    Matrice de consommation horaire en énergie 
finale de l’assemblage Wh    
 Φvc sto (h) Pertes thermiques du (ou des) ballon(s) de 
stockage vers l’ambiance. Wh    
 Φvc gnr (h) Pertes thermiques du (ou des) générateur(s) 
vers l’ambiance. Wh    
 Фvc BS (h) Pertes thermiques vers l’ambiance de la 
boucle solaire Wh    
 Esol_tot BS Energie totale annuelle cumulée transmise à 
l’échangeur. Wh/an    
 Eef_aux_tot 
BS Energie totale annuel cumulée consommée 
par la pompe de la boucle solaire. Wh/an    
 Qsol  Energie transférée par la boucle solaire à 
l’échangeur Wh    
 Qrest (ou 
Qrest_ch  et 
Qrest_ecs ) Demande(s) en énergie nongassurée(s) par 
un générateur. Wh    
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 E(i,j) Matrice de la base canonique (tous les 
coefficients sont nuls sauf le coefficient (i,j) 
qui vaut 1 g    
 Qw_sto_unit (
h) Besoins d’énergie requis en entrée du ballon Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1051   (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)     
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(kg.K 
)   1,163 
Tableau 244 : Nomenclature des différentes variables du modèle de chauffe7eau 
solaire avec appoint séparé instantané 
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1052 11.20.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
Ce paragraphe a pour objectif de préparer, à partir  des informations de puissance et de 
température à fournir aux réseaux de distributions primaires d’ECS et/ou de chauffage (compilées 
par la gestion-régulation de la génération), le jeu  de données d’entrées nécessaire au modèle du 
chauffe-eau solaire avec appoint séparé instantané.  L’ordre des calculs est présenté ci-après. 
Les données d’entrée sont : 
1. Les informations issues de la gestion-régulation  de la génération : les besoins demandés 
par le (ou les) distribution(s) primaire(s), la tem pérature maximale de fonctionnement en 
ECS et/ou en chauffage,…  
2. Les aspects d’irradiance de la boucle solaire dé crit par Isr* et Kθ. 
3. Des températures externes à l’assemblage qui inf luent sur les ballons. 
Dans cet assemblage, le report d’énergie est géré p ar la gestion-régulation de la génération et non 
par le ballon de stockage (au début du pas de temps , Qw_sto_unit_report (h) =0). 
11.20.3.1 Prétraitement des données d’entrée 
Ce paragraphe consiste à évaluer des paramètres d’i ntégration (propres à l’assemblage) et à 
calculer des données d’entrée des fiches constituan t l’assemblage. 
11.20.3.1.1 Type de production 
Dans cet assemblage, l’appoint est un générateur in stantané séparé, c'est-à-dire non intégré au 
ballon. 
Type prod_stockage =3 (1558) 
11.20.3.1.2 Fonction de l’assemblage  
L’assemblage « ballon base solaire et appoint sépar é instantané» peut fonctionner en mode ECS 
seule, en mode chauffage seul ou en mode mixte (ECS  + chauffage). Dans les deux premier cas, 
Id fousto = Id fougen = 1 ou 3 (1559) 
Le fonctionnement mixte signifie que le ballon et l e générateur de base sont monopostes ECS 
seule, le générateur d’appoint assurant en plus le chauffage instantané :  
Id fousto = Id fougen base = 3 
Id fougen ap = 4 (1560) 
11.20.3.1.3 Position de l’assemblage  
Le positionnement du ballon (il en va de même pour les générateurs de base et d’appoint) est 
identique à celui de la génération dans laquelle il  se trouve. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1053 11.20.3.1.4 Position de la boucle solaire 
Par hypothèse, l’échangeur de la boucle solaire se situe dans la zone inférieure du ballon de 
stockage : 
zbase  = z reg_base  =1 (1561) 
11.20.3.1.5 Température de consigne du ballon 
Par convention, la température de consigne du ballo n est de 55°C. 
θc_base =55 °C  (1562) 
11.20.3.1.6 Demande d’énergie 
La variable nb assembl ne concerne ici que le ballon de stockage et son g énérateur de base. La 
multiplicité des générateurs d’appoint est gérée au  niveau du composant « générateur » à l’aide de 
la variable Rdim . 
Si Id fonction =3 (fonctionnement ECS), les besoins de la (ou des) distribution(s) intergroupe(s) d’ECS, 
compilés et gérés au niveau de la gestion-régulatio n de la génération, sont divisés par le nombre 
de « ballons base solaire» strictement identiques :  
Qw_sto_unit (h) =Q req_ecs (h)  / nb assembl (1563) 
Si Id fonction =1 (fonctionnement chauffage), les besoins de la (o u des) distribution(s) intergroupe(s) 
de chaud, compilés et gérés au niveau de la gestion -régulation de la génération, sont divisés par le 
nombre de « ballons base solaire» strictement ident iques : 
Qw_sto_unit (h) =Q req_ch (h)  / nb assembl (1564) 
Les paramètres saisis dans l’interface doivent être  ceux d’un seul ensemble. 
11.20.3.1.7 Température d’eau entrant dans le ballo n 
Par ailleurs, l’eau entrant dans le ballon est de l ’eau froide. 
θentrant(h)= θcw (h) (1565) 
11.20.3.1.8 Répartition en volume des zones du ball on 
Un seul échangeur est présent dans le ballon de sto ckage. A ce titre, le ballon est découpé en 
quatre zones d’égal volume (cf. algorithmes du ball on de stockage). 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1054 11.20.3.2 Ordre des calculs 
Comme exprimé précédemment, cet assemblage peut ass urer des besoins d’ECS ou de 
chauffage.  
1. La première étape : volume puisé et énergie requ ise 
Volume puisé 
La première étape débute par la boucle itérative po ur le calcul du volume puisé, entre la fiche 
« gestion-régulation base » et la fiche « ballon de  stockage ». 
Le principe est le suivant : à chaque itération, le  volume puisé calculé est envoyé aux algorithmes 
du ballon de stockage. Les températures du ballon s ont actualisées (sans tenir compte ni des 
apports d’énergie ni des pertes de stockage).  
La boucle itérative s’arrête lorsque toute l’énergi e requise a été puisée dans le ballon. Le champ 
de température du ballon après puisage est connu. 
Dans les assemblages de ballon à appoint séparé ins tantané, le volume puisé se calcule de 
manière légèrement différente que dans les autres a ssemblages. Les calculs de la fiche « gestion-
régulation base du ballon » sont à remplacer par le s algorithmes suivants.  
A la première itération ( i=1 ), on pose 
)( )(__ __ h Qi Qunit sto w unit sto w =  (1566) 
Si la demande d’énergie ne peut être satisfaite, l’ énergie à puiser sera reportée à l’itération 
suivante. 
Si θb4 (h-1) > θmax gen   
  { }{ }



−−⋅⋅=∈4 , 1
4__,)) () 1(() (min ) (zz
cw bwwunit sto w
p Vi hci QiVθ θρ 
  ( ))() 1()( )( )(4 __ ___ i hiVci Qi Qcw b pww unit sto w report unit sto w θ θ ρ −−⋅⋅⋅− =  (1567) 
Si θcw (h) ≤ θb4 (h-1) ≤ θmax gen  
  { }{ }



−⋅⋅=∈4 , 1
max __,
)) ( () (min ) (zz
cw gen 
wwunit sto w
p V
i ci QiV
θθρ 
  ( ))() 1()( )( )(4 __ ___ i hiVci Qi Qcw b pww unit sto w report unit sto w θ θ ρ −−⋅⋅⋅− =  (1568) 
Si  θb4 (h-1) < θcw (h)    
  0) (=iVp   
  )( )(__ ___ i Qi Qunit sto w report unit sto w =  (1569) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1055 La boucle itérative continue tant que (1< i ≤ Nb iter_vp  et Qw_sto_unit_report (i) ≠0) 
) 1( )(___ __ − = i Qi Qreport unit sto w unit sto w  (1570) 
De même que précédemment, 
Si θb4 (i-1) > θmax gen   
  { }{ }



−−⋅⋅=∈4 , 1
4__,)) () 1(() (min ) (zz
cw bwwunit sto w
p Vi ici QiVθ θρ 
  ( ))() 1()( )( )(4 __ ___ i iiVci Qi Qcw b pww unit sto w report unit sto w θ θ ρ −−⋅⋅⋅− =  (1571) 
Si θcw (h) ≤ θb4 (i-1) ≤ θmax gen  
  { }{ }



−⋅⋅=∈4 , 1
max __,
)) ( () (min ) (zz
cw gen 
wwunit sto w
p V
i ci QiV
θθρ 
  ( ))() 1()( )( )(4 __ ___ i iiVci Qi Qcw b pww unit sto w report unit sto w θ θ ρ −−⋅⋅⋅− =  (1572) 
Si  θb4 (i-1) < θcw (h)    
  0) (=iVp   
  )( )(__ ___ i Qi Qunit sto w report unit sto w =  (1573) 
 
Pour une température de la zone de puisage ( θb4 ) inférieure à la température maximale attendue 
par les réseaux intergroupes ( θmax gen ), le volume puisé ne dépend pas de la température du ballon 
puisqu’il est calculé avec un écart de température constant. De ce fait, l’appoint est nécessaire. 
Dans le cas contraire, le ballon peut assurer seul la demande d’énergie. L’appoint ne fonctionne 
pas. 
θmax gen θb4Volume 
puisé Vp 
Energie puisée 
dans le ballon
Energie d’appoint Energie requise Qreq 
θcw  
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1056 Energie requise 
Dans le cas de la boucle solaire, le calcul de l’én ergie à fournir par le générateur de base 
Qreq_sto_base  n’est pas nécessaire. 
2. Deuxième étape : la boucle solaire 
La boucle solaire est indépendante de la gestion-ré gulation de la base du ballon. Elle fournit 
l’énergie disponible dans le ballon de stockage, ta nt que l’élément de stockage ne dépasse pas sa 
température maximale. 
Le (ou les) échangeur(s) est(sont) intégré(s) au mo dèle de boucle solaire. 
La puissance de (ou des) pompe(s) de la boucle sola ire sera ajoutée à la consommation des 
auxiliaires. 
3. Troisième étape : le ballon de stockage 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon de base reçoit une 
énergie z iQ,comme suit : 
1. La boucle solaire est connectée à la zone 1==base zz  donc l’entrée du ballon 1 ,iQ reçoit la 
sortie de la boucle solaire sol base sto fou Q Q =__ . Les pertes thermiques sont également 
comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue, le ballon met à jour les températures de chaque zone compte tenu de la 
stratification du ballon. Ces températures ne seron t désormais utilisées qu’au pas de temps h+1 . 
4. Quatrième étape : calcul de(s) l’énergie(s) rest ante(s) à fournir 
Cette étape est indépendante des étapes 2 et 3. 
Si id fonction  =3 (fonctionnement ECS), le puisage dans le ballon  permet de soutirer une certaine 
quantité d’énergie dédiée à l’ECS. Le rôle du génér ateur d’appoint sera de fournir l’éventuel 
complément d’énergie.  
)( )(___ _ h Q nb h Qreport unit sto w assembl ecs rest × =  (1574) 
Si id fonction =1 (fonctionnement chauffage), le puisage dans le b allon permet de soutirer une certaine 
quantité d’énergie dédiée au chauffage. L’éventuel complément d’énergie à fournir par l’appoint 
pour le chauffage est calculé de la manière suivant e : 
)( )(___ _ h Q nb h Qreport unit sto w assembl ch rest × =  (1575) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1057 De plus, le générateur d’appoint étant séparé de l’ assemblage, le report d’énergie dans le ballon 
au pas de temps suivant Qw_sto_unit_report n’a pas de sens : 
0)(___ =h Qreport unit sto w  (1576) 
5. Cinquième étape : générateur d’appoint (dans la génération) 
Sur les principes définis dans la gestion-régulatio n de la génération, le générateur d’appoint 
recevra comme donnée d’entrée l’énergie restante  Q rest_ecs  ou  Q rest_ch et fonctionnera à la 
température aval définie au niveau de la génération  (température de fonctionnement pour les 
générateurs instantanés respectivement en ECS ou en  chauffage). 
 
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1058 11.20.3.3 L’assemblage du ballon solaire avec appoi nt séparé instantané 
Prétraitement des données 
Assemblage ballon solaire 
avec appoint séparé instantané Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base 1ère étape 
Boucle 
solaire Climat 
extérieur 
Assemblage 
Nb assembl , Id fousto , 
Pos gen , 
Type prod_stockage θcw Interface Assemblage ballon solaire avec appoint séparé insta ntané –RT2012 
Qreq, ,Id fonction, θwm (h)
θamb (h),θmax gen Code 
Ballon de 
stockage Ballon de stockage 
Vtot , UA S, θmax , 
(bsto-e), hrelech_base 
Sorties :
{Qassemblage 
cef(h)}
Φvc gnr (h), Φvc sto (h), Φvc BS (h)
Esol_tot BS 
, Eef_aux_tot BS 3ème étape 2ème étape Boucle solaire 
A, η 0, a1, a2, (UA) te, 
(UA)ti, (UA)hx, Kθ, 
Pnp, ∆θ reg, Isr*min 
QrestIsr*
Qsol, Pp, Φvc BS (h)
Esol_totBS 
, 
Eef_aux_totBS Environnement 
proche 
Nb iter_vp , Vp, 
Qw_sto_unit_report 
{Qcef gnr (h)}, 
Φvc gnr (h)Base Energie restante Stockage
Générateur 
instantané 
(appoint)Générateur 
(Selon générateur)Gestion-
régulation de 
la génération 
Post-traitement des données Gestion-régulation 
base 
type gest_base  
∆θ base , θc_base 
θbz base (h-1)Qsolθb_moy_ech θbz (i-1)θcw , hleg 
Pe θb4(i)
5ème étape Calcul 
interne 4ème étape 1ère étape 
 
Figure 149 : Schéma d’assemblage du modèle de chauffe7ea u solaire à appoint 
séparé instantané 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1059 11.20.3.4 Post-traitement des données 
11.20.3.4.1 Calcul des consommations 
Dans le cas de l’assemblage « ballon base + appoint  séparé instantané », la consommation en 
énergie finale de l’assemblage est égale à la conso mmation de la (ou des) pompe(s) solaire(s) 
attribuée au chauffage ou à l’ECS. Les résultats so nt présentés sous forme de matrice : 
 
{ } {} ( ))50 ;( ) ;(*)(* )(poste p assembl assemblage 
Idengen poste cef EhP nb h Q =  (1577) 
Note : l’équation ci-dessus remplace la matrice de sortie  de la boucle solaire. 
 
11.20.3.4.2 Calcul des pertes thermiques récupérabl es 
Les pertes thermiques de stockage, récupérables par  l’ambiance si le stockage est en volume 
chauffé, s’écrivent :  
A ces pertes de stockage s’ajoutent les éventuelles  pertes en volume chauffé de la boucle solaire, 
 
Note : les éventuelles pertes en volume chauffé des géné rateurs d’appoint seront prises en 
compte au niveau de la génération. 
 
 
 
 
 
 ( )gen pos assembl sto 
vc Id hPe nb h_*)(* )(= Φ  (1578) 
( ))(* )( h nb hBS 
vc assembl BS 
vc Φ ← Φ  (1579) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1060 11.21 S2_GEN_ballon_base_échangeur_AS_instantané  
11.21.1 I NTRODUCTION  
Des modèles de générateur avec échangeurs, ballon d ’eau chaude et gestion-régulation du 
système d’appoint ont été décrits dans des « fiches  algorithmes ». On définit ici l’assemblage de 
ces différents modèles élémentaires pour obtenir un  modèle de chauffe-eau avec base échangeur 
et à appoint séparé instantané.  
Le chauffe-eau solaire à appoint séparé instantané fait l’objet d’un autre assemblage. 
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1061 11.21.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 245  donne la nomenclature des différentes variables de  l’assemblage. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
Qreq_ecs (h) Demande en ECS  transmise à l’assemblage 
via la gestion/régulation de la génération. Wh    
Qreq_ch (h) Demande de chauffage transmise à 
l’assemblage via la gestion/régulation de la 
génération. Wh    
θecs_max gen  Température maximale des réseaux de 
distribution intergroupes d’ECS connectés à la 
génération ge n. °C    
θch_max gen  Température maximale des réseaux de 
distribution intergroupes de chaud connectés 
à la génération ge n. °C    GR Génération 
id fonction (h) Indicateur de fonction du générateur 
accompagnant le Qreq  (h)  ( 1 : chauffage, 2: 
refroidissement, 3: ECS ), pour les 
générateurs multigfonctions. Ent.    
hleg  Heure légale g    
θcw (h) Température de l’eau froide °C    Climat  ext. θe(h) Température de l’air extérieur °C    
 θamb (h) Température à l’intérieur du bâtiment 
(déterminée au niveau de la génération) °C    
  (+voir fiche générateur)      
       
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv.  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb assembl  Nombre d’assemblages « ballon base échangeur 
appoint intégré » identiques à considérer au niveau  
de la génération g 1 +∞  
 id fousto Fonction de l’élément de stockage: 
  3 1 : Chauffage, 
  3 2 : Refroidissement, 
  3 3 : ECS, 
  3 4 : Chauffage et ECS, 
  3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent 1 5 g 
 Type prod_s 
tockage  Type de production avec stockage 
03 Ballon base sans appoint 
13 Ballon base plus appoint intégré 
23 Ballon base plus appoint dans stockage séparé 
33 Ballon base plus appoint séparé instantané 
43SSC avec appoint chauffage par système 
indépendant 
53 SSC avec appoint chauffage raccordé à 
l'assemblage  Ent. 0 5 g Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1062  Id pos_gen  Position de la génération : 
1 : En volume chauffé, 
0 : Hors volume chauffé.  Ent 0 1  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
Sorties 
 Nom Description Unité    
 {Qassemblage 
cef (h)}    Matrice de consommation horaire en énergie 
finale de l’assemblage Wh    
 Φvc sto (h) Pertes thermiques du (ou des) ballon(s) de 
stockage vers l’ambiance. Wh    
 Φvc gnr (h) Pertes thermiques du (ou des) générateur(s) 
vers l’ambiance. Wh    
 Qrest (ou 
Qrest_ch  et 
Qrest_ecs ) Demande(s) en énergie nongassurée(s) par 
un générateur. Wh    
 Qrest gnr_base  Demandes en énergie nongassurée par le 
générateur de base uniquement Wh    
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 E(i,j) Matrice de la base canonique (tous les 
coefficients sont nuls sauf le coefficient (i,j) 
qui vaut 1 g    
 Qw_sto_unit (h 
) Besoins d’énergie requis en entrée du ballon Wh    
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(kg. 
K)   1,163 
Tableau 245 : Nomenclature des différentes variables du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1063 11.21.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
Ce paragraphe a pour objectif de préparer, à partir  des informations de puissance et de 
température à fournir aux réseaux de distributions intergroupes d’ECS et/ou de chauffage 
(compilées par la gestion-régulation de la générati on), le jeu de données d’entrées nécessaire au 
modèle du chauffe-eau base échangeur (hors solaire)  avec appoint séparé instantané. L’ordre des 
calculs est présenté ci-après. 
Les données d’entrée sont : 
1. Les informations issues de la gestion-régulation  de la génération : les besoins demandés 
par le (ou les) distribution(s) intergroupes, la te mpérature maximale de fonctionnement en 
ECS et/ou en chauffage,…  
2. Des températures externes à l’assemblage qui inf luent sur les ballons. 
Dans cet assemblage, le report d’énergie est géré p ar la gestion-régulation de la génération et non 
par le ballon de stockage (au début du pas de temps , Qw_sto_unit_report (h) =0). 
11.21.3.1 Prétraitement des données d’entrée 
Ce paragraphe consiste à évaluer des paramètres d’i ntégration (propres à l’assemblage) et à 
calculer des données d’entrée des fiches constituan t l’assemblage. 
11.21.3.1.1 Type de production 
Dans cet assemblage, l’appoint est un générateur in stantané séparé, c'est-à-dire non intégré au 
ballon. 
Type prod_stockage =3 (1580) 
11.21.3.1.2 Fonction de l’assemblage  
L’assemblage « ballon base échangeur et appoint sép aré instantané» peut fonctionner en mode 
ECS seule, en mode chauffage seul ou en mode mixte (ECS + chauffage). Dans les deux premier 
cas, 
Id fousto = Id fougen = 1 ou 3 (1581) 
Le fonctionnement mixte signifie que le ballon et l e générateur de base sont monopostes ECS 
seule, le générateur d’appoint assurant en plus le chauffage instantané :  
Id fousto = Id fougen base = 3 
Id fougen ap = 4 (1582) 
11.21.3.1.3 Position de l’assemblage  
Le positionnement du ballon (il en va de même pour les générateurs de base et d’appoint) est 
identique à celui de la génération dans laquelle il  se trouve. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1064 11.21.3.1.4 Position du générateur de base 
Par hypothèse, l’échangeur du générateur de base se  situe dans la zone inférieure du ballon de 
stockage : 
zbase  =1 (1583) 
11.21.3.1.5 Température de consigne du ballon 
Par convention, la température de consigne du ballo n est de 55°C. 
θc_base =55 °C  (1584) 
11.21.3.1.6 Demande d’énergie 
La variable nb assembl ne concerne ici que le ballon de stockage et son g énérateur de base. La 
multiplicité des générateurs d’appoint est gérée au  niveau du composant « générateur » à l’aide de 
la variable Rdim . 
Si Id fonction =3 (fonctionnement ECS), les besoins de la (ou des) distribution(s) intergroupe(s) d’ECS, 
compilés et gérés au niveau de la gestion-régulatio n de la génération, sont divisés par le nombre 
de « ballons base échangeur» strictement identiques  : 
Qw_sto_unit (h) =Q req_ecs (h)  / nb assembl (1585) 
Si Id fonction =1 (fonctionnement chauffage), les besoins de la (o u des) distribution(s) intergroupe(s) 
de chaud, compilés et gérés au niveau de la gestion -régulation de la génération, sont divisés par le 
nombre de « ballons base échangeur» strictement ide ntiques : 
Qw_sto_unit (h) =Q req_ch (h)  / nb assembl (1586) 
Les paramètres saisis dans l’interface doivent être  ceux d’un seul ensemble. 
11.21.3.1.7 Température d’eau entrant dans le ballo n 
Par ailleurs, l’eau entrant dans le ballon est de l ’eau froide. 
θentrant (h)= θcw (h) (1587) 
11.21.3.1.8 Répartition en volume des zones du ball on 
Un seul échangeur est présent dans le ballon de sto ckage. A ce titre, le ballon est découpé en 
quatre zones d’égal volume (cf. algorithmes du ball on de stockage). Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1065 11.21.3.2 Ordre des calculs 
Comme exprimé précédemment, cet assemblage peut ass urer des besoins d’ECS ou de 
chauffage.  
1. La première étape : volume puisé et énergie requ ise 
Volume puisé 
La première étape débute par la boucle itérative po ur le calcul du volume puisé, entre la fiche 
« gestion-régulation base » et la fiche « ballon de  stockage ». 
Le principe est le suivant : à chaque itération, le  volume puisé calculé est envoyé aux algorithmes 
du ballon de stockage. Les températures du ballon s ont actualisées (sans tenir compte ni des 
apports d’énergie ni des pertes de stockage).  
La boucle itérative s’arrête lorsque toute l’énergi e requise a été puisée dans le ballon. Le champ 
de température du ballon après puisage est connu. 
Dans les assemblages de ballon à appoint séparé ins tantané, le volume puisé se calcule de 
manière légèrement différente que dans les autres a ssemblages. Les calculs de la fiche « gestion-
régulation base du ballon » sont à remplacer par le s algorithmes suivants.  
A la première itération ( i=1 ), on pose 
)( )(__ __ h Qi Qunit sto w unit sto w =  (1588) 
Si la demande d’énergie ne peut être satisfaite, l’ énergie à puiser sera reportée à l’itération 
suivante. 
Si θb4 (h-1) > θmax gen   
  { }{ }



−−⋅⋅=∈4 , 1
4__,)) () 1(() (
min ) (zz
cw bwwunit sto w
p Vi hci Q
iVθ θρ 
  ( ))() 1()( )( )(4 __ ___ i hiVci Qi Qcw b pww unit sto w report unit sto w θ θ ρ −−⋅⋅⋅− =  (1589) 
Si θcw (h) ≤ θb4 (i-1) ≤ θmax gen  
  { }{ }



−⋅⋅=∈4 , 1
max __,
)) ( () (
min ) (zz
cw gen 
wwunit sto w
p V
i ci Q
iV
θθρ 
  ( ))() 1()( )( )(4 __ ___ i hiVci Qi Qcw b pww unit sto w report unit sto w θ θ ρ −−⋅⋅⋅− =  (1590) 
Si  θb4 (h-1) < θcw (h)    
  0) (=iVp   
  )( )(__ ___ i Qi Qunit sto w report unit sto w =  (1591) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1066 La boucle itérative continue tant que (1< i ≤ Nb iter_vp  et Qw_sto_unit_report (i) ≠0) 
) 1( )(___ __ − = i Qi Qreport unit sto w unit sto w  (1592) 
De même que précédemment, 
Si θb4 (i-1) > θmax gen   
  { }{ }



−−⋅⋅=∈4 , 1
4__,)) () 1(() (
min ) (zz
cw bwwunit sto w
p Vi i ci Q
iVθ θρ 
  ( ))() 1()( )( )(4 __ ___ i iiVci Qi Qcw b pww unit sto w report unit sto w θ θ ρ −−⋅⋅⋅− =  (1593) 
Si θcw (h) ≤ θb4 (i-1) ≤ θmax gen  
  { }{ }



−⋅⋅=∈4 , 1
max __,
)) ( () (
min ) (zz
cw gen 
wwunit sto w
p V
i ci Q
iV
θθρ 
  ( ))() 1()( )( )(4 __ ___ i iiVci Qi Qcw b pww unit sto w report unit sto w θ θ ρ −−⋅⋅⋅− =  (1594) 
Si  θb4 (i-1) < θcw (h)   
  0) (=iVp   
  )( )(__ ___ i Qi Qunit sto w report unit sto w =  (1595) 
 
Pour une température de la zone de puisage ( θb4 ) inférieure à la température maximale attendue 
par les réseaux intergroupes ( θmax gen ), le volume puisé ne dépend pas de la température du ballon 
puisqu’il est calculé avec un écart de température constant. De ce fait, l’appoint est nécessaire. 
Dans le cas contraire, le ballon peut assurer seul la demande d’énergie. L’appoint ne fonctionne 
pas. 
θmax gen θb4Volume 
puisé Vp 
Energie puisée 
dans le ballon
Energie d’appoint Energie requise Qreq 
θcw  
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1067 Energie requise 
Le refroidissement du ballon causé par le puisage e st compensé par l’apport d’énergie du 
générateur de base, calculé à partir des températur es du ballon à la fin de la boucle itérative 
θbz (Nb iter_vp ) et des paramètres intrinsèques du ballon (températ ure de consigne mais aussi critères 
de gestion-régulation,…) 
2. Deuxième étape : assemblage générateur pour stoc kage  
L’énergie requise Qreq_sto_base  est une donnée d’entrée de l’assemblage générateur (fonctionnement 
en base), qui délivre, en sortie, une énergie fourn ie. 
3. Troisième étape : le ballon de stockage 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon de base reçoit une 
énergie z iQ,comme suit : 
1. Le générateur de base est connecté à la zone 1==base zz  donc l’entrée du ballon 1 ,iQ reçoit 
la sortie de l’assemblage « générateur pour stockag e » base sto fou Q__. Les pertes thermiques 
sont également comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue, le ballon met à jour les températures de chaque zone compte tenu de la 
stratification du ballon. Ces températures ne seron t désormais utilisées qu’au pas de temps h+1 . 
4. Quatrième étape : calcul de(s) l’énergie(s) rest ante(s) à fournir 
Cette étape est indépendante des étapes 2 et 3. 
Pour le générateur de base , on posera  
0)(_=h Qbase gnr 
rest  (1596) 
Energie à fournir par le générateur d’appoint sépar é instantané  
Si id fonction  =3 (fonctionnement ECS), le puisage dans le ballon  permet de soutirer une certaine 
quantité d’énergie pour l’ECS. Le rôle du générateu r d’appoint sera de fournir l’éventuel 
complément d’énergie.  
)( )(___ _ h Q nb h Qreport unit sto w assembl ecs rest × =  (1597) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1068 Si id fonction =1 (fonctionnement chauffage), le puisage dans le b allon permet de soutirer une certaine 
quantité d’énergie pour le chauffage. L’éventuel co mplément d’énergie à fournir par l’appoint pour 
le chauffage est calculé de la manière suivante : 
)( )(___ _ h Q nb h Qreport unit sto w assembl ch rest × =  (1598) 
De plus, le générateur d’appoint étant séparé de l’ assemblage, le report d’énergie dans le ballon 
au pas de temps suivant Qw_sto_unit_report n’a pas de sens : 
0)(___ =h Qreport unit sto w  (1599) 
5. Cinquième étape : générateur d’appoint (dans la génération) 
Sur les principes définis dans la gestion-régulatio n de la génération, le générateur d’appoint 
recevra comme donnée d’entrée l’énergie restante  Q rest_ecs  ou  Q rest_ch et fonctionnera à la 
température aval définie au niveau de la génération  (température de fonctionnement pour les 
générateurs instantanés respectivement en ECS ou en  chauffage). Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1069 11.21.3.2.1 L’assemblage du ballon avec base échang eur avec appoint séparé instantané 
Assemblage ballon base échangeur (hors solaire) ave c appoint séparé instantané– RT2012 
Interface Code 
Prétraitement des données 
Assemblage ballon base échangeur 
avec appoint séparé instantané Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base 1ère étape Climat 
extérieur 
Assemblage 
Nb assembl , Id fousto , 
Pos gen , 
Type prod_stockage θcw Qreq, ,Id fonction, θwm (h), 
θamb (h),θmax gen 
Ballon de 
stockage Ballon de stockage 
Vtot , UA S, θmax , 
(bsto-e), hrelech_base 
Sorties :
{Qassemblage 
cef (h)}
Φvc gnr (h), Φvc sto (h)3ème étape Assemblage 
générateur pour 
ballon (fct base)
(selon générateur)
Qrest 
{Qcef gnr (h)} 
Φvc gnr (h){Qcef gnr (h)}, 
Φvc gnr (h)Base Energie restante Stockage
Générateur 
instantané 
(appoint)Générateur 
(Selon générateur)Gestion-
régulation de 
la génération 
Post-traitement des données Gestion-régulation 
base 
type gest_base  
∆θ base , θc_base 
θbz base (h-1)θb_moy_ech θcw , hleg 
Pe θb4(i)
5ème étape Calcul 
interne 4ème étape 1ère étape Assemblage 
générateur ballon 
(fct base)
Qfou_sto_base 2ème étape 
Qreq_sto_base 
Nb iter_vp , Vp, 
Qw_sto_unit_report θbz (i-1)
θbz (h-1), θbz (h-2)
 
Figure 150 : Schéma d’assemblage du modèle de chauffe7ea u avec base échangeur et 
à appoint séparé instantané 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1070 11.21.3.3 Post-traitement des données 
11.21.3.3.1 Calcul des consommations 
Dans le cas de l’assemblage « ballon base + appoint  séparé instantané », la consommation en 
énergie finale de l’assemblage (pour le poste chauf fage ou ECS) est égale à la consommation du 
générateur de base attribuée au chauffage ou à l’EC S. Les résultats sont présentés sous forme de 
matrice : 
 
{ } { })( * )(_
) ;( ) ;( h Q nb h Qbase gnr 
Idengen po cef assembl assemblage 
Idengen po cef =  (1600) 
 
 
11.21.3.3.2 Calcul des pertes thermiques récupérabl es 
Les pertes thermiques de stockage, récupérables par  l’ambiance si le stockage est en volume 
chauffé, s’écrivent :  
A ces pertes de stockage s’ajoutent les éventuelles  pertes en volume chauffé du (ou des) 
générateur(s) de base, 
 
Note : les éventuelles pertes en volume chauffé des géné rateurs d’appoint seront prises en 
compte au niveau de la génération. 
 
 
 ( )gen pos assembl sto 
vc Id hPe nb h_* )(* )(=Φ  (1601) 
( ))(* )( h nb hgnr 
vc assembl gnr 
vc Φ ← Φ  (1602) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1071 11.22 S1_GEN_CESCI  
11.22.1 I NTRODUCTION  
Des modèles de boucle solaire, ballon d’eau chaude,  régulation des générateurs de base et 
d’appoint ont été décrits dans des « fiches algorit hmes ». Ces différents modèles élémentaires 
sont ici assemblés en un modèle de chauffe-eau sola ire collectif avec appoint stockage 
individualisé (CESCI). Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1072 11.22.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 246  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de CESCI. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
 Isr* Irradiance (ensoleillement) sur le plan 
des capteurs  W/m²    
 θe(h)  Température extérieure °C    
 θcw (h)  Température de l’eau froide °C    
 Agr,em3e Surface du groupe desservie par un 
émetteur ECS  équivalent m²    
 Qw_2nd3e (h) Besoins d’ECS majorés des pertes de 
distributions du groupe Wh    
 hleg  Heure légale h    
Paramètres du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv.  
 Type_PCAD Type de production centralisée à 
appoints décentralisés : 
0g CESCI (ChauffegEau Solaire 
Collectif Individualisé) 
1g CESCAI (ChauffegEau Solaire 
Collectif à Appoint Individuel) g 0 1 0 
 nb ens  Nombre d’ensemble de ballons 
décentralisés strictement identiques g 0 +∞ g 
 nb sto B Nombre de ballons de stockage 
décentralisés de l’ensemble {B} 
strictement identiques g 
0 +∞ g 
 id fousto Fonction de l’élément de stockage 
3 1 : Chauffage, 
3 2 : Refroidissement, 
3 3 : ECS, 
3 4 : Chauffage et ECS, 
3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent. 1 5 3 
 pos gen  Position de l’assemblage CESCI : 
0 : Hors volume chauffé, 
1 : En volume chauffé. Ent 0 1  
  (voir paramètres des fiches de 
l’assemblage)     
Sorties 
 Nom Description Unité    Pertes des 
stockages 
d’ECS  
Φdéc_vc sto (h) Pertes vers des espaces chauffés des 
systèmes des ballons décentralisés de 
l’ECS. Wh    Gnr 
décentralis 
és  
Φdéc_vc gnr (h)  Pertes des auxiliaires des générateurs 
décentralisés transmises au volume 
chauffé. Wh    Gén 
érati
on  
Φtot_vc gen (h) Pertes des auxiliaires du CESCI (càd de 
la génération) transmises au volume 
chauffé. Wh     Φtot_vc gen,gr (h) Pertes des consommations des 
auxiliaires du CESCI, par groupe, Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1073 auxiliaires du CESCI, par groupe, 
transmises au volume chauffé.  Rat surf gen,gr  
=Rat surf CESCI,gr Ratio de la surface du groupe gr  sur la 
surface totale desservie par la 
génération pour l’ensemble des postes. g    
 Esol_tot BS Energie totale annuelle cumulée 
transmise à l’échangeur. Wh/an    
 Eef_aux_tot BS Energie totale annuel cumulée 
consommée par la pompe de la boucle 
solaire. Wh/an 
   
 {Q cef(poste;énergie 
) CESCI (h)}  Matrice des consommations en énergie 
finale en fonction des postes et du type 
d’énergie. Wh    
 {Q cef(poste;énergie 
) CESCI,gr (h)}  Matrice des consommations en énergie 
finale en fonction des postes et du type 
d’énergie, répartie au niveau du groupe Wh    
 Cef_ecs_m CESCI  Consommation mensuelle en énergie 
finale d’ECS, par CESCI Wh    
 Cep_ecs_m CESCI  Consommation mensuelle en énergie 
primaire d’ECS, par CESCI Wh    
 Cef_ecs CESCI  Consommation annuelle en énergie 
finale d’ECS, par CESCI Wh    
 Cep_ecs CESCI  Consommation annuelle en énergie 
primaire d’ECS, par CESCI Wh    
 Cef_ecs_m CESCI,gr  Consommation mensuelle en énergie 
finale d’ECS, par CESCI et par groupe Wh    
 Cep_ecs_m CESCI,gr  Consommation mensuelle en énergie 
primaire d’ECS, par CESCI et par groupe Wh    
 Cef_ecs CESCI,gr  Consommation annuelle en énergie 
finale d’ECS, par CESCI et par groupe Wh    
 Cep_ecs CESCI,gr  Consommation annuelle en énergie 
primaire d’ECS, par CESCI et par groupe Wh    
 {C ef_gaz CESCI , 
Cef_fod CESCI , 
Cef_cha CESCI , 
Cef_boi CESCI , 
Cef_ele CESCI , 
Cef_rdc CESCI } Matrice des consommations annuelles 
d’énergie finale par CESCI Wh    
 {C ep_gaz CESCI , 
Cep_fod CESCI , 
Cep_cha CESCI , 
Cep_boi CESCI , 
Cep_ele CESCI , 
Cep_rdc CESCI } Matrice des consommations annuelles 
d’énergie primaire  par CESCI Wh    
 {C ef_gaz CESCI,gr , 
Cef_fod CESCI,gr , 
Cef_cha CESCI,gr , 
Cef_boi CESCI,gr , 
Cef_ele CESCI,gr , 
Cef_rdc CESCI,gr  }  Matrice des consommations annuelles 
d’énergie finale  par CESCI et par groupe Wh    
 {C ep_gaz CESCI,gr , 
Cep_fod CESCI,gr , 
Cep_cha CESCI,gr , 
Cep_boi CESCI,gr , 
Cep_ele CESCI,gr , 
Cep_rdc CESCI,gr } Matrice des consommations annuelles 
d’énergie par CESCI et par groupe Wh    
       Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1074  
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 Pe z Pertes thermiques des zones du ballon W    
 Qsol  Energie transférée aux échangeurs 
solaires des ballons de l’assemblage W    
 Qsol_unit  Energie transférée à l’échangeur solaire 
d’un ballon W    
 Vp Volume horaire puisé (= volume d’eau 
froide entrant dans le ballon) L/h    
 Qfou_sto_ap  Energie fournie par l’élément chauffant 
d’appoint  W 
   
 Фvc gnr  (h) Pertes thermiques vers l’ambiance d’un 
générateur d’appoint Wh    
 Rat besoins_sec_e (
h) Ratio des besoins d’ECS d’un réseau 
de distributions du groupe relié au 
CESCI sur la somme de tous les 
besoins d’ECS du CESCI g    
 Φvc BS (h) Pertes thermiques vers l’ambiance de la boucle 
solaire  Wh    
 Id fonction (h) Indicateur de fonction accompagnant le 
Qreq  (h)  ( 1 : chauffage, 2: 
refroidissement, 3: ECS ) Ent    
 θecs_max gen  Température maximale « des réseaux de 
distribution intergroupes  d’ECS 
connectés à la génération gen. » °C    
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(k 
g.K)   1,163 
 {Coef ep(énergie )
} Vecteur des coefficients d’énergie 
primaire associés aux différents types 
d’énergie. Réel   g 
Tableau 246 : Nomenclature des différentes variables du modèle de CESCI Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1075 11.22.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
Une installation solaire collective individualisée (ou CESCI) comporte un champ de capteurs 
solaires, plusieurs ballons de stockage ECS (à prio ri autant que de logements), des conduites 
(boucle solaire) reliant le champ de capteurs solai res aux échangeurs internes de chaque ballon 
de stockage, une pompe pour la mise en circulation du fluide caloporteur, un dispositif de 
régulation automatique avec action sur la pompe, un e source énergétique d’appoint dans chaque 
ballon individuel. 
L’assemblage CESCI n’assure que des besoins d’ECS e t a exactement le même rôle qu’un objet 
« génération ». A la différence près que les distri butions du groupe d’ECS et non les distributions 
intergroupes sont reliées à l’objet CESCI. 
Les calculs d’une d’installation centralisée à appo ints décentralisés, comme le CESCI, ne se font 
pas tous à la même échelle : pour répartir l’énergi e fournie en sortie de la boucle solaire, qui est 
centralisée, nous utiliserons un échelon intermédia ire appelé ensemble (ou collection) de ballons 
individuels. Tous les ballons de stockage d’un ense mble possèdent exactement les mêmes 
caractéristiques (volume, mode de gestion, générate ur d’appoint,…). 
11.22.3.1 Prétraitement des données 
Ce paragraphe a pour objectif de préparer, à partir  des demandes d’énergie et de température des 
réseaux de distributions d’ECS, le jeu de données d ’entrées nécessaire au modèle du CESCI. 
Les données d’entrée sont : 
1. Les informations issues de la (ou des) distribut ion(s) interne(s) au groupe ; 
2. Les aspects d’irradiance de la boucle solaire dé crits par  Isr* et  K θ ; 
3. Des températures externes à l’assemblage qui inf luent sur l’assemblage. 
L’évaluation des paramètres d’intégration (propres à l’assemblage) et le calcul des données 
d’entrée des fiches constituant l’assemblage est dé taillé ci-dessous. 
11.22.3.1.1 Type d’assemblage  
Les algorithmes ci-dessous décrivent l’assemblage C ESCI. 
0=PCAD Type  (1603) 
11.22.3.1.2 Fonction de l’assemblage  
L’assemblage CESCI ne fonctionne qu’en mode ECS seu le. 
33
==
fougen fousto 
Id Id 
 (1604) 
11.22.3.1.3 Ballons individuels 
Les ballons décentralisés se comportent comme des «  ballons base + appoint » (avec deux 
échangeurs). 
1_=stockage prod Type  (1605) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1076 11.22.3.1.4 Position de l’échangeur de la boucle so laire dans les ballons 
Les échangeurs de la boucle solaire et les sondes d e température se situent dans les zones 
inférieures des ballons. 
11.22.3.1.5 Régulation de la boucle solaire 
La régulation de la boucle solaire est pilotée par l’irradiance 
Type regul_BS =1 (1607) 
11.22.3.1.6 Ratio des besoins de chaque groupe 
L’ensemble des distributions du groupe reliées au C ESCI peut appartenir à un ou plusieurs 
groupes. Le calcul suivant permettra de répartir le s consommations en énergie finale du CESCI 
dans chacun des groupes concernés, au prorata de le urs besoins d’ECS. 
∑∑
∈−−
−∈−∈−−
−
=
CESCI eds eds 
end wgr eds CESCI eds eds 
end w
gr 
e besoins h Qh Q
h Rat 
)()(
)(
2_2_
sec_ _  (1608) 
11.22.3.1.7 Ratio des surfaces de chaque groupe des servi 
Le calcul suivant permettra de répartir les pertes thermiques des composants centralisés du 
CESCI (c’est-à-dire la boucle solaire) dans chacun des groupes, au prorata de leurs surfaces. 
∑∑
∈−−∈−∈−−
= =
CESCI eem eem gr CESCI eem gr eem eem gr 
gr CESCI 
surf gr gen 
surf AA
Rat Rat ,,
, , (1609) 
11.22.3.1.8 Demande d’énergie au niveau d’un ballon  individuel 
Un ensemble de ballons B reçoit une demande d’énergie. La demande d’énergie  au niveau d’un 
ballon est égale à l’énergie demandée au niveau de l’ensemble, divisée par le nombre de ballons 
individuels de l’ensemble nb B
sto . 
B
sto Beds eds 
end w
eunit sto wnb h Q
Q∑
∈−−
−
−=)(2_
__  (1610) Pour tous les ensembles {B} 
1_= =base reg base zz   (1606) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1077 11.22.3.1.9 Température au niveau de la génération 
Pour chaque ensemble de ballon, la température à at teindre au niveau de l’assemblage est celle 
du réseau de distribution du groupe connecté au bal lon. 
eds 
end gen 
ecs −
−=2 max _θ θ  (1611) 
11.22.3.1.10 Température d’eau entrant dans les bal lons 
L’eau entrant dans tous les ballons est de l’eau fr oide : 
)()( h hcw entrant θ θ = (1612) 
11.22.3.1.11 Emplacement des ballons (en volume cha uffé ou hors volume chauffé) 
Les positions des ballons individuels du CESCI dépe ndent de celle de l’assemblage. 
11.22.3.1.12 Température ambiante au niveau de l’as semblage 
La température ambiante sera utilisée pour le calcu l des pertes thermiques de la boucle solaire et 
des ballons individuels. En volume chauffé, elle es t supposée constante. 
Si Pos gen =0 (hors volume chauffé) 
)()( h hext amb θ θ= 
Si Pos gen =1 (en volume chauffé) 
Chamb °=20 )(θ  (1613) 
11.22.3.2 Ordre des calculs 
Les étapes de calculs de l’assemblage seront reprod uites pour chaque ensemble de ballons du 
CESCI. Seule la boucle solaire est commune à tous l es ballons, ce qui induit un calcul de 
répartition détaillé ci-dessous. 
Au début du pas de temps, le champ de température d u ballon est connu. 
1. La première étape : volume puisé 
La première étape débute par un calcul itératif ent re la fiche « gestion-régulation base » et la fiche  
« ballon de stockage » pour le calcul du volume pui sé. L’énergie requise est égale à Qw_sto_unit-e(h). 
A chaque itération, le volume puisé calculé (à part ir de la température de la zone supérieure du 
ballon de l’itération précédente) est envoyé aux al gorithmes du ballon de stockage. Ces derniers 
déterminent les températures du ballon après un éve ntuel mélange, mais sans tenir compte des 
apports de puissance et des pertes du ballon. 
Il faut attendre la fin de la boucle itérative de c haque ensemble de ballons, de manière à connaitre 
toutes les températures de tous les ballons constit uant le CESCI, avant de lancer la deuxième 
étape. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1078 2. Deuxième étape : la boucle solaire 
La boucle solaire est indépendante de la gestion-ré gulation de la base des ballons. Elle fournit 
l’énergie disponible, tant que le (ou les) élément( s) de stockage ne dépasse(nt) pas la température 
maximale.  
Température moyenne des zones inférieures des ballo ns 
 
Pour faire le bilan énergétique de la boucle solair e et obtenir Qsol, il est nécessaire de connaître la 
température moyenne des zones inférieures de tous l es ballons individuels de l’assemblage. 
∑ ∑∑ ∑
∈ ∈∈ ∈



=
CESCI B B sto sto 
zCESCI B B sto base sto 
ech moy bsto 
z
CESCI 
ech moy b
base base 
Vh V
h)( *
)(,
__
__θ
θ  (1614) 
 
Energie solaire injectée 
 
Après le bilan énergétique de la boucle solaire, l’ énergie solaire totale transférée aux ballons est 
répartie à chaque ensemble de ballons au prorata de  leurs volumes. Puis répartie équitablement à 
chaque ballon au sein d’un même ensemble. 
Pour chaque ensemble {B} 
( )∑
∈⋅=
CESCI BB
sto sto 
zB
sto sto 
z
sol B
ens sol nb Vnb V
Q Q
base base 
**
_
 (1615) 
Pour un ballon individuel appartenant à l’ensemble {B} 
B
sto B
ens sol 
unit sol nb Q
Q_
_=  (1616) 
Le (ou les) échangeur(s) est (sont) intégré(s) au m odèle de boucle solaire. 
La puissance de (ou des) pompe(s) de la boucle sola ire sera ajoutée à la consommation des 
auxiliaires électriques de l’assemblage. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1079 3. Troisième étape : l’élément de stockage ECS 
Après injection de l’énergie solaire unitaire dans le ballon, il faut recalculer le champ de 
températures du ballon. 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon reçoit une énergie 
z iQ,comme suit : 
1. La boucle solaire est connectée à la zone 1==base zz  donc l’entrée du ballon 1 ,iQ reçoit la 
sortie de la boucle solaire unit sol Q_. Les pertes thermiques sont également comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue, le ballon met à jour les températures de chaque zone compte tenu de la 
stratification des zones du ballon. 
4. Quatrième étape : gestion-régulation de l’appoin t du ballon 
La position de l’appoint dans le ballon est un para mètre d’intégration. Cette étape permet d’évaluer 
l’énergie à fournir pour maintenir les zones chauff ées par l’appoint à la température de consigne.  
5. Cinquième étape : assemblage générateur pour sto ckage (appoint) 
L’assemblage générateur détermine à partir de l’éne rgie requise Qreq_sto_ap , de la température 
moyenne du ballon vue par l’échangeur et des caract éristiques de ce dernier, l’énergie réellement 
fournie au ballon. 
6. Sixième étape : l’élément de stockage ECS  
A cette étape, les pertes, déjà comptabilisées, son t supposées nulles. Seule l’énergie fournie par 
l’appoint dans la zone zap  sera intégrée au calcul des températures du ballon . Les températures 
sont actualisées. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1080 11.22.3.3 L’assemblage du CESCI 
Assemblage CESCI Pour un ballon de l’ensemble {B}Assemblage 
Id fousto , Pos gen ,
Type prod_stockage , 
Type_PCAD Assemblage CESCI – RT2012 Boucle solaire centralisée Générateurs d’appoint décentralisés Ballons décentralisésInterface Code 
Sorties :
{Qcef(poste;énergie) (h)}
Φtot_vc gen (h)
Φdéc_vc sto (h), Φdéc_vc gnr (h)
Esol_tot BS 
, Eef_aux_tot BS Climat 
extérieur 
θcw , hleg Qw_2nd-e(h)
Isr*Distribution(s) 
du groupe 
θcw ,θeEnvironnement 
proche 
Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base 
Qw_sto_unit_report 1ère étape 
Nb iter_vp , VpBoucle 
solaire 
Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage 6ème étape 
Ballon de 
stockage Ballon de stockage 
Vtot , UA S, θmax , faux , 
(bsto-e), hrelech_base , 
hrelech_ap Gestion -
régulation 
appoint 
3ème étape Gestion-régulation 
appoint 
type gest_ap , ∆θ ap , 
θc_ap , zap , zreg_ap 4ème étape 
Qreq_sto_ap 
Qsol, Pp, Φvc BS (h)
Esol_tot BS 
, 
Eef_aux_tot BS {Qcef(3;énergie) (h)} 
Φvc gnr (h), Q rest (h)Qfou_sto_ap Assemblage 
générateur 
pour ballon 
(fct appoint )Assemblage 
générateur pour 
ballon (fct appoint )
(selon générateur)
1ère étape 5ème étape 
Post-traitement des données Prétraitement des données 
Boucle solaire 
A, η0, a1, a2, (UA)te, 
(UA)ti, (UA)hx, Kθ, 
Pnp, ∆θ reg, Isr* min 2ème étape 
Qsol_unit Gestion-régulation 
base 
type gest_base , ∆θ base , 
θc_base 
θbz (i-1)
θbz (h-1)
θbz (h-2)
θb_moy_
ech ap θbz (i-1)
θbz (h-1)
θbz (h-2)θb_moy_ech CESCI (h)
Pe θbz (h-1)
 
Figure 151 : Schéma d’assemblage du modèle de CESCI Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1081 11.22.3.4 Traitement des données de sortie 
Les résultats de la simulation donnent les énergies  consommées par le système d’appoint d’un 
ballon  (sous forme matricielle) et par la ou (les) pompe(s ) de la boucle solaire Pp. Ainsi que les 
pertes thermiques d’un ballon et celles, éventuelle s, du générateur d’appoint (les pertes de la 
boucle solaire sont quant à elles incluses dans le calcul de l’énergie solaire injectée Qsol). 
11.22.3.4.1 Calcul des consommations finales horair es d’ECS  
11.22.3.4.1.1 Pour l’assemblage CESCI 
Dans le cas du CESCI,  la consommation en énergie f inale est la somme des consommations de tous 
les générateurs d’appoint (présentées sous forme de  matrice) ajoutée à la consommation de la 
pompe de la boucle solaire. Elle s’exprime, à chaqu e pas de temps, de la façon suivante : 
 
{ } { } ( ){ })( )( )(); 3 (int 
); 3 ( ); 3 ( h Qh Qnb h QBS 
energie cef 
Bappo 
energie cef B
sto CESCI 
energie cef + ⋅ =∑  (1617) 
11.22.3.4.1.2 Par groupe 
{ }{ } )( *)( )(sec_ _ ); 3 (,
); 3 (h Rat h Qh Qgr 
e besoins CESCI 
energie cef gr CESCI 
energie cef =  (1618) 
11.22.3.4.2 Calcul des consommations mensuelles et annuelles d’ECS  
Les consommations en énergies finale et primaire de  l’assemblage CESCI sont présentées sous 
forme mensuelles et annuelles, au niveau de l’assem blage et au niveau du groupe. 
11.22.3.4.2.1 Pour l’assemblage CESCI 
∑ ∑
∈ ==
mois h en CESCI 
en cef CESCI 
mecs ef h Q C60 
10 ); 3 ( __ )(  
) . )( ()(60 
10 ); 3 ( __ en ep 
mois h en CESCI 
en cef CESCI 
mecs ep Coef h Q C∑ ∑
∈ ==  (1619) 
∑
==12 
1__ _
mois CESCI 
mecs ef CESCI 
ecs ef C C 
∑
==12 
1__ _
mois CESCI 
mecs ep CESCI 
ecs ep C C  (1620) 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1082 11.22.3.4.2.2 Par groupe 
∑ ∑
∈ ==
mois h en gr CESCI 
en cef gr CESCI 
mecs ef h Q C60 
10 ,
); 3 (,
__)(  
) . )( ()(60 
10 ,
); 3 (,
__ en ep 
mois h en gr CESCI 
en cef gr CESCI 
mecs ep Coef h Q C∑ ∑
∈ ==  (1621) 
∑
==12 
1,
__,
_
mois gr CESCI 
mecs ef gr CESCI 
ecs ef C C 
∑
==12 
1,
__,
_
mois gr CESCI 
mecs ep gr CESCI 
ecs ep C C  (1622) 
11.22.3.4.2.3 Consommations en énergie finale et pr imaire par type d’énergie 
Si les appoints des ballons de l’assemblage CESCI s ont par hypothèse de même nature (type 
d’énergie, puissance maximale,…), les informations qui sortent de l’assemblage CESCI doivent 
respecter un certain formalisme. C’est pourquoi il est nécessaire de construire les matrices des 
consommations par type d’énergie. 
11.22.3.4.2.3.1 Pour l’assemblage CESCI  
Les consommations par type d’énergie et par CESCI s ’expriment uniquement sous forme d’un 
résultat total annuel : 
∑
==8760 
0)10 ; 3 ( _ )(
hCESCI 
cef CESCI 
gaz ef hQ C (1623) 
∑
==8760 
0)20 ; 3 ( _ )(
hCESCI 
cef CESCI 
fod ef hQ C (1624) 
∑
==8760 
0)30 ; 3 ( _ )(
hCESCI 
cef CESCI 
cha ef hQ C (1625) 
∑
==8760 
0)40 ; 3 ( _ )(
hCESCI 
cef CESCI 
boi ef hQ C (1626) 
∑
==8760 
0)50 ; 3 ( _ )(
hCESCI 
cef CESCI 
ele ef hQ C (1627) 
∑
==8760 
0)60 ; 3 ( _ )(
hCESCI 
cef CESCI 
rdc ef hQ C (1628) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1083  
CESCI 
gaz ef ep CESCI 
gaz ep C Coef C_ ) 1 ;10 ( _ × =  (1629) 
CESCI 
fod ef ep CESCI 
fod ep C Coef C_ ) 1 ;20 ( _ × =  (1630) 
CESCI 
cha ef ep CESCI 
cha ep C Coef C_ ) 1 ;30 ( _ × =  (1631) 
CESCI 
boi ef ep CESCI 
boi ep C Coef C_ ) 1 ;40 ( _ × =  (1632) 
CESCI 
ele ef ep CESCI 
ele ep C Coef C_ ) 1 ;50 ( _ × =  (1633) 
CESCI 
rdc ef ep CESCI 
rdc ep C Coef C_ ) 1 ;60 ( _ × =  (1634) 
11.22.3.4.2.3.2 Pour l’assemblage CESCI et par grou pe  
Les consommations par type d’énergie et par CESCI, pour un groupe, s’expriment uniquement 
sous forme d’un résultat total annuel : 
∑
==8760 
0,
)10 ; 3 (,
_)(
hgr CESCI 
cef gr CESCI 
gaz ef h Q C (1635) 
∑
==8760 
0,
)20 ; 3 (,
_)(
hgr CESCI 
cef gr CESCI 
fod ef h Q C (1636) 
∑
==8760 
0,
)30 ; 3 (,
_)(
hgr CESCI 
cef gr CESCI 
cha ef h Q C (1637) 
∑
==8760 
0,
)40 ; 3 (,
_)(
hgr CESCI 
cef gr CESCI 
boi ef h Q C (1638) 
∑
==8760 
0,
)50 ; 3 (,
_)(
hgr CESCI 
cef gr CESCI 
ele ef h Q C (1639) 
∑
==8760 
0,
)60 ; 3 (,
_)(
hgr CESCI 
cef gr CESCI 
rdc ef h Q C (1640) 
 
gr CESCI 
gaz ef ep gr CESCI 
gaz ep C Coef C,
_ ) 1 ;10 (,
_ × =  (1641) 
gr CESCI 
fod ef ep gr CESCI 
fod ep C Coef C,
_ ) 1 ;20 (,
_× =  (1642) 
gr CESCI 
cha ef ep gr CESCI 
cha ep C Coef C,
_ ) 1 ;30 (,
_× =  (1643) 
gr CESCI 
boi ef ep gr CESCI 
boi ep C Coef C,
_ ) 1 ;40 (,
_× =  (1644) 
gr CESCI 
ele ef ep gr CESCI 
ele ep C Coef C,
_ ) 1 ;50 (,
_× =  (1645) 
gr CESCI 
rdc ef ep gr CESCI 
rdc ep C Coef C,
_ ) 1 ;60 (,
_× =  (1646) 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1084 11.22.3.4.3 Energie restante à fournir par les géné rateurs 
Dans le cas de la production d’eau chaude avec stoc kage, le report d’énergie est géré au niveau 
du puisage dans le ballon et non, contrairement aux  systèmes de production instantanée, au 
niveau du (ou des) générateur(s) associés au ballon . 
0)(=hQgnr 
rest  (1647) 
11.22.3.4.4 Calcul des pertes thermiques récupérabl es 
Les pertes thermiques de l’assemblage CESCI récupér ables par l’ambiance concernent les ballons 
décentralisés et leurs générateurs d’appoint (appar tenant à un groupe) mais aussi la boucle 
solaire. 
11.22.3.4.4.1 Au niveau de  l’assemblage CESCI 
La génération centralisée ne contient que la boucle  solaire (ses pertes thermiques vers l’ambiance 
seront réparties au prorata des groupes desservis d ans les algorithmes des pertes récupérables). 
11.22.3.4.4.2 Au niveau du (des) groupe(s) 
Les pertes thermiques des ballons et générateurs d’ appoints décentralisés sont directement 
récupérables par les ambiances du groupe auquel ils  appartiennent.  
 
 )( )(_ h hBS 
vc gen 
vc tot Φ= Φ  (1648) 
( )∑
∈= Φ
gr sto vc sto sto sto 
vc déc Is hPe nb h_ _ *)(* )(
 (1649) 
( )∑
∈Φ = Φ
gr gnr gnr 
vc sto gnr 
vc déc h nb h )(* )(_
 (1650) 
gr gen 
surf gen 
vc tot gr gen 
vc tot Rat h h,
_,
_ * )( )(Φ= Φ (1651) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1085 11.23 S2_GEN_CESCAI  
11.23.1 I NTRODUCTION  
Cette fiche algorithme décrit l’assemblage des fich es principales constituant le système solaire 
collectif à appoint individuel (ou CESCAI). On trou ve ce type de production en logements collectifs. 
Cette production est constituée d’un élément de sto ckage centralisé, alimentée uniquement par 
une boucle solaire. De ce stockage central part un réseau de distribution intergroupe qui alimente 
des ballons décentralisés (ou individuels). Chacun de ces ballons intègre un appoint, dans le cas 
où l’énergie extraite du ballon solaire est insuffi sante pour couvrir la totalité de la demande 
d’énergie. 
Comme le CESCI, le CESCAI est de même nature dans l e code qu’une génération. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1086 11.23.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 247  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle d’assemblage des 
fiches algorithmes liées à l’assemblage CESCAI. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité     Isr* Irradiance (ensoleillement) sur le plan des 
capteurs  W/m²    
 θe(h)  Température extérieure °C    
 θcw (h)  Température de l’eau froide °C    
 Agr,em3e Surface du groupe desservie par un 
émetteur ECS  équivalent m²    
 Qw_2nd3e (h) Besoins d’ECS majorés des pertes de 
distributions du groupe Wh    
 hleg  Heure légale h    
  (+voir fiche(s) d’assemblage du (ou des) 
générateurs)     
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb sto B Nombre de ballons de stockage 
décentralisés de l’ensemble {B} strictement 
identiques g 
0 +∞ g 
  (voir paramètres des fiches de 
l’assemblage)      
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Type_PCAD Type de production centralisée à appoints 
décentralisés : 
2g CESCI (ChauffegEau Solaire Collectif 
Individualisé) 
3g CESCAI (ChauffegEau Solaire 
Collectif à Appoint Individuel) g 0 1  
 nb ens  Nombre d’ensemble de ballons décentralisés 
strictement identiques g 0 +∞ g 
 id fousto Fonction de l’élément de stockage 
3 1 : Chauffage, 
3 2 : Refroidissement, 
3 3 : ECS, 
3 4 : Chauffage et ECS, 
3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent. 1 5 3 
 pos gen  Position de l’assemblage CESCAI 
0 : Hors volume chauffé, 
1 : En volume chauffé. Ent 0 1  
  (voir paramètres des fiches de 
l’assemblage)     
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Фpertes_vc_prim3
e(h) Pertes en volume chauffé du réseau de 
distribution intergroupes d’ECS Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1087  Waux_prim3e  Consommation des auxiliaires du réseau de 
distribution intergroupes d’ECS Wh    
 Wrechauf_prim3e  Consommation électrique de l’éventuel 
réchauffeur de la distribution intergroupe 
bouclée d’ECS, en énergie finale Wh    s 
st o
ck 
ag 
es Φdéc_vc sto (h)  Pertes vers des espaces chauffés des 
systèmes des ballons décentralisés de l’ECS. Wh    Gnr 
déce 
ntralis 
és  
Φdéc_vc gnr (h)  Pertes et consommations des auxiliaires des 
générateurs décentralisés transmises au 
volume chauffé. Wh    Géné 
ration Φtot_vc gen (h) Pertes et consommations des auxiliaires du 
CESCAI (càd de la génération) transmises 
au volume chauffé. Wh     Rat surf gen,gr  
=Rat surf CESCAI, 
gr Ratio de la surface du groupe gr  sur la 
surface totale desservie par la génération 
pour l’ensemble des postes. g    
 Esol_tot BS Energie totale annuelle cumulée transmise à 
l’échangeur de la boucle solaire Wh/an    
 Eef_aux_tot BS Energie totale annuel cumulée consommée 
par la pompe de la boucle solaire. Wh/an    
 {Q cef(poste;énergi 
e)  CESCAI (h)}  Matrice des consommations en énergie 
finale en fonction des postes et du type 
d’énergie. Wh    
 {Q cef(poste;énergi 
e)  CESCAI,gr (h)}  Matrice des consommations en énergie 
finale en fonction des postes et du type 
d’énergie, répartie au niveau du groupe Wh    
 Cef_ecs_m CESCAI  Consommation mensuelle en énergie finale 
d’ECS, par CESCAI Wh    
 Cep_ecs_m CESCAI  Consommation mensuelle en énergie 
primaire d’ECS, par CESCAI Wh    
 Cef_ecs CESCAI  Consommation annuelle en énergie finale 
d’ECS, par CESCAI Wh    
 Cep_ecs CESCAI  Consommation annuelle en énergie primaire 
d’ECS, par CESCAI Wh    
 Cef_ecs_m CESCAI, 
gr  Consommation mensuelle en énergie finale 
d’ECS, par CESCAI et par groupe Wh    
 Cep_ecs_m CESCAI, 
gr  Consommation mensuelle en énergie 
primaire d’ECS, par CESCAI et par groupe Wh    
 Cef_ecs CESCAI,gr  Consommation annuelle en énergie finale 
d’ECS, par CESCAI et par groupe Wh    
 Cep_ecs CESCAI,gr  Consommation annuelle en énergie primaire 
d’ECS, par CESCAI et par groupe Wh    
 {C ef_gaz CESCAI , 
Cef_fod CESCAI , 
Cef_cha CESCAI , 
Cef_boi CESCAI , 
Cef_ele CESCAI , 
Cef_rdc CESCAI } Matrice des consommations annuelles 
d’énergie finale (de chaud, de froid et 
d’ECS) par CESCAI Wh    
 {C ep_gaz CESCAI , 
Cep_fod CESCAI , 
Cep_cha CESCAI , 
Cep_boi CESCAI , 
Cep_ele CESCAI , 
Cep_rdc CESCAI } Matrice des consommations annuelles 
d’énergie par CESCAI Wh    
 {C ef_gaz CESCAI,g 
r, 
Cef_fod CESCAI,gr , 
Cef_cha CESCAI,gr , 
Cef_boi CESCAI,gr , 
Cef_ele CESCAI,gr , 
CESCAI,gr Matrice des consommations annuelles 
d’énergie finale par CESCAI et par groupe Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1088 Cef_rdc CESCAI,gr  
} 
 {C ep_gaz CESCAI,g 
r, 
Cep_fod CESCAI,gr , 
Cep_cha CESCAI,gr , 
Cep_boi CESCAI,gr , 
Cep_ele CESCAI,gr , 
Cep_rdc CESCAI,gr 
} Matrice des consommations annuelles 
d’énergie primaire par CESCAI et par 
groupe Wh    
       
Variables internes  
 Nom Description Unité    
 Id fonction (h) Indicateur de fonction accompagnant le Qreq  
(h)  ( 1 : chauffage, 2: refroidissement, 3: 
ECS ) Ent    
 θecs_max gen  Température maximale « des réseaux de 
distribution intergroupes  d’ECS connectés à 
la génération gen. » °C    
 Vp Volume horaire puisé L/h    
 Qfou_sto_ap  Energie fournie par l’élément chauffant 
d’appoint  W 
   
 Pe z Pertes thermiques des zones du ballon W    
 Фvc gnr  (h) Pertes thermiques vers l’ambiance d’un 
générateur d’appoint Wh    
 Qsol  Energie transférée à l’échangeur du ballon 
centralisé W    
 Φvc BS (h) Pertes thermiques vers l’ambiance de la 
boucle solaire Wh    
θmoy_prim3e  Température moyenne du réseau de 
distribution intergroupe d’ECS °C    
Φpertes_vc_prim3
e(h) Pertes thermiques horaires en volume 
chauffé du réseau de distribution 
intergroupe d’ECS Wh    Distribution intergrp. Φpertes_hvc_prim3
e(h) Pertes thermiques horaires hors volume 
chauffé du réseau de distribution 
intergroupe d’ECS Wh    
Rat besoins_sec_e 
(h) Ratio des besoins d’ECS d’un réseau de 
distributions du groupe relié au CESCAI sur 
la somme de tous les besoins d’ECS du 
CESCAI g    
Qcontenue centr (h)  Energie contenue dans le ballon centralisé Wh    
Qdispo (h) Energie disponible en entrée des appoints 
décentralisés Wh    
Qdispo_ens B(h) Energie disponible en entrée d’un ensemble 
d’appoints décentralisés Wh    
Qfou_ens B(h) Energie fournie à un ensemble d’appoints 
décentralisés Wh    
Qfou_unit (h) Energie fournie à un appoint décentralisé 
d’un ensemble Wh    
dec Indicateur précisant que l’objet est 
décentralisé (ou individuel) -    Propres à l’assemblage 
centr Indicateur précisant que l’objet est 
centralisé (ou collectif) -    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1089  
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(k 
g.K)   1,163 
 {Coef ep(énergie 
)} Vecteur des coefficients d’énergie primaire 
associés aux différents types d’énergie. Réel   g 
Tableau 247 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1090 11.23.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS DU CESCAI 
Cet assemblage est particulier dans le sens où l’or dre « classique » des calculs (des émetteurs 
aux générateurs) est modifié. 
Dans le cas du CESCAI, les calculs s’articulent aut our des éléments de stockage décentralisés 
(notation déc ). D’une part, on calcule les besoins à assurer par  ces ballons, d’autre part l’apport 
d’énergie provenant du ballon central (notation centr ). 
11.23.3.1 Prétraitement des données 
L’évaluation des paramètres d’intégration (propres à l’assemblage) et le calcul des données 
d’entrée des fiches constituant l’assemblage est dé taillé ci-dessous. 
11.23.3.1.1 Type d’assemblage  
Les algorithmes ci-dessous décrivent l’assemblage C ESCAI. 
1=PCAD Type  (1652) 
11.23.3.1.2 Fonction de l’assemblage  
L’assemblage ne peut assurer que des besoins d’ECS.  Les ballons centralisé et décentralisés 
ainsi que les générateurs de base et d’appoint ont la même fonction, c'est-à-dire que : 
333
===
fougen dec 
fousto centr 
fousto 
Id Id Id 
 (1653) 
11.23.3.1.3 Ballons centralisé et décentralisés 
Le ballon centralisé est un « ballon base seule » ( avec un échangeur). Les ballons décentralisés 
sont de type « base+ appoint intégré ». 

==
10
__
déc 
stockage prod centr 
stockage prod 
Type Type 
 
 (1654) 
11.23.3.1.4 Position de l’échangeur de la boucle so laire dans le ballon centralisé 
L’échangeur de la boucle solaire et la sonde de tem pérature se situent dans la zone inférieure du 
ballon. Le ballon centralisé est un ballon base seu le. 
 1_= =centr 
base reg centr 
base zz  (1655) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1091 11.23.3.1.5 Ratio des besoins de chaque groupe 
L’ensemble des distributions internes au groupe rel iées au CESCAI peut appartenir à un ou 
plusieurs groupes. Le calcul suivant permettra de r épartir les consommations en énergie finale du 
CESCAI dans chacun des groupes, au prorata de leurs  besoins. 
∑∑
∈−−
−∈−∈−−
−
=
CESCAI eds eds 
end wgr eds CESCAI eds eds 
end w
gr 
e besoins h Qh Q
h Rat 
)()(
)(
2_2_
sec_ _  (1656) 
11.23.3.1.6 Ratio des surfaces de chaque groupe des servi 
Le calcul suivant permettra de répartir les pertes thermiques des composants centralisés du 
CESCAI (c’est-à-dire la boucle solaire, le ballon c entral et la distribution intergroupe) dans chacun 
des groupes, au prorata de leurs surfaces. 
∑∑
∈−−∈−∈−−
= =
CESCAI eem eem gr CESCAI eem gr eem eem gr 
gr CESCAI 
surf gr gen 
surf AA
Rat Rat ,,
, , (1657) 
11.23.3.1.7 Demande d’énergie au niveau d’un ballon  individuel 
Un ensemble de ballons B reçoit une demande d’énergie (la notion d’ensemble  de ballons a déjà 
été abordée avec les CESCI. Nous reprenons cette mê me approche pour le CESCAI). La 
demande d’énergie au niveau d’un ballon est égale à  l’énergie demandée au niveau de 
l’ensemble, divisée par le nombre de ballons indivi duels de l’ensemble nb B
sto . 
B
sto Beds eds 
end w
eunit sto wnb h Q
Q∑
∈−−
−
−=)(2_
__  (1658) 
11.23.3.1.8 Température au niveau des ballons décen tralisés 
Pour chaque ensemble de ballons décentralisés, la t empérature de l’eau à fournir est celle du 
réseau de distribution du groupe connecté au ballon . (Cette température impacte le puisage d’eau 
chaude dans les ballons décentralisés). 
eds 
end gen 
ecs −
−=2 max _θ θ  (1659) 
11.23.3.1.9 Température d’eau froide entrant dans l e ballon central 
Par ailleurs, l’eau entrant dans le ballon central est de l’eau froide : 
)()( h hcw centr 
entrant θ θ = (1660) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1092 11.23.3.1.10 Température d’eau froide entrant dans les ballons décentralisés 
La température de l’eau entrant dans les ballons dé centralisés est égale à la température 
moyenne de la distribution intergroupe.  
)( )(_h heprim moy dec 
entrant − =θ θ  (1661) 
11.23.3.1.11 Emplacement des éléments du CESCAI (en  volume chauffé ou hors volume 
chauffé) 
La position du ballon centralisé et sa boucle solai re dépendent de celle de l’assemblage. Les 
ballons décentralisés seront supposés être toujours  en volume chauffé. 
Is sto_vc centr =Pos gen  (1662) 
Is sto_vc déc =1 (1663) 
11.23.3.1.12 Température ambiante au niveau de l’as semblage 
La température ambiante sera utilisée pour le calcu l des pertes thermiques de la boucle solaire, de 
la distribution intergroupe et des ballons. En volu me chauffé, elle est supposée constante. 
Si Pos gen =0 (hors volume chauffé) 
)()( h hext amb θ θ= 
Si Pos gen =1 (en volume chauffé) 
Chamb °=20 )(θ  (1664) 
Ordre des calculs 
La première partie concerne les composants centrali sés de l’assemblage (boucle solaire, ballon 
central et distribution intergroupes). La seconde p artie consiste à faire les calculs des appoints 
décentralisés. 
Au début du pas de temps, les températures de tous les ballons sont connues. 
COMPOSANTS CENTRALISES 
1. Première étape : [ballon central] calcul de l’én ergie contenue 
Cette étape consiste à calculer l’énergie contenue dans le ballon solaire centralisé. Son champ de 
température au début du pas de temps est connu. 
( )( )∑
=−− ⋅⋅⋅=zone N
zcw centr 
bz z wwcentr 
contenue h V C Q
1) 1(θ θ ρ  (1665) 
2. Deuxième étape : la (ou les) distribution(s) int ergroupe 
La distribution intergroupe d’ECS relie le ballon c entralisé à des appoints décentralisés. Elle  sera 
supposée bouclée ( type reseau_intergroupe =1). Il est possible d’avoir plusieurs distribution s intergroupes 
connectées au ballon central. Les pertes thermiques  des distributions intergroupes, calculées à 
partir de la température de la zone supérieure du b allon central, sont déduites de l’énergie totale 
contenue dans le ballon.  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1093 3. Troisième étape : calcul de l’énergie disponible  en sortie de distribution intergroupe 
A partir de l’énergie contenue dans le ballon centr alisé et en retranchant les pertes du réseau de 
distribution intergroupe (s’il y a plusieurs distri butions intergroupe, elles seront, par hypothèse, 
toutes à la même température), nous calculons l’éne rgie disponible qu’il est possible de fournir aux 
ballons décentralisés. 
( ) ∑
←−−
−−
−+ − =
CESCAI edp edp 
eprim hvc pertes edp 
eprim vc pertes centr 
contenue dispo h h h QhQ )( )( )( )(__ __ φ φ  (1666) 
Il s’agit désormais de répartir cette énergie dans chaque ensemble de ballons. Le principe est le 
suivant : 
Pour chaque ensemble {B} 
( )∑
∈⋅ =
CESCAI BB
sto sto 
zB
sto sto 
z
dispo B
ens dispo nb Vnb V
hQh Q
base base 
**
)()(_  (1667) 
COMPOSANTS DECENTRALISES 
Cette partie est indépendante de la première. Elle est à la convergence des calculs : d’un côté, on 
reçoit la demande d’ECS des distributions du groupe  (la demande d’énergie d’un ensemble de 
ballons correspond à celle des distributions du gro upe connectées à l’ensemble) ; d’un autre côté, 
on reçoit un apport d’énergie, fourni par le ballon  solaire centralisé et corrigé par les pertes de 
distribution intergroupe.  Les générateurs d’appoint complèteront la demande d ans le cas où 
l’énergie solaire est insuffisante pour couvrir la totalité des besoins.  
Les calculs ci-dessous sont faits pour un ballon de  chaque ensemble B. 
4. Quatrième étape : [appoints ballons] volume puis é et énergie requise 
La première étape débute par un calcul itératif ent re la fiche « gestion-régulation base » et la fiche  
« ballon de stockage » pour le calcul du volume pui sé. 
A chaque itération, le volume puisé calculé (à part ir de la température de la zone supérieure du 
ballon de l’itération précédente) est envoyé aux al gorithmes du ballon de stockage. Ces derniers 
déterminent les températures du ballon après un éve ntuel mélange, mais sans tenir compte des 
apports de puissance et des pertes du ballon. 
A la fin de la boucle itérative, le nouveau champ d e températures du ballon après puisage est 
connu. Le calcul de l’énergie requise nécessaire po ur remonter en température le ballon n’est pas 
utile dans cet assemblage. 
5. Cinquième étape : calcul de l’énergie réellement  fournie 
Avant de fournir au ballon une certaine quantité d’ énergie provenant du réseau intergroupe, il est 
nécessaire de faire un test sur les températures. L ’eau des ballons doit être plus froide que l’eau 
de la distribution intergroupe. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1094 L’énergie fournie dans un ensemble de ballon s’expr ime donc de la façon suivante : 
( )( )








− ⋅ ⋅⋅⋅=∑
=−zone N
zvp iter déc 
bz eprim moy z wwB
sto B
ens dispo 
B
ens fou Nb h V C nb h Q
h Q
1_ __
_) ()( ; 0max ); (
min )(
θ θ ρ (1668) 
 
Pour un ballon individuel appartenant à l’ensemble {B},  
B
sto B
ens fou 
unit fou nb hQ
hQ)(
)(_
_=  (1669) 
6. Sixième étape : [appoints ballons] calcul des te mpératures 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon reçoit une énergie 
ziQ,comme suit : 
1. La zone 1=z reçoit l’énergie du réseau intergroupe )(_h Qunit fou . Les pertes thermiques sont 
également comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue, le ballon met à jour les températures de chaque zone compte tenu de la 
stratification des zones du ballon. 
7. Septième étape : gestion-régulation de l’appoint  du ballon 
La position de l’appoint dans le ballon dépend du t ype de ballon. Cette étape permet d’évaluer 
l’énergie à fournir pour maintenir les zones chauff ées par l’appoint à la température de consigne.  
8. Huitième étape : assemblage générateur pour stoc kage (appoint) 
L’assemblage générateur détermine à partir de l’éne rgie requise Qreq_sto_ap , de la température 
moyenne du ballon vue par l’échangeur et des caract éristiques de ce dernier, l’énergie réellement 
fournie au ballon. 
9. Neuvième étape : l’élément de stockage ECS  
A cette étape, les pertes, déjà comptabilisées, son t supposées nulles. Seule l’énergie fournie par 
l’appoint dans la zone zap  sera intégrée au calcul des températures du ballon . Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1095 COMPOSANTS CENTRALISES (suite) 
10.  Dixième étape : le ballon central d’ECS 
L’énergie injectée dans les ballons décentralisés e st soutirée du ballon centralisé. Le ballon de 
stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon reçoit une énergie ziQ,comme suit : 
1. La zone 1=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 01 ,=iQ. Les 
pertes ne sont pas comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Les 
pertes ne sont pas comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Les 
pertes ne sont pas comptées. 
4. On comptabilise dans la zone supérieure 4=z du ballon centralisé l’énergie totale fournie 
au réseau de distribution intergroupe 4 ,iQavec  
( )



+ + −=∑ ∑
∈ ← −−
−−
−
CESCAI B CESCAI edp edp 
eprim hvc pertes edp 
eprim vc pertes B
ens fou i h h hQ Q )( )( )(__ __ _ 4 , φ φ  (1670) 
 Les pertes du ballon ne sont pas comptées. 
11.  Onzième étape : la boucle solaire 
La boucle solaire fournit au ballon central la chal eur provenant des capteurs solaires, tant que ce 
dernier ne dépasse pas sa température maximale.  
Le (ou les) échangeur(s) est (sont) intégré(s) au m odèle de boucle solaire. 
La puissance de (ou des) pompe(s) de la boucle sola ire sera ajoutée à la consommation des 
auxiliaires électriques de l’assemblage. 
12.  Douzième étape : le ballon central d’ECS 
Après injection de l’énergie solaire dans le ballon  central, il faut recalculer le champ de 
températures du ballon. 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon reçoit une énergie 
ziQ,comme suit : 
1. La boucle solaire est connectée à la zone 1==centr 
base zz  donc l’entrée du ballon 1 ,iQ reçoit la 
sortie de la boucle solaire sol Q. Les pertes thermiques sont également comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 02 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 04 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
Le ballon met ensuite à jour les températures de ch aque zone compte tenu de la stratification des 
zones du ballon. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1096 11.23.3.2 L’assemblage de la production Solaire Col lective à Appoints individualisés 
(CESCAI) 
Pour un ballon de l’ensemble {B}
Assemblage CESCAI Assemblage 
Id fousto , Pos gen , 
Type prod_stockage , 
Type PCAD ,Assemblage CESCAI –RT2012 Ballon et boucle solaire centralisés Générateurs d’appoint décentralisés Ballons décentralisésInterface Code 
Sorties :
{Qcef(poste;énergie) (h)}
Φtot_vc gen (h)
Φdéc_vc sto (h), Φdéc_vc gnr (h)
... Climat 
extérieur 
Qw_2nd-e(h)Distribution 
(s) du groupe Environnem 
ent proche 
Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base Gestion -
régulation 
base 
Qw_sto_unit_report 4ème étape 
Nb iter_vp , VpBoucle 
solaire 
Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage 9ème étape 
Ballon de 
stockage Ballon de stockage 
(décentralisé)
Vtot , UA S, θmax , faux , 
(bsto-e), hrelech_base , 
hrelech_ap Gestion -
régulation 
appoint 
6ème étape Gestion-régulation 
appoint 
type gest_ap , ∆θ ap , 
θc_ap , zap , zreg_ap 7ème étape 
Qreq_sto_ap 
BS : Q sol, Pp, Φvc BS (h)
Esol_tot BS 
, Eef_aux_tot BS 
Ballon : Pe {Qcef(poste;énergie) (h)}
Φvc gnr (h)Qfou_sto_ap Assemblage 
générateur 
pour ballon 
(fct appoint )Assemblage 
générateur pour 
ballon (fct appoint )
(selon générateur)8ème étape 
Post-traitement des données Prétraitement des données 
Boucle solaire 
A, η 0, a1, a2, (UA) te, 
(UA) ti, (UA) hx, Kθ, 
Pnp, αp, mCp, ∆θreg, 
Isr* min 
Gestion-régulation 
base 
type gest_base , ∆θ base , 
θc_base 
θbz (i-1)
θbz (h-1)
θbz (h-2)
θb_moy_
ech ap (h)θbz (i-1)
θbz (h-1)
θbz (h-2)θb_moy_ech centr (h)
Pe Ballon de 
stockage 
(central)Ballon de stockage 
(centralisé)
Vtot , UA S, θmax , 
hrelech_base Distribution 
intergroupe 
Calcul 
interne Calcul 
interne Qcontenue centr 
Qfou_unit BIsr* θcw , hleg 
1ère étape 2ème étape 
3ème étape 
4ème étape Calcul 
interne Qdispo , Qdispo_ens 
5ème étape θbz centr (h-1)
θbz (Nb iter_vp )12ème étape 
10ème étape 
11ème étape Фpertes_vc_prim_e (h), 
Фpertes_hvc_prim_e (h)θcw 
θbz (h-1)QsolDistribution inter -
groupe ECS 
Type réseau_primaire-e ,
Lvc_prim_bcl-e, 
Lhvc_prim_bcl-e , Uprim-e, 
bprim-e,Type gestcircprime ,
Pcirc_prim-e,Is rechauf_prime θb4centr (h-1) θbz (h-1)
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1097 11.23.3.3 Post-traitement des données 
11.23.3.3.1 Calcul des consommations finales horair es d’ECS  
11.23.3.3.1.1 Pour l’assemblage CESCAI 
Dans le cas du CESCAI,  la consommation en énergie finale est la somme des consommations de 
tous les générateurs d’appoint (présentées sous for me de matrice) ajoutée à la consommation de 
la pompe de la boucle solaire (les consommations de s auxiliaires de distributions du réseau 
intergroupe sont comptabilisées dans la fiche algor ithme calculs_groupe). Elle s’exprime, à chaque 
pas de temps, de la façon suivante : 
 
{ } { } ( )
{ }{ })( )( )(); 3 (_
); 3 ( );( h Qh Qnb h QBS 
energie cef 
Bap gnr 
energie cef B
sto CESCAI 
energie po cef + ⋅ =∑  (1671) 
11.23.3.3.1.2 Par groupe 
{ }{ } )( *)( )(sec_ _ );(,
);(h Rat h Qh Qgr 
e besoins CESCAI 
energie po cef gr CESCAI 
energie po cef =  (1672) 
11.23.3.3.2 Calcul des consommations mensuelles et annuelles d’ECS  
Les consommations en énergies finale et primaire de  l’assemblage CESCAI sont présentées sous 
forme mensuelles et annuelles, au niveau de l’assem blage et au niveau du groupe. 
11.23.3.3.2.1 Pour l’assemblage CESCAI 
∑ ∑
∈ ==
mois h en CESCAI 
en cef CESCAI 
mecs ef h Q C60 
10 ); 3 ( __ )(  
) . )( ()(60 
10 ); 3 ( __ en ep 
mois h en CESCAI 
en cef CESCAI 
mecs ep Coef h Q C∑ ∑
∈ ==  (1673) 
∑
==12 
1__ _
mois CESCAI 
mecs ef CESCAI 
ecs ef C C 
∑
==12 
1__ _
mois CESCAI 
mecs ep CESCAI 
ecs ep C C  (1674) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1098 11.23.3.3.2.2 Par groupe 
∑ ∑
∈ ==
mois h en gr CESCAI 
en cef gr CESCAI 
mecs ef h Q C60 
10 ,
); 3 (,
__)(  
) . )( ()(60 
10 ,
); 3 (,
__ en ep 
mois h en gr CESCAI 
en cef gr CESCAI 
mecs ep Coef h Q C∑ ∑
∈ ==  (1675) 
∑
==12 
1,
__,
_
mois gr CESCAI 
mecs ef gr CESCAI 
ecs ef C C 
∑
==12 
1,
__,
_
mois gr CESCAI 
mecs ep gr CESCAI 
ecs ep C C  (1676) 
11.23.3.3.2.3 Consommations en énergie finale et pr imaire par type d’énergie 
Comme pour les générations, les informations qui so rtent de l’assemblage CESCAI doivent 
respecter un certain formalisme. 
11.23.3.3.2.3.1 Pour l’assemblage CESCAI  
Les consommations par type d’énergie et par CESCAI s’expriment uniquement sous forme d’un 
résultat total annuel : 
∑
==8760 
0)10 ; 3 ( _ )(
hCESCAI 
cef CESCAI 
gaz ef hQ C (1677) 
∑
==8760 
0)20 ; 3 ( _ )(
hCESCAI 
cef CESCAI 
fod ef hQ C (1678) 
∑
==8760 
0)30 ; 3 ( _ )(
hCESCAI 
cef CESCAI 
cha ef hQ C (1679) 
∑
==8760 
0)40 ; 3 ( _ )(
hCESCAI 
cef CESCAI 
boi ef hQ C (1680) 
∑
==8760 
0)50 ; 3 ( _ )(
hCESCAI 
cef CESCAI 
ele ef hQ C (1681) 
∑
==8760 
0)60 ; 3 ( _ )(
hCESCAI 
cef CESCAI 
rdc ef hQ C (1682) 
 
CESCAI 
gaz ef ep CESCAI 
gaz ep C Coef C_ ) 1 ;10 ( _ × =  (1683) 
CESCAI 
fod ef ep CESCAI 
fod ep C Coef C_ ) 1 ;20 ( _ × =  (1684) 
CESCAI 
cha ef ep CESCAI 
cha ep C Coef C_ ) 1 ;30 ( _ × =  (1685) 
CESCAI 
boi ef ep CESCAI 
boi ep C Coef C_ ) 1 ;40 ( _ × =  (1686) 
CESCAI 
ele ef ep CESCAI 
ele ep C Coef C_ ) 1 ;50 ( _ × =  (1687) 
CESCAI 
rdc ef ep CESCAI 
rdc ep C Coef C_ ) 1 ;60 ( _ × =  (1688) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1099 11.23.3.3.2.3.2 Pour l’assemblage CESCAI et par gro upe  
Les consommations par type d’énergie et par CESCAI,  pour un groupe, s’expriment uniquement 
sous forme d’un résultat total annuel : 
∑
==8760 
0,
)10 ; 3 (,
_)(
hgr CESCAI 
cef gr CESCAI 
gaz ef h Q C (1689) 
∑
==8760 
0,
)20 ; 3 (,
_)(
hgr CESCAI 
cef gr CESCAI 
fod ef h Q C (1690) 
∑
==8760 
0,
)30 ; 3 (,
_)(
hgr CESCAI 
cef gr CESCAI 
cha ef h Q C (1691) 
∑
==8760 
0,
)40 ; 3 (,
_)(
hgr CESCAI 
cef gr CESCAI 
boi ef h Q C (1692) 
∑
==8760 
0,
)50 ; 3 (,
_)(
hgr CESCAI 
cef gr CESCAI 
ele ef h Q C (1693) 
∑
==8760 
0,
)60 ; 3 (,
_)(
hgr CESCAI 
cef gr CESCAI 
rdc ef h Q C (1694) 
 
gr CESCAI 
gaz ef ep gr CESCAI 
gaz ep C Coef C,
_ ) 1 ;10 (,
_ × =  (1695) 
gr CESCAI 
fod ef ep gr CESCAI 
fod ep C Coef C,
_ ) 1 ;20 (,
_× =  (1696) 
gr CESCAI 
cha ef ep gr CESCAI 
cha ep C Coef C,
_ ) 1 ;30 (,
_× =  (1697) 
gr CESCAI 
boi ef ep gr CESCAI 
boi ep C Coef C,
_ ) 1 ;40 (,
_× =  (1698) 
gr CESCAI 
ele ef ep gr CESCAI 
ele ep C Coef C,
_ ) 1 ;50 (,
_× =  (1699) 
gr CESCAI 
rdc ef ep gr CESCAI 
rdc ep C Coef C,
_ ) 1 ;60 (,
_× =  (1700) 
11.23.3.3.3 Energie restante à fournir par les géné rateurs 
Dans le cas de la production d’eau chaude avec stoc kage, le report d’énergie est géré au niveau 
du puisage dans le ballon et non, contrairement aux  systèmes de production instantanée, au 
niveau du (ou des) générateur(s) associés au ballon  (base et appoint). 
0)(=hQgnr 
rest  (1701) 
11.23.3.3.4 Calcul des pertes thermiques récupérabl es 
Les pertes thermiques de l’assemblage CESCAI récupé rables par l’ambiance concernent les 
ballons centralisé et décentralisés et les générate urs : boucle solaire commune à plusieurs 
groupes et appoints (appartenant à un groupe). 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1100 11.23.3.3.4.1 Au niveau de  l’assemblage CESCAI 
La génération centralisée contient la boucle solair e et le ballon centralisé (leurs pertes thermiques 
vers l’ambiance seront réparties au prorata des gro upes desservis dans les algorithmes des pertes 
récupérables). 
11.23.3.3.4.2 Au niveau du (des) groupe(s) 
Les pertes thermiques des ballons et générateurs d’ appoints décentralisés sont directement 
récupérables par les ambiances du groupe auquel ils  appartiennent.  
 
 
 )( )(_ h hBS 
vc gen 
vc tot Φ= Φ
 (1702) 
vc sto centr centr sto 
svc Is hPe h_,*)( )(= Φ  (1703) 
( )∑
∈= Φ
gr sto sto sto 
vc déc hPe nb h )(* )(_ (1704) 
( )∑
∈Φ = Φ
gr gnr gnr 
vc sto gnr 
vc déc h nb h )(* )(_  (1705) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1101 11.24 C_STO_Gestion-régulation_de_la_Boucle_de_Chauffage  
11.24.1 I NTRODUCTION  
Les systèmes solaires combinés comportent une boucl e de chauffage, dont le rôle est de 
transférer de la chaleur solaire au bâtiment, pour ses besoins de chauffage. La boucle de 
chauffage sera modélisée par ailleurs avec des comp osants d’émission et de distributions. 
La boucle de chauffage n’est présente que dans les assemblages modélisant les systèmes 
solaires combinés. 
Le modèle décrit ci-dessous explicite les algorithm es de gestion-régulation de la boucle de 
chauffage, c'est-à-dire les conditions de sa mise e n route. Les calculs interviennent après le 
puisage d’ECS dans le ballon de stockage et juste a vant celui d’eau chaude pour le chauffage. 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1102 11.24.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 248  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de gestion-régulation 
de la boucle de chauffage. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
 θbz (h)  Températures des zones du ballon à la fin du pas 
de temps h °C    
 θbz (Nb iter_ 
vp ) Températures des zones du ballon à la fin de la 
boucle itérative pour le puisage d’ECS °C    
Qreq_ch (h) Demande de chauffage transmise à l’assemblage 
via la gestion/régulation de la génération. Wh    
θch_max gen  Température maximale des réseaux de 
distribution primaires de chaud connectés à la 
génération ge n. °C    GR Génération θamb (h) Température ambiante (calculée au niveau de la 
génération) °C    
       
       
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv.  
 Type prod_stoc 
kage  Type de production avec stockage 
03 Ballon base sans appoint 
13 Ballon base plus appoint intégré 
23 Ballon base plus appoint dans stockage séparé 
33 Ballon base plus appoint séparé instantané 
43SSC avec appoint chauffage par système 
indépendant 
53 SSC avec appoint chauffage raccordé à 
l'assemblage  Ent. 0 5 g 
 Δθreg bcl_ch  Valeur de réglage de la régulation de la boucle de 
chauffage K 0 + ∞  
 zech_ch  Position de l’échangeur de la boucle de chauffage 
dans le ballon g 1 Nzone   
       
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
       
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Qpuisé_ch_SS 
C(h)  Chaleur puisée dans le ballon pour assurer la 
demande d’énergie de chauffage Wh    
 Qrest_ch (h)  Energie restante à fournir par le générateur 
d’appoint pour le chauffage Wh    
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 Qsto_dispo_c 
h_SSC (h) Energie disponible dans la partie basse du ballon 
pour assurer tout ou partie de la demande 
d’énergie en chauffage d’un SSC Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1103  Qpuisé_ch_S 
SC_int (h)  Energie intermédiaire de chauffage puisée dans le 
ballon Wh    
       
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(k 
g.K)   1,163 
 (UA) hx bcl_c 
h Coefficient d’échange de l’échangeur de la boucle 
de chauffage W/K   800 
Tableau 248 : Nomenclature du modèle 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1104 11.24.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
Le modèle de gestion-régulation de la boucle de cha uffage intègre : 
g  l’échangeur de la boucle de chauffage avec le ball on ; 
Mais n’intègre pas : 
g l’émetteur (plancher chauffant, radiateurs basse te mpérature,…) ; 
g les réseaux de distribution entre le ballon et le(s ) émetteur(s) ; 
g les circulateurs de ces réseaux. 
11.24.3.1 Calculs préliminaires 
L’énergie puisée dans le ballon par la boucle de ch auffage ne pourra excéder l’énergie contenue 
dans la partie basse du ballon, et à condition que la température de l’eau chaude du ballon soit 
supérieure à la température attendue par la générat ion pour le chauffage. 
C’est pourquoi, au préalable, le calcul suivant est  nécessaire : 
( )( ) [ ] ∑
=− ⋅ =ch ech z
zch puisage vp iter bz zww SSC ch dispo sto h Nb Vc h Q_
1_ _ ___ 0; )( ) ( max )( θ θ ρ  
 (1706) 
Où, pour prendre en compte l’échange de chaleur ent re la boucle de chauffage et le ballon, 
ch bcl 
hx ch req gen 
ch ch puisage UA hQ
h__
max _ _)(
)( + =θ θ  
 (1707) 
Par convention, la valeur de UA hx bcl_ch  est de 800 W/K. 
A un pas de temps h, l’énergie maximale que l’on peut puiser dans le b allon s’exprime de la 
manière suivante :  
( ))( ); ( min )(___ _ int ___ h Qh Q h QSSC ch dispo sto ch req SSC ch puisé =  (1708) 
11.24.3.2 Gestion-régulation de la boucle de chauff age 
La boucle de chauffage possède deux modes de gestio n-régulation. Chacun est propre à un type 
de SSC. 
11.24.3.2.1 Si l’appoint pour le chauffage est un s ystème indépendant (type prod_stockage =4) 
Lorsque l’appoint se fait par un système indépendan t, la boucle de chauffage est en action dès 
que l’énergie disponible dans le ballon est positiv e et dès que l’écart de température entre le ballon  
et l’ambiante est supérieur à un certain seuil : 
 
Autrement dit, si : 
( )ch bcl 
reg amb zb h h
ch ech _
)( )() 1(
_θ θ θ Δ< −−   ou  0)(___ =h QSSC ch dispo sto  (1709) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1105 Alors : 

==
)( )(0)(
_ ___
hQhQh Q
ch req ch rest SSC ch puisé  (1710) 
Sinon,  

− ==
)( )( )()( )(
int ___ _ _int ___ __
h QhQhQh Qh Q
SSC ch puisé ch req ch rest SSC ch puisé SSC ch puisé  (1711) 
 
11.24.3.2.2 Si l’appoint pour le chauffage est racc ordé à l’assemblage (type prod_stockage =5) 
Lorsque l’appoint se fait par un générateur instant ané assurant aussi l’appoint ECS dans le ballon, 
la boucle de chauffage est en action dès que l’éner gie disponible dans le ballon est égale aux 
besoins de chauffage Qreq_ch (h). 
 
Si : 
)( )(_ int ___ hQh Qch req SSC ch puisé <  (1712) 
Alors : 

==
)( )(0)(
_ ___
hQhQh Q
ch req ch rest SSC ch puisé  (1713) 
 
Sinon 

==
0)()( )(
__ __
hQhQh Q
ch rest ch req SSC ch puisé  (1714) 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1106 11.25 S2_GEN_Système_Solaire_Combiné_appoint_Chauffage_in dépendant  
11.25.1 I NTRODUCTION  
Des modèles de boucle solaire, ballon d’eau chaude,  régulation du système de base et d’appoint, 
et boucle de chauffage ont été décrits dans des « f iches algorithmes ».  
On définit ici l’assemblage de ces différents compo sants élémentaires pour obtenir un modèle de 
système solaire combiné caractérisé par les élément s suivants : ce SSC est constitué par un seul 
ballon, découpé en quatre zones 
g dans la partie inférieure est présent l’échangeur d e la boucle solaire ; 
g l’échangeur d’une boucle de chauffage, dans la zone  n°2, assure une partie des besoins de 
chauffage ; 
g  l’appoint intégré au ballon se situe en zone n°3. Compte tenu de la stratification du ballon, 
l’appoint ne réchauffe que les zones supérieures, c e qui pourra nécessiter d’avoir d‘autres 
émetteurs/générateurs pour assurer la totalité de l a demande de chauffage (mais cela ne 
fait pas l’objet de cet assemblage) ; 
g  enfin, en zone supérieure, l’ECS est puisée  
Cet assemblage diffère des ballons solaires mixtes (ECS + chauffage) par la présence de 
l’échangeur de la boucle de chauffage. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1107 11.25.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 249  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de système solaire 
combiné à appoint chauffage indépendant. 
Entrées 
 Nom Description Unité    Env.pro 
che  Isr* Irradiance (ensoleillement) sur le plan des 
capteurs W/m²    
Qreq_ecs 
(h) Demande en ECS  transmise à l’assemblage via la 
gestion/régulation de la génération. Wh    
Qreq_ch (
h) Demande de chauffage transmise à l’assemblage 
via la gestion/régulation de la génération. Wh    
θecs_max g
en  Température maximale des réseaux de 
distribution primaires d’ECS connectés à la 
génération ge n. °C    
θch_max ge 
n Température maximale des réseaux de 
distribution primaires de chaud connectés à la 
génération ge n. °C    
θamb (h) Température ambiante (calculée au niveau de la 
génération) °C    GR Gen. 
id fonction 
(h) Indicateur de fonction du générateur 
accompagnant le Qreq (h)  ( 1 : chauffage, 2: 
refroidissement, 3: ECS ), pour les générateurs 
multifonctions. Ent.    
hleg  Heure légale h    
θcw (h) Température de l’eau froide °C    Climat  
ext.  
θe(h) Température de l’air extérieur °C    
  (+voir fiches algorithme de l’assemblage)     
Sorties 
 Nom Description Unité    
 {Qassem 
blage 
cef (h 
)}    Matrice de consommation horaire en énergie 
finale de l’assemblage Wh    
 Φvc sto(h 
) Pertes thermiques du ballon de stockage vers 
l’ambiance. Wh    
 Фvc BS (h 
) Pertes thermiques vers l’ambiance de la boucle 
solaire Wh    
 Φvc gnr (h 
) Pertes thermiques du générateur d’appoint vers 
l’ambiance. Wh    
 Qrest_ch (
h) Demande de chauffage nongassurée par le ballon Wh    
 Esol_tot BS Energie totale annuelle cumulée transmise au 
ballon Wh/an    
 Eef_aux_t 
ot BS Energie totale annuel cumulée consommée par la 
pompe de la boucle solaire. Wh/an    
 Qsol  Energie transférée par la boucle solaire à 
l’échangeur Wh    
       Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1108 Paramètres intrinsèques de l’assemblage 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  (+voir fiches algorithme de l’assemblage)     
       
Paramètres d’intégration du système  
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb assemb 
l Nombre d’assemblages « SSC appoint 
indépendant » identiques à considérer au niveau 
de la génération ( =1 dans cet assemblage ) g 1 +∞  
 id fousto Fonction de l’élément de stockage: 
3 1 : Chauffage, 
3 2 : Refroidissement, 
3 3 : ECS, 
3 4 : Chauffage et ECS, 
3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent. 1 5 g 
 Type prod 
_stockage  Type de production avec stockage 
03 Ballon base sans appoint 
13 Ballon base plus appoint intégré 
23 Ballon base plus appoint dans stockage 
séparé 
33 Ballon base plus appoint séparé instantané 
43SSC avec appoint chauffage par système 
indépendant 
53 SSC avec appoint chauffage raccordé à 
l'assemblage  Ent. 0 5 g 
 Id pos_gen  Position de la génération : 
1 : En volume chauffé, 
0 : Hors volume chauffé.  Ent 0 1  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 E(i,j) Matrice de la base canonique (tous les coefficients  
sont nuls sauf le coefficient (i,j) qui vaut 1 g    
       
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(kg. 
K)   1,163 
Tableau 249 : Nomenclature des différentes variables du modèle de système solaire 
combiné avec appoint indépendant pour le chauffage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1109 11.25.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
Ce paragraphe a pour objectif de préparer, à partir  des informations de puissance et de 
température à fournir aux réseaux de distributions d’ECS et de chauffage (compilées par la 
gestion-régulation de la génération), le jeu de don nées d’entrées nécessaire au modèle du 
système solaire combiné à appoint intégré. L’ordre des calculs est présenté ci-dessous. 
Les données d’entrée sont : 
1. Les informations issues de la gestion-régulation  de la génération  
2. Les aspects d’irradiance de la boucle solaire dé crit par Isr* et Kθ. 
3. Des conditions extérieures à l’assemblage qui in fluent sur le ballon. 
Au début de pas de temps, le champ de températures du ballon à la fin du pas de temps précédent 
est connu. L’ECS est prioritaire sur le chauffage. 
11.25.3.1 Prétraitement des données 
Ce paragraphe consiste à évaluer des paramètres d’i ntégration (propres à l’assemblage) et à 
calculer des données d’entrée des fiches constituan t l’assemblage. 
11.25.3.1.1 Type de production 
Dans cet assemblage, si l’appoint, chauffant les zo nes supérieures, est intégré au ballon, celui 
pour le chauffage est indépendant. 
Type prod_sto =4 (1715) 
11.25.3.1.2 Fonction de l’assemblage  
L’assemblage « SSC à appoint intégré » ne fonctionn e par définition qu’en mode mixte. Par contre, 
le générateur d’appoint fonctionne en mode ECS seul e. 
Id fousto = Id fougen base =4 
Id fougen ap =3 (1716) 
11.25.3.1.3 Position de l’assemblage  
Le positionnement du ballon (il en va de même pour les générateurs de base et d’appoint) est 
identique à celui de la génération dans laquelle il  se trouve. 
11.25.3.1.4 Position de la boucle solaire 
Par hypothèse, l’échangeur de la boucle solaire se situe dans la zone inférieure du ballon : 
zbase =1 (1717) 
11.25.3.1.5 Position de la boucle de chauffage 
Par hypothèse, l’échangeur de la boucle de chauffag e se situe dans la zone n°2 du ballon : 
zech_ch =2 (1718) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1110 11.25.3.1.6 Position du générateur d’appoint 
Par hypothèse, l’échangeur du générateur d’appoint (et sa sonde de température) se situe dans la 
zone n°3 du ballon : 
zap = z reg_ap =3 (1719) 
11.25.3.1.7 Température de consigne du ballon 
Par convention, la température de consigne du ballo n est de 55°C. 
θc_base =55 °C  (1720) 
11.25.3.1.8 Demande d’énergie 
Par hypothèse, il n’est possible d’associer à un ob jet « SSC avec appoint chauffage indépendant » 
qu’un seul assemblage ( nb assembl=1). Pour le chauffage et pour l’ECS, on pose : 
Qw_sto_unit(h)=Q req (h)  (1721) 
11.25.3.1.9 Température d’eau entrant dans le ballo n 
Par ailleurs, l’eau entrant dans le ballon est de l ’eau froide : 
θentrant(h)= θcw (h) (1722) 
11.25.3.2 Ordre des calculs 
1. La première étape : volume puisé d’ECS 
La première étape débute par un calcul itératif ent re la fiche « gestion-régulation base » et la fiche  
« ballon de stockage » pour le calcul du volume pui sé. 
A chaque itération, le volume puisé calculé (à part ir de la température de la zone supérieure du 
ballon de l’itération précédente) est envoyé aux al gorithmes du ballon de stockage. Ces derniers 
déterminent les températures du ballon après un éve ntuel mélange, mais sans tenir compte des 
apports de puissance et des pertes du ballon. 
A la fin de la boucle itérative, on connait le cham p de température du ballon après le puisage 
d’ECS. 
2. Deuxième étape : gestion-régulation de la boucle  de chauffage 
Après le puisage de l’ECS, on puise dans le ballon l’énergie nécessaire pour assurer tout ou partie 
de la demande d’énergie de chauffage. 
Les algorithmes déterminent, selon les conditions d e gestion-régulation, l’énergie fournie du ballon 
à la boucle de chauffage et l’énergie restante à fo urnir. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1111 3. Troisième étape : l’élément de stockage 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon reçoit une énergie 
ziQ,comme suit (au cours de cette itération, les pertes  ne sont pas comptées) : 
1. La zone 1=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 01 ,=iQ. 
2. La zone 2=z du ballon perd la chaleur spécifique au chauffage : )(__ 2 , h QQch SSC puisé i−= . 
Les pertes sont nulles. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ.  
Une fois l’énergie reçue et/ou perdue, le ballon me t à jour les températures de chaque zone 
compte tenu de la stratification des zones du ballo n. 
Note : dans cet assemblage, la température moyenne vue pa r l’échangeur est la demi-somme de 
la température du pas de temps précédent et de la t empérature après puisage du volume d’ECS et  
après extraction de la chaleur pour le chauffage.  
4. Quatrième étape : calculs de la boucle solaire 
A partir du rayonnement solaire, on calcule l’énerg ie solaire qui va être injectée dans le ballon 
(zone zbase ). 
5. Cinquième étape : l’élément de stockage 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon reçoit une énergie 
ziQ,comme suit : 
1. La zone 1=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 
)()(__ 1 , hQh QQsol base sto fou i = = . Mais les pertes sont comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 02 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 03 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue et/ou perdue, le ballon me t à jour les températures de chaque zone 
compte tenu de la stratification des zones du ballo n. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1112 6. Sixième étape : gestion-régulation de l’appoint du ballon 
L’échangeur de l’appoint dans le ballon est placé, pour cet assemblage, dans la zone n°3 du 
ballon. 
Cette étape permet d’évaluer l’énergie à fournir po ur maintenir les zones chauffées par l’appoint à 
la température de consigne.  
7. Septième étape : assemblage générateur pour stoc kage (appoint) 
L’assemblage générateur détermine à partir de l’éne rgie requise Qreq_sto_ap (h) , de la température 
moyenne du ballon vue par l’échangeur et des caract éristiques de ce dernier, l’énergie réellement 
fournie au ballon  Q fou_sto_ap (h) . 
8. Huitième étape : l’élément de stockage 
A cette étape, les pertes, déjà comptabilisées, son t supposées nulles. Seule l’énergie fournie par 
l’appoint dans la zone zap  sera intégrée au calcul des températures du ballon . Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1113 11.25.3.3 L’assemblage du SSC avec appoint chauffag e indépendant 
Assemblage SSC 
avec appoint  chauffage 
indépendant θbz (i-1)
θbz (h-1)
θbz (h-2)
8ème étape Assemblage ballon SSC avec appoint chauffage indépe ndant –RT2012 
5ème étape 
3ème étape 
Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage Gestion -régulation 
base Gestion -régulation 
base Gestion - régulation 
base 
Qw_sto_unit_report 1ère étape 
Boucle 
solaire Climat 
extérieur 
Assemblage 
Id fousto , Pos gen ,
Type prod_stockage θcw Interface 
Qreq_ecs ,Id fonction, 
θamb (h), θmax gen Code 
Ballon de 
stockage 
Sorties :
{Qassemblage 
cef (h)}, Φvc gnr (h), Φ vc sto (h), Φvc BS (h), 
Qrest_ch (h), Esol_tot BS 
, Eef_aux_tot BS Gestion-
régulation 
appoint 
1ère étape Gestion-régulation 
appoint 
type gest_ap , ∆θ ap , 
θc_ap , zap , zreg_ap Boucle solaire 
A, η 0, a1, a2, (UA) te, 
(UA) ti, (UA) hx, Kθ, 
Pnp, ∆θ reg, Isr* min 
Qreq_sto_ap Isr*
Qsol, Pp, Φvc BS 
Esol_tot BS 
, Eef_aux_tot BS Environnem 
ent proche 
VpQreq_sto_base 
Gestion-
régulation 
de la boucle 
de chauffage Gestion-rég. 
génération 
Assemblage 
générateur 
pour stockage 
(fct appoint )Gestion-régulation 
de la boucle de 
chauffage 
∆θreg_bcl_ch, zech_ch 
Qsol
6ème étape 
Assemblage 
générateur pour 
ballon (appoint)
(selon générateur)7ème étape 
Qrest_ch Qfou_sto_ap Qreq_ch ,Id fonction , 
θamb (h),θmax gen 
Ballon de stockage 
Vtot , UA S, θmax , faux , 
(bsto-e), hrelech_base , 
hrelech_ap 
Post-traitement des données Prétraitement des données 
2ème étape 4ème étape 
Pe Gestion-régulation 
base 
type gest_base  
∆θ base , θc_base 
{Qgnr 
cef(3;en.) (h)},  
Φvc gnr Qpuisé_ch_SSC θcw , hleg 
θb_moy_ech base 
θbz (i-1)
θbz (h-1)
θbz (h-2)θbz (Nb iter_vp )
θb_moy_ech ap 
θbz (h-1)
 
Figure 152 : schéma d’assemblage du modèle de système so laire combiné avec 
appoint indépendant pour le chauffage 
 
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1114 11.25.3.4 Traitement des données de sortie 
La simulation calcule l’énergie consommée par l’ass emblage. Cette énergie vient du système 
d’appoint et de la pompe de la boucle solaire.  
11.25.3.4.1 Calcul des consommations d’ECS  
Dans le cas du SSC avec appoint indépendant pour le  chauffage, la consommation en énergie 
finale s’exprime sous forme de matrice, de la façon  suivante : 
{ }{ }
{ } { }




+⋅ +⋅
+=
)( )()( )(
* )()(
* )(
_ _)50 ; 3 ( _ )50 ; 1 ( __
); 3 (
);(
h QhQEh QEhQ
hPh Q
nb h Q
ecs req ch req ecs req ch req 
pap gnr 
Idengen cef 
assembl assemblage 
Idengen poste cef  (1723) 
Note : l’équation ci-dessus intègre et remplace la matric e de sortie de la boucle solaire. 
Note 2 : par hypothèse, toutes les consommations du générat eur d’appoint sont attribuées à l’ECS.  
Note 3 :  De plus, si les deux Qreq (h)  sont nuls, les consommations de pompe solaire sont  reportées 
sur l’ECS. 
11.25.3.4.2 Energie restante à fournir par le génér ateur d’appoint 
Dans le cas du SSC à appoint indépendant pour le ch auffage, le report d’énergie est géré au 
niveau du puisage dans le ballon et non au niveau d u (ou des) générateur(s) associés au ballon. 
0)(_=h Qap gnr 
rest  (1724) 
11.25.3.4.3 Calcul des pertes thermiques récupérabl es 
Les pertes thermiques de stockage, récupérables par  l’ambiance si l’élément de stockage est en 
volume chauffé, s’écrivent (avec nb assembl=1) :  
A ces pertes de stockage s’ajoutent les éventuelles  pertes en volume chauffé du générateur 
d’appoint Φvc gnr (h)  issues de la fiche algorithme « Assemblage générat eur pour ballon»,  
ainsi que les pertes de la boucle solaire en volume  chauffé, 
 
 ( )gen pos assembl sto 
vc Id hPe nb h_*)(* )(=Φ  (1725) 
( ))(* )( h nb hgnr 
vc assembl gnr 
vc Φ ← Φ  (1726) 
( ))(* )( h nb hBS 
vc assembl BS 
vc Φ ← Φ  (1727) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1115 11.26 S2_GEN_Système_Solaire_Combiné_appoint_chauffage ra ccordé  
11.26.1 I NTRODUCTION  
Des modèles de boucle solaire, ballon d’eau chaude,  régulation du système d’appoint et boucle de 
chauffage ont été décrits dans des « fiches algorit hmes ». 
On définit ici l’assemblage de ces différents compo sants élémentaires pour obtenir un modèle de 
système solaire combiné caractérisé par les élément s suivants : ce SSC est constitué par un seul 
ballon, découpé en quatre zones 
g dans la partie inférieure est présent l’échangeur d e la boucle solaire ; 
g l’échangeur d’une boucle de chauffage, dans la zone  n°2, assure une partie des besoins de 
chauffage ; 
g l’appoint intégré au ballon se situe en zone n°3. C e générateur d’appoint assure 
simultanément l’appoint pour l’ECS en réchauffant l e ballon mais aussi l’appoint pour le 
chauffage sur le principe d’un appoint séparé insta ntané. La priorité est donnée à l’ECS ; 
g enfin, en zone supérieure, l’ECS est puisée  
Cet assemblage diffère de l’assemblage « ballon ave c appoint séparé instantané » en mode mixte 
(ECS + chauffage) par la présence de l’échangeur de  la boucle de chauffage. 
 
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1116 11.26.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 250  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de système solaire 
combiné à appoint pour le chauffage non indépendant . 
Entrées 
 Nom Description Unité    Env.pro 
che  Isr* Irradiance (ensoleillement) sur le plan des 
capteurs W/m²    
Qreq_ecs 
(h) Demande en ECS  transmise à l’assemblage via 
la gestion/régulation de la génération. Wh    
Qreq_ch (h) Demande de chauffage transmise à l’assemblage 
via la gestion/régulation de la génération. Wh    
θecs_max gen  Température maximale des réseaux de 
distribution primaires d’ECS connectés à la 
génération ge n. °C    
θch_max gen  Température maximale des réseaux de 
distribution primaires de chaud connectés à la 
génération ge n. °C    
θamb (h) Température ambiante (calculée au niveau de la 
génération) °C    
θwm_ch gen  Température de fonctionnement des générateurs 
instantanés de chauffage °C    GR Gen. 
id fonction 
(h) Indicateur de fonction du générateur 
accompagnant le Qreq (h)  ( 1 : chauffage, 2: 
refroidissement, 3: ECS ), pour les générateurs 
multifonctions. Ent.    
hleg  Heure légale h    
θcw (h) Température de l’eau froide °C    Climat  
ext.  
θe(h) Température de l’air extérieur °C    
  (+voir fiches algorithme de l’assemblage)     
Sorties 
 Nom Description Unité    
 {Qassembla 
ge 
cef (h)}    Matrice de consommation horaire en énergie 
finale de l’assemblage Wh    
 Φvc sto (h) Pertes thermiques du ballon de stockage vers 
l’ambiance. Wh    
 Фvc BS (h) Pertes thermiques vers l’ambiance de la boucle 
solaire Wh    
 Φvc gnr (h) Pertes thermiques du générateur d’appoint vers 
l’ambiance. Wh    
 Qrest_ch (h 
) Demande de chauffage nongassurée par le ballon  Wh    
 Esol_tot BS Energie totale annuelle cumulée transmise au 
ballon Wh/an    
 Eef_aux_tot 
BS Energie totale annuel cumulée consommée par 
la pompe de la boucle solaire. Wh/an    
 Qsol  Energie transférée par la boucle solaire à 
l’échangeur Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1117        
Paramètres intrinsèques de l’assemblage 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
  (+voir fiches algorithme de l’assemblage)     
       
Paramètres d’intégration du système  
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 nb assembl  Nombre d’assemblages « SSC appoint 
indépendant » identiques à considérer au niveau 
de la génération ( =1 dans cet assemblage ) g 1 +∞  
 id fousto Fonction de l’élément de stockage: 
3 1 : Chauffage, 
3 2 : Refroidissement, 
3 3 : ECS, 
3 4 : Chauffage et ECS, 
3 5 : Chauffage et refroidissement. Ent. 1 5 g 
 Type prod_st 
ockage  Type de production avec stockage 
03 Ballon base sans appoint 
13 Ballon base plus appoint intégré 
23 Ballon base plus appoint dans stockage 
séparé 
33 Ballon base plus appoint séparé instantané 
43SSC avec appoint chauffage par système 
indépendant 
53 SSC avec appoint chauffage raccordé à 
l'assemblage  Ent. 0 5 g 
 Id pos_gen  Position de la génération : 
1 : En volume chauffé, 
0 : Hors volume chauffé.  Ent 0 1  
  (Voir fiches algorithmes de l’assemblage)      
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 E(i,j) Matrice de la base canonique (tous les 
coefficients sont nuls sauf le coefficient (i,j) qu i 
vaut 1 g    
       
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ρw Masse volumique de l’eau kg/L   1 
 cw Capacité calorifique massique de l’eau Wh/(kg. 
K)   1,163 
Tableau 250 : Nomenclature des différentes variables du modèle de système solaire 
combiné à appoint pour le chauffage raccordé à l’assemb lage 
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1118 11.26.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
Ce paragraphe a pour objectif de préparer, à partir  des informations de puissance et de 
température à fournir aux réseaux de distributions d’ECS et de chauffage (compilées par la 
gestion-régulation de la génération), le jeu de don nées d’entrées nécessaire au modèle du 
système solaire combiné à appoint intégré. L’ordre des calculs est présenté ci-dessous. 
Les données d’entrée sont : 
1. Les informations issues de la gestion-régulation  de la génération  
2. Les aspects d’irradiance de la boucle solaire dé crit par Isr* et Kθ. 
3. Des conditions extérieures à l’assemblage qui in fluent sur le ballon. 
Au début du pas de temps, le champ de températures du ballon à la fin du pas de temps précédent 
est connu. L’ECS est prioritaire sur le chauffage. 
11.26.3.1 Prétraitement des données d’entrée  
Ce paragraphe consiste à évaluer des paramètres d’i ntégration (propres à l’assemblage) et à 
calculer des données d’entrée des fiches constituan t l’assemblage. 
11.26.3.1.1 Type de production 
Dans cet assemblage, l’appoint, chauffant les zones  supérieures du ballon, est utilisé en aval de 
ce dernier pour compléter l’énergie de chauffage pu isée dans le ballon. 
Type prod_stockage =5 (1728) 
11.26.3.1.2 Fonction de l’assemblage  
L’assemblage ne fonctionne par définition qu’en mod e mixte  
Id fousto = Id fougen =4 (1729) 
11.26.3.1.3 Position de l’assemblage  
Le positionnement du ballon (il en va de même pour les générateurs de base et d’appoint) est 
identique à celui de la génération dans laquelle il  se trouve. 
11.26.3.1.4 Position de la boucle solaire 
Par hypothèse, l’échangeur de la boucle solaire se situe dans la zone inférieure du ballon : 
zbase =1 (1730) 
11.26.3.1.5 Position de la boucle de chauffage 
Par hypothèse, l’échangeur de la boucle de chauffag e se situe dans la zone n°2 du ballon : 
zech_ch =2 (1731) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1119 11.26.3.1.6 Position du générateur d’appoint dans l e ballon 
Par hypothèse, l’échangeur du générateur d’appoint (et sa sonde de température) se situe dans la 
zone n°3 du ballon : 
zap = z reg_ap =3 (1732) 
11.26.3.1.7 Température de consigne du ballon 
Par convention, la température de consigne du ballo n est de 55°C. 
θc_base =55 °C  (1733) 
11.26.3.1.8 Demande d’énergie 
Par hypothèse, il n’est possible d’associer à un ob jet « SSC avec appoint chauffage raccordé » 
qu’un seul assemblage ( nb assembl=1). Pour le chauffage et pour l’ECS, on pose : 
Qw_sto_unit(h)=Q req (h)  (1734) 
11.26.3.1.9 Température d’eau entrant dans le ballo n 
Par ailleurs, l’eau entrant dans le ballon est de l ’eau froide : 
θentrant(h)= θcw (h) (1735) 
11.26.3.2 Ordre des calculs 
1. La première étape : volume puisé d’ECS 
La première étape débute par un calcul itératif ent re la fiche « gestion-régulation base » et la fiche  
« ballon de stockage » pour le calcul du volume pui sé. 
A chaque itération, le volume puisé calculé (à part ir de la température de la zone supérieure du 
ballon de l’itération précédente) est envoyé aux al gorithmes du ballon de stockage. Ces derniers 
déterminent les températures du ballon après un éve ntuel mélange, mais sans tenir compte des 
apports de puissance et des pertes du ballon. 
A la fin de la boucle itérative, on connait le cham p de température du ballon après le puisage 
d’ECS. 
2. Deuxième étape : gestion-régulation de la boucle  de chauffage 
L’énergie nécessaire pour assurer tout ou partie de  la demande d’énergie de chauffage est alors 
puisée dans le ballon. 
Les algorithmes déterminent, selon les conditions d e gestion-régulation, l’énergie fournie du ballon 
à la boucle de chauffage et l’énergie restante à fo urnir par l’appoint. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1120 3. Troisième étape : l’élément de stockage 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon reçoit une énergie 
ziQ,comme suit (au cours de cette itération, les pertes  ne sont pas comptées) : 
1. La zone 1=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 01 ,=iQ. 
2. La zone 2=z du ballon perd la chaleur spécifique au chauffage : )(__ 2 , h QQch SSC puisé i−= . 
Les pertes sont nulles. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 03 ,=iQ. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ.  
Une fois l’énergie reçue et/ou perdue, le ballon me t à jour les températures de chaque zone 
compte tenu de la stratification des zones du ballo n. 
Note : dans cet assemblage, la température moyenne vue pa r l’échangeur est la demi-somme de 
la température du pas de temps précédent et de la t empérature après puisage du volume d’ECS et  
après extraction de l’énergie de chauffage.  
4. Quatrième étape : calculs de la boucle solaire 
A partir du rayonnement solaire, on calcule l’énerg ie solaire qui va être injectée dans le ballon 
(zone zbase ). 
5. Cinquième étape : l’élément de stockage 
Le ballon de stockage est décrit par quatre zones. Chaque zone zdu ballon reçoit une énergie 
ziQ,comme suit : 
1. La zone 1=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 
)()(__ 1 , hQh QQsol base sto fou i = = . Mais les pertes sont comptées. 
2. La zone 2=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique: 02 ,=iQ. Mais les 
pertes sont comptées. 
3. La zone 3=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 03 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
4. La zone 4=z du ballon ne reçoit ni ne donne aucune énergie spé cifique : 04 ,=iQ. Mais 
les pertes sont comptées. 
Une fois l’énergie reçue et/ou perdue, le ballon me t à jour les températures de chaque zone 
compte tenu de la stratification des zones du ballo n. 
6. Sixième étape : gestion-régulation de l’appoint du ballon 
L’échangeur de l’appoint dans le ballon est placé, pour cet assemblage, dans la zone n°3 du 
ballon. 
Cette étape permet d’évaluer l’énergie à fournir po ur maintenir les zones chauffées par l’appoint à 
la température de consigne.  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1121 7. Septième étape : assemblage générateur pour stoc kage (appoint) 
L’assemblage générateur est appelé une première foi s pour déterminer, à partir de l’énergie 
requise Qreq_sto_ap (h) , de la température moyenne du ballon vue par l’éch angeur et des 
caractéristiques de ce dernier, l’énergie réellemen t fournie au ballon Qfou_sto_ap (h) . 
Pour le poste ECS, les reports sont gérés par le ba llon (cf. Qw_report) : 
0)(_=h Qecs rest  (1736) 
8. Huitième étape : l’élément de stockage 
A cette étape, les pertes, déjà comptabilisées, son t supposées nulles. Seule l’énergie fournie par 
l’appoint dans la zone zap  sera intégrée au calcul des températures du ballon . 
9. Neuvième étape : générateur pour stockage (appoi nt) 
S’il reste une énergie à fournir pour le chauffage (calculée lors de la deuxième étape), le 
générateur d’appoint est appelé une seconde fois, e n posant 
)( )(_h QhQch rest req =  (1737) 
Lors de cet appel, la température aval considérée e st la température de fonctionnement des 
générateurs instantanés  de chauffage calculée au niveau de la génération θwm_ch gen . Les 
consommations calculées seront attribuées au chauff age. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1122 11.26.3.3 L’assemblage du SSC avec appoint chauffag e raccordé à l’assemblage 
Assemblage SSC 
avec appoint  chauffage 
raccordé θbz (i-1)
θbz (h-1)
θbz (h-2)
8ème étape Assemblage ballon SSC avec appoint chauffage raccor dé –RT2012 
5ème étape 
3ème étape 
Ballon de 
stockage Ballon de 
stockage Gestion -régulation 
base Gestion -régulation 
base Gestion - régulation 
base 
Qw_sto_unit_report 1ère étape 
Boucle 
solaire Climat 
extérieur 
Assemblage 
Id fousto , Pos gen ,
Type prod_stockage θcw Interface 
Qreq_ecs ,Id fonction, 
θamb (h), θmax gen Code 
Ballon de 
stockage 
Sorties :
{Qassemblage 
cef (h)}, Φvc gnr (h), Φ vc sto (h), Φvc BS (h), 
Qrest_ch (h), Esol_tot BS 
, Eef_aux_tot BS Gestion-
régulation 
appoint 
1ère étape Gestion-régulation 
appoint 
type gest_ap , ∆θ ap , 
θc_ap , zap , zreg_ap Boucle solaire 
A, η 0, a1, a2, (UA) te, 
(UA)ti, (UA)hx, Kθ, 
Pnp, ∆θ reg, Isr*min 
Qreq_sto_ap Isr*
Qsol, Pp, Φvc BS 
Esol_tot BS 
, Eef_aux_tot BS Environnement 
proche 
VpQreq_sto_base 
Gestion-
régulation 
de la boucle 
de chauffage Gestion-rég. 
génération 
Assemblage 
générateur 
pour stockage 
(fct appoint )Gestion-régulation 
de la boucle de 
chauffage 
∆θreg_bcl_ch, zech_ch 
Qsol6ème étape 
Assemblage 
générateur pour 
ballon (appoint)
(selon générateur)9ème étape 
7ème étape Qrest_ch 
Qfou_sto_ap Qreq_ch ,Id fonction, 
θamb (h),θmax gen 
Ballon de stockage 
Vtot , UA S, θmax , faux , 
(bsto-e), hrelech_base , 
hrelech_ap 
Post-traitement des données Prétraitement des données 
2ème étape 4ème étape 
Pe Gestion-régulation 
base 
type gest_base  
∆θ base , θc_base 
{Qgnr 
cef(3;en.) (h)}, 
{Qgnr 
cef(1;en.) (h)}, 
Φvc gnr Qpuisé_ch_SSC θcw , hleg 
θbz (i-1)
θbz (h-1)
θbz (h-2)θbz (Nb iter_vp )θb_moy_ech base 
θb_moy_ech ap 
θbz (h-1)θwm_ch gen 
 
Figure 153 : schéma d’assemblage du modèle de système so laire combiné avec 
appoint pour le chauffage raccordé à l’assemblage 
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1123 11.26.3.4 Traitement des données de sortie 
La simulation calcule l’énergie consommée par l’ass emblage. Cette énergie vient du système 
d’appoint et de la pompe de la boucle solaire.  
11.26.3.4.1 Calcul des consommations d’ECS  
Dans le cas du SSC avec appoint pour le chauffage r accordé à l’assemblage, la consommation en 
énergie finale s’exprime, sous forme de matrice, de  la façon suivante : 
 
{ }{ }
{ } { }




+⋅ +⋅
+=
)( )()( )(
* )()(
* )(
_ _)50 ; 3 ( _ )50 ; 1 ( __
);(
);(
h QhQEh QEhQ
hPh Q
nb h Q
ecs req ch req ecs req ch req 
pap gnr 
Idengen po cef 
assembl assemblage 
Idengen poste cef  
 (1738) 
 
Note : l’équation ci-dessus intègre et remplace la matric e de sortie de la boucle solaire. 
Note 2 :  Par hypothèse, si les deux Qreq (h)  sont nuls, les consommations de pompe solaire sont  
reportées sur l’ECS. 
11.26.3.4.2 Energie restante à fournir par le génér ateur d’appoint 
Dans le cas du SSC à appoint pour le chauffage racc ordé à l’assemblage, le report d’énergie pour 
l’ECS est géré au niveau du puisage dans le ballon et non au niveau du (ou des) générateur(s) 
associés au ballon. 
0)(_
_=h Qap gnr 
ecs rest  (1739) 
Pour le chauffage, il est possible d’avoir plusieur s générateurs en cascade.  
11.26.3.4.3 Calcul des pertes thermiques récupérabl es 
Les pertes thermiques de stockage, récupérables par  l’ambiance si l’élément de stockage est en 
volume chauffé, s’écrivent (avec nb assembl=1):  
A ces pertes de stockage s’ajoutent les éventuelles  pertes en volume chauffé du générateur 
d’appoint Φvc gnr (h)  issues de la fiche algorithme « Assemblage générat eur pour ballon»,  
ainsi que les pertes de la boucle solaire en volume  chauffé, 
 
 
 ( )gen pos assembl sto 
vc Id hPe nb h_*)(* )(=Φ  (1740) 
( ))(* )( h nb hgnr 
vc assembl gnr 
vc Φ ← Φ  (1741) 
( ))(* )( h nb hBS 
vc assembl BS 
vc Φ ← Φ  (1742) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1124 12. PERTES 
 
12.1 C_PER_Pertes et consommations électriques récupérab les  
12.1.1 I NTRODUCTION   
L’ensemble des pertes et consommations électriques récupérables des systèmes sont obtenues à 
partir des pertes récupérables calculées dans les d ifférentes fiches composants constituant les 
systèmes. 
Elles sont sommées, distribuées entre les groupes, puis injectées sous forme d’apports internes au 
pas de temps suivant. Le processus a lieu au niveau  du bâtiment. 
Les pertes potentiellement récupérables sont les su ivantes : 
g Pertes de distribution vers des espaces chauffés de s réseaux primaires et secondaires de 
chauffage ou de refroidissement, 
g Pertes de distribution vers des espaces chauffés de s réseaux primaires et secondaires 
d’ECS, 
g Pertes récupérables de stockages des ballons ECS in dividuels et collectifs, 
g Pertes récupérables des générations de chaud, de fr oid et d’ECS. 
g Pertes récupérables des réseaux des systèmes solair es thermiques. 
Les consommations électriques potentiellement récup érables sont les suivantes : 
g Les consommations électriques des ventilateurs loca ux des émetteurs, 
g Les consommations électriques des circulateurs des distributions. 
Les consommations électriques des auxiliaires de gé nération ne sont pas considérées comme 
récupérables. 
 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1125  
12.1.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 251 donne la nomenclature des différente s variables de la présente fiche. 
Dans toute la suite de la fiche, on notera h le pas  de temps de simulation et j le jour de simulation.  
 
Entrées du composant 
 Nom Description Uni    Ventilateurs 
locaux Φvent_loc_vc gr (h)  Energie consommée par les ventilateurs 
locaux de l’ensemble des émetteurs du 
groupe gr , et transmise au groupe sous 
forme de chaleur. Wh    
Φaux_vc ds  (h) Energie consommée par le circulateur 
du réseau secondaire transmise aux 
groupes sous forme de chaleur. Wh    Circulateurs des 
réseaux de ch et de froid Φaux_vc dp  (h) Energie consommée par le circulateur 
du réseau primaire transmise aux 
groupes sous forme de chaleur. Wh    
Φpertes_vc  ds (h)  Pertes de distribution des réseaux 
secondaires de chaud et de froid vers 
des espaces chauffés (pertes 
récupérables). Wh    
Φpertes_vc dp (h)  Pertes de distribution des réseaux 
primaires de chaud et de froid vers des 
espaces chauffés (pertes récupérables). Wh    Pertes des réseaux de chaud et 
froid 
Rat surf dp,gr Ratio de la surface du groupe gr  sur la 
surface totale desservie par le réseau de 
distribution primaire Réel    
Φpertes_vc ds_e (h)  Pertes de distribution des réseaux 
secondaires d’ECS vers des espaces 
chauffés. Wh    Pertes des 
réseaux d’ECS Φpertes_vc dp_e (h) Pertes de distribution des réseaux 
primaires d’ECS vers des espaces 
chauffés  Wh    
Φdéc_vc sto (h)  Pertes vers des espaces chauffés des 
systèmes de stockages décentralisés de 
l’ECS. Wh    ECS décentrali. Φdéc_vc gnr (h) Pertes et consommations des auxiliaires 
des générateurs décentralisés transmises 
au volume chauffé. Wh    
Φvc_tot gen (h) Pertes et consommations des auxiliaires 
de la génération transmises au volume 
chauffé. Wh    Génération Rat surf gen,gr Ratio de la surface du groupe gr  sur la 
surface totale desservie par la 
génération pour l’ensemble des postes. g    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1126 Paramètres intrinsèques du composant  
 Nom Description Uni Min Max Conv. 
Part recup_vent_loc  Part récupérable du flux thermique des 
ventilateurs locaux. Réel 0 1 1.0 
Part recup_circ_chfr Part récupérable des flux thermiques 
issus des circulateurs de chauffage et 
refroidissement. Réel 0 1 0.6 
Part recup_circ_ECS  Part récupérable des flux thermiques 
issus des circulateurs des réseaux ECS. Réel 0 1 0.6 
Part recup_dgr_chfr Part récupérable des pertes vers 
l’ambiance chauffée des distributions du 
groupe en chaud et en froid. Réel 0 1 1.0 
Part recup_dintgr_chfr Part récupérable des pertes vers 
l’ambiance chauffée des distributions 
intergroupes en chaud et en froid. Réel 0 1 0.6 
Part recup_dist_ECS Part récupérable des pertes vers 
l’ambiance chauffée des distributions 
d’ECS du groupe ou non. Réel 0 1 0.6 
Part recup_dec_ECS Part récupérable des pertes vers 
l’ambiance chauffée des éléments 
décentralisés de production et stockage 
d’ECS. Réel 0 1 0.6 Parts récupérables sur pertes récupérables 
Part recup_gen Part récupérable des pertes vers 
l’ambiance chauffée de la génération. Réel 0 1 0.6 
Part conv_vent_loc Part transmise sous forme convective du 
flux récupérable des ventilateurs locaux.  Réel 0 1 1.0 Facteurs de 
répartition flux 
convectifs et 
radiatifs  
Part conv_autres Part transmise sous forme convective 
pour l’ensemble des autres flux 
considérés. Réel 0 1 0.5 
Sorties 
 Nom Description Unité    
Φrecup_conv gr (h) Part convective des pertes et 
consommations électriques des 
systèmes récupérables par le groupe gr . Wh    Par groupe Φrecup_rad gr (h) Part radiative des pertes et 
consommation électriques des systèmes 
récupérables par le groupe gr .  Wh    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1127  
Variables internes 
 Nom Description Unité    
Φvent_loc_recup gr (h)  Consommation électrique des 
ventilateurs locaux effectivement 
récupérable par le groupe sous forme de 
chaleur. Wh    
Φaux_dgr_recup gr (h)  Consommation électrique des 
circulateurs des réseaux secondaires 
effectivement récupérable par le groupe 
sous forme de chaleur. Wh    
Φaux_dintgr_recup gr (h)  Consommation électrique des 
circulateurs des réseaux primaires 
effectivement récupérable par le groupe 
sous forme de chaleur. Wh    
Φaux_gen_recup gr (h)  Consommation électrique des 
auxiliaires de génération effectivement 
récupérable par le groupe sous forme de 
chaleur. Wh    
Φpertes_dgr_recup gr (h)  Pertes totales de distribution des 
réseaux secondaires de chaud et de froid 
récupérables par le groupe gr . Wh    
Φpertes_dintgr_recup gr (h) Pertes totales de distribution des 
réseaux primaires de chaud et de froid 
récupérables par le groupe gr . Wh    
Φpertes_ dgr _e_recup gr (h)  Pertes totales de distribution des 
réseaux secondaires d’ECS récupérables 
par le groupe gr . Wh    
Φpertes_dintgr_e_recup gr (h) Pertes totales de distribution des 
réseaux primaires d’ECS récupérables 
par le groupe gr . Wh    
Φpertes_sto_déc_recup gr (h)  Pertes récupérables des systèmes de 
stockages d’ECS décentralisés. Wh    
Φpertes_gnr_déc_recup gr (h) Pertes récupérables des générateurs 
décentralisés qui desservent le groupe 
gr . Wh    Pertes récupérables par groupe 
Φpertes_gen_recup gr (h) Pertes récupérables des générations qui 
desservent le groupe gr . Wh    
 Φint gr (h) Total des pertes et consommation des 
auxiliaires des systèmes récupérables 
par le groupe gr .  Wh    
 
Tableau 251 : Nomenclature du modèle 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1128 12.1.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
Les pertes et consommations électriques récupérable s peuvent être localisées (à l’intérieur d’un 
groupe), ou non-localisées (communes à plusieurs gr oupes). 
Dans ce deuxième cas, un processus de répartition d es pertes a lieu, aux proratas des surfaces 
utiles des groupes liés au composant. 
12.1.3.1 Attribution des flux récupérables localisé es 
Les flux localisés sont ceux associés aux composant s rattachés à un groupe directement : 
ventilateurs locaux, distributions du groupe, et pr oductions d’ECS décentralisées. 
Les consommations des ventilateurs locaux sont cons idérées comme récupérées intégralement 
dans l’ambiance ( %) 100 __=loc vent recup Part  : 
 
Les pertes des distributions du groupe en chauffage  et refroidissement sont également 
intégralement récupérables. Elles ne sont récupérab les qu’à 60% pour l’ECS, dans la mesure où 
les distributions sont situées majoritairement dans  des locaux où l’air est extrait. 
( %100 __=chfr dgr recup Part , %60 __=ECS dgr recup Part ). 
 
Le flux issus des circulateurs de chauffage et de r efroidissement est considéré récupérable à 60%.  
 
Dans le cas d’une production centralisée à appoints  décentralisés (CESCI, CESCAI), les pertes 
des ballons décentralisés et celles de leurs généra teurs d’appoint sont localisées. Tout comme 
pour les distributions d’ECS, les pertes ne sont co nsidérées récupérables qu’à 60%. 
 )( )(__ __ __ h Part hgr 
vc loc vent loc vent recup gr 
recup loc vent φ φ × =  (1743) 
∑
∈× =
gr ds ds 
vc pertes chfr dgr recup gr 
recup dgr pertes h Part h )( )(_ __ __ φ φ  (1744) 
∑
∈−−× =
gr eds eds 
end vc pertes ECS dist recup gr 
recup edgr pertes h Part h )( )(_2__ __ ___ φ φ  (1745) 
∑
∈× =
gr ds ds 
vc aux chfr circ recup gr 
recup dgr aux h Part h )( )(_ __ __ φ φ  (1746) 
∑
∈× =
gr sto sto 
vc déc ECS dec recup gr 
recup déc sto pertes h Part h )( )(_ __ ___ φ φ  
∑
∈× =
gr sto gnr 
vc déc ECS dec recup gr 
recup déc gnr pertes h Part h )( )(_ __ ___ φ φ  (1747) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1129 12.1.3.2 Attribution des flux récupérables non-loca lisées 
Les flux non-localisés  sont ceux associés aux comp osants non-rattachés directement à un 
groupe : distributions intergroupes et génération. On considère conventionnellement que la 
position de ces composants se traduit par une part récupérable de 60%. 
12.1.3.3 Calcul des apports internes récupérables d es systèmes par groupe 
On réalise ensuite la sommation totale des pertes e t consommations électriques récupérables au 
niveau du groupe et on effectue la répartition entr e part convective et radiative. 
La part des flux transmis sous forme convective est  prise égale à 50% pour l’ensemble des 
composants, à l’exception des ventilateurs locaux.  
 
Φrecup_conv gr (h) et Φrecup_rad gr (h)  sont envoyés au pas de temps h+1 et injectée dans la fiche 
comportement thermique du groupe gr . 
 
 
 ( ) ∑
→× =
gr dp dp 
vc aux gr dp 
surf chfr circ recup gr 
recup gr daux h Rat Part h )(. )(_,
__ _int _ φ φ  
( )∑
→× =
gr dp dp 
vc pertes gr dp 
surf chfr gr drecup gr 
recup gr dpertes h Rat Part h )(. )(_,
_int _ _int _ φ φ  (1748) 
( ) ∑
→−× =
gr dp edp 
vc aux gr dp 
eprim surface ECS circ recup gr 
recup egr daux h Rat Part h )(. )(_,
__ __ __int _ φ φ  
( )∑
→−−× =
gr edp edp 
eprim vc pertes gr dp 
eprim surface ECS dist recup gr 
recup egr dpertes h Rat Part h )( . )(___,
__ __ __int _ φ φ  (1749) 
( )∑
→× =
gr gen gen 
tot vc gr gen 
surf gen recup gr 
recup gen pertes h Rat Part h )(. )(_,
_ __ φ φ  (1750) 
Pour chaque groupe gr  du bâtiment : 
)( )( )()( )( )( )()( )( )( )( )(
__ ___ _____ __ ___ _____2_ _2_ _2_ __
h h hh h h hh h h h h
gr 
recup gen pertes gr 
recup eprim pertes gr 
recup prim pertes gr 
recup eprim aux gr 
recup prim aux gr 
recup déc gnr pertes gr 
recup déc sto pertes gr 
recup end pertes gr 
recup nd pertes gr 
recup nd aux gr 
recup loc vent gr 
recup 
φ φ φφ φ φ φφ φ φ φ φ
+ + ++ + + ++ + + =
  
(1751) 




++ ++ ++ ++ +
+=
)()( )()( )()( )()( )( )(
.)( .)(
_____ _____int _ ____int _ _____ _int _ __
___ ___
hh hh hh hh h h
Part h Part h
gr 
recup gen pertes gr 
recup déc gnr pertes gr 
recup déc sto pertes gr 
recup egr dpertes gr 
recup edgr pertes gr 
recup gr dpertes gr 
recup dgr pertes gr 
recup edist aux gr 
recup gr daux gr 
recup dgr aux 
autres conv gr 
recup loc vent loc vent conv gr 
conv recup 
φφ φφ φφ φφ φ φφφ
 
 
(1752) 
)( )( )(_ _ h h hgr 
conv recup gr 
recup gr 
rad recup φ φ φ − =  (1753) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1130 13. PHOTOVOLTAIQUE 
 
13.1 S1_PV_installation_PV  
13.1.1 I NTRODUCTION  
Un champ photovoltaïque intégré au bâtiment et conn ecté au réseau est l’assemblage de deux 
composants : 
g "Ensemble de modules connectés à un même onduleur",  
g "Onduleur". 
Cette fiche algorithme décrit uniquement l’objet "u n champ photovoltaïque intégré au bâtiment et 
connecté au réseau". 
Une autre fiche algorithme décrit l’objet : 
g "Ensemble de modules qui sont connectés à un  même onduleur". 
Une autre fiche algorithme décrit l’objet : 
g "Onduleur". 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1131 13.1.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 252  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de global de 
production photovoltaïque. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
 Drp*  Rayonnement direct atteignant les capteurs W/m²    
 Dfp*  Rayonnement diffus atteignant les capteurs W/m²    
 Rrp*  Rayonnement réfléchi atteignant les capteurs W/m²    
 θ Angle entre le rayonnement incident direct et la 
normale au module en degrés °    
 aT Température de l’air ambiant extérieur  °C    
 Vent La vitesse du vent corrigée à 10 m de hauteur m/s    
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 N Nombre de modules PV composant le champ 
photovoltaïque.  . 1 g  
 TC Le degré de confinement thermique de la face arrièr e 
des modules 3 niveaux offerts à l’utilisateur 1 // 1.5  
// 2. . 1 2  
 β Inclinaison par rapport à l’horizontale des modules . ° 0 90  
 α Azimut, de la surface plane formée par les modules  ° 0 360 g 
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Pond Puissance électrique délivré par  l’onduleur sur le  
réseau W    
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 PPV  La puissance MPPT des modules effectivement 
absorbée par l’onduleur. W    
Tableau 252 : Nomenclature des différentes variables du modèle 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1132 13.1.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
L’organisation de l’installation PV est la suivante  : 
 
 
 
 PV_Capteurs_PV  
PV_Onduleur_PV  
Sorties  : 
Pond  Ppv PV_Installation_PV Entrées  f(t)  : 
Drp*, Dfp*, Rrp* , θ, Ta Paramètres d’intégration  : 
N, C T, β, ά 
Drp*, Dfp*, 
Rrp* , θ, Ta, 
Vent  N, C T, β, ά Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1133 13.2 S2_PV_global_PV  
13.2.1 I NTRODUCTION  
Le présent assemblage permet la production d’électr icité photovoltaïque en appelant les 
composants nécessaires : 
- l’environnement proche, 
- l’installation photovoltaïque, constituée des pan neaux et de l’onduleur. 
Dans un projet, cet ensemble doit être utilisé pour  chaque type de panneaux qui différeraient par 
leurs caractéristiques d’installation ou par leurs caractéristiques propres. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1134 13.2.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 253  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle production 
photovoltaïque. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
 IDn  Rayonnement solaire direct normal W/m²    
 Idi Rayonnement solaire diffus isotrope W/m²    
 aT Température de l’air ambiant extérieur °C    
 ψ Azimut du soleil (Angle du soleil par rapport au s ud) rd    
 γ Hauteur du soleil rd    
 Vent La vitesse du vent à 10 m de hauteur m/s    
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 α Azimut des modules (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° :  
Nord ; 270° : Est) ° 0° 360 g 
 β Inclinaison par rapport à l’horizontale des modules .  (0° 
: horizontale vers le haut ; 90° : verticale). ° 0° 90 g 
 Az Angle des différentes tranches Azimutales ° 0 90  g 
 γi Hauteur en (°) de l'horizon vu du centre de la paro i 
intégrant les masques naturels et urbains existants  et 
futurs pour chaque tranche azimutale ° 0 90 g 
 N Nombre de modules PV composant le champ 
photovoltaïque. Doit être rendu dispo en sortie aussi.  . 1 g  
 TC Le degré de confinement thermique de la face arrièr e 
des modules 3 niveaux offerts à l’utilisateur 1 // 1.5  
// 2.  . 1 2  
 lp b Largeur du panneau m 0 + ∞ g 
 hp b Hauteur du panneau m 0 + ∞ g 
 dvd,b  Profondeur du masque proche vertical droit m 0 + ∞ g 
 dpd,b  Distance entre le panneau et le masque proche verti cal 
droit m 0 + ∞ g 
 dvg,b  Profondeur du masque proche vertical gauche m 0 + ∞ g 
 dpg,b  Distance entre le panneau et le masque proche verti cal 
gauche m 0 + ∞ g 
 dhm,b  Profondeur du masque proche horizontal m 0 + ∞ g 
 dhp,b  Distance entre le panneau et le masque proche 
horizontal m 0 + ∞ g 
 dE Distance entre le masque vertical lointain et le p anneau m 0 + ∞ g 
 hp E Hauteur du masque lointain vertical par rapport au 
centre du panneau m 0 + ∞ g 
 alb Albédo du sol pour le rayonnement solaire g g g  0,2 
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Pond Puissance électrique délivré par  l’onduleur sur le  
réseau en énergie finale W    
Tableau 253 : Nomenclature des différentes variables du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1135 13.2.3 A SSEMBLAGE DES COMPOSANTS  
L’organisation de l’installation globale PV est la suivante : 
 
 
 Entrées f(t)  : 
IDn , Idi, ψ, γ, Ta, vent Paramètres d’intégration  
Az, γi, alb, N, α, β, C T, d E, 
hp E, lp b, hp b, d vd,b , d pd,b , d vg,b , 
dpg,b , d hm,b , d hp,b  
PV P roduction  
Sorties  : 
Pond  Az, γi, α, β, alb  
Drp*, Dfp*, 
Rrp*, θ, Ta, ventc  
N, C T, α, β IDn , Idi, ψ, γ, Ta, vent 
 
Environnement proche  
PV installation  dE, hp E, lp b, hp b, 
dvd,b , d pd,b , d vg,b , 
dpg,b , d hm,b , d hp,b  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1136 13.3 C_PV_capteur_PV  
13.3.1 I NTRODUCTION  
Un champ photovoltaïque intégré au bâtiment et conn ecté au réseau  est l’assemblage de deux 
composants : 
g "ensemble des modules connectés à un même onduleur" , 
g "onduleur". 
Cette fiche algorithme décrit uniquement l’objet : 
g "Ensemble des modules connectés à un même onduleur" . 
Une autre fiche algorithme décrit l’objet : 
g "Onduleur". 
Une autre fiche algorithme décrit l’objet résultant  de l’assemblage des deux précédents objets : 
g "Un champ photovoltaïque intégré au bâtiment et con necté au réseau". Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1137 13.3.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 254  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
 Drp*  Rayonnement direct incident W/m²    
 Dfp*  Rayonnement diffus incident W/m²    
 Rrp*  Rayonnement réfléchi incident W/m²    
 θ Angle entre le rayonnement incident direct et la 
normale au module en degrés °    
 aT Température de l’air ambiant extérieur  °C    
 Vent Vitesse du vent corrigée à 10 m de hauteur m/s     
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 techn Identification de la technologie des modules 
(conditionne un certain nombre de valeurs par défaut  
offertes à l’utilisateur )  . . .  
 cP Puissance crête nominale garantie d’un module en 
condition STC : c’est la puissance crête nominale 
garantie des modules. Elle s’obtient en appliquant sur 
la puissance crête nominale des modules une toléran ce 
de x %. X % est la tolérance sur la puissance crête  
nominale en condition STC qui est garantie par le 
fabricant de modules. Ex : module de 100 Wc nominal  
à + g 5 % => Pc = 95 W. Doit être rendu dispo en 
sortie aussi.  W 0 g 0 
 µ Coefficient de température de la puissance crête te lle 
que définie dans CEI61215 et CEI61646 °C g1 0 0.00 
6  
 NOCT Température d’équilibre thermique du module telle q ue 
définie dans CEI61215 et CEI61646 °C 40 90  
 Γ Correctif basse lumière du rendement des modules PV  .   Cf. 
Tableau 
256 
       
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 N Nombre de modules PV composant le champ 
photovoltaïque. Doit être rendu dispo en sortie aussi.  . 1 g  
 TC Le degré de confinement thermique de la face arrièr e 
des modules 3 niveaux offerts à l’utilisateur 1 // 1.5  
// 2. . 1 2  
 β Inclinaison par rapport à l’horizontale des modules . ° 0 90  
 α Azimut, de la surface plane formée par les modules  ° 0 360 g 
 S Surface ensoleillée du module en œuvre m² 0 +∞  
Sorties 
 Nom Description Unité    
 PPV  La puissance MPPT des modules effectivement 
absorbée par l’onduleur. W    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1138  
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 mpp P La puissance MPP ( au point de puissance maximum sur 
la caractéristique U3I ) d’un module en fonction du 
rayonnement incident efficace et de la température du 
module T m. C est une fonction de 2 variables : G et Tm,  W    
 Tm Température moyennes des modules constituant le 
champ photovoltaïque. °C    
 1θ Angle moyen, depuis les modules PV, de rayonnement 
diffus de ciel depuis les modules PV. C’est une fon ction 
de 1 variable, °    
 2θ Angle moyen, depuis les modules PV,  de rayonnement  
diffus d’albédo. C’est une fonction de 1 variable, °    
 Fopt Coefficient de perte optique par réflexion. C’est u ne 
fonction de 1 variable, .    
 G Rayonnement incident efficace dans le plan des 
modules C’est une fonction de 5 variables, .    
 STC η rendement électrique du module aux conditions STC  .    
 Mu_util 
_min Valeur minimale du coefficient de température de la  
puissance crète lorsqu’il n’y a pas de valeur certi fiée ou 
de valeur justifiée °Cg1    
 NOCT_ 
util_min  Valeur minimale de la température d’équilibre 
thermique du module lorsqu’il n’y a pas de valeur 
certifiée ou de valeur justifiée °C    
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 τα  Coefficient de transmissiongabsorption solaire des 
modules .   0.9 
 Fm  Coefficient de perte par connectique et missmatch .    0.97 
Tableau 254 : Nomenclature des différentes variables du modèle 
 
Tableau 255 : Listes des technologies dans lequel l’uti lisateur doit s’inscrire 
source défaut source défaut source défaut source défaut sou rce défaut source défaut
Г [.] ND 0.07 ND 0.07 ND 0.00 ND 0.07 ND 0.00 ND 0.07 mono cristallin Si multi cristallin Si CdTe CIS amorphe  : Si autre 
 
Tableau 256 : Valeurs par défaut de , Г disponibles pou r l’utilisateur en fonction de la 
technologie (préalablement choisie dans Tableau 255) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1139 13.3.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
Le cœur du modèle est constitué par deux équations algébriques à résoudre au pas de temps 
horaire : 
()Fm NTGPPm mpp PV .., =  (1754) 
( ))1.( .800 20 
τα ηSTC 
Ta m GNOCT CTT −−+= (1755) 
Nb : (1755) est indépendante de (1754) 
Pour les capteurs PV la méthode de calcul offre qua tre alternatives dans la définition des 
performances que sont Pc, Mu et NOCT : 
• La saisie directe de la valeur certifiée par un org anisme indépendant accrédité selon la 
norme NF EN 45011 par le COFRAC ou tout autre organ isme d’accréditation signataire de 
l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne 
des organismes d’accréditation, sur la base des nor mes harmonisées NF EN 61215 ou NF 
EN 61466, 
• La saisie de la valeur justifiée par un essai effec tué par un laboratoire indépendant et 
accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le  COFRAC ou tout autre organisme 
d’accréditation signataire de l’accord européen mul tilatéral pertinent pris dans le cadre de 
la coordination européenne des organismes d’accrédi tation sur la base des normes 
harmonisées NF EN 61215 ou NF EN 61466, 
Les valeurs de calcul sont définies de la façon sui vante :  
0.9* Pc justifiée 
1,10* Mu justifié 
1,10* NOCT justifié 
• La valeur est déclarée. Les valeurs de calcul sont définies de la façon suivante :  
0.8* Pc déclarée 
Max (1,20* Mu déclarée ; Mu_util_min) 
Max (1,20* NOCT déclarée ; NOCT_util_min) 
• Valeur par défaut. Les valeurs de calcul sont défin ies de la façon suivante : 
L’entrée d’une valeur de puissance, Pc, est obligat oire. 
(1,20* Mu_util_min) 
(1,20* NOCT_util_min) 
Avec :  
°C-1 Mon cristallin 
SI Multi cristallin  
SI CdTe CIS Amorphe 
Si Autre 
Mu_util_min  0,00425 0,00433 0,00208  0,00325 0,00175 0,00433 
NOCT_util_min = 40°C Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1140 Définition du rendement électrique du module aux co nditions STC 
η STC = Pc /(S*1000) 
Définition de la fonction mpp P : 
mpp P, [W]: la puissance d’un module (au point de puissa nce maximum sur la caractéristique U-I) 
en fonction du rayonnement incident efficace G et d e la température du module T m: 
( ) ( )( ) .25 .1 .1000 ),110 (.1 , 0.1000 .,4
−−






Γ+ =−
m c m mpp TG Max Ln Max GPTGP µ  
Définition de la fonction G : 
G, [W/m 2]:rayonnement incident efficace dans le plan des mo dules : 
()( )*
2*
1*). ( ). ( . Rrp Fopt Dfp Fopt Drp Fopt G θ θ θ + + =  
Définition de la fonction Fopt(x) : 
()xFopt , [.] : ( )


−

−= 1180 ). ,87 ( cos / 1.05 . 01πxMIN xFopt  : coefficient de perte optique par 
réflexion. 
x, [°] : angle par rapport à la normale au module. 
Définition de la fonction 1θ : 
1θ, [°] : 2
1 .001497 . 0.13888 . 07 .59 β β θ + −=  angle moyen de rayonnement diffus de ciel par 
rapport à la normale aux modules. 
Définition de la fonction 2θ: 
2θ, [°] : 2
2 .002693 . 0.5788 . 090 β β θ + −=  angle moyen de rayonnement diffus d’albédo par 
rapport à la normale aux modules. 
Définition de C T : 
TC, [.] : Coefficient de confinement thermique, 3 niv eaux possibles sont offerts à l’utilisateur : 
Face arrière libre : 1=δ ( exemple : brise soleil avec face arrière directemen t en contact avec l’air 
ambiant ). 
Face arrière confiné : 2=δ ( exemple : intégration sur toiture isolée et sans ve ntilation aménagée 
spécifiquement  pour le  champ PV ou double vitrage en face arrièr e ). 
Autre : 5 . 1=δ 
Valeur par défaut : 2=δ  
  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1141 13.4 C_PV_onduleurs_PV  
13.4.1 I NTRODUCTION  
Un champ photovoltaïque intégré au bâtiment et conn ecté au réseau est l’assemblage de deux 
composants : 
-"ensemble des modules connectés à un  même onduleu r", 
-"onduleur". 
Cette fiche algorithme décrit uniquement l’objet : 
g "Onduleur". 
Une autre fiche algorithme décrit l’objet : 
g "Ensemble de modules connectés à un même onduleur".  
Une autre fiche algorithme décrit l’objet résultant  de l’assemblage de deux précédents objets : 
g "Un champ photovoltaïque intégré au bâtiment et con necté au réseau". 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1142 13.4.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 257  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de l’objet onduleur. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
 PPV  La puissance MPPT des modules effectivement 
absorbée par l’onduleur ( énergie finale ). W    
       
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 PAC NOM   La puissance nominale AC ( côté courant 
alternatif ) de l’onduleur.  W 0 g  
 EU η Le rendement européen de l’onduleur . 0 1  
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Pond Puissance électrique délivrée par l’onduleur sur 
le réseau W    
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 OND η Le rendement électrique sortie/entrée de 
l’onduleur.  .    
 LIM Limiteur de puissance d’entrée si P PV  >1.15 P AC 
NOM . Fonction à une variable.  .    
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 ONDBASE η  Rendement électrique par défaut g   0.9 
Tableau 257 : Nomenclature des différentes variables du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1143 13.4.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
Le modèle d’un onduleur est constitué d’une équatio n explicite, au pas de temps horaire : 
)(. .
NOM AC PV 
NOM AC PV 
OND PV PPLIM PPPPond 



=η  (1756) 
Valeur de P AC NOM  : 
Si l’utilisateur ne connait pas P AC NOM , cette variable doit prendre la valeur par défaut suivante :  PAC 
NOM = 0.8 x N x Pc avec (N,Pc) hérité du paramétrage du  champs photovoltaïque connecté à cet 
onduleur. 
Définition de la fonction OND η : 
OND η, [.] : le rendement total (conversion + MPPT) de l ’onduleur : 
Cas n° 1  : l’utilisateur ne dispose d’aucune information de  rendement :  
g La courbe de rendement est bâtie sur la donnée du r endement par défaut ONDBASE η. 
Elle est définie par deux segments de droite ( inter et extrapolation linéaire ) : 
 ()00=ond η  ()ONDBASE ond η η =2 . 0  ()ONDBASE ond η η=1  
Cas n° 2  : l’utilisateur ne dispose que du rendement europé en EU η  
g La courbe de rendement est bâtie sur la donnée du r endement EU η. 
Elle est définie par deux segments de droite ( inter et extrapolation linéaire ) : 
 ()00=ond η   ()EU ond η η =2 . 0 ()EU ond η η=1 
Cas n° 3  : l’utilisateur dispose de la courbe de rendement de l’onduleur à la tension nominale 
(tension intermédiaire entre la tension min et la te nsion max de la fenêtre en tension de l’onduleur ) 
Elle est définie par la succession des segments de droite suivant ( inter et extrapolation linéaire ) : 
 ()00=ond η  ()i i ond Xη η = avec à minima  ( points de passage obligés et nombre de points minis ) : 
Xi= [0.05 ,0.1 ,0.25, 0.50, 0.75, 1] comme demandé par CEI61683. 
Définition de la fonction LIM: 
LIM, [.] : extinction ( protection ) de l’onduleur si la puissance d’entrée P PV  excède de 15 % la 
puissance nominal de l’onduleur : 
LIM = 0 si P PV  > 1.15 P AC NOM 
LIM = 1 sinon. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1144 14. SORTIES 
 
14.1 PO_I1235_sorties_fiche_xml_Bbio  
14.1.1 I NTRODUCTION  
Cette fiche a pour objectif de décrire les sorties du logiciel dans sa partie relative au calcul du 
besoin bioclimatique.  
Ces indicateurs de sortie réglementaires ne nécessi tent pas une nouvelle simulation : ils sont 
accessibles avant ou après le calcul réglementaire.  
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1145 14.1.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 258  donne la nomenclature des différentes variables du modèle de sorties du logiciel. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
gr 
mBch  Besoins mensuels en chaud du groupe par m² 
de SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT gr     
Bch gr  Besoins annuels en chaud du groupe par m² de 
SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT gr     
gr 
mBfr  Besoins mensuels en froid du groupe par m² de 
SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT gr     
Bfr gr  Besoins annuels en froid du groupe par m² de 
SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT gr     
gr 
mBecl  Besoins mensuels d’éclairage du groupe par m² 
de SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT gr     
Becl gr  Besoins annuels d’éclairage du groupe par m² de 
SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT gr     
gr 
mBbio  Besoin bioclimatique mensuel du groupe  points     Calculs groupe 
gr Bbio  Besoin bioclimatique annuel du groupe  points    
z
mBch  Besoins mensuels en chaud d’une zone par m² de 
SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT z    
zBch  Besoins annuels en chaud d’une zone par m² m² de 
SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT z    
z
mBfr  Besoins mensuels en froid d’une zone par m² de 
SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT z    
zBfr  Besoins annuels en froid d’une zone par m² de 
SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT z    
z
mBecl  Besoin mensuel en éclairage artificiel d’une zone p ar 
m² de SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT z    
zBecl  Besoin annuel en éclairage artificiel d’une zone pa r m² 
de SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT z   
z
mBbio  Besoin bioclimatique mensuel de la zone points     
zBbio  Besoin bioclimatique annuel de la zone points     
z
occ Nbh  Nombre d’heures en occupation par zone h     
Calculs Zone  
z
inocc Nbh  Nombre d’heures en inoccupation par zone h    
bât 
mBch  Besoins mensuels en chaud d’un bâtiment par m² de 
SHON RT  Wh/m² 
SHON RT     
bât Bch  Besoins annuels en chaud d’un bâtiment par m² de 
SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT     
bât 
mBfr  Besoins mensuels en froid d’un bâtiment par m² de 
SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT     
bât Bfr  Besoins annuels en froid d’un bâtiment par m² de 
SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT     
bât 
mBecl  Besoin mensuel en éclairage artificiel d’un bâtimen t par 
m² de SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT     
bât Becl  Besoin annuel en éclairage artificiel d’un bâtiment  par 
m² de SHON RT  Wh/m²SH 
ON RT     
Bbio m Besoin bioclimatique mensuel du bâtiment points     Calculs Bâtiment 
Bbio Besoin bioclimatique annuel du bâtiment points     
jdebut_ch  Jour de début de la période de chauffe g    
jfin_ch  Jour de fin de la période de chauffe g    Saison jdebut_fr  Jour de début de la période de refroidissement g    Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1146  jfin_fr  Jour de fin de la période de refroidissement g    
       
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
       
       
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Usage zone  Usage de la zone g 1 31 g 
 SHAB Surface habitable du groupe (pour les usages 
maison individuelle ou accolée et logement 
collectif) g noté A gr  dans le code. m² 0 +∞ g 
 SU RT  Surface utile du groupe (pour les usages hors 
maison individuelle ou accolée et logement 
collectif) g noté A gr  dans le code. m² 0 +∞ g 
 SHON RT z Surface Hors Œuvre Nette au sens de la RT de la 
zone m² 0 +∞ g 
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
       
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
       
       
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
       
       
Tableau 258 : Nomenclature du modèle 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1147 14.1.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
Les différents types de données qui figureront dans  la synthèse et qui sont décrits dans cet fiche 
algorithme sont les suivants : 
Niveau 1 : Donnée ne passant pas par le cœur de cal cul CSTB, 
Niveau 2 : Donnée de pré-calcul ou données d’entrée s de la méthode de calcul, 
Niveau 3 : Donnée de sortie du moteur (obtenus lors  d’un calcul), 
Niveau 5 : Donnée relative aux exigences minimales.  
 
=>  La donnée de niveau 1, est une donnée « tout dr oit » ne passant pas par le cœur de 
calcul, c’est le cas par exemple des différentes do nnées administratives. 
=>  La donnée de niveau 2 est une donnée de pré-cal cul ou une donnée d’entrée de la 
méthode de calcul. Cet indicateur facile à ajouter,  n’entraine pas de modification du cœur 
de calcul.  
=>  La donnée de niveau 3 est une donnée obtenue lo rs d’un calcul, sortie du moteur. Elle 
permet de comprendre et d’interpréter les résultats  d’un calcul. 
=>  La donnée de niveau 5 est une donnée relative a u respect des exigences minimales 
décrites dans la réglementation. 
Cette fiche objet détaille les données de niveau 1, 2,3 et 5, c’est-à-dire les sorties qui sont 
obligatoires et qui ne nécessitent pas d’autres cal culs. Une autre fiche détaille les données de 
niveau 4, qui nécessitent des calculs supplémentair es. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1148 14.1.3.1 Sorties du logiciel - partie Bbio 
14.1.3.1.1 Données de niveau 1 
Indicateur Description Unités Niveau 
« spatial » Niveau 
« temporel » Issu de la 
fiche 
objet 
 Données administratives diverses - Bâtiment - - 
 
14.1.3.1.2 Données de niveau 2 
Indicateur Description Unités Niveau 
« spatial » Niveau 
« temporel » Issu de la 
fiche objet 
SHAB Surface habitable du groupe 
(pour les usages maison 
individuelle ou accolée et 
logement collectif) g noté A gr  
dans le code. m² Groupe 
g g 
SU RT  Surface utile du groupe 
(pour les usages hors 
maison individuelle ou 
accolée et logement collectif) 
g noté A gr  dans le code. m² Groupe 
g g 
SHON RT z Surface Hors Œuvre Nette 
au sens de la RT de la zone m² Zone g g 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1149  
14.1.3.1.3 Données de niveau 3 
Toutes les données de niveau 3, décrites ci-dessous , sont issus des fiches « comportement 
thermique du groupe », « débits d’air », « éclairag e-éclairement », « calculs groupe », « calculs 
zone » et « calculs bâtiment ».  
Dans ces fiches algorithme, tous les besoins sont e xprimés en Wh/m²SHON RT . Pour faciliter la 
compréhension, les valeurs des indicateurs réglemen taires seront affichées en kWh/m²SHON RT . 
Indicateur Description Unités Niveau 
« spatial » Niveau 
« temporel » Issu de la 
fiche objet 
Surfaces 
SHON RT gr  SHON du groupe au sens  de la 
RT m² Groupe g Calculs 
groupe 
SHON RT bat  SHON du bâtiment au sens  de 
la RT m² Bâtiment g Calculs 
bâtiment 
Besoins 
Bch gr 
m Besoins mensuels de chaud d’un 
groupe kWh/m²SH 
ON RT gr  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Bch z
m Besoins mensuels de chaud d’une 
zone kWh/m²SH 
ON RT z Zone Mensuel Calculs zone 
Bch m Besoins mensuels de chaud du 
bâtiment kWh/m²SH 
ON RT  Bâtiment Mensuel Calculs 
bâtiment 
Bch gr  Besoins annuels de chaud d’un 
groupe kWh/m²SH 
ON RT gr  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Bch z Besoins annuels de chaud d’une 
zone kWh/m²SH 
ON RT z Zone Annuel Calculs zone 
Bch Besoins annuels de chaud du 
bâtiment kWh/m²SH 
ON RT  Bâtiment Annuel Calculs 
bâtiment 
Bfr gr 
m Besoins mensuels de froid d’un 
groupe kWh/m²SH 
ON RT gr  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Bfr z
m Besoins mensuels de froid d’une 
zone kWh/m²SH 
ON RT z Zone Mensuel Calculs zone 
Bfr m Besoins mensuels de froid du 
bâtiment kWh/m²SH 
ON RT  Bâtiment Mensuel Calculs 
bâtiment 
Bfr gr  Besoins annuels de froid d’un 
groupe kWh/m²SH 
ON RT gr  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Bfr z Besoins annuels de froid d’une 
zone kWh/m²SH 
ON RT z Zone Annuel Calculs zone 
Bfr Besoins annuels de froid du 
bâtiment kWh/m²SH 
ON RT  Bâtiment Annuel Calculs 
bâtiment 
gr 
mBecl  Besoins mensuels d’éclairage 
artificiel du groupe kWh/m²SH 
ON RT gr  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
z
mBecl  Besoins mensuels en éclairage 
artificiel d’une zone kWh/m²SH 
ON RT z Zone Mensuel Calculs zone 
bât 
mBecl  Besoins mensuels en éclairage 
artificiel d’un bâtiment kWh/m²SH 
ON RT  Bâtiment Mensuel Calculs 
bâtiment 
Becl gr  Besoin annuels d’éclairage 
artificiel du groupe kWh/m²SH 
ON RT gr  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
zBecl  Besoins annuels en éclairage 
artificiel d’une zone kWh/m²SH 
ON RT z Zone Annuel Calculs zone 
bât Becl  Besoins annuels en éclairage 
artificiel d’un bâtiment kWh/m²SH 
ON RT  Bâtiment Annuel Calculs 
bâtiment 
gr 
mBbio  Besoin bioclimatique mensuel par 
groupe points  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
z
mBbio  Besoin bioclimatique mensuel par 
zone  points  Zone Mensuel Calculs zone Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1150 zone 
bât 
mBbio  Besoin bioclimatique mensuel par 
bâtiment points  Bâtiment Mensuel Calculs 
bâtiment 
gr Bbio  Besoin bioclimatique annuel par 
groupe points  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
zBbio  Besoin bioclimatique annuel par 
zone points  Zone Annuel Calculs zone 
bât Bbio  Besoin bioclimatique annuel par 
bâtiment points  Bâtiment Annuel Calculs 
bâtiment 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1151 14.2 PO_I1235_sorties_fiche_XML_Cep_Tic  
14.2.1 I NTRODUCTION  
Cette fiche a pour objectif de décrire les sorties du logiciel réglementaire relatives au calcul des 
consommations. Ces sorties complètent celles du Bbi o (cf. fiche algorithme 
PO_I1235_sorties_fiche_XML_Bbio). 
Tous ces indicateurs réglementaires sont de niveau 1, 2, 3 ou 5 c'est-à-dire qu’ils ne nécessitent 
pas de recalcul. Une autre fiche détaille les donné es de niveau 4, qui nécessitent des recalculs. 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1152 14.2.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 259  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de sorties du logiciel 
Cep, sans les sorties du Bbio, qui font l’objet d’u ne fiche à part. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    
  Toutes les consommations calculées dans 
« calculs groupe »     
  Toutes les consommations calculées dans 
« calculs zone »     
  Toutes les consommations calculées dans 
« calculs bâtiment »     Calculs 
bâtiment  
Pond PV (h)  Puissance électrique délivré par l’onduleur de 
l’installation PV  sur le réseau en énergie 
finale, au pas de temps h. W    
       
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
       
       
Paramètres d’intégration du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Usage zone  Usage de la zone g 1 +∞ g 
 SHAB Surface habitable du groupe (pour les usages 
maison individuelle ou accolée et logement 
collectif) g noté A gr  dans le code. m² 0 +∞ g 
 SU RT  Surface utile du groupe (pour les usages hors 
maison individuelle ou accolée et logement 
collectif) g noté A gr  dans le code. m² 0 +∞ g 
 SHON RT z Surface Hors Œuvre Nette au sens de la RT 
de la zone m² 0 +∞ g 
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
       
       
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
       
       
Tableau 259 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1153 14.2.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
Il s’agit ici de lister les résultats de calcul. Ce s données peuvent être soit réglementaires soit 
seulement pédagogiques, et ne concernent que le cal cul des consommations et du confort d’été. 
Elles proviennent des fiches d’assemblage ou des fi ches composants. 
14.2.3.1 Sorties du logiciel - partie Cep et Tic 
14.2.3.1.1 Données de niveau 1 
Indicat 
eur Description Unités Niveau 
« spatial » Niveau 
« temporel » Issu de 
la fiche 
objet 
 Données administratives 
diverses - Bâtiment - - 
 
14.2.3.1.2 Données de niveau 2 
Indicat 
eur Description Unités Niveau 
« spatial » Niveau 
« temporel 
» Issu de la 
fiche objet 
SHAB Surface habitable du groupe 
(pour les usages maison 
individuelle ou accolée et 
logement collectif) g noté Agr 
dans le code. m² Groupe - - 
SU RT  Surface utile du groupe (pour 
les usages hors maison 
individuelle ou accolée et 
logement collectif) g noté Agr  
dans le code. m² Groupe - - 
SHON R
Tz Surface Hors Œuvre Nette au 
sens de la RT de la zone m² Zone - - 
Text  Température de l’air extérieur °C Bâtiment Horaire Climat 
IDn  Rayonnement direct normal 
au rayonnement solaire W/m² Bâtiment Horaire Climat 
Idi Rayonnement diffus horizontal  W/m² Bâtiment Horaire Climat 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1154 14.2.3.1.3 Données de niveau 3 
Toutes les données de niveau 3, décrites ci-dessous , sont issus des fiches « calculs groupe », 
« calculs zone », « calculs bâtiment » et « calculs  génération ». 
Dans ces fiches algorithme, toutes les consommation s sont exprimées en Wh/m² SHON RT . Pour 
faciliter la compréhension, les valeurs des indicat eurs pédagogiques ou réglementaires seront 
affichées en kWh/m²SHON RT . 
Indicateur Description Unités Niveau 
« spatial » Niveau 
« temporel » Issu de la 
fiche objet 
SHON RT gr  SHON du groupe au sens  
de la RT m² Groupe g Calculs 
groupe 
SHON RT bat  SHON du bâtiment au sens  
de la RT m² Bâtiment g Calculs 
bâtiment 
Consommations 
Cef_ch gr Energie finale totale 
consommée pour le chauffage 
dans le groupe pour l’année 
entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cef_fr gr  Energie finale totale 
consommée pour le 
refroidissement dans le 
groupe pour l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cef_ecs gr  Energie finale totale 
consommée pour l’ECS dans 
le groupe pour l’année 
entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cef_ecl gr  Energie finale totale 
consommée par l’éclairage 
artificiel des locaux dans le 
groupe pour l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cef_auxv gr  Energie finale totale 
consommée par les auxiliaires 
de ventilation (et ventilateurs 
des émetteurs) pour l’année 
entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cef_auxs gr  Energie finale totale 
consommée par les auxiliaires 
de distribution pour l’année 
entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cef_ch_m gr (
m)  Energie finale totale 
consommée pour le chauffage 
dans le groupe pour le mois 
m. kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cef_fr_m gr (
m) Energie finale totale 
consommée pour le 
refroidissement dans le 
groupe pour le mois m. kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cef_ecs_m gr (
m) Energie finale totale 
consommée pour l’ECS dans 
le groupe pour le mois m. kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cef_ecl_m gr (
m) Energie finale totale 
consommée par l’éclairage 
artificiel des locaux dans le 
groupe pour le mois m. kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cef_auxv gr (
m) Energie finale totale 
consommée par les auxiliaires 
de ventilation (et ventilateurs 
des émetteurs) pour le mois kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1155 m. 
Cef_auxs gr (
m) Energie finale totale 
consommée par les auxiliaires 
de distribution pour le mois 
m. kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cep_ch gr Energie primaire totale 
consommée pour le chauffage 
dans le groupe pour l’année 
entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep_fr gr  Energie primaire totale 
consommée pour le 
refroidissement dans le 
groupe pour l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep_ecs gr  Energie primaire totale 
consommée pour l’ECS dans 
le groupe pour l’année 
entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep_ecl gr  Energie primaire totale 
consommée par l’éclairage 
artificiel des locaux dans le 
groupe pour l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep_auxv gr  Energie primaire totale 
consommée par les auxiliaires 
de ventilation (et ventilateurs 
des émetteurs) pour l’année 
entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep_auxs gr  Energie primaire totale 
consommée par les auxiliaires 
de distribution pour l’année 
entière. kWh/m² 
par an  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cep_ch_m gr (
m)  Energie primaire totale 
consommée pour le chauffage 
dans le groupe pour le mois 
m. kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cep_fr_m gr (
m) Energie primaire totale 
consommée pour le 
refroidissement dans le 
groupe pour le mois m. kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cep_ecs_m gr 
(m) Energie primaire totale 
consommée pour l’ECS dans 
le groupe pour le mois m. kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cep_ecl_m gr (
m) Energie primaire totale 
consommée par l’éclairage 
artificiel des locaux dans le 
groupe pour le mois m. kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cep_auxv gr (
m) Energie primaire totale 
consommée par les auxiliaires 
de ventilation (et ventilateurs 
des émetteurs) pour le mois 
m. kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cep_auxs gr (
m) Energie primaire totale 
consommée par les auxiliaires 
de distribution pour le mois 
m. kWh/m² 
par mois  Groupe Mensuel Calculs 
groupe 
Cef_gaz gr Energie finale totale fournie 
par utilisation du gaz pour le 
groupe sur l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cef_fod gr  Energie finale totale fournie 
par utilisation du fioul 
domestique pour le groupe 
sur l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cef_cha gr  Energie finale totale fournie 
par utilisation du charbon kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
gro upe  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1156 par utilisation du charbon 
pour le groupe sur l’année 
entière. par an  groupe 
Cef_boi gr  Energie finale totale fournie 
par utilisation du bois pour le 
groupe sur l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cef_ele gr  Energie finale totale fournie 
par utilisation de l’électricité 
pour le groupe sur l’année 
entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cef_rdc gr  Energie finale totale fournie 
par utilisation des réseaux de 
chaleur pour le groupe sur 
l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep_gaz gr Energie primaire totale 
fournie par utilisation du gaz 
pour le groupe sur l’année 
entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep_fod gr  Energie primaire totale 
fournie par utilisation du fioul 
domestique pour le groupe 
sur l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep_cha gr  Energie primaire totale 
fournie par utilisation du 
charbon pour le groupe sur 
l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep_boi gr  Energie primaire totale 
fournie par utilisation du bois 
pour le groupe sur l’année 
entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep_ele gr  Energie primaire totale 
fournie par utilisation de 
l’électricité pour le groupe sur 
l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep_rdc gr  Energie primaire totale 
fournie par utilisation des 
réseaux de chaleur pour le 
groupe sur l’année entière. kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cef gr  Energie finale totale 
consommée par le groupe 
pour l’année entière, ramenée 
au m² de SHON RT . kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
Cep gr  Energie finale totale 
consommée par le groupe 
pour l’année entière, ramenée 
au m² de SHON RT  kWh/m² 
par an  Groupe Annuel Calculs 
groupe 
(idem au 
niveau de 
la zone)  kWh/m² 
par an Zone  Calculs 
zone 
(idem au 
niveau du 
bâtiment)  kWh/m² 
par an Bâtiment  Calculs 
groupe 
Pond PV (h)  Puissance électrique délivré 
par l’onduleur de l’installation 
PV  sur le réseau en énergie 
finale, au pas de temps h. kWh/m² 
par an  Bâtiment Annuel Calculs 
bâtiment 
Tic Température intérieure de 
confort maximale en période 
d’occupation pour le jour le 
plus chaud  °C Groupe Quotidien Confort 
d’été 
  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1157 15. CONFORT D’ÉTÉ 
 
15.1 Sn_METHODE TH E  
15.1.1 I NTRODUCTION  
La méthode Th-E a pour objet de donner la méthode d e calcul de la température intérieure 
conventionnelle atteinte en été d’un local, notée T ic, telle que définie dans l’arrêté relatif aux 
«caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux  et des parties nouvelles de bâtiments». 
La température intérieure conventionnelle est le cr itère retenu pour juger du respect de la 
réglementation pour le confort thermique d’été. Ell e est calculée au cours d’une journée chaude. 
La procédure décrite ici vise à calculer à chaque p as de temps la valeur de Tic pour chaque 
groupe composant le projet étudié en fonction : 
- Des caractéristiques climatiques de la zone étudiée  
- Des caractéristiques liées à l’usage du groupe 
- Des caractéristiques de l’enveloppe 
Une fois ces informations renseignées, la procédure  permet de calculer, à chaque pas de temps, 
les données relatives à l’évolution thermique du lo cal (débits d’air, températures, flux de chaleurs).  
A partir des flux horaires, les déperditions moyenn es par les parois et le renouvellement d’air 
moyen sur 24 jours est déterminé. Le correctif de t empérature dû aux effets séquentiels est 
calculé. 
La valeur de température horaire intérieure de conf ort, Tic(h), est alors calculée à partir de la 
température opérative horaire à laquelle on soustra it le correctif (DTi) dû aux effets séquentiels. 
La Tic réglementaire pour les bâtiments CE1 climati sés est la Tic calculée au niveau du Bbio. 
La Tic réglementaire pour les bâtiments non climati sés est la Tic calculée au niveau du Cep. 
La Tic pour les bâtiments CE2 est donnée à titre in dicatif. 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1158 15.1.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 260  donne la nomenclature des différentes variables du  modèle de Sn_METHODE 
TH E. 
Entrées du système 
 Nom Description Unité    
 Htsm Heure pour le calcul annuel (UTC+1)     
Paramètres intrinsèques du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Htsmd heure de début du pas de temps en  UTC  0 875 9  
 Htsmf heure de fin du pas de temps en temps UTC  1 8760  
 Jour_mo 
is Le jour du mois  1 31  
 jsem Numéro du jour de la semaine, 1 correspond au 
lundi  1 7  
 EHLO Nombre d’heure de décalage entre l’heure légale et 
l’heure UTC  1 2  
 IHJ L’heure du jour   1 24  
 IHS L’heure de la semaine  1 168  
 ISEM Le numéro de la semaine  1 52  
 IMOIS Le numéro du mois  1 12  
 Jour_an 
née Le numéro du jour de l’année  1 365  
 Te0 Température extérieure d’air sec au niveau de la 
mer °C g20 50  
 Hr0 Humidité relative  % 0 100  
 we0 Poids d’eau au niveau de la mer g.kg 
d’air 
sec 0 25  
 Rdirn Dn  Rayonnement direct normal au rayonnement solaire W /m² 0 1370  
 Rdiff Rayonnement diffus horizontal W/m² 0 1370  
 Te ciel  Température du ciel °C    
 dTeciel différence température du ciel – température d’air 
température du ciel K    
 Vent La vitesse du vent à 10 m de hauteur m/s 0   
 dirVent  Direction du vent ?    
 γ Hauteur du soleil rd° 0 π/2  
 ψ Orientation du soleil par rapport au sud (lever 
négatif)  rd g π +π  
 Lat Latitude deg    
 Long Longitude deg    
 Teau0 Température d’alimentation en ECS à l’altitud e zéro °C    
 Cms Capacité thermique séquentielle kJ/K    
 Eseq Equart de température K    
       Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1159  
Paramètres d’intégration du système 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 départe 
ment Numéro du département  1 95  
 Alt Altitude du projet m 0   
  Indicateur d’occupation  0 1  
 Rms      
       
       
       
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Tic Température intérieure de confort maximale en 
période d’occupation pour le jour le plus chaud  °C    
 Tic(h) Température horaire intérieure de confort °C     
       
       
       
       
Variables internes 
 Nom Description Unité    
 Dti Abaissement de la température  °C    
 CTP Constante de temps séquentielle     
 H Déperditions moyennes     
 B1 Variable intermédiaire     
 ∑Hth Somme sur les 7 jours, précédents le jour retenu 
pour le calcul de la Tic, des déperditions horaires  par 
les parois opaques     
 ∑Hges Somme sur les 7 jours, précédents le jour retenu 
pour le calcul de la Tic, des déperditions horaires  par 
les parois vitrées     
 ∑Hei Somme sur les 7 jours, précédents le jour retenu 
pour le calcul de la Tic, des déperditions par air 
(ventilation, perméabilité, surventilation nocturne      
Constantes  
  Description Unité   Conv. 
       
       
       
Tableau 260 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1160 15.1.3 DESCRIPTION MATHEMATIQUE  
15.1.3.1 METHODE DE CALCUL   
Le calcul de l’évolution des températures intérieur es d’un groupe est mené sur une journée chaude 
de référence au pas de temps horaire et corrigé par  un effet séquentiel. La valeur de Tic en °C est 
arrondie à la valeur la plus proche à 0,1 °C. 
Le calcul est mené sur 4 semaines consécutives en c ommençant le lundi 4 juin avec une 
température initiale de masse de 26 °C. 
En usage d’habitation, on retient les résultats du 7 e jour (dimanche) de la 4 ème  semaine et pour les 
autres cas du 5 e jour (vendredi) de la 4 ème  semaine. Pour l’enseignement la quatrième semaine est 
supposée en période scolaire. 
15.1.3.1.1 Calcul sur la journée chaude de référenc e 
La journée chaude de référence a été établie en con sidérant qu’il s’agit la journée la plus froide 
parmi les cinq plus chaudes de l’année pour un site  donné. 
15.1.3.1.1.1 Transmittances thermiques 
La transmittance des parois est identique à celle p rise en compte dans la méthode Th-BC. 
15.1.3.1.1.2 Détermination de la température opérat ive hors effet séquentiel 
Le calcul est identique à celui de la méthode Th-BC . 
 
15.1.3.1.2 Correction pour l’effet séquentiel 
L’effet séquentiel est pris en compte par le biais de la constante de temps séquentielle du volume 
étudié, CTP, et de l’écart de température, Eseq, en tre la moyenne de la journée chaude de 
référence et la moyenne mensuelle. On calcule un ab aissement de température DTI qui est 
ensuite appliqué aux valeurs horaires calculées sur  la journée chaude de référence. 
 
Avec :  
B1 = 1/(1+Rms . H) 
CTP = 0,278 . Cms / H 
Cms   capacité thermique séquentielle telle que déf inie dans les règles Th-I en kJ/K 
H  déperditions moyennes par les parois et le renou vellement de l’air du groupe : 
H = ( ΣHth + ΣHges + ΣHei)/168  comme calculé en Th-BC 
Avec ΣHth, ΣHges et ΣHei somme des déperditions du groupe heure par heur e sur les sept jours 
précédents la journée retenue pour le calcul de la température intérieure de confort, Tic. 
 







++=21
2
TP 4 -2 2
TP 4 -
seq C  . 4,76.10   1)B1)  -(1  .  C  .10  .  4,76 (1 - 1 E  .  0,75   DTI Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1161 15.1.3.1.3 C ALCUL  de T ic  
La température intérieure de confort horaire Tic(h)  est déterminée à chaque pas de temps pour 
toute la journée. Il s’agit de la température opéra tive horaire à laquelle est soustraite le correctif  dû 
aux effets séquentiels DTI calculé au §1.1.3.1.2.  
La valeur de la température intérieure de confort, Tic, est déterminée de la façon suivante selon 
l’usage :  
En usage d’habitation, Tic est la valeur maximale d es températures intérieure de confort horaire 
Tic(h) obtenues pour toute la journée du dimanche ( 24 h). Si cette valeur maximale est inférieure à 
26°C alors on retient cette dernière valeur pour Ti c. 
Dans les autres usages, Tic est la valeur maximale des températures opératives obtenues en 
période d’occupation, le vendredi. Si cette valeur maximale est inférieure à 26°C alors on retient 
cette dernière valeur pour Tic.  
15.1.3.2 Données climatiques  
15.1.3.2.1 Température et hygrométrie 
15.1.3.2.1.1 Valeurs de référence au niveau de la me r 
L’objectif de la méthode est la détermination des c onditions intérieures de températures obtenues 
lors d’une journée chaude de référence, définie com me la journée dont la température moyenne 
n’est dépassée, en moyenne, que cinq jours par an. La caractérisation de cette journée n’est 
cependant pas suffisante : les effets d’inertie séq uentielle peuvent dans certains cas entraîner une 
amélioration sensible du confort, dont il est néces saire de tenir compte.  
De plus l’hygrométrie de l’air extérieur est nécess aire pour caractériser l’efficacité des systèmes de  
refroidissement adiabatique de l’air éventuellement  utilisés. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1162 Les caractéristiques météorologiques retenues sont les suivantes : 
• Eseq  écart de température entre la moyenne de la j ournée chaude de référence et la 
moyenne mensuelle (°C), 
• Tqm  température quotidienne moyenne (°C), 
• Eq   écart (demi amplitude) quotidien (°C), 
• wm  humidité quotidienne moyenne. (g/kg d’air sec).  
Les valeurs de référence sont données dans le table au suivant : 
  Jour chaud de base 
(dépassé 5 jours/été) 
Zones Eseq  Tqm Eq wm 
02, 14, 22, 27, 29, 35, 50, 56, 
59, 60, 61, 62, 76, 80 Littoral 
Intérieur 4 
4 21,5 
21,5 5,5 
7,0 11 
10 
08, 10, 18, 28, 36, 37, 41, 44, 
45, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 
58, 67, 68, 70, 72, 75, 77, 78, 
79, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, Littoral 
Intérieur 4 
4 23 
23 6,5 
7,5 11 
10 
Littoral 4 24,5 6,5 12 
Zone Ouest 
(32, 40, 47, 64 
et 82) 4 24,5 6,5 12 01, 03, 09, 12, 15, 16, 17, 19, 
21, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 38, 
39, 40, 42, 43, 46, 47, 63, 64, 
65, 69, 71, 73, 74, 81, 82, 87 Intérieur  
Zone Est 
autres Dépts 4 24,5 8 10 
Zone Est  
(06, 83, 2A et 
2B) 3 26 4 14 
Littoral Zone  Ouest  
(11, 13, 30, 34 
et 66) 3 26 4 12 04, 05, 06, 07, 11, 13, 2A, 2B 
26, 30, 34, 48, 66, 83, 84,  
Intérieur 3 26 8 10 
Tableau 261 : Caractéristiques climatiques des zones 
Le littoral est défini par une distance à la mer in férieure ou égale à 10 km, l’intérieur des terres p ar 
une distance à la mer supérieure à 10 km. 
 
15.1.3.2.1.2 Valeurs horaires des températures 
La courbe de variation horaire de température extér ieure, en temps solaire vrai, est déterminée en 
fonction de Tqm et Eq suivant la formule : θei (h) = Tqm + Eq . C(h) avec : 
 
h  C(h) h C(h) h C(h) h C(h) 
0 à 1  - 0,6585 6 à 7 - 0,7085 12 à 13 0,8350 18 à 19 0,5320 
1 à 2  - 0,7715 7 à 8 - 0,4050 13 à 14 0,9165 19 à 20 0,2605 
2 à 3 - 0,8890 8 à 9 - 0,0615 14 à 15 0,9365 20 à 21 - 0,0130 
3 à 4  - 0,9820 9 à 10 0,2620 15 à 16 0,9660 21 à 2 2 - 0,2465 
4 à 5 - 1,0045 10 à 11 0,5235 16 à 17 0,9025 22 à 23 - 0,4220 
5 à 6  - 0,9170  11 à 12  0,7105  17 à 18  0,7560  23 à 24  – 0,5500  
Tableau 262 : Valeurs de C(h) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1163 15.1.3.2.2 Rayonnement solaire et rayonnement froid  vers la voûte céleste 
15.1.3.2.2.1 Données de référence 
Les valeurs moyennes horaires des rayonnements I di et I Dn  en W/m² sont données dans le tableau 
suivant, les heures étant exprimées en temps solair e vrai. 
Les calculs sont menés pour les conditions suivante s :  
Zones H1a, H1b, H2a, H2b sauf les départements 16 e t 17 : 25 Juillet ; latitude 49 degrés, 
Zones H1c, H2c, H2d, H3 et les départements 16 et 1 7 : 27 Juillet ; latitude 45 degrés. 
 Zones H1a, H1b, H2a, H2b 
sauf les départements 16 et 
17 zones H1c, H2c, H2d, H3 et les 
départements 16 et 17 
heures 
 direct 
normal 
(I Dn ) diffus 
isotrope 
(I di) rayon. 
Froid 
horiz. Direct 
normal 
(I Dn ) diffus 
isotrope 
(I di) rayon. 
froid 
horiz. 
De à W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² 
0 1 0 0 -70 0 0 -70 
1 2 0 0 -70 0 0 -70 
2 3 0 0 -70 0 0 -70 
3 4 0 0 -70 0 0 -70 
4 5 50 12 -70 30 7 -70 
5 6 132 69 -70 150 62 -70 
6 7 288 124 -70 332 114 -70 
7 8 432 153 -70 520 139 -70 
8 9 528 174 -70 653 145 -70 
9 10 600 182 -70 745 150 -70 
10 11 633 193 -70 788 141 -70 
11 12 644 199 -70 793 147 -70 
12 13 644 199 -70 793 147 -70 
13 14 633 193 -70 788 141 -70 
14 15 600 182 -70 741 150 -70 
15 16 528 174 -70 653 145 -70 
16 17 432 153 -70 520 139 -70 
17 18 288 124 -70 332 114 -70 
18 19 132 69 -70 150 62 -70 
19 20 50 12 -70 30 7 -70 
20 21 0 0 -70 0 0 -70 
21 22 0 0 -70 0 0 -70 
22 23 0 0 -70 0 0 -70 
23 24 0 0 -70 0 0 -70 
Tableau 263 : Rayonnements solaires et froids convent ionnels Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1164 15.1.3.2.3 Vitesse du vent 
La valeur conventionnelle utilisée est 1m/s. 
Calcul de l'heure légale 
Il est bien entendu que cette heure doit être infér ieure à 24h. 
En hiver, le décalage est d’une heure. Lorsque l’he ure solaire est de 12h alors l’heure légale est de 
13h. L’heure solaire de 23 à 0 de la veille est don c l’heure légale de 0 à 1h du jour. 
En été, le décalage est de deux heures. Lorsque l’h eure solaire est de 12h l’heure légale est de 14 
heures. L’heure solaire de 22 à 23h la veille est d onc l’heure légale de 0 à 1h du jour et l’heure 
solaire de 23 à 0h de la veille est l’heure légale du jour de 1h à 2h.  
Hleg =IHj+EHLO  
Correction d'altitude. 
La correction d’altitude se fait en appliquant les formules suivantes : 
θbase_ext  =  θbase_ext_0 – 0.005 * alt 
Te = Te0 – 0.005 * alt  
we = (we0 – 0.0025* alt )/1000 
Teau=Teau0-0.005*alt  
Le paramètre alt prend les valeurs suivantes : 
• Si l’altitude est inférieure ou égale à 400m, le si te est considéré à 300m et alt=300m. 
• Si l’altitude est comprise entre 400m et 800m inclu s, le site est considéré à 500m, 
alt=500m. 
• Si l’altitude est supérieure à 800m, le site est co nsidéré à 900m, alt=900m. 
Calcul des données E Dn  et Edi 
EDn  = IDn *(-1.03753210E-08x γ6 + 2.90312257E-06x γ5  - 3.31804423E-04x γ4 + 1.99283162E-02x γ3 - 
6.72171072E-01x γ2 + 1.24650445E+01x γ + 2.38954889E+00) 
Si I Dn   <1 W/m2    Edi = 124 Idi  
Si I Dn   > 120 W/m2   Edi = 128 Idi  
Sinon     Edi = 116 Idi  
15.1.3.2.3.1 Rayonnements sur les parois non protégé es 
Le calcul est conduit comme dans la méthode Th-BC. 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1165 15.1.3.3 Apports internes et scénarios  
Les apports internes et les apports dus à l’éclaira ge, Ai(h) sont définies dans les règles Th-BC. La 
semaine de calcul est considérée comme n’étant pas en période de vacances. 
15.1.3.4 Calcul des débits de renouvellement d’air 
Le calcul des débits d’air est conforme aux règles Th-CE dans les conditions d’été. 
15.1.3.4.1 Calcul de l’ouverture des baies et de la  gestion des protections solaires 
La gestion de l’ouverture des baies et des protecti ons solaires est définie dans la méthode Th-CE 
dans les conditions d’été. 
15.1.3.5 Conventions de calcul et valeurs par défau t 
15.1.3.5.1 Références réglementaires et normatives à utiliser 
Les calculs relatifs aux déperditions par les paroi s, aux facteurs solaires et à l’inertie sont 
respectivement précisés dans les règles Th-BC, Th-U , Th-S et Th-I. Les valeurs d’été des facteurs 
solaires sont à utiliser en particulier. 
15.1.3.5.2 Caractérisation bâtiment 
Prise en compte des masques végétaux ; Période à la quelle l’arbre a des feuilles. 
15.1.3.5.3 Caractérisation du groupe 
15.1.3.5.3.1 Principe général  
On effectue le calcul par groupe.  
En cas de présence d’une véranda : 
- si les baies de la véranda peuvent être considéré es comme ouvertes en été (ce qui implique 
qu’elles ne participent pas le cas échéant à l’isol ement acoustique) le volume enveloppe sur lequel 
porte le calcul est la partie du logement hors véra nda, 
- dans le cas contraire, le volume comprend la véra nda. 
15.1.3.5.3.2 Inertie 
L’inertie quotidienne et séquentielle du groupe son t déterminées par les règles Th-I.  
Pour l’inertie quotidienne la démarche est donnée d ans les règles Th-BC 
Pour l’inertie séquentielle les démarches suivantes  sont possibles : 
– prendre par défaut Cms = Cm 
– déterminer la « classe d’inertie séquentielle » à  partir des « points d’inertie séquentielle » 
des parois ou par le nombre de plancher lourds, 
– déterminer Cms par le calcul. 
  1166 
Rapport d'étude n° ESE/DE/PEB - 2010.021RE_ANNEXES   
 
16. ENR 
 
16.1 C_Enr_Calcul de la part ENR  
16.1.1 I NTRODUCTION  
L'objet de cette fiche est la détermination de la c ontribution ENR d’un bâtiment à usage 
d’habitation de type maison individuelle ou accolée , à partir des contributions des générateurs 
et de la production locale d'énergie électrique uti lisant les ENR. L'apport dû aux ENR Aepenr 
est exprimée en  énergie primaire.  
Pour le photovoltaïque, la contribution est égale à  l'énergie produite affectée du facteur de 
conversion de l'électricité. 
Pour les générateurs, elle est calculée : 
-  soit par prise en compte de la part ENR de la sour ce d'énergie (générateurs bois, 
réseaux de chaleur),  
- soit par calcul d'un gain conventionnel en énergie primaire résultant de la contribution 
de l'environnement climatique local. 
En termes de lien avec la consommation Cep :  
• Pour les sources comportant une part ENR : Aepenr c orrespond à une partie de Cep, 
• Pour les autres cas : Aepenr correspond à l'apport conventionnel des ENR ayant permis 
d'atteindre la valeur Cep calculée. Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1167 16.1.2 N OMENCLATURE  
Le Tableau 264  suivant donne la nomenclature des différentes vari ables du modèle. 
Entrées du composant 
 Nom Description Unité    PV  
Eep_PV bat  Energie primaire totale produite par les 
panneaux photovoltaïques du bâtiment.  Whep     
Cep_gaz bat  Energie primaire totale fournie par 
utilisation du gaz pour le bâtiment sur 
l’année entière.  Whep/ 
m²SH 
ON RT     
Cep_fod bat  Energie primaire totale fournie par utilisation 
du fioul domestique pour le bâtiment sur 
l’année entière. Whep/ 
m²SH 
ON RT     
Cep_cha bat  Energie primaire totale fournie par utilisation 
du charbon pour le bâtiment sur l’année 
entière. Whep/ 
m²SH 
ON RT     
Cep_boi bat  Energie primaire totale fournie par utilisation 
du bois pour le bâtiment sur l’année entière. Whep/ 
m²SH 
ON RT     
Cep_ele bat 
 Energie primaire totale fournie par utilisation 
de l’électricité pour le bâtiment sur l’année 
entière. Whep/ 
m²SH 
ON RT     C_Bat_Calculs bâtiments 
Cep_rdch bat 
 Energie primaire totale fournie par utilisation 
des réseaux de chaleur pour le bâtiment sur 
l’année entière. Wh/ 
m²SH 
ON RT     
 Cep_rdfr bat  Energie primaire totale fournie par utilisation 
des réseaux de froid pour le bâtiment sur 
l’année entière. Wh/ 
m²SH 
ON RT     
Cep_ch gnr,bat ,  
Cep_fr gnr,bat , 
Cep_ecs gnr,bat 
 Consommations annuelles en énergie 
primaire par poste et par générateur. Whep    
Eep_sol_tot bat  Energie solaire thermique annuelle cumulée  
pour le bâtiment bat . Whep    C_Bat_Calculs bâtiment  
Eep_auxst_tot bat  Energie électrique annuelle cumulée des 
auxiliaires des boucles solaires pour le 
bâtiment bat . Whep    
ηeff_ch_an gnr  COP, EER du générateur thermodynamique 
en chauffage. Réel    
ηeff_ecs_an gnr  COP, EER du générateur thermodynamique 
en ECS Réel    Générateurs ηeff_fr_an gnr  COP, EER COP, EER du générateur 
thermodynamique en refroidissement. Réel    
Paramètres intrinsèques du composant 
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 Rat ENRen_rdch bat Ratio pour la prise en compte de la part ENR 
du bâtiment pour le réseau de chaleur. Réel 0 1  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1168  Rat ENRen_rdfr bat  Ratio pour la prise en compte de la part ENR 
du bâtiment pour le réseau de froid. Réel 0 1  
Paramètres d’intégration  
 Nom Description Unité Min Max Conv. 
 SHON RT bat Surface hors œuvre nette RT du bâtiment. m² 0 + ∞ g 
Variables internes  
 Nom Description Unité    
 Coef ep Coefficient d’énergie primaire du générateur 
thermodynamique. g    
Sorties 
 Nom Description Unité    
 Aepenr st bat 
 Contribution EnR annuelle du solaire 
thermique.    
 Aepenr PV bat 
 Contribution EnR annuelle 
photovoltaïque par bâtiment.    
 Aepenr PE bat 
 Contribution EnR annuelle associée à la 
production d’énergie par les générateurs 
d’un bâtiment.    
 Aepenr TH_ch bat  Contribution EnR annuelle pour les 
systèmes thermodynamiques, en 
chauffage.    
 Aepenr TH_fr bat  Contribution EnR annuelle pour les 
systèmes thermodynamiques, en 
refroidissement.    
 Aepenr TH_ecs bat  Contribution EnR annuelle pour les 
systèmes thermodynamiques, en ECS.    
 Aepenr tot bat 
 Part ENR annuelle totale d’un bâtiment 
en WhEP.    
 Aepenr st bat 
 Contribution EnR annuelle du solaire 
thermique. kWhe 
p/ 
m²SH 
ON RT  
 
   
Constantes 
 Nom Description Unité   Conv. 
 Coef ep(i), i=10 à 60  Coefficients d’énergie primaire correspondant 
aux différents types d’énergie. Réel    
 {Rat ENRen(en.) }en 
=10 à 59  Vecteur des ratios pour la prise en compte de 
la part ENR selon le type d’énergie (hors 
réseaux). Réel   g 
Tableau 264 : Nomenclature du modèle Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1169 16.1.3 D ESCRIPTION MATHEMATIQUE  
16.1.3.1 Généralités 
Le calcul de la part d'ENR doit respecter certaines  contraintes : 
Elle doit définir le champ d'application de façon à  différencier les différentes valorisations des 
énergies du milieu extérieur. On retient comme base  de calcul les générateurs de chauffage, 
refroidissement et ECS. 
Le calcul doit concilier des approches différentes suivant les générateurs : pour les systèmes 
thermodynamiques électriques, le bilan est exprimé en terme global entre l'énergie prise sur le 
milieu au niveau du bâtiment, et rejeté vers le mil ieu au niveau de la production centralisée hors 
bâtiment. Pour le solaire thermique, le bilan est p urement local, mais doit également être exprimé 
en terme d'impact sur les consommations en kWhep/m2 . 
Le calcul doit prendre en compte les systèmes de gé nération, part amont incluse, de façon à 
assurer l'égalité de traitement entre les systèmes pour lesquels ils sont directement intégrés dans 
les performances, de ceux pour lesquels ils sont di ssociés. 
16.1.3.2 Solaire thermique 
La contribution ENR est calculée en faisant le bila n en énergie primaire de la boucle solaire en 
l'associant conventionnellement à un générateur don t le rendement en énergie primaire est de 1, 
par cohérence avec le traitement des systèmes therm odynamique 11 : 
) ; 0 (1000 1
__)50 ( __bat 
tot auxst ep ep bat 
tot sol ep bat 
RT bat 
st ECoef EMAX SHON Aepenr − ××=
 (1757) 
Avec : 
Aepenr st  en kWh énergie primaire par m² de SHON RT  
Eep_sol_tot : énergie thermique fournie par les boucles solaire s du bâtiment 
Eep_auxst_tot : consommation électrique des auxiliaires des boucl es solaires du bâtiment 
Coef ep(50)  : coefficient de conversion  de l’énergie finale e n énergie primaire pour l’électricité, égal à 
2.58. 
16.1.3.3 Solaire photovoltaïque 
La contribution ENR est égale à la production d'éne rgie primaire des installations photovoltaïques 
telle que calculées par les fiches correspondantes (il s'agit donc de la production fournie au 
réseau). Elle est ramenée à un total par bâtiment a nnuel dans la fiche « Calculs bâtiments ». 
 bat 
RT bat 
PV ep bat 
PV SHON EAepenr ×=1000 _ (1758) 
 
Où la production photovoltaïque est exprimée en éne rgie primaire fournie. 
                                                 
11  Prenons le cas simplifié d'une consommation d'élect ricité de 1 kWh : 
• Pour une PAC de COP moyen annuel de 3.5, la fournit ure d'énergie est de 3,5 kWh et la consommation Ep de 2.58 kWH. 
La valeur de Aepenr est alors de 3.5-2.58 = 1.42 kW hep. 
• Pour un PAC de COP moyen annuel de 2.58 (Cop en Ep de 1) avec un appoint solaire permettant un apport Aepenr de 1.42 
kWhep, la fourniture sera du même ordre sauf si les  consommations d'auxiliaires sont élevées. Ceci est  cohérent avec 
l'approche PAC seul pour laquelle les auxiliaires e n amont du générateur sont intégrés dans le COP moy en annuel Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1170 16.1.3.4 Prise en compte des générateurs pour lesqu elles la fourniture d’énergie 
comporte une part ENR 
La contribution ENR est calculée à partir d'un rati o conventionnel Rat ENRen qui est défini par type 
d'énergie, et par générateur pour les sous-stations  de réseaux urbains.  
( )




++
×=∑
=
rdfr nf EN bat 
rdfr ep rdch nEN bat 
rdch ep 
en en nEN bat 
en ep bat 
PE 
Rat CRat C Rat C
Aepenr 
_Re __Re _50 
10 )_( Re )_( . .
1000 1 (1759) 
 
Energie Rat ENRen(en.)  
10: Gaz  0 
20: Fioul 0 
30:Charbon 0 
40: Bois 1 
50:Electricité 0 
60: Réseaux Paramètre de 
saisie (bâtiment) 
Tableau 265: Valeurs des Rat ENRen  
Les ratios Rat ENRen  sont conventionnellement nuls pour tous les types d’énergies, exceptés : 
1) énergie bois : Rat ENRen(40)  = 1 
2) réseau de chaleur ou de froid : Rat ENRen   est compris entre 0 et 1. Il s’agit d’un paramètr e, propre 
au réseau de raccordement du bâtiment. 
16.1.3.5 Systèmes thermodynamiques (id type gnr =503 à 509) 
Le calcul est effectué en énergie primaire en prena nt en compte la production d'énergie, en 
considérant qu'elle est entièrement non ENR. On con sidère par ailleurs que le système de 
génération n'a pas de pertes récupérables. Les syst èmes de distribution ainsi que les dispositifs de 
stockage éventuel sont exclus du champ du calcul.  
On réalise un calcul par usage (chauffage, refroidi ssement, ECS). En effet, suivant les 
configurations, un même générateur peut assurer un,  deux voire trois modes. Effectuer le calcul en 
bilan global reviendrait à défavoriser les systèmes  multi usages puisqu'on considèrerait dans ce 
cas une compensation entre modes qui n'adviendrait pas en cas de systèmes de génération 
séparés. Or par essence, le bilan ENR est compté un iquement s'il est positif. 
Pour 1 kWh d'Énergie produite au niveau du générate ur, la consommation d'énergie finale est de 
1/COP et la consommation d'énergie primaire égale a u coefficient d’énergie primaire sur le COP 
(ou l’EER) annuel. Le bilan sur le milieu extérieur  (part ENR) est donc égal à (1- Coef ep /COP). 
Les valeurs de Coef ep sont les suivantes : 
- Générateur thermodynamique à compression électriq ue (id type =503, 506, 507, 508 ou 
509) : Coef ep = Coef ep,(50) = 2.58 
- Générateur thermodynamique à absorption (id type =504, combustible gaz) : Coef ep = 
Coef ep,(10) = 1 
Soit les générateurs thermodynamiques ( id type gnr =503 à 509 ) d’indice gnr , appartenant à des 
générations desservant le bâtiment bat : Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1171 ∑
≤≤→− × ××=
509 503 __ ,
_ _ )) 1 ( ; 0 (1000 1
type id bat gnr ep gnr 
an ch eff bat gnr 
ch ep bat 
RT bat 
ch TH Coef CMAX SHON Aepenr η
 (1760) 
∑
≤≤→− × ××=
509 503 __ ,
_ _ )) 1 ( ; 0 (1000 1
type id bat gnr ep gnr 
an fr eff bat gnr 
fr ep bat 
RT bat 
fr TH Coef CMAX SHON Aepenr η
 (1761) 
∑
≤≤→− × ××=
509 503 __ ,
_ _ )) 1 ( ; 0 (1000 1
type id bat gnr ep gnr 
an ecs eff bat gnr 
ecs ep bat 
RT bat 
ecs TH Coef CMAX SHON Aepenr η
 (1762) 
 
16.1.3.6 Part ENR totale du bâtiment 
La part ENR totale du projet est la somme de l’ense mble des contributions listées ci-dessus : 
bat 
PV bat 
st bat 
PE bat 
ecs TH bat 
fr TH bat 
ch TH bat 
tot 
Aepenr Aepenr Aepenr Aepenr Aepenr Aepenr Aepenr 
+ + ++ + =_ _ _ (1763) 
  
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1172  
17. SCENARIOS CONVENTIONNELS 
17.1 BATIMENT A USAGE D’HABITATION - MAISON INDIVIDUELLE  OU 
ACCOLEE  
nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 28 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 
1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances :   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de plus de 48h ZONE 
maison individuelle 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1173  
 
0 Nadeq Nombre d 'adultes équivalent 
0 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C puisé s par semaine et par adulte équivalent 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
scénarios provisoires 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1,05 1,05 1,05 0,95 0,95 0,95 0,95 0 0,95 1,05 1,05 1,05 
2 1,05 1,05 1,05 0,95 0,95 0,95 0,95 0 0,95 1,05 1,05 1,05 
3 1,05 1,05 1,05 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,05 1,05 1,05 
4 1,05 1,05 1,05 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,05 1,05 0
5 1 0,95 0,95 1,05 
nom du local voir typologie 
Ratel 1
occupant 0 Nadeq nombre d'adulte équivalent 
90 W/Nadeq Chaleur moyenne dégagée par un adulte 
0,055 kg/h/nadeq Humidité  dégagée par un adulte 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,7 0,7 
2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,7 0,7 
3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 
4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,7 0,7 
5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,7 0,7 
6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 
7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
5,7 Watts/unité Apports de chaleur hors occupants et écl airage, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
10,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0 ,2 
2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 
3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 
4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 
5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 
6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 
7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité production d'humidité hors occupants et éclairage, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
taux d'occupation -  valeur comprise entre 0 et 1 ( = 0 en inocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine 
Local N°1 
maison individuelle 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1174  
17.2 BATIMENT A USAGE D’HABITATION - LOGEMENT COLLECTIF  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1175 nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 28 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances :   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de plus de 48h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE - idem que pour les maisons individuelles 
logements collectifs 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1176 0 Nadeq Nombre d 'adultes équivalent 
0 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C puisé s par semaine et par adulte équivalent 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0,028 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029 0 0,028 0,029 0 0
scénarios provisoires 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1,05 1,05 1,05 0,95 0,95 0,95 0,95 0 0,95 1,05 1,05 1,05 
2 1,05 1,05 1,05 0,95 0,95 0,95 0,95 0 0,95 1,05 1,05 1,05 
3 1,05 1,05 1,05 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,05 1,05 1,05 
4 1,05 1,05 1,05 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,05 1,05 0
5 1 0,95 0,95 1,05 
nom du local voir typologie 
Ratel 0,9 
occupant 0 Nadeq nombre d'adulte équivalent (en résidentiel, mettre -1 qui correspondra à un calcul automatique de Nade q selon algorithme de la fiche "scénarios conv" 
90 W/Nadeq Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/nadeq Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,7 0,7 
2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,7 0,7 
3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 
4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,7 0,7 
5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,7 0,7 
6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 
7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,7 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
5,7 Watts/unité Apports de chaleur hors occupants et écl airage, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
10,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0 ,2 
2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 
3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 
4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 
5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 
6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 
7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité production d'humidité hors occupants et éclairage, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
Pour le moment, on utilise la même formule pour cal culer le Nadeq 
que pour l'ECS. Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine 
Local N°1 - idem que logements 
logements 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Taux d'occupation 
taux d'occupation -  valeur comprise entre 0 et 1 ( = 0 en inocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1177 nom du local voir typologie 
ratel 0,1 
occupant 0 Nadeq nombre d'adulte équivalent 
90 W/Nadeq Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/nadeq Humidité  dégagée par un occupant 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité Apports de chaleur hors occupants et éc lairage 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité production d'humidité hors occupants et éclairage 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
taux d'occupation -  valeur comprise entre 0 et 1 ( = 0 en inocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Local N°2 
circulation 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1178  
17.3 BUREAUX  
nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
Immeuble de bureaux 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1179  
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1180 éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité m² surface utile 
1,25 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pu isés par semaine et par unité 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,6 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Nocc Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,06 kg/h/Nocc Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en inocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standard scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1181 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 ratio par défaut surface utile du local/sur face utile du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
occupant 0,42 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Nocc Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,06 kg/h/Nocc Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
10 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
Salle de réunion 
taux d'occupation 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1182 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,26 ratio par défaut surface utile du local/su rface utile du groupe peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Nocc Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,06 kg/h/Nocc Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°3 
Circulation Accueil
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1183  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,03 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Nocc Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,06 kg/h/Nocc Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1184  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1185  
17.4 COMMERCE, MAGASIN, ZONES COMMERCIALES  
nom de la zone Centre commercial-Magasin ZI voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1186  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1187  
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1188 0 unité m² SHON 
0,24 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pu isés par semaine par unité 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,01 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1189 nom du local voir typologie 
Rat_l 0,01 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°2 
Douches collectives 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1190  
 
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,25 
occupant 0,15 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0,25 0,35 0,27 0,53 0,41 0,43 0,57 0,56 0,59 0, 47 0,22 0,01 0,03 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0,26 0,36 0,27 0,54 0,42 0,43 0,56 0,56 0,58 0, 5 0,26 0,04 0,03 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,25 0,37 0,28 0,54 0,45 0,53 0,7 0,69 0,69 0,5 3 0,28 0,05 0,04 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,29 0,4 0,3 0,56 0,45 0,49 0,61 0,59 0,6 0,49 0 ,27 0,05 0,04 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,27 0,39 0,31 0,53 0,47 0,53 0,68 0,7 0,71 0,5 6 0,33 0,09 0,06 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0,26 0,54 0,48 0,47 0,52 0,78 1 1 1 0,71 0,36 0,0 7 0,06 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
8 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Local N°3 
Aire de vente (supérieure à 300m²) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1191  
 
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,4 
occupant 0,25 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0,25 0,35 0,27 0,53 0,41 0,43 0,57 0,56 0,59 0, 47 0,22 0,01 0,03 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0,26 0,36 0,27 0,54 0,42 0,43 0,56 0,56 0,58 0, 5 0,26 0,04 0,03 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,25 0,37 0,28 0,54 0,45 0,53 0,7 0,69 0,69 0,5 3 0,28 0,05 0,04 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,29 0,4 0,3 0,56 0,45 0,49 0,61 0,59 0,6 0,49 0 ,27 0,05 0,04 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,27 0,39 0,31 0,53 0,47 0,53 0,68 0,7 0,71 0,5 6 0,33 0,09 0,06 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0,26 0,54 0,48 0,47 0,52 0,78 1 1 1 0,71 0,36 0,0 7 0,06 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
48 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Petit magasin de vente (inférieure à 300m²) 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°4 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1192  
 
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,28 
occupant 0,2 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0,25 0,35 0,27 0,53 0,41 0,43 0,57 0,56 0,59 0, 47 0,22 0,01 0,03 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0,26 0,36 0,27 0,54 0,42 0,43 0,56 0,56 0,58 0, 5 0,26 0,04 0,03 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,25 0,37 0,28 0,54 0,45 0,53 0,7 0,69 0,69 0,5 3 0,28 0,05 0,04 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,29 0,4 0,3 0,56 0,45 0,49 0,61 0,59 0,6 0,49 0 ,27 0,05 0,04 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,27 0,39 0,31 0,53 0,47 0,53 0,68 0,7 0,71 0,5 6 0,33 0,09 0,06 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0,26 0,54 0,48 0,47 0,52 0,78 1 1 1 0,71 0,36 0,0 7 0,06 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
8 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Local N°5 
Circulation (mail) 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1193  
 
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Local N°6 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1194  
17.5 ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE (CRECH E, 
HALTE-GARDERIE)  
nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 21 26 
arrêt moins de 48 h 18 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
Crèche_Garderie 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1195  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0
52,5 L/semaine/nb de Lit nombre de litres d'eau à 40° C puisés par semaine 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,15 
occupant 0,067 Noccnom valeur pour l'heure maximale de  l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standard scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1196  
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,15 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1197  
 
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,42 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°3 
Salle de réunion 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1198  
m² unité par ex surface du local
10 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 
5 1 1 0,5 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 
5 1 1 0,5 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1199  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,3 
occupant 0,25 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Local N°4 
Salle de jeux 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1200  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0,66 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Local N°5 
Salle de repos 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1201  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 0,5 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°6 
Sanitaires Vestiaires 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1202  
17.6 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE  
nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 ZONE 
Enseignement Primaire 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1203  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
0 unité - m² SU 
0,2 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,07 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standard 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1204 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,1 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1205  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,55 
occupant 0,66 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1Local N°3 
Salle de classe 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1206  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0,42 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
10 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
Salle de réunion 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1207  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,15 
occupant 0,66 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°5 
Salle de repos Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1208  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1Sanitaires vestiaires 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°6 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1209  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1210  
17.7 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (PARTIE JOUR)  
nom de la zone Enseignement Secondaire partie jour voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
2 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 
5 1 1 -1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
2 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 
5 1 1 -1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1211  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
0 unité - m² utile 
0,2 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 0,55 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standard scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1212  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1213 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 0,55 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1214 nom du local voir typologie 
Rat_l 0,25 
occupant 0,67 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°3 
Salle de classe 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1215  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,42 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
10 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Local N°4 
Salle de réunion 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1216  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
5 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 0,55 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 0,55 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Local N°5 
Centre de documentation 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1217  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0,67 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°6 
Salle des professeurs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1218  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0,34 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
25,8 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'an née 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,25 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,25 0,5 0,5 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Local N°7 
Salle d'enseignement informatique 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1219  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,15 
occupant 0,33 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
10 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Salle de conférence Salle polyvalente 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°8 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1220  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Local N°9 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1221  
17.8 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (PARTIE NUIT)  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1222 nom de la zone Enseignement Secondaire partie nuit voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
2 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 
5 1 1 -1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
2 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 
5 1 1 -1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1223 0 unité : nombre de lits 
330 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,04 0,01 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,04 0,01 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,04 0,01 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,04 0,01 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,04 0,01 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,08 0,01 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Circulation 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1224  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,6 
occupant 0,17 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Chambre sans cuisine ni salle de bain 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°2 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1225  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°3 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1226  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Local N°4 
Douches collectives 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1227  
17.9 ENSEIGNEMENT - UNIVERSITE  
nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
Enseignement Université 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1228  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité - m² utile 
0,2 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 0,1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,1 1 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 0,1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,1 1 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 0,55 0,55 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standart 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1229  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1230 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 0,55 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 0,5 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 0,5 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 0,5 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
Accueil  hall d'entrée Circulation 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1231 nom du local voir typologie 
Rat_l 0,35 
occupant 0,67 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Local N°3 
Salle de classe 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1232  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0 0,5 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0 0,5 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 1 1 1 0,5 
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
5 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 0,55 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0 0,5 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0 0,5 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 1 1 1 0,5 
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0 0,5 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0 0,5 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 1 1 1 0,5 
5 1 1 0 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Centre de documentation 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°4 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1233  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,15 
occupant 0,33 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 1 0,57 0,57 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
10 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°5 
Salle de conférence Amphithéatre 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1234  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0,34 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
25,8 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'an née 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,25 0,5 0,5 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,25 0,5 0,5 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Local N°6 
Salle d'enseignement informatique 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1235  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0,42 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
10 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Local N°7 
Salle de réunion 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1236  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 0,5 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 0,5 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1
3 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 0,5 1peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Local N°8 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1237  
17.10 BATIMENT A USAGE D’HABITATION - ETABLISSEMENT 
SANITAIRE AVEC HEBERGEMENT  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1238 nom de la zone Etablissement sanitaire avec hébergement voir typolo gie 
températures de consigne ch fr 
normal 21 26 
arrêt moins de 48 h 18 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1239 0 unité nombre de lits 
600 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, 01 0,01 0,01 0,01 0,01 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, 01 0,01 0,01 0,01 0,01 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, 01 0,01 0,01 0,01 0,01 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, 01 0,01 0,01 0,01 0,01 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, 01 0,01 0,01 0,01 0,01 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, 01 0,01 0,01 0,01 0,01 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, 01 0,01 0,01 0,01 0,01 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standart 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1240 nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°2 
Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1241  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,5 
occupant 0,06 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 5 0,75 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 5 0,75 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 5 0,75 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 5 0,75 0,75 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 5 0,75 0,75 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 5 0,75 0,75 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 5 0,75 0,75 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
6,8 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'ann ée 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 
2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 
3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 
4 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 
5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 
6 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 
7 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Local N°3 
Chambre sans cuisine avec salle d'eau 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1242  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°4 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1243  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°5 
Douches collectives 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1244  
17.11 ETABLISSEMENT SPORTIF SCOLAIRE  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1245 nom de la zone Etablissement sportif scolaire voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 15 26 
arrêt moins de 48 h 7 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1246 0 unité m² de surface chauffée 
1,25 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pu isés par semaine 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,75 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Salle de sport 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1247 nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant Local N°3 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°2 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1248  
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
Douches collectives 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1249  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1250  
17.12 ETABLISSEMENT SPORTIF MUNICIPAL ou PRIVE  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1251 nom de la zone Etablissement sportif municpal et privé voir typolog ie 
températures de consigne ch fr 
normal 15 26 
arrêt moins de 48 h 7 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 0 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 0 1
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 0 1scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1252 nb de douche installées unité 
1200 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pu isés par semaine 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0, 02 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0, 02 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0, 02 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0, 02 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0, 02 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,75 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,7 0,7 0,7 0,7 0,25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,7 0,7 0,7 0,7 0,25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,7 0,7 0,7 0,7 0,25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,7 0,7 0,7 0,7 0,25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,7 0,7 0,7 0,7 0,25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,7 0,7 0,7 0,7 0,25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Salle de sport 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1253 nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°2 
Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1254  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Local N°3 
Sanitaires collectifs 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1255  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Douches collectives 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°4 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1256  
17.13 BATIMENT A USAGE D’HABITATION - FOYER DE JEUNES 
TRAVAILLEURS  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1257 nom de la zone Hébergement occupation continue (Foyer JT) voir typo logie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1258 0 unité nombre de lits 
330 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 ,01 0,01 0,01 0,01 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 ,01 0,01 0,01 0,01 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standart 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1259  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,15 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation Local N°2 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1260  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,5 
occupant 0,17 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
6,8 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'ann ée, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 0,1 
2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 0,1 
3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 0,1 
4 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 0,1 
5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 0,1 
6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 0,1 
7 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 0,1 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Local N°3 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 Chambre sans cuisine avec salle d'eau 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1261  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1Local N°4 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1262  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Local N°5 
Douches collectives 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1263  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,33 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
10 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour/heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
5 1 1 0 1Local N°6 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Salle de conférence 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1264  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,35 0, 35 0,35 0,35 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,35 0, 35 0,35 0,35 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,35 0, 35 0,35 0,35 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,35 0, 35 0,35 0,35 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,35 0, 35 0,35 0,35 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,35 0, 35 0,35 0,35 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,35 0, 35 0,35 0,35 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
6 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1Local N°7 
Foyer 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1265  
17.14 BATIMENT A USAGE D’HABITATION - CITE UNIVERSITAIRE  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1266 nom de la zone Hébergement residence etudiante (Cité U) voir typolo gie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1267 0 unité Nombre de lits 
330 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 ,01 0,01 0,01 0,01 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 ,01 0,01 0,01 0,01 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 0,5 
5 1 1 0,2 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 0,5 
5 1 1 0,2 1taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standart 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1268  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1269 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0 ,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 0,5 
5 1 1 0,2 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,15 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1270 nom du local voir typologie 
Rat_l 0,6 
occupant 0,17 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
6,8 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'ann ée, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 1 0,1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 1 0,1 
3 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 1 0,1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 1 0,1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 1 0,1 
6 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 1 0,1 
7 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 1 1 1 0,1 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Local N°3 
Chambre sans cuisine avec salle d'eau 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1271  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°4 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1272  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h valeur pour l'heure maximale de l'année, par u nité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 0,5 
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°5 
Douches collectives 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1273  
17.15 HOPITAL (PARTIE JOUR)  
nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 21 26 
arrêt moins de 48 h 18 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
Hopital partie jour 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1274  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité par m² de surface utile 
0,24 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pu isés par semaine 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,15 
occupant 0,42 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Salle de réunion 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1275  
m² unité par ex surface du local
10 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
Douches collectives 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1276  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°3 
Sanitaires collectifs Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1277  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1278 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,25 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1279 m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0,57 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°5 
Bureau 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1280  
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0,14 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°6 
Aire de production 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1281  
m² unité par ex surface du local
5 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,25 
occupant 0,4 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°7 
Salle d'attente et consulation 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1282  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1283  
17.16 HOPITAL (PARTIE NUIT)  
nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 21 26 
arrêt moins de 48 h 18 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,35 0,3 5 0,35 0,35 0,35 
2 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,35 0,3 5 0,35 0,35 0,35 
3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,35 0,3 5 0,35 0,35 0,35 
4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,35 0,3 5 0,35 0,35 0,35 
5 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,35 0,3 5 0,35 0,35 0,35 
6 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,35 0,3 5 0,35 0,35 0,35 
7 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,35 0,3 5 0,35 0,35 0,35 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
Hopital partie nuit 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1284  
0 unité Nb de lits 
820 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C puisés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 7E-04 0,002 0,004 0,007 0,01 0,013 0,015 0,014 0,013 0 ,011 0,009 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009 0,008 0 0
2 0 0 0 0 0 7E-04 0,002 0,004 0,007 0,01 0,013 0,015 0,014 0,013 0 ,011 0,009 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009 0,008 0 0
3 0 0 0 0 0 7E-04 0,002 0,004 0,007 0,01 0,013 0,015 0,014 0,013 0 ,011 0,009 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009 0,008 0 0
4 0 0 0 0 0 7E-04 0,002 0,004 0,007 0,01 0,013 0,015 0,014 0,013 0 ,011 0,009 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009 0,008 0 0
5 0 0 0 0 0 7E-04 0,002 0,004 0,007 0,01 0,013 0,015 0,014 0,013 0 ,011 0,009 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009 0,008 0 0
6 0 0 0 0 0 7E-04 0,002 0,004 0,007 0,01 0,013 0,015 0,014 0,013 0 ,011 0,009 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009 0,008 0 0
7 0 0 0 0 0 7E-04 0,002 0,004 0,007 0,01 0,013 0,015 0,014 0,013 0 ,011 0,009 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009 0,008 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local Chambres sans cuisine avec salle d'eau v oir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0,08 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
6,8 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'ann ée, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 
2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 
3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 
4 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 
5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 
6 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 
7 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
Douches collectives 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1285  
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°3 
Sanitaires collectifs facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1286  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,15 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1287  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0,06 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°5 
Locaux soins et offices 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1288  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,15 
occupant 0,57 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
2 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
3 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
4 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
5 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
6 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
7 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
2 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
3 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
4 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
5 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
6 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
7 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0,14 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°7 
Aire de production 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Local N°6 
Bureau 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1289  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1290 m² unité par ex surface du local
5 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,15 
occupant 0,4 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 1 1 0,57 0,57 1 1 1 1 1 0,57 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
2 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
3 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
4 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
5 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
6 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
7 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
2 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
3 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
4 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
5 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
6 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
7 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,111 0,111 0,111 0,111 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°8 
Salle d'attente et de consulation urgences 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1291 17.17 HOTEL 0 1* ET 2* (PARTIE JOUR)  
nom de la zone Hotel 0 et 1et 2et partie jour voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1292  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité m² surface utile 
0,24 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pu isés par semaine 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,116 
occupant 0,067 Noccnom valeur pour l'heure maximale de  l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standard scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1293 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,431 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1294 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,051 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Local N°3 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1295  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,4019 
occupant 0,5 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
88,8 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'an née, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,04 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0,04 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0,04 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0,04 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0,04 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0,04 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,04 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
Salle petits déjeuners 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1296  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1297  
17.18 HOTEL 0 ET 1* (PARTIE NUIT)  
nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
Hotel 0 et 1et partie nuit 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1298  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité chambre 
420,6 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C p uisés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,233 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Circulation scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1299 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,728 
occupant 0,075 Noccnom valeur pour l'heure maximale de  l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
5,3 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'ann ée, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
4 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
5 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
6 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
7 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Chambre sans cuisine avec salle d'eau 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1300 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,006 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Local N°3 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1301  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,032 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1302  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1303 17.19 HOTEL 2* (PARTIE NUIT)  
nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
Hotel 2et partie nuit 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1304  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité chambre 
586,2 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C p uisés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,233 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Circulation scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1305  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local Chambre sans cuisine avec salle d'eau vo ir typologie 
Rat_l 0,728 
occupant 0,05 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1306  
m² unité par ex surface du local
4 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
4 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
5 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
6 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
7 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,006 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°3 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1307  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,032 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1308  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1309  
17.20 HOTEL 3*, 4* et 5* (PARTIE JOUR)  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1310 nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
Hotel 3 et 4 et partie jour 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1311  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1312 éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité m² surface utile 
0,24 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pu isés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,105 
occupant 0,067 Noccnom valeur pour l'heure maximale de  l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standard 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1313  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1314 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,173 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par m² 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
Circulation Accueil
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1315 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,037 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par m² 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°3 
Sanitaires collectifs 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1316 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local salle de séminaires  réunion voir typolo gie 
Rat_l 0,428 
occupant 0,42 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
10 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par m² 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1317  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,17 
occupant 0,5 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
44,3 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'an née, par m² 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,026 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0,026 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0,026 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0,026 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0,026 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0,026 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,026 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°5 
Salle petits déjeuners 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1318  
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,087 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
34,4 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'an née, par m² 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°6 
Bar 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1319  
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1320  
17.21 HOTEL 3* (PARTIE NUIT)  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1321 nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ZONE 
Hotel 3 et partie nuit 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1322  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1323 éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité chambre 
655,2 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C p uisés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,233 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Circulation 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1324  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1325 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local Chambre sans cuisine avec salle d'eau vo ir typologie 
Rat_l 0,728 
occupant 0,043 Noccnom valeur pour l'heure maximale de  l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
4,428 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,38 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2 0,38 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3 0,38 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
4 0,38 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
5 0,38 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
6 0,38 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
7 0,38 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1326 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,006 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par m² 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Local N°3 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1327 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,032 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1328  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1329  
17.22 HOTEL 4* et 5* (PARTIE NUIT)  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1330 nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
Hotel 4 et 5 et partie nuit 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1331  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1332 éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité chambre 
902,7 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C p uisés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,233 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Circulation scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1333  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1334 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local Chambre sans cuisine avec salle d'eau vo ir typologie 
Rat_l 0,728 
occupant 0,038 Noccnom valeur pour l'heure maximale de  l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
4,625 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,34 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 0,34 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
3 0,34 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0,34 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 0,34 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0,34 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0,34 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1335 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,006 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Local N°3 
Sanitaires collectifs 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1336  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,032 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1337  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1338  
17.23 INDUSTRIE - 3 x 8h  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1339 nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 15 26 
arrêt moins de 48 h 7 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ZONE 
Industrie 3_8h 7j_7 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1340  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité m² surface utile 
0,2 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine et par unité 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 0 1 0
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Nocc Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Nocc Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en inocc) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standard 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1341  
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,6 
occupant 0,05 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Aire de production 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1342  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1343 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
2 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe peut-être nul si niveau P dans typologie.
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Nocc Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Nocc Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 La somme des Ralgd du groupe est égale à facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
Local N°3 
Circulation Accueil
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1344 m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Nocc Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Nocc Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Sanitaires Vestiaires 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1345  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
Local N°5 
Douches collectives 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1346  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°6 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1347  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1348  
17.24 INDUSTRIE 8h à 18h  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1349 nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 15 26 
arrêt moins de 48 h 7 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ZONE 
Industrie 8h_18h 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1350  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1351 éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité m² surface utile 
0,2 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine et par unité 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
5 1 0 1 0
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Nocc Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Nocc Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en inocc) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standard 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1352  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1353 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,6 
occupant 0,05 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
2 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Aire de production 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1354  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe peut-être nul si niveau P dans typologie. 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Nocc Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Nocc Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1La somme des Ralgd du groupe est Local N°3 
Circulation Accueil
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1355  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Nocc Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Nocc Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Sanitaires Vestiaires 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1356  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,05 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Local N°5 
Douches collectives 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1357  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°6 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1358  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1359  
17.25 RESTAURATION SCOLAIRE - 1 REPAS / JOUR, 5j/7  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1360 nom de la zone Restaurant scolaire 1 repas par jour 5j7 voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
2 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 
5 1 1 -1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
2 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 
5 1 1 -1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1361  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
0 unité par nombre de repas servis 
45 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C puis és par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,7 
occupant 0,77 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Salle restaurant scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1362  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Cuisine 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1363  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°3 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1364  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1365  
17.26 RESTAURATION - 1 REPAS / JOUR, 5j/7  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1366 nom de la zone Restaurant 1repas par jour 5j sur 7 voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1367  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
0 unité par nombre de repas servis 
45 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C puis és par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,7 
occupant 0,77 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Salle restaurant 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1368  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
Cuisine 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1369  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
Local N°3 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1370  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1371  
17.27 RESTAURATION -  2 REPAS / JOUR, 6j/7  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1372 nom de la zone Restaurant 2 repas par jour 6j sur 7 voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1373  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1374 éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité par nombre de repas servis 
306 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,7 
occupant 0,59 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Salle restaurant 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1375  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1376 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
Cuisine 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe facteur correctif de la semaine (0 à 1) Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1377  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°3 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1378  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1379  
17.28 RESTAURATION - 2 REPAS / JOUR 7j/7  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1380 nom de la zone Restaurant 2 repas par jour 7j sur 7 voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1381  
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité par nombre de repas servis 
357 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,7 
occupant 0,59 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Salle restaurant 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1382  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
Cuisine 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1383  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
Local N°3 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1384  
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1385  
17.29 RESTAURATION SCOLAIRE - 3 REPAS / JOUR, 5j/7  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1386 nom de la zone Restaurant scolaire 3 repas par jour 5j sur 7 voir t ypologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
2 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 
5 1 1 -1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
2 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
3 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 
5 1 1 -1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1387  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1388 éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
0 unité par nombre de repas servis 
95 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C puis és par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,7 
occupant 1,11 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Salle restaurant scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1389  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1390 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Cuisine 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1391 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage Local N°3 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1392  
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
5 1 1 0 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1393  
17.30 RESTAURATION COMMERCIALE EN CONTINUE (18h/j 7j/7)  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1394 nom de la zone Restauration en continue (18h par j 7j sur 7) voir t ypologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
²
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1395 0 unité par nombre de repas servis 
189 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,7 
occupant 0,59 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 
2 0 0 0 0 0 0 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 
3 0 0 0 0 0 0 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 
4 0 0 0 0 0 0 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 
5 0 0 0 0 0 0 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 
6 0 0 0 0 0 0 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 
7 0 0 0 0 0 0 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Salle restaurant 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1396 nom du local voir typologie 
Rat_l 0,2 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 0, 25 0,25 0,25 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 0, 25 0,25 0,25 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 0, 25 0,25 0,25 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 0, 25 0,25 0,25 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 0, 25 0,25 0,25 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 0, 25 0,25 0,25 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 0, 25 0,25 0,25 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant 
0,06 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°2 
Cuisine 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
Local N°3 
Locaux de services 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1)  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1397 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 1 1 1 1ratio correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1398  
17.31 TRIBUNAL  
nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 16 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ZONE 
Tribunal
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1399  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1400 éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité m² surface utile 
0,2 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pui sés par semaine 
Besoins d'ECS 
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,6 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,1 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 0,6 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 0,6 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 0,6 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 0,6 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 0,6 0,6 1 1 1 1 1 0,6 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,1 0,1 0, 1 0,1 
2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,1 0,1 0, 1 0,1 
3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,1 0,1 0, 1 0,1 
4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,1 0,1 0, 1 0,1 
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,1 0,1 0, 1 0,1 
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°1 
Bureau standart accueil
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1401 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,1 0,1 0, 1 0,1 
2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,1 0,1 0, 1 0,1 
3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,1 0,1 0, 1 0,1 
4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,1 0,1 0, 1 0,1 
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 0,1 0,1 0, 1 0,1 
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,2 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,1 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Accueil salle des pas perdus 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Rat_l du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1402  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1403 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,1 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Local N°3 
Attente gardée 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1404 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local Salle d'audience correctionnelle voir ty pologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,3 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,1 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1405  
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,1 
occupant 0,3 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,1 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
jour V / heure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Local N°5 
Salle d'audience civile 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1406  
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local
Rat_l 0
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,1 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
5 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0Apports d'humidité hors occupants et éclairage ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°6 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation Bibliothèque 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1407  
nom du local
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,1 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 Circulation Local N°7 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1408  
nom du local
Rat_l 0,1 
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,1 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Local N°8 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe Locaux de services 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1409  
nom du local
Rat_l 0
occupant 0 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'a nnée, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,1 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
5 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0 kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année,  par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0Local N°9 
Sanitaires vestiaires 
ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1410  
17.32 TRANSPORT - AEROGARE  
nom de la zone voir typologie 
températures de consigne ch fr 
normal 19 26 
arrêt moins de 48 h 16 30 
arrêt plus de 48 h 7 30 
occupation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ce calendrier est basé sur une année  commençant un Lundi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Chauffage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
Refroidissement 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
ventilation 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1scenario horaire  Température de consigne chaud > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire  Température de consigne froid > n ormal : 1  ; réduc de moins de 48 h: 0 ; réduction de plus de 48 h : -1 
vacances   1 : tableau ci dessus ; -1 : réduc de pl us de 48 h 
scenario horaire ventilation > fonctionnement = 1 ;   arrêt ou valeur min = 0 ZONE 
Transport Aérogare 
scenario horaire occupation = 1 ;  inoccupation = 0
vacances > 1 : tableau ci dessus ; inoccupation = 0
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1411  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1412 éclairage 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,33 0,3 0,3 0,33 0,3 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0,33 0,3 0,3 0,33 0,3 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0,33 0,3 0,3 0,33 0,3 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0,33 0,3 0,3 0,33 0,3 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0,33 0,3 0,3 0,33 0,3 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0,33 0,3 0,3 0,33 0,3 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0,33 0,3 0,3 0,33 0,3 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
0 unité m² surface utile 
0,24 L/semaine/unité nombre de litres d'eau à 40°C pu isés par semaine par occupant
jour/semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,42 
occupant 0,25 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
5 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1vacances > 1 : tableau ci dessus ; arrêt ou valeur min = 0 scenario horaire eclairage > fonctionnement = 1 ;  arrêt ou valeur min = 0 
Clé de répartition horaire des besoins d'ECS  (comp ris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Voyageurs 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage taux d'occupation 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) Local N°1 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1413  Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1414 semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
jour V / heure > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
nom du local
Rat_l 0,179 
occupant 0,08 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,7 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,7 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,7 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,7 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,7 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,7 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,7 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
m² unité par ex surface du local
2 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°2 
Galeries de circulation 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1415 m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
nom du local
Rat_l 0,109 
occupant 0,12 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
90 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,7 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,7 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,7 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,7 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,7 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,7 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,7 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
5 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 Commerces Local N°3 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1416  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
nom du local voir typologie 
Rat_l 0,143 
occupant 0,1 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année 
105 W/Nocc Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Nocc Humidité  dégagée par un occupant
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
16 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e 
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°4 
Bureau standard 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en inocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1417  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année 
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0,11111 0,1 0,1 0,111 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
2 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1
5 1 1 1 1
nom du local
Rat_l 0,105 
occupant 0,2 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l 'année, par m² 
105 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
0 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'année , par unité 
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) Local N°5 
sanitaires vestiaires 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1418  
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
nom du local
Rat_l 0,043 
occupant 0,33 Noccnom valeur pour l'heure maximale de l'année, par m² 
105 W/Noccnom Chaleur moyenne dégagée par un occupant
0,055 kg/h/Noccnom Humidité  dégagée par un occupant
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1
m² unité par ex surface du local
10 Watts/unité valeur pour l'heure maximale de l'anné e, par unité 
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) ratio par défaut surface utile du local/surface uti le du goupe Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1) 
Local N°6 
Inspection filtrage 
peut-être nul si niveau P dans typologie. La somme des Ralgd du groupe est égale à 1 
taux d'occupation 
ratio Noccmoy/Noccnom   valeur comprise entre 0 et 1 (= 0 en innocc) 
facteur correctif de la semaine (0 à 1) 
Apports de chaleur hors occupants et éclairage 
 Méthode de calcul Th7BCE 2012 
1419  
 
m² unité m² en résidentiel, nombre de lits, nombres d e douches 
0kg/h/unité valeur pour l'heure maximale de l'année, par unité 
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semaine/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0Apports d'humidité hors occupants et éclairage 
ratio apports apports nominaux (compris entre 0 et 1) 
ratio correctif de la semaine (0 à 1)