ICS 27.010 
F01 
中华人民共和国国家标准
GB 17896—20××
代替 GB 17896—1999
管形荧光灯镇流器能效限定值 
及能效等级 
Minimum allowable values of the energy efficiency and the energy efficiency 
grades of ballasts for tubular fluorescent lamps 
（报批稿） 
 
×××× -×× -××发布  ×××× -×× -××实施
 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 
中国国家标准化管理委员会  发布GB17896—×××× 
II 前    言 
本标准的第5.3条为强制性的，其余为推荐性的。 
本标准按照 GB/T1.1－2009给出的规则起草。  
本标准代替 GB17896—1999 。 
本标准与 GB17896—1999 主要技术变化如下：  
—— 用镇流器效率（  ηb）代替了镇流器能效因数（ BEF）；  
—— 标准中新增加了配合 IEC 60081 和IEC 60901 标准中各类灯管以及国内新兴的各类高效灯管的
镇流器能效的要求；  
—— 增加待机功耗要求；  
—— 增加能效等级；  
—— 增加了附录 A （规范性附录）；  
—— 增加了附录 B （资料性附录）；  
本标准参考国外类似标准 EN50294《镇流器－灯电路的总输入功率的测量方法》 以及欧盟法规 （EC）
№.245/2009 和（ EU）№. 347/2010 。 
本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司提出。  
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（ SAC/TC20 ）归口。  
本标准起草单位：  中国标准化研究院、上海时代之光照明电器检测有限公司、北京电光源研究所、
飞利浦灯具（上海）有限公司、欧司朗（中国）照明有限公司、国家电光源质量监督检验中心（北京）、北京松下电工有限公司、深圳市恒耀光电科技有限公司、中国质量认证中心、中国航空工业设计院、国际铜业协会（中国）。  
本标准主要起草人：赵跃进、俞安琪、张俊斌、胡逢康、朱鸿斌、杨小平、何其辉、陈松、查跃丹、
倪伟、施文勇、任元会。
  GB17896—×××× 
3 管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 
1 范围 
本标准规定了管形荧光灯电子镇流器的能效等级、能效限定值、节能评价值和电感镇流器的能效限
定值，以及试验方法。 
本标准适用于 220V、50Hz交流电源供电，标称功率在 4W ~120W 的管形荧光灯用电感镇流器和电
子镇流器。 
本标准不适用于配合非预热启动灯的电子镇流器。 
2  规范性引用文件 
以下文件对于本文件的应用是必不可少的， 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
GB/T 14044  管形荧光灯镇流器  性能要求  
GB/T 15144  管形荧光灯用交流电子镇流器  性能要求  
GB 17625.1  电磁兼容  限值  谐波电流发射限值（设备每相输入电流 ≤16 A） 
GB 17743    电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法  
GB 19510.4  灯的控制装置  第4部分 :荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求  
GB 19510.9  灯的控制装置  第9部分 :荧光灯用镇流器的特殊要求  
EN 50294  镇流器－灯电路的总输入功率的测量方法  
IEC 60081  双端荧光灯  性能要求  (Double-capped fluorescent la mps-Perfomance specifications) 
IEC 60901  单端荧光灯  性能要求 (Single-capped fluorescent lamps-Perfomance specifications) 
 
3 术语和定义 
下列术语和定义适用于本文件。 
3.1  
镇流器效率  efficiency of a ballast 镇流器效率为灯数据页中的额定/典型功率与在标准规定测试条件下经修正后镇流器-灯线路输入
总功率的比值。 
注：镇流器效率是评价镇流器能效的指标，也是评定镇流器和灯的组合体能效水平的参数。 
3.2  
镇流器能效限定值  Minimum allo wable value s of energy  efficiency  of ball asts 
在标准规定测试条件下所允许镇流器的最低效率值。 
3.3  
镇流器节能评价值  Evaluating values of energy conservation for ballasts  
节能镇流器的镇流器效率允许最低限值。  
3.4  
待机功耗  Standb y power 
在正常工作条件下，当灯管没有发光时和当其他可能的连接部件没有连接到镇流器时，荧光灯镇流
器的功率损耗。  GB17896—×××× 
4 () Lrated meas Lref
Lmeasmeas Lref
meastot reftot P PPPP P − −⎟
⎠⎞⎜
⎝⎛= . .. .
. . .. 95.0.
) () / 95.0(95.095.0
. . . . Lrated meas Lref Lmeas meas Lref meastotLrated
reftotLrated
bP P P P PP
PP
− −= =ηtestref
meas LrefLrated
meastot reftotLightLight
PPP.
. .. . ..P × ×=
. . .. .
.. reftest
meastotmeas Lref
reftotLrated
bLightLight
PP
PP× ==η4 基本要求 
镇流器安全要求和性能要求应分别符合 GB19510.4 、GB/T 15144 《管形荧光灯用交流电子镇流器  性
能要求》、 GB19510.9 、GB/T 14044 ；电磁兼容要求应符合 GB 17625.1 《电磁兼容限值  谐波电流发射
限值（设备每相输入电流 ≤16 A)》和GB 17743 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方
法》的规定。  
5 技术要求 
5.1 镇流器效率（η b） 
5.1.1 电子镇流器效率按（ 2）计算：  
 
                                                          ……………………………（ 1） 
  
……………………………（ 2） 
  
式中：  
Ptot.ref. —— 修正后的被测镇流器 -灯输入总功率，单位为瓦  (W)； 
Ptot.meas.  —— 实测到的被测镇流器 -灯输入总功率，单位为瓦 (W)； 
PLrated. —— 高频工作时灯额定 /典型功率，单位为瓦（ W），参见表 1； 
PLref.meas.—— 用基准镇流器实测到的灯功率，单位为瓦 (W)； 
Light ref. —— 由光电测试仪测量的基准镇流器 -基准灯组合的光输出，单位为流明（ lm）；  
Light test —— 由光电测试仪测量的被测镇流器 -基准灯组合的光输出 ,单位为流明（ lm）。 
注： Light test与Light ref.的比值应不小于 0.925。  
 
5.1.2 电感镇流器效率按（ 4）计算：  
 
 
…………………………（ 3） 
 
 
    …………………（ 4） 
                                                                                                           式中：  
PLmeas . —— 用被测镇流器测得灯功率，单位为瓦 (W)； 
PLrated ——灯额定功率，单位为瓦 (W) ，参见表 3。 
5．2 电子镇流器能效等级  
5.2.1 各类电子镇流器能效等级分为 3级，其中 1级能效最高，损耗最低。  
5.2.2 在规定测试条件下，非调光电子镇流器各能效等级不应小于表 1规定值。  
5.2.3 在规定测试条件下，调光电子镇流器在100%光输出时各能效等级不应小于表 1的规定值；在 25%光GB17896—×××× 
5 输出时，其系统输入功率（ Pin）不应大于表 2的规定值。  
5．3 镇流器能效限定值 
5.3.1 在规定测试条件下，非调光电子镇流器能效限定值为表 1中3级的规定值。  
5.3.2 在规定测试条件下，调光电子镇流器在100%光输出时的能效限定值为表 1中3级的规定值；此外，
在25%光输出时，其系统输入功率（ Pin）不应大于表 2中3级的规定值。  
5.3.3 在规定测试条件下，电感镇流器的能效限定值为表 3规定值。  
5．4 电子镇流器节能评价值 
5.4.1 在规定测试条件下，非调光电子镇流器的节能评价值为表 1中2级的规定值。  
5.4.2 在规定测试条件下，调光电子镇流器在100%光输出时效率应不小于表 1中2级的规定值；此外，在
25%光输出时，其系统输入功率（ Pin）不应大于表 2中2级的规定值。  
 
表1 非调光电子镇流器能效等级  
与镇流器配套灯的类型、规格等信息  镇流器效率  
% 
类别和示意图  标称功率  
W 国际代码  额定功率
W 1级 2级 3级 
T8 15 FD-15-E-G13-26/450 13.5 87.8 84.4 75.0 
T8 18 FD-18-E-G13-26/600 16 87.7  84.2 76.2 
T8 30 FD-30-E-G13-26/900 24 82.1  77.4 72.7 
T8 36 FD-36-E-G13-26/1200 32 91.4  88.9 84.2 
T8 38 FD-38-E-G13-26/1050 32 87.7  84.2 80.0 
T8 58 FD-58-E-G13-26/1500 50 93.0  90.9 84.7 
T8 
 
70 FD-70-E-G13-26/1800 60 90.9  88.2 83.3 
TC-L 18 FSD-18-E-2G11 16 87.7  84.2 76.2 
TC-L 24 FSD-24-E-2G11 22 90.7  88.0 81.5 
TC-L 
 
36 FSD-36-E-2G11 32 91.4  88.9 84.2 
TCF 18 FSS-18-E-2G10 16 87.7  84.2 76.2 
TCF 24 FSS-24-E-2G10 22 90.7  88.0 81.5 
TCF 
 
36 FSS-36-E-2G10 32 91.4  88.9 84.2 
TC-D / DE 10 FSQ-10-E-G24q=1 
FSQ-10-I-G24d=1 9.5 89.4 86.4 73.1 
TC-D / DE 13 FSQ-13-E-G24q=1 
FSQ-13-I-G24d=1 12.5 91.7 89.3 78.1 
TC-D / DE 
 
 
18 FSQ-18-E-G24q=2 
FSQ-18-I-G24d=2 16.5 89.8 86.8 78.6 
 
   GB17896—×××× 
6 表1 非调光电子镇流器能效等级（续）  
与镇流器配套灯的类型、规格等信息  镇流器效率  
% 
类别和示意图  标称功率  
W 国际代码  额定功率
W 1级 2级 3级 
TC-D/ DE 26 FSQ-26-E-G24q=3 
FSQ-26-I-G24d=3 24 91.4 88.9 82.8 
TC-T / TE 13 FSM-13-E-GX24q=1 
FSM-13-I-GX24d=1 12.5 91.7 89.3 78.1 
TC-T / TE 18 FSM-18-E-GX24q=2 
FSM-18-I-GX24d=2 16.5 89.8 86.8 78.6 
TC-T/ 
TC-TE 
 
 
26 FSM-26-E-GX24q=3 
FSM-26-I-GX24d=3 24 91.4 88.9 82.8 
TC-DD/ 
DDE 10 FSS-10-E-GR10q 
FSS-10-L/P/H-GR10q 9.5 86.4 82.6 70.4 
TC-DD/ 
DDE 16 FSS-16-E-GR10q 
FSS-16-I-GR8 FSS-10-L/P/H-GR10q 15 
87.0 83.3 75.0 
TC-DD/ 
DDE 
 
21 FSS-21-E-GR10q 
FSS-21-I-GR10q FSS-21-L/P/H-GR10q 19.5 
89.7 86.7 78.0 
TC-DD/ 
DDE 28 FSS-28-E-GR10q 
FSS-28-I-GR8 FSS-28-L/P/L-GR10q 24.5 
89.1 86.0 80.3 
TC-DD/ 
DDE 
 38 FSS-38-E-GR10q 
FSS-38-L/P/L-GR10q 34.5 92.0 89.6 85.2 
TC 5 FSD-5-I-G23  
FSD-5-E-2G7 5 72.7 66.7 58.8 
TC 7 FSD-7-I-G23  
FSD-7-E-2G7 6.5 77.6 72.2 65.0 
TC 9 FSD-9-I-G23  
FSD-9-E-2G7 8 78.0 72.7 66.7 
TC 
 
11 FSD-11-I-G23  
FSD-11-E-2G7 11 83.0 78.6 73.3 
T5 4 FD-4-E-G5-16/150 3.6 64.9 58.1 50.0 
T5 6 FD-6-E-G5-16/225 5.4 71.3 65.1 58.1 
T5 8 FD-8-E-G5-16/300 7.5 69.9 63.6 58.6 
T5 
 13 FD-13-E-G5-16/525 12.8 84.2 80.0 75.3 
 
 GB17896—×××× 
7 表1 非调光电子镇流器能效等级（续）  
与镇流器配套灯的类型、规格等信息  镇流器效率  
% 
类别和示意图  标称功率  
W 国际代码  额定功率
W 1级 2级 3级 
T9-C 22 FSC-22-E-G10q-29/200 19 89.4 86.4 79.2 
T9-C 32 FSC-32-E-G10q-29/300 30 88.9 85.7 81.1 
T9-C 
 
40 FSC-40-E-G10q-29/400 32 89.5 86.5 82.1 
T2 6 FDH-6-L/P-W4..3x8..5d-7/220 5 72.7 66.7 58.8 
T2 8 FDH-8-L/P-W4..3x8..5d-7/320 7.8 76.5 70.9 65.0 
T2 11 FDH-11-L/P-W4..3x8..5d-7/420 10.8 81.8 77.1 72.0 
T2 
 
13 FDH-13-L/P-W4..3x8..5d-7/520 13.3 84.7 80.6 76.0 
T5-E 14 FDH-14-G5-L/P-16/550 13.7 84.7 80.6 72.1 
T5-E 21 FDH-21-G5-L/P-16/850 20.7 89.3 86.3 79.6 
T5-E 24 FDH-24-G5-L/P-16/550 22.5 89.6 86.5 80.4 
T5-E 28 FDH-28-G5-L/P-16/1150 27.8 89.8 86.9 81.8 
T5-E 35 FDH-35-G5-L/P-16/1450 34.7 91.5 89.0 82.6 
T5-E 39 FDH-39-G5-L/P-16/850 38 91.0 88.4 82.6 
T5-E 49 FDH-49-G5-L/P-16/1450 49.3 91.6 89.2 84.6 
T5-E 54 FDH-54-G5-L/P-16/1150 53.8 92.0 89.7 85.4 
T5-E 80 FDH-80-G5-L/P-16/1150 80 93.0 90.9 87.0 
T8 16 FDH-16-L/P-G13-26/600 16 87.4 83.2 78.3 
T8 23 FDH-23-L/P-G13-26/600 23 89.2 85.6 80.4 
T8 32 FDH-32-L/P-G13-26/1200 32 90.5 87.3 82.0 
T8  
45 FDH-45-L/P-G13-26/1200 45 91.5 88.7 83.4 
T5-C 22 FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 22.3 88.1 84.8 78.8 
T5-C 40 FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 39.9 91.4 88.9 83.3 
T5-C 55 FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 55 92.4 90.2 84.6 
T5-C 
 60 FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 60 93.0 90.9 85.7 
TC-LE 40 FSDH-40-L/P-2G11 40 91.4 88.9 83.3 
TC-LE 55 FSDH-55-L/P-2G11 55 92.4 90.2 84.6 
TC-LE 
 
80 FSDH-80-L/P-2G11 80 93.0 90.9 87.0 
 
 GB17896—×××× 
8 表1 非调光电子镇流器能效等级（续）  
与镇流器配套灯的类型、规格等信息  镇流器效率  
% 
类别和示意图  标称功率  
W 国际代码  额定功率
W 1级 2级 3级 
TC-TE 32 FSMH-32-L/P-GX24q=3 32 91.4 88.9 82.1 
TC-TE 42 FSMH-42-L/P-GX24q=4 43 93.5 91.5 86.0 
TC-TE 57 FSM6H-57-L/P-GX24q=5 
FSM8H-57-L/P-GX24q=5 56 91.4 88.9 83.6 
TC-TE 
 
70 FSM6H-70-L/P-GX24q=6 
FSM8H-70-L/P-GX24q=6 70 93.0 90.9 85.4 
TC-TE 60 FSM6H-60-L/P-2G8=1 63 92.3 90.0 84.0 
TC-TE 62 FSM8H-62-L/P-2G8=2 62 92.2 89.9 83.8 
TC-TE 82 FSM8H-82-L/P-2G8=2 82 92.4 90.1 83.7 
TC-TE 85 FSM6H-85-L/P-2G8=1 87 92.8 90.6 84.5 
TC-TE 
 
120 FSM6H-120-L/P-2G8=1 122 92.6 90.4 84.7 
注. 多灯镇流器情况下 ,镇流器的能效要求等同于单灯镇流器，计算时灯的功率取连接该镇流器上灯的功率之和。
 
 
表2  25%光输出时调光电子镇流器等级对应的系统输入功率上限值  
调光镇流器能效等级  系统输入功率（ Pin） 
1级 0.5 PLnom/ηb1 
2级 0.5 PLnom/ηb2 
3级 0.5 PLnom/ηb3 
注：ηb1为非调光电子镇流器 1级能效值； ηb2为非调光电子镇流器 2级能效值； ηb3为非调光电子
镇流器 3级能效值。  
 
表3 非调光电感镇流器能效限定值  
与镇流器配套灯的类型、规格等信息  
类别和示意图  标称功率
W 国际代码  额定功率  
W 镇流器效率  
% 
T8 15 FD-15-E-G13-26/450 15 62.0 
T8 18 FD-18-E-G13-26/600 18 65.8 
T8 30 FD-30-E-G13-26/900 30 75.0 
T8 
 
36 FD-36-E-G13-26/1200 36 79.5 
 
  GB17896—×××× 
9 表3 非调光电感镇流器能效限定值（续）  
与镇流器配套灯的类型、规格等信息  
类别和示意图  标称功率
W 国际代码  额定功率  
W 镇流器效率  
% 
T8 15 FD-15-E-G13-26/450 15 62.0 
T8 18 FD-18-E-G13-26/600 18 65.8 
T8 30 FD-30-E-G13-26/900 30 75.0 
T8 36 FD-36-E-G13-26/1200 36 79.5 
T8 38 FD-38-E-G13-26/1050 38.5 80.4 
T8 58 FD-58-E-G13-26/1500 58 82.2 
T8 
 
70 FD-70-E-G13-26/1800 69.5 83.1 
TC-L 18 FSD-18-E-2G11 18 65.8 
TC-L 24 FSD-24-E-2G11 24 71.3 
TC-L 
 
36 FSD-36-E-2G11 36 79.5 
TCF 18 FSS-18-E-2G10 18 65.8 
TCF 24 FSS-24-E-2G10 24 71.3 
TCF 
 
36 FSS-36-E-2G10 36 79.5 
TC-D/ DE 10 FSQ-10-E-G24q=1 
FSQ-10-I-G24d=1 10 59.4 
TC-D/ DE 13 FSQ-13-E-G24q=1 
FSQ-13-I-G24d=1 13 65.0 
TC-D/ DE 18 FSQ-18-E-G24q=2 
FSQ-18-I-G24d=2 18 65.8 
TC-D/ DE 26 FSQ-26-E-G24q=1 
FSQ-26-I-G24d=1 26 72.6 
TC-T/ TE 13 FSM-13-E-GX24q=1 
FSM-13-I-GX24d=1 13 65.0 
TC-T/ TE 18 FSM-18-E-GX24q=2 
FSM-18-I-GX24d=2 18 65.8 
TC-T/ 
TC-TE 
 
 
26 FSM-26-E-GX24q=3 
FSM-26-I-GX24d=3 26.5 73.0 
TC-DD/ DDE 10 FSS-10-E-GR10q 
FSS-10-L/P/H-GR10q 10.5 60.5 
TC-DD/ DDE 16 FSS-16-E-GR10q 
FSS-16-I-GR8 FSS-16-L/P/H-GR10q 16 
66.1 
TC-DD/ DDE 
 
21 FSS-21-E-GR10q 
FSS-21-I-GR8 FSS-21-L/P/L-GR10q 21 
68.8 GB17896—×××× 
10 表3 非调光电感镇流器能效限定值（续）  
与镇流器配套灯的类型、规格等信息  
类别和示意图  标称功率
W 国际代码  额定功率  
W 镇流器效率  
% 
TC-DD/ DDE 28 FSS-28-E-GR10q 
FSS-28-I-GR10q FSS-28-L/P/L-GR10q 28 
73.9 
TC-DD/ DDE 
 38 FSS-38-E-GR10q 
FSS-38-L/P/H-GR10q 38.5 80.4 
TC 5 FSD-5-I-G23 
FSD-5-E-2G7 5.4 41.4 
TC 7 FSD-7-I-G23 
FSD-7-E-2G7 7.1 47.8 
TC 9 FSD-9-I-G23 
FSD-9-E-2G7 8.7 52.6 
TC 
 
11 FSD-11-I-G23 
FSD-11-E-2G7 11.8 59.6 
T5 4 FD-4-E-G5-16/150 4.5 37.2 
T5 6 FD-6-E-G5-16/225 6 43.8 
T5 8 FD-8-E-G5-16/300 7.1 42.7 
T5 
 13 FD-13-E-G5-16/525 13 65.0 
T9-C 22 FSC-22-E-G10q-29/200 22 69.7 
T9-C 32 FSC-32-E-G10q-29/300 32 76.0 
T9-C 
  40 FSC-40-E-G10q-29/400 40 79.2 
注1：灯额定功率为相应灯性能标准活页中规定的灯功率。  
注2： 多灯镇流器情况下，镇流器的能效要求等同于单灯镇流器，计算时灯的功率取连接该镇流器上
灯的功率之和。  
 
5.5 待机功耗 
电子镇流器的待机功耗不应大于 1W。 
6 试验方法 
6.1 效率试验方法  
电子镇流器和电感镇流器的效率试验方法：首先按 EN50294 的规定测量和计算出 Ptot.ref.，参看公式
（1）和（ 3），然后据公式（ 2）和（ 4）计算出镇流器效率。其试验条件应符合附录 A的要求。  
6.2 生产过程中效率检验方法  
电子镇流器产品的生产过程检验，企业可采用附录 B“电子镇流器 -荧光灯线路电子镇流器效率的等
效电阻测试方法” 。 
6.3 非调光电子镇流器试验环境温度  GB17896—×××× 
11 灯额定功率为相应灯性能标准活页中规定的灯功率，其中 T5-E 灯为环境温度 35°C下的额定功率，
其余型号为灯在环境温度 25°C下的额定功率或典型数值。注意 T5-E灯也可以在 25°C下测试，只要这
时采用 25°C下的灯参数去挑选基准灯，及如附录 A所规定符合测试期间温度等要求即可。  
 GB17896—×××× 
12 附录A 
（规范性附录） 
试验条件 
 
A.1 环境温度 
各项试验应在无对流风的室内和 20℃～ 27℃的环境温度下进行。  
对于要求基准灯的性能稳定的试验，例如电子镇流器的效率测试，在进行试验期间，灯周围的环
境温度应设定在 24℃～ 26℃之间 ,其变化应不超过 1℃。  
A.2 电源电压和频率 A.2.1 试验电压和频率 
受试镇流器应在其额定电压下工作,基准镇流器应在其额定电压和频率下工作,但另有规定时除外。  
当镇流器上标有所采用的电源电压范围时 ,或镇流器具有几种不同的独立额定电源电压时 ,该镇流器
应采用 220V作为额定电压。  
A.2.2 电源和频率的稳定性 
一般情况下， 电源电压和基准镇流器所适用的频率误差应稳定保持在 ±0.5 %之内。在实际测量期间，
电压误差应调整到规定试验值的 0.2 %之内。  
A.2.3 电源电压波形 
电源电压的总谐波含量应不超过 3 %。 
A.3 磁效应 
在与基准镇流器或受试镇流器的表面相距 25㎜的范围之内应不存在任何磁性物体， 但另有规定时除
外。 A.4 基准灯的安装与连接 
为了确保基准灯电特性的一致性，基准灯的位置应按照相应灯的参数表的说明进行安装。如果灯的
参数表未给出安装说明，应将灯水平安装。 
宜将基准灯持久固定在其试验灯座中。 
A.5 基准灯的稳定性 A.5.1 在进行测量之前，应使灯达到稳定的工作状态。不应出现灯管表面发光“滚龙”（条纹放电）或
抖动等放电不稳定的现象。 A.5.2 一只老炼时间大于 100 h的灯与一基准镇流器在附录 A所规定的条件下和 25℃或35℃的环境温度
下一起工作时，当灯的功率、灯端电压或灯的工作电流与 IEC 60081 和IEC 60901 所给定的相应额定值
的差异不超过 2.5 %，则该只灯被视为是符合要求的基准灯。  
A.6 基准镇流器 A.6.1 所用基准镇流器应符合相应灯的参数表的规定。 
A.6.2 检测电子镇流器时，应采用高频基准镇流器；检测电感镇流器时，应采用工频基准镇流器。  
A.6.3 对于 IEC 60081 和IEC 60901 标准中仅给出高频条件下工作的典型灯功率和 /或典型灯电压及典型
灯电流值，但未给出高频电源测试电压也没有提供高频基准镇流器参数的规格，在进行这些规格的配套电子镇流器的效率检测时，其高频电源测试电压和高频基准镇流器的参数应符合表 A.1的规定。  
注：上述高频电源测试电压和高频基准镇流器的阻抗仅是测试开始时的设定值， 在测试基准镇流器 -基准灯组合的参数时，
关键是：有需要时调整高频电源电压令到基准灯功率与灯额定 /典型功率相差不到 2.5%，参看 EN50294 第5.4条。  
 
    GB17896—×××× 
13 表A.1 部分有关的高频测试电压和高频基准镇流器参数  
灯的类型与规格  高频测试电压和高频基准镇流器参数  
高频工作时典型灯参数  
灯型号  标称
功率  
（W） 灯的国际代码  灯功率
（W）灯电压
（V）灯电流
（A）高频电源测
试电压  
（V） 基准镇流器
阻抗值  
（Ω） 
T8 15 FD-15-E-G13-26/450 13.5 45 0.310 90 145 
T8 18 FD-18-E-G13-26/600 16 55 0.290 110 190 
T8 30 FD-30-E-G13-26/900 24 95 0.260 190 365 
T8 36 FD-36-E-G13-26/1200 32 102 0.320 204 319 
T8 38 FD-38-E-G13-26/1050 32 105 0.310 210 339 
T8 58 FD-58-E-G13-26/1500 50 111 0.455 222 244 
T8 
 
70 FD-70-E-G13-26/1800 60 129 0.470 258 275 
TC-L 18 FSD-18-E-2G11 16 50 0.320 120 219 
TC-L 24 FSD-24-E-2G11 22 75 0.300 180 350 
TC-L 
 36 FSD-36-E-2G11 32 90 0.360 220 361 
TCF 18 FSS-18-E-2G10 16 50 0.320 120 219 
TCF 24 FSS-24-E-2G10 22 75 0.300 180 350 
TCF 
 36 FSS-36-E-2G10 32 90 0.360 220 361 
TC-D / DE 10 FSQ-10-E-G24q=1 
FSQ-10-I-G24d=1 9.5 51 0.190 125 390 
TC-D / DE 13 FSQ-13-E-G24q=1 
FSQ-13-I-G24d=1 12.5 77 0.165 180 624 
TC-D / DE 18 FSQ-18-E-G24q=2 
FSQ-18-I-G24d=2 16.5 80 0.210 190 524 
TC-D/ DE 
 
 
26 FSQ-26-E-G24q=1 
FSQ-26-I-G24d=1 24 80 0.300 200 400 
TC-T / TE 13 FSM-13-E-GX24q=1 
FSM-13-I-GX24d=1 12.5 77 0.165 180 624 
TC-T / TE 18 FSM-18-E-GX24q=2 
FSM-18-I-GX24d=2 16.5 80 0.210 190 524 
TC-T/ 
TC-TE 
26 FSM-26-E-GX24q=3 
FSM-26-I-GX24d=3 24 80 0.300 200 400 
TC-DD/ 
DDE 10 FSS-10-E-GR10q 
FSS-10-L/P/H-GR10q 9.5 60 0.160 120 375 
TC-DD/ 
DDE 
 16 FSS-16-E-GR10q 
FSS-16-I-GR8 FSS-10-L/P/H-GR10q 15 84 0.180 168 466 
  GB17896—×××× 
14  
表A.1 部分有关的高频测试电压和高频基准镇流器参数 (续) 
 
         灯的类型与规格  高频测试电压和高频基准镇流器参数  
高频工作时典型灯参数  
灯型号  标称
功率  
（W） 灯的国际代码  灯功率
（W）  高频电源测
试电压  
（V） 基准镇流器
阻抗值  
（Ω） 
TC-DD/ 
DDE 
 21 FSS-21-E-GR10q 
FSS-21-I-GR10q FSS-21-L/P/H-GR10q 19.5 82 0.240 164 341 
TC-DD/ 
DDE 28 FSS-28-E-GR10q 
FSS-28-I-GR8 FSS-28-L/P/L-GR10q 24.5 95 0.260 190 365 
TC-DD/ 
DDE 
 38 FSS-38-E-GR10q 
FSS-38-L/P/L-GR10q 34.5 97 0.355 194 273 
TC 5 FSD-5-I-G23 
FSD-5-E-2G7 5 27 0.190 60 174 
TC 7 FSD-7-I-G23 
FSD-7-E-2G7 6.5 37 0.175 80 246 
TC 9 FSD-9-I-G23 
FSD-9-E-2G7 8 48 0.170 110 365 
TC 
 11 FSD-11-I-G23 
FSD-11-E-2G7 11 75 0.150 170 633 
T5 4 FD-4-E-G5-16/150 3.6 24 0.150  60 240 
T5 6 FD-6-E-G5-16/225 5.4 36 0.150 90 360 
T5 8 FD-8-E-G5-16/300 7.5 50 0.150 110 400 
T5 
 13 FD-13-E-G5-16/525 12.8  85 0.150 180 633 
T9-C 22 FSC-22-E-G10q-29/200 19 57 0.340 120 185 
T9-C 32 FSC-32-E-G10q-29/300 30 72 0.430 172 233 
T9-C 
  40 FSC-40-E-G10q-29/400 32 107 0.310 230 397 GB17896—×××× 
15 A.7 仪器的特性  
A.7.1 电压线路 
流经跨接于灯端的仪器的电压线路的电流应不超过灯标称工作电流的 3 %。 
A.7.2 电流线路 
与灯串联连接的仪器应具有足够低的阻抗，以使电压降不超过灯的目标电压的 2 %。 
在将测量仪器串接在并联的加热电路中时，该仪器的总阻抗应不超过 0.5Ω。 
A.7.3 有效值的测量 
测量仪器应基本上不会出现由波形畸变引起的误差，并应与工作频率相适应。 应注意确保测量仪器的对地电容不会干扰受试部件的工作， 并确保受试线路的测量零电位点处于地
电位。 GB17896—×××× 
16 WV 待测 镇流器
A电源灯丝电阻
灯电阻
灯丝电阻
 
附录B 
（资料性附录） 
电子镇流器-荧光灯线路电子镇流器效率的等效电阻测试方法 
  
B.1 测试方法的适用范围 
本测量方法适用于生产企业的电子镇流器-荧光灯线路中待测电子镇流器效率的快速测量。 
B.2 测试方法 
测试线路是应由一个待测镇流器和一套模拟基准灯的电阻负载 （或者按照镇流器设计要求的灯数量
选取多套电阻负载）构成，测试线路见图 B.1。在灯电阻两端可加延时继电器帮助启动，连接方法见图
B.2。 
                                 图B1
    电子镇流器-荧光灯线路测量图  
          
图B2
    灯电阻两端延时继电器线路  
 灯丝电阻的阻值应按照
IEC60081 和IEC60901 中相应灯参数表规定的或按制造商或相关销售商声明的
阴极电阻 选取。  
灯电阻应 按照 IEC60081 和IEC60901 中相应灯参数表规定的额定/典型电参数计算得出，或按制造商或
相关销售商声明的灯电阻选取。 
当达到稳定条件后（镇流器温度和电阻负载电流稳定） ，测量灯电阻的电流（ Ilamp）以及镇流器电GB17896—×××× 
17 源输入端的总输入功率（ Ptot.meas）。 
应根据公式 B.1计算出校正的电子镇流器 -荧光灯输入总功率（reftotP.）： 
 
                                                             …………………………（ B.1） 
 
式中：  
..reftotP  ——   校正的电子镇流器 -荧光灯输入总功率，单位为瓦（ W）； 
. .meastotP  ——  电子镇流器 -荧光灯输入总功率 , 单位为瓦（ W）； 
LratedP   ——  高频工作时灯的典型 /额定功率，单位为瓦（ W）； 
lampPR.  ——  模拟灯功率，单位为瓦（ W）； 
K  ——     校正系数，每种型号镇流器的系数由对比本方法和本标准中第 6条所述方法的结果
求出。  
  
模拟灯功率应按公式 B.2进行计算：  
 
                                                                    …………………………（ B.2） 
 
式中：  
lampI    ——  模拟灯电阻的电阻负载上的电流，单位为安培（ A）； 
lampR   ——  模拟灯电阻的电阻负载电阻，单位为欧姆（Ω） ； 
 
镇流器效率应按公式 B.3进行计算：  
                 
..reftotLrated
bPP=η                     …………………………（ B.3） 
 
 注：按公式 B.3计算的镇流器效率为灯功率（镇流器输出）和输入功率（传感器，网络连接和其他辅助负载断开时的
校正的电子镇流器 -荧光灯线路输入总功率）之比。  
 ⎟⎟
⎠⎞
⎜⎜
⎝⎛
⋅×=K PPP P
lampRLrated
meastot reftot
.. . ..
lamplamplampR R I P ×=2
.