Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES  
NORMA Oficial Mexicana NOM -001-CONAGUA -2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y 
alcantarillado sanitario -Hermeticidad -Especificaciones y métodos de prueba.  
Al margen un sello con el Escudo Nacion al, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.  
JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA , Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracción IV de la Ley Orgánica  de la Administración Pública Federal;  3 
fracción XXXVIII, 8 fracción V, 9 fracciones IX y XXXI, 100 de la Ley de Aguas Nacionales; 38 fracción II, 40, 
fracciones I y X, 41, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 10, 23 fracción XI y 1 45 del 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; y 5 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio A mbiente y Recursos 
Naturales; y  
CONSIDERANDO  
Que dentro del Progra ma Nacional de Normalización 2009 se inscribió el tema “Sistemas de agua potable, 
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario -Hermeticidad -Especificaciones y métodos de prueba”, con el objeto 
de garantizar la hermeticidad de los sistemas de agua y alcanta rillado.  
Que con fecha 11 de octubre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana NOM -001-CONAGUA -1995, Sistema de alcantarillado sanitario -Especificaciones de hermeticidad.  
Que con fecha 14 de octubre de 1996 se publi có en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana NOM -002-CONAGUA -1995, Toma domiciliaria para abastecimiento de agua  potable -Especificaciones  
y métodos de prueba.  
Que con fecha 4 de febrero de 2004 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM -013-CONAGUA -2000, 
Redes de distribución de agua potable -Especificaciones y métodos de prueba.  
Que con fecha 14 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que 
se modifica la nomenclatura de las normas oficiales mex icanas derivadas del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización del Sector Agua”.  
Que la Comisión Nacional del Agua realizó la revisión de las citadas normas considerando procedente 
contar con una norma que, por una parte establezca las especificaciones m ínimas de desempeño de los 
productos y de los sistemas para la conducción de agua para garantizar la hermeticidad en el largo plazo  e 
incorpore para fines prácticos en la misma las especificaciones en la toma domiciliar ia para abastecimiento de 
agua potabl e establecidas en la NOM -002-CONAGUA -1995 y las e specificaciones de hermeticidad  para redes 
de distribución de agua potable establecidas en la NOM -013-CONAGUA -2000, proponiendo la cancelación de 
estas dos últimas y de la NOM -001-CONAGUA -1995.  
Que la norma “Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado  sanitario -Hermeticidad -
Especificaciones y métodos de prueba” contempla la especificación de hermeticidad y el método de prueba 
necesario para asegurar la hermeticidad a largo plazo de los siste mas de agua potable, toma domiciliaria y 
alcantarillado sanitario, tal como se establece en el apartado 6 del proyecto en cuestión.  
Que el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007 -2012, tiene como principal 
marco de referencia la sust entabilidad ambiental, la cual es cada vez más relevante para nuestro desarrollo 
porque el agotamiento y la degradación de los recursos naturales renovables y no renovables representan 
crecientemente una restricción para la realización adecuada de las acti vidades productivas y por tanto para la 
generación de oportunidades de empleo y generación de riquezas. También, porque los impactos ambientales 
sobre las aguas, los suelos, el aire y en general sobre nuestro entorno, afectan la calidad de vida por la 
gene ración de enfermedades, la destrucción de paisajes naturales, la alteración de los ciclos ecológicos y el 
desarrollo de los servicios ambientales y los diferentes soportes vitales.  
Que el Programa Nacional Hídrico 2007 -2012, entre sus objetivos y estrategi as contempla incrementar el 
acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; mediante diversos 
lineamientos estratégicos, todos ellos encaminados a la promoción de una cultura que fomente el uso racional 
del agua y el rec onocimiento de su valor económico y estratégico.  
Que las fugas en los sistemas de conducción de aguas residuales, producen la contaminación de los 
acuíferos afectando la fuente de abastecimiento de agua potable de los centros de población abastecidos a 
través de aguas subterráneas, poniendo en peligro la salud de los usuarios y de la misma manera, dicha falta 
de hermeticidad puede generar problemas de infiltración que satura la capacidad de conducción del sistema 
colector de aguas residuales, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento, incrementando con ello los       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
costos operacionales, generando problemas de contaminación y tratamiento insuficiente del agua; por lo cual 
se debe contar con productos de buena calidad (certificados) que garanticen un buen func ionamiento durante 
su vida útil.  
Que alrededor del 38% del agua potable se pierde en los sistemas de distribución y que para evitar dichas 
pérdidas y la contaminación de los acuíferos, resulta fundamental garantizar la hermeticidad de los sistemas, 
la resi stencia y vida útil de los productos o componentes con los que se construyen.  
Que es necesario establecer especificaciones claras de los elementos que conforman los sistemas y 
vincularlas con un sistema de evaluación de la conformidad, donde organismos de tercera parte otorguen la 
certeza tanto a productores como a autoridades respecto a las características de desempeño de los productos 
y del sistema.  
Que lo anterior, en el entendido de que la certeza en las adquisiciones públicas estará respaldada por 
criterios de desempeño y por la evaluación que realice un organismo de tercera parte en el que no existen 
conflictos de interés.  
Que establecer especificaciones como las incorporadas en la presente norma oficial mexicana impulsará 
la creación de nuevas tecnolo gías y con ello se podrá obtener una disminución en los costos de construcción, 
operación y mantenimiento durante la vida útil del sistema.  
Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 47 fracción I y 51 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normali zación con fecha 4 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con carácter de 
proyecto de modificación la presente Norma Oficial Mexicana bajo la denominación de Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana “PROY -NOM -001-CONAGUA -2009, Sistema s de agua potable, alcantarillado y toma 
domiciliaria -Hermeticidad -Especificaciones y métodos de comprobación”, con el fin de que los interesados, en 
un plazo de 60 días naturales, posteriores a la fecha de publicación presentaran sus comentarios al Comité  
Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua.  
Que durante el plazo mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, la Manifestación de Impacto Regulatorio estuvo a disposición del p úblico 
para su consulta en el domicilio del Comité antes citado.  
Que durante el plazo establecido en el artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los 
interesados presentaron sus comentarios al proyecto de Norma en cuestión, los cuales  fueron analizados por 
el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, realizándose las modificaciones 
procedentes al proyecto, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación de conformidad a lo 
establecido en el artícul o 47 fracción III del ordenamiento legal citado.  
Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas, el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización del S ector Agua, aprobó la presente Norma Oficial Mexicana en su sesión celebrada el día 28 
de noviembre de 2011, la Comisión Nacional del Agua remitió al suscrito la Norma Oficial Mexicana definitiva 
solicitando su firma y publicación.  
Por lo expuesto y fundad o he tenido a bien expedir la siguiente:  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -001-CONAGUA -2011, SISTEMAS DE AGUA POTABLE,  TOMA 
DOMICILIARIA Y ALCANTARILLADO SANITARIO -HERMETICIDAD -ESPECIFICACIONES  Y 
METODOS DE PRUEBA  
PREFACIO  
La presente norma fue elaborada por el C omité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, 
con la colaboración de los siguientes organismos, instituciones y empresas:  
• ADS Mexicana, S.A. de C.V.  
• Amanco México, S.A. de C.V.  
• Amitech México, S.A. de C.V.  
• Asociación Mexicana de Fabri cantes de Tubería de Concreto, A.C.  
• Asociación Mexicana de la Industria de Tuberías Pláticas, A.C.  
• Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C.  
• Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C.  
• Asociación Naci onal de Fabricantes de Tubería de Polietileno, A.C.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.  
• Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C.  
• Certificación Mexicana, S.C.  
• Comisión Nacional del Agua.  
• Confederación de Cámaras  Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.  
• Durman Esquivel, S.A. de C.V.  
• Futura Industrial, S.A. de C.V.  
• Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
• Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.  
• Institut o Mexicano de Tecnología del Agua.  
• Instituto Mexicano del Inoxidable, A.C.  
• Junta de Agua Potable de Matamoros.  
• Medidores Azteca, S.A. de C.V.  
• Mexichem -Amanco, S.A.B. de C.V.  
• Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y  Edificación, S.C.  
• PlasticsTechnology, S. de R.L. de C.V.  
• Rotoplas, S.A. de C.V.  
• Sadmx, S.A. de C.V.  
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
• Tododren, S.A. de C.V.  
• Tuberías Advance, S.A. de C.V.  
• Urbanización y Riego Baja California  S.A. de C.V.  
INDICE  
1. Objetivo.  
2. Campo de aplicación.  
3. Referencias.  
4. Definiciones.  
5. Especificaciones para los productos que integran los sistemas de agua potable, toma domiciliaria  y 
alcantarillado sanitario.  
6. Condiciones de instalación de los sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado 
sanitario para asegurar su hermeticidad.  
7. Condiciones de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, toma domiciliaria  y 
alcantarillado sanitario.  
8. Evaluación de la conformidad . 
9. Observancia de la norma.  
10. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales.  
11. Bibliografía.  
12. Transitorios.  
APENDICE A.  
A1 Prueba neumática para tubería plástica.  
A2 Prueba neumática para tubería de concreto  
APENDICE B.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
1. Objetivo.  
La presente Norma Oficial Mexicana tiene como objetivos:  
a. Establecer especificaciones mínimas de desempeño para los productos que integran los sistemas de 
agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario, para asegurar la hermeticidad de  éstos a 
largo plazo.  
b. Establecer las condiciones y métodos de prueba para asegurar una instalación hermética de los 
productos que integran los sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario.  
c. Establecer las condiciones de opera ción y mantenimiento para garantizar una vida útil suficiente de 
los sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario.  
2. Campo de aplicación.  
Esta norma es de observancia obligatoria en el territorio nacional para:  
a. Los fabricantes , importadores o comercializadores de los productos empleados en los sistemas  de 
agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario, y  
b. Los responsables del diseño, construcción, instalación, operación y mantenimiento de los sistemas 
de agua pota ble, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario.  
3. Referencias.  
La presente Norma Oficial Mexicana, se complementa con las siguientes normas vigentes o las que las 
sustituyan:  
• NMX -B-177–1990, Tubos de acero con o sin costura, negros y galvanizados por  inmersión en 
caliente -especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  18 
de julio de 1990.  
• NMX -B-229-CANACERO -2011, Industria Siderúrgica. Tubos de acero inoxidable austéntico sin 
costura y soldados para servicio s generales -especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2011.  
• NMX -C-012-ONNCCE -2007, Industria de la construcción -Fibrocemento -Tuberías a  presión -
Especificaciones. Publicada en el Diario Ofici al de la Federación el 22 de febrero de 2011.  
• NMX -C-039-ONNCCE -2004, Industria de la construcción -Fibrocemento -Tubos para alcantarillado -
Especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio 
de 2004.  
• NMX -C-252-2011, Industria de la construcción -Tubos de concreto presforzado, sin cilindro de acero. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2011.  
• NMX -C-253-2011, Industria de la construcción -Tubos de concreto presforzado y con cilin dro de 
acero. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2011.  
• NMX -C-386-1993 -SCFI, Industria de la construcción -Tubos y conexiones -Abrazadera para toma 
domiciliaria de agua -Especificaciones de funcionamiento y métodos de prueba.  Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de julio de 1993.  
• NMX -C-387-1993 -SCFI, Industria de la construcción -Tubos y conexiones -Conexiones para toma 
domiciliaria de agua -Especificaciones de funcionamiento y métodos de prueba. Publicada en el  Diario 
Oficial de la Federación el 7 de julio de 1993.  
• NMX -C-401-ONNCCE -2011, Industria de la construcción -Tubos -Tubos de concreto simple con junta 
hermética -Especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de octubre de 2011.  
• NMX -C-402-ONNCCE -2011, Industria de la construcción -Tubos -Tubos de concreto reforzado con 
junta hermética -Especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de octubre de 2011.  
• NMX -C-412-1998 -ONNCCE, Industria de la construcción -Anillos de hule empleados como empaque 
en las juntas de tuberías y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado 
hermético. Publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 3 de febrero de 1999.  
• NMX -C-413-1998 -ONNCCE, Industria de la construcción -Pozos de visita prefabricados de  concreto -
Especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  3 de febrero 
de 1999.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
• NMX -E-018-SCFI -2002, Industria del plástico -Tubo s de polietileno de alta densidad (PEAD) para la 
conducción de agua a presión -Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  19 
de marzo de 2002.  
• NMX -E-143/1 -SCFI -2002, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante para el abastecimiento de agua a presión -Serie métrica -Especificaciones. Publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2002.  
• NMX -E-144-1991, Industria del plástico -Tubos de polietileno (PE) para conducción de líquido s a 
presión -Serie métrica -Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero 
de 1992.  
• NMX -E-145/1 -SCFI -2002, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante para el abastecimiento de agua a p resión -Serie inglesa -Especificaciones.  Publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2002.  
• NMX -E-145/3 -SCFI -2001, Industria del plástico -Tubos y conexiones -Conexiones hidráulicas de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC), con unión para cemen tar-Serie inglesa -Especificaciones. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2001.  
• NMX -E-146-SCFI -2002, Industria del plástico -Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para 
toma domiciliaria de agua -Especificaciones. Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
marzo de 2002.  
• NMX -E-191-SCFI -2002, Industria del plástico -Abrazadera de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante para toma domiciliaria de agua -Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de l a 
Federación el 9 de agosto de 2002.  
• NMX -E-192-CNCP -2006, Industria del plástico -Conexiones de plástico utilizadas para tomas 
domiciliarias de agua -Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
septiembre de 2006.  
• NMX -E-207-CNCP -2006, Industria del plástico -Válvulas de plástico utilizadas para toma domiciliar ia 
de agua -Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2006.  
• NMX -E-211/1 -SCFI -2003, Industria del plástico -Tubos de poli (clor uro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante con junta hermética de material elastomérico, utilizados para sistemas de alcantarillado -
Serie inglesa -Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 
2003.  
• NMX -E-211/2 -CNCP -2005,  Industria del plástico -Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante con junta hermética de material elastomérico, empleadas para sistemas de 
alcantarillado -Serie inglesa -Especificaciones y métodos de ensayo. Publicada en el Diario Oficia l de 
la Federación el 23 de mayo de 2005.  
• NMX -E-215/1 -SCFI -2003, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante con junta hermética de material elastomérico, utilizados para sistemas de alcantarillado -
Serie métrica -Espec ificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 
2003.  
• NMX -E-215/2 -1999 -SCFI, Industria del plástico -Tubos y conexiones -Conexiones de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomér ico, serie métrica, empleados 
para sistema de alcantarillado -Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 
de mayo de 1999.  
• NMX -E-216-1994 -SCFI, Industria del plástico -Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para 
sistemas de  alcantarillado -Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
septiembre de 1994.  
• NMX -E-222/1 -SCFI -2003, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante, de pared estructurada longitudinalment e, con junta hermética de material elastomérico, 
utilizadas en sistemas de alcantarillado -Serie Métrica -Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2003.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
• NMX -E-223-1999 -SCFI, Industria del plástico -Tubos y conexion es-Conexiones hidráulicas de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con unión espiga Campana -Serie Inglesa -Especificaciones. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1999.  
• NMX -E-224-CNCP -2006, Industria del plástico -Tubos  de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante 
de cédulas 40, 80 y 120 para el abastecimiento de agua a presión y uso industrial -Serie  inglesa -
Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2006.  
• NMX -E-226/2 -CNC P-2007 “Industria del plástico -Tubos de polipropileno (PP) para unión por 
termofusión en instalaciones para la conducción de agua caliente o fría -Serie  métrica -
Especificaciones”. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2007.  
• NMX -E-228-SCFI -2003, Industria del plástico -Tubos de polietileno reticulado (PE -X) para la 
conducción de agua fría y caliente a presión -Sistema métrico -Especificaciones. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2003.  
• NMX -E-229-SCFI -1999, Industria del plástico -Tubos y conexiones -Tubos de poli (cloruro de vinilo) 
(PVC) sin plastificante de pared estructurada para la conducción de agua, por  gravedad -
Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 199 9. 
• NMX -E-231-SCFI -1999, Industria del plástico -Tubos y conexiones -Conexiones de poli (cloruro de 
vinilo) -(PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión con unión espiga -Campana -Serie  
métrica -Especificaciones. Publicada en el Diario Ofic ial de la Federación el 5 de agosto de 1999.  
• NMX -E-250-CNCP -2006, Industria de plásticos -Tubos de Polietileno -Aluminio -Polietileno (PE -AL-PE) 
para la conducción de agua -Especificaciones y métodos de ensayo. Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación  el 16 de marzo de 2006.  
• NMX -E-251-CNCP -2006, Industria de plásticos -Tubos de Polietileno reticulado -Aluminio -
Polietilenoreticulado (PEX -AL-PEX) para la conducción de agua caliente y fría -Especificaciones  y 
métodos de ensayo. Publicada en el Diario Ofici al de la Federación el 16 de marzo de 2006.  
• NMX -E-253-CNCP -2007, Industria del plástico -Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV) para la conducción de agua a presión -Especificaciones y métodos de ensayo. Publicada en 
el Diario Oficial de l a Federación el 10 de abril de 2007.  
• NMX -E-254/1 -CNCP -2007, Industria del plástico -Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV) para sistemas a presión de alcantarillado e industrial -Especificaciones y métodos de ensayo. 
Publicada en el Diario  Oficial de la Federación el 10 de abril de 2007.  
• NMX -E-254/2 -CNCP -2007, Industria del plástico -Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV) para uso en sistemas de alcantarillado a gravedad (flujo libre) -Especificaciones y métodos de 
ensayo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2007.  
• NMX -E-257-CNCP -2010, Industria del plástico -Pozos de visita prefabricados y cámaras de inspección  
de polietileno utilizados en instalaciones subterráneas para áreas de  tráfico -Especi ficaciones  y 
métodos de ensayo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2011.  
• NMX -T-021-SCFI -2009, Industria hulera -anillos  de hule empleados como empaque en los sistemas 
de tuberías -Especificaciones y métodos de ensayo. Publicad a en el Diario Oficial de la Federación el 
5 de agosto de 2009.  
• NMX -W-018-SCFI -2006, Productos de cobre y sus aleaciones -Tubos de cobre sin costura para 
conducción de fluidos a presión -Especificación y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de marzo de 2006.  
• NMX -W-101/1 -SCFI -2004, Productos de cobre y sus aleaciones -Conexiones de cobre  soldables -
Especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
agosto de 2007.  
• NMX -W-101/2 -SCFI-2004, Productos de cobre y sus aleaciones -Conexiones soldables de  latón -
Especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
agosto de 2007.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
4. Definiciones.  
Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana se c onsideran las definiciones contenidas en la Ley de 
Aguas Nacionales, así como las que a continuación se mencionan:  
4.1 Abrazadera.  
Elemento de la toma domiciliaria que se coloca sobre el tubo de la red de distribución y que proporciona el 
medio de sujeción  adecuado para recibir a la válvula de inserción.  
4.2 Accesorios.  
Son estructuras que comunican al sistema de agua potable o alcantarillado con el exterior, permitiendo 
realizar trabajos de inspección, limpieza y reparación.  
4.3 Acero.  
Es una aleación de f ierro y carbono, donde el carbono no supera el 2,1% en peso de la composición de la 
aleación, alcanzando normalmente porcentajes entre 0,04% y 0,30%.  
4.4 Acero inoxidable.  
Tipo de acero que presenta en su composición química cuando menos 10,50% de cromo (C r). 
4.5 Anillo de hule.  
Elemento elastomérico que se usa como sello en las juntas o uniones de las tuberías, para conseguir  su 
hermeticidad.  
4.6 Calidad.  
Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que le confieren la aptitud para 
satisfacer los requisitos explícitos o implícitos preestablecidos.  
4.7 Concreto.  
Se compone de un aglutinante, cemento, agua y agregados (arena y grava) para formar una masa 
semejante a una roca una vez que la mezcla ha fraguado, debido a la reacción quími ca entre el cemento  y el 
agua.  
4.8 Crucero.  
Conjunto de piezas especiales, generalmente de fierro fundido y/o plástico y válvulas de seccionamiento, 
que se unen para formar: intersecciones de conductos, derivaciones, cambios de dirección y de diámetro.  
4.9 Cuadro.  
Parte de la toma domiciliaria que inicia donde termina el ramal, cuya función es la de permitir la colocación 
del medidor y otros elementos como válvula limitadora de flujo, la llave de nariz y otras válvulas. Se ubica en 
los límites del predio, t erminando con el tapón instalado.  
4.10 Diámetro nominal.  
Medida que corresponde a la denominación comercial del tamaño de los componentes usados en los 
sistemas de agua y alcantarillado.  
4.11 Elemento.  
Cualquier producto componente del sistema que debe sat isfacer los requerimientos de la presente Norma. 
Generalmente son: tubos, piezas especiales y válvulas.  
4.12 Estanquidad.  
Característica de un sistema de no permitir el paso del agua a través de las paredes de los tubos, las 
conexiones y los accesorios.  
4.13 Evaluación de la conformidad.  
La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las 
normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características, 
comprende, entr e otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración certificación y verificación.  
4.14 Fabricante.  
Persona física o moral que fabrica los elementos integrantes del sistema.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
4.15 Falla.  
Cualquier alteración que sufra el sistema o sus elementos y qu e afecte su funcionamiento tales como 
fracturas, fuga de agua, envejecimiento prematuro, o reventamiento.  
4.16 Fibrocemento.  
Es un material formado a partir de una mezcla homogénea de cementante hidráulico inorgánico, agua, 
fibras de amianto con o sin adic ión de otras fibras y modificadores de la matriz.  
4.17 Fuga.  
Salida o pérdida de agua a través de cualquiera de los elementos o uniones de un sistema de agua 
potable, toma domiciliaria o alcantarillado sanitario.  
4.18 Golpe de ariete.  
Fenómeno transitorio consistente en variaciones rápidas de presión y velocidad que acompañan a 
cualquier cambio repentino en las condiciones de flujo. Las dos causas más frecuentes de estos cambios son 
el paro no programado de un equipo de bombeo y el cierre brusco de una válv ula. 
4.19 Hermeticidad.  
Característica de una red de conductos de no permitir el paso del agua a través de sus juntas.  
4.20 Instalación de tubería.  
Conjunto de operaciones que debe ejecutar el responsable de la instalación para colocar en los lugares 
que s eñale el proyecto ejecutivo, la tubería que se requiere en la construcción de la red.  
4.21 Junta.  
Sistema de unión entre tubos y piezas especiales.  
4.22 Organismo de certificación.  
Las personas morales que tengan por objeto realizar funciones de certificac ión, acreditada y aprobada, en 
los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
4.23 Organismo operador.  
Instancias de las Entidades Federativas o Municipales encargadas de la prestación de los servicios de 
agua potable, alc antarillado y saneamiento.  
4.24 Piezas especiales . 
Elementos que permiten realizar conexiones con tubería y válvulas, en cambios de dirección, unión de 
tramos de tubería de diferente material y diámetro. Generalmente son: codos, tees, cruces, reducciones, 
adaptadores, tapas, juntas, entre otros.  
4.25 Poli (cloruro de vinilo) (PVC).  
Polímero termoplástico orgánico, obtenido por polimerización del cloruro de vinilo.  
4.26 Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).  
Es un compuesto fabricado con resina de p oliéster, fibra de vidrio y arena.  
4.27 Polietileno de alta densidad (PEAD).  
Polímero termoplástico, perteneciente a la familia de los polímeros olefínicos, obtenido por polimerización 
del etileno.  
4.28 Pozo de visita.  
Estructura que permite la inspección,  ventilación y limpieza de la red de alcantarillado, se utilizan para la 
unión de dos o más tubos y en todos los cambios de diámetro, dirección y pendiente, así como para las 
ampliaciones o reparaciones de la tubería incidente (de diferente material o tecn ología).  
4.29 Presión de prueba.  
Presión que se aplica al sistema con objeto de detectar posibles fugas.  
4.30 Presión de trabajo.  
Presión máxima de operación de un elemento del sistema.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
4.31 Purga.  
Procedimiento mediante el cual se expulsa el aire atrapado  en las líneas, cuando éstas son llenadas  con 
agua.  
4.32 Ramal.  
Parte de la toma domiciliaria, que da inicio en la llave de inserción y concluye en el cuadro medidor.  
4.33 Red de atarjeas.  
Conjunto de tubería cuyo objeto es recolectar y transportar las apo rtaciones de las descargas de aguas 
residuales domésticas, comerciales e industriales, hacia los colectores e interceptores.  
4.34 Red de distribución.  
Conjunto de tubería, piezas especiales, válvulas y estructuras que conducen el agua desde los tanques de 
regulación hasta las tomas domiciliarias o hidrantes públicos.  
4.35 Sistema de Agua Potable . 
Es el conjunto de tubería, piezas especiales y válvulas, que conducen y distribuyen el agua generalmente 
desde la captación hasta las tomas domiciliarias.  
4.36 Sistema de Alcantarillado.  
Red de conductos, generalmente tubería, a través de las cuales se deben evacuar en forma eficiente y 
segura las aguas residuales domésticas, y de establecimientos comerciales o pluviales, conduciéndose a una 
planta de tratamiento y finalmente, a un sitio de vertido.  
4.37 Tapas.  
Dispositivo usado en el sistema de agua o durante las pruebas de hermeticidad, cuya finalidad es tapar los 
extremos de la tubería, válvulas o accesorios.  
4.38 Toma domiciliaria.  
Instalación que se conecta a la  tubería de la red de distribución y permite el suministro de agua potable a 
los usuarios.  
4.39 Tubería.  
Es la unión de dos o más tubos.  
4.40 Unidad de verificación.  
La persona física o moral que realiza actos de verificación.  
4.41 Usuario.  
Quien recibe el  servicio de suministro de agua potable para su consumo, a través de una toma 
domiciliaria.  
4.42 Válvula.  
Accesorio que se utiliza en los sistemas de agua para seccionar y controlar el paso del agua.  
4.43 Válvula de inserción.  
Elemento que se instala en la  abrazadera o directamente en la tubería de la red de distribución y que 
cuenta con un dispositivo de cierre (válvula) de ¼ de vuelta, cuya función es cortar la entrada del agua y 
permitir la instalación del ramal, la prueba de hermeticidad y las maniobras  de reparación.  
4.44 Verificación.  
La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen 
de documentos que se realiza para evaluar la conformidad en un momento determinado.  
5. Especificaciones para los producto s que integran los sistemas de agua potable, toma 
domiciliaria y alcantarillado sanitario.  
Todos los productos con los que se construyen los sistemas de agua potable, toma domiciliaria y 
alcantarillado sanitario, deben estar certificados ante un organismo de certificación de producto en los 
términos que estipula la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, y cumplir con las 
especificaciones establecidas en las normas mexicanas correspondientes, cuando tales normas mexicanas 
hayan tomado como base las normas internacionales, en caso contrario, deberán cumplir con las normas 
internacionales correspondientes.  
NOTA:  Véase Apéndice B (informativo), Normas Mexicanas aplicables a los sistemas.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
Para los efectos de cumplimiento de especificaciones  contenidas en normas mexicanas y en normas 
internacionales referidas, con propósitos de certificación de productos para construir sistemas de agua 
potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario que se importen al país regidos por tratados de libre 
comercio, de los que México sea parte, se podrán aplicar las especificaciones pertinentes contenidas en 
normas del país de origen emitidas por organismos, siempre que éstas se apeguen y cumplan con los 
objetivos de calidad y seguridad de dichos productos, previstos en las normas mexicanas y normas 
internacionales mencionadas.  
En caso de que no exista norma mexicana con las características previstas en el segundo párrafo de esta 
disposición o norma internacional para un determinado producto, éste debe demost rar que cumple cuando 
menos las especificaciones de desempeño de un producto equivalente para el mismo uso, que sí tenga norma 
internacional.  
6. Condiciones de instalación de los sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado 
sanitario para a segurar su hermeticidad.  
El organismo operador o la dependencia local responsable debe contar con registros de la calificación  y 
del desempeño del personal que realice cualquier actividad relacionada con la instalación del sistema de agua 
potable, tomas do miciliarias o alcantarillado sanitario.  
6.1 Sistema de agua potable.  
6.1.1 La instalación de los elementos del sistema, debe efectuarse de tal manera que se asegure su 
hermeticidad. Se considera que se asegura la hermeticidad cuando se cumple con lo establ ecido en el punto 
6.1.7, aplicando la prueba que se describe en este apartado.  
6.1.2 Muestreo.  
Para valorar el cumplimiento del sistema de agua potable, el organismo operador, la dependencia local  o 
el responsable de su construcción debe verificar la herme ticidad del 100% del sistema.  
6.1.3 Equipo y material para realizar la prueba:  
a) Agua potable.  
b) Cualquier dispositivo que permita alcanzar la presión de prueba, provisto de manómetro con 
certificado de calibración vigente y trazable a patrones nacionale s, con la capacidad apropiada para 
leer en su segundo tercio la presión de prueba y que cuente con división mínima de escala de 
0,1MPa (1,0bar).  
c) Cronómetro.  
d) Termómetro.  
e) Dispositivos para purga de aire.  
f) Tapas.  
NOTA:  La calibración del manómetro,  se debe establecer de acuerdo a la frecuencia de su uso.  
6.1.4  Preparación de la Prueba de Hermeticidad.  
La prueba de tubería, piezas especiales y válvulas deberá efectuarse primero por tramos entre crucero y 
crucero y posteriormente por circuitos. No deb erán probarse tramos menores de los existentes entre crucero  y 
crucero.  
Una vez que se tenga terminada la instalación de un tramo del sistema de agua potable (generalmente 
entre dos cruceros), incluyendo piezas especiales y válvulas, se procederá a efectua r la preparación de la 
prueba de hermeticidad como se indica a continuación:  
La tubería, instalada en zanja, será anclada provisionalmente, mediante un relleno apisonado de tierra en 
el centro de cada tubo, dejando al descubierto las juntas para su visuali zación al efectuar la prueba; asimismo, 
se deberá anclar en forma definitiva con atraques de concreto u otro elemento que impida el movimiento en la 
tubería de la forma, dimensiones y calidad que se señale en el proyecto ejecutivo. Los atraques se construi rán 
en los codos, tees y tapas, para evitar desplazamientos de la tubería producidos por la presión hidrostática o 
por golpes de ariete.  
Para tubería superficial, o en otras condiciones, ésta debe quedar totalmente asegurada.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
6.1.5 Prellenado del tramo.  
La tubería se llenará lentamente con agua, purgando el aire entrampado de manera que el aire acumulado 
en la parte superior pueda eliminarse, por lo que el llenado se hará a partir del punto más bajo del tramo.  
La tubería debe ser prellenada con los tiempos especificados en la Tabla 1.  
Tabla 1. Tiempos de prellenado.  
Tubería  Tiempo de prellenado 
(h) 
Acero inoxidable  2 
Concreto  
(presforzado con y sin cilindro metálico)  24 
Fibrocemento  24 
Hierro Dúctil  y Acero  2 
PVC 1 
PRFV  1 
PEAD  1 
Otros materiales  2 
 
Para probar la tubería de los diferentes materiales y clases se utilizará una presión de 1,5 veces su 
presión de trabajo, presión de prueba.  
Las clases, son las consideradas en las normas de producto NMX, referenciadas en el capítulo 3 de esta 
norma.  
Las p resiones de trabajo para la tubería de PVC y PEAD, corresponden a temperatura ambiente de 25°C  o 
menor; y en tubería de PRFV, la temperatura será igual o menor a 35°C.  
Si los atraques son de concreto la prueba de presión hidrostática indicada en 6.1.6, se realizará después 
de haber transcurrido un mínimo de 5 días posteriores a la construcción del último atraque. Y en todos los 
casos debe efectuarse por tramos, incluyendo piezas especiales y válvulas. En redes de distribución se hará 
la prueba por circuitos  a juicio del residente del organismo operador o responsable de la obra.  
6.1.6 Procedimiento de la prueba de presión hidrostática del sistema.  
Alcanzada la presión de prueba, ésta se sostendrá durante dos horas como mínimo sin presentar fugas  o 
fallas en s us productos y juntas.  
Cualquier fuga o daño en la tubería, juntas, accesorios, válvulas o piezas especiales, que se detecte 
durante la prueba de presión, debe ser reparada o el elemento reemplazado, y la prueba debe repetirse hasta 
obtener resultados sati sfactorios.  
Si el tiempo transcurrido entre la ejecución de una prueba y otra es superior a las 24 horas, la tubería 
deberá ser saturada (prellenada) nuevamente.  
6.1.7 Aceptación de la prueba (cumplimiento).  
El sistema de agua potable se considera hermétic o, si después de haber realizado la prueba de presión 
hidrostática a los tramos y circuitos no se detecta ninguna fuga y la presión de prueba al finalizar, sea mayor  o 
igual al 95% de la presión inicial.  
6.1.8 Informe de la prueba.  
El informe de la prueba debe incluir como mínimo lo siguiente:  
a. Identificación completa del tramo probado.  
b. Identificación completa del circuito probado.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
c. Fecha de ejecución de la prueba, tiempos y temperatura ambiente.  
d. Resultado obtenido de la prueba y comentarios relev antes. En caso de falla reportar cómo y dónde 
se presenta ésta, incluyendo una descripción breve de la sección que falló y de las acciones 
correctivas tomadas.  
e. Referencia del método de prueba.  
f. Nombre y firma de los responsables de la ejecución de la obra y del supervisor.  
6.1.9 Comprobación del cumplimiento.  
Para la comprobación del cumplimiento de la prueba de presión hidrostática del sistema, ésta debe ser 
verificada por una unidad de verificación, acreditada y aprobada o por la Comisión Nacional de l Agua en los 
términos que estipulan la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
6.2 Sistema de toma domiciliaria.  
6.2.1  Diseño de la toma.  
El organismo operador o la dependencia local responsable, debe verificar físicamente el arreglo  de la 
instalación, de acuerdo a los planos del proyecto aprobados. Además, se deberá supervisar la ejecución de 
las obras, con base en un procedimiento específico de instalación de la toma domiciliaria.  
6.2.2  Instalación de los elementos.  
El organismo ope rador o la dependencia local responsable deben contar con los registros de que la 
ejecución de los trabajos fue realizada de acuerdo al plano aprobado.  
Los registros deben contener como mínimo la siguiente información:  
a. Evidencias que demuestren que la i nstalación se realizó conforme a planos aprobados.  
b. Certificados de los elementos seleccionados.  
c. Uso de herramientas apropiadas.  
d. Calificación del personal.  
6.2.3  Prueba de hermeticidad.  
La evaluación de la hermeticidad de las tomas domiciliarias re quiere, por su construcción, que se realice 
en dos etapas: la primera consiste en verificar el conjunto abrazadera y válvula de inserción, acoplados sobre 
la tubería de la red de distribución; la segunda etapa consiste en verificar el ramal y el cuadro.  
La prueba de hermeticidad, se puede realizar una vez instaladas las tomas domiciliarias en la red de 
distribución, cuando las condiciones del proceso de construcción y topográficas lo permitan y el organismo 
operador o dependencia local lo apruebe, tomando e n cuenta que la presión de prueba de la red 0,75MPa 
(7,5bar) sea uniforme, de acuerdo al procedimiento descrito en 6.2.5 y 6.2.6.  
Cuando la prueba de hermeticidad se realice en tomas domiciliarias individuales, se deberá contar con lo 
mencionado en 6.2.4.  
6.2.4  Aparatos y equipo:  
Se debe de contar con un banco de prueba universal (observar la Figura 1) constituido por:  
a. Bomba de prueba  
b. Manómetro con certificado de calibración vigente y trazable a patrones nacionales, con la capacidad 
apropiada para lee r en su segundo tercio la presión de prueba y que cuente con división mínima de 
escala de 0,01MPa (0,1bar).  
c. Accesorios tales como válvulas de cierre y de retención horizontal (check), preparación para la 
instalación del manómetro, manguera flexible, lla ve de purga y las conexiones adecuadas para su 
acoplamiento, tanto a la bomba como a la toma domiciliaria.  
NOTA:  La calibración del manómetro, se debe establecer de acuerdo a la frecuencia de su uso.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Figura 1. Banco de prueba universal  
 
 
6.2.5  Procedimien to. 
6.2.5.1  Prueba de abrazadera/silleta y válvula de inserción (Figura 2)  
Una vez instalado el conjunto abrazadera -válvula de inserción sobre el tubo de distribución, el cual no 
debe haber sido perforado (en caso de pruebas de tomas domiciliarias individu ales), continuar con los 
siguientes pasos:  
a. Abrir la llave o válvula de inserción.  
b. Conectar el cabezal alimentador a la válvula de inserción en el punto A de la Figura 2.  
c. Con la bomba llenar la válvula con agua, purgando el sistema a través de la v álvula de nariz del 
cabezal alimentador.  
d. Presurizar gradualmente la toma en un intervalo de 60 a 90 segundos, hasta alcanzar la presión 
mínima de prueba de 0,75MPa (7,5bar).  
e. Cerrar gradualmente la válvula de inserción para independizarla del cabezal alimentador.  
f. Mantener la válvula y la abrazadera/silleta presurizadas por tres minutos y corroborar que no existan 
fugas y fallas.  
g. Proceder a realizar la perforación de la tubería de la red, a través de la válvula de inserción con 
ayuda de la herrami enta adecuada.  
Figura 2. Esquema de prueba abrazadera/ silleta y válvula de inserción  
       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
ELEMENTOS:  
1. Abrazadera  
2. Válvula de inserción con conector  
3. Conector  
4. Tuerca Unión  
5. Manómetro  
6. Válvula de seccionamiento  
7. Válvula de nariz  
8. Válvula de re tención  
9. Bomba de prueba  
10. Soporte de la bomba  
11. Válvula de pie  
12. Depósito de agua  
6.2.6  Prueba hidrostática (ramal y cuadro) (Figura 3).  
La prueba se efectuará antes de rellenar la zanja y debe cumplir con lo siguiente:  
a. La toma domiciliaria deb e estar instalada con todos sus elementos, conforme a lo estipulado en los 
planos de construcción autorizados por el organismo operador o la dependencia local responsable.  
b. Cerrar la válvula de inserción y cerrar la parte final de la toma con un tapón.  
c. Conectar el cabezal alimentador a la toma en el punto B.  
d. Con la bomba llenar la toma con agua, purgándola continuamente a través de la válvula de nariz del 
cabezal alimentador.  
e. Presurizar gradualmente la toma en un intervalo de 60 a 90 segundos, ha sta alcanzar la presión 
mínima de prueba especificada 0,75MPa (7,5 bar).  
f. Cerrar gradualmente la válvula de seccionamiento del cabezal para independizar la toma del equipo 
de presión.  
g. Mantener la toma presurizada por tres minutos y corroborar que no e xistan fugas y fallas.  
Figura 3. Esquema de prueba de la toma domiciliaria, con equipo de prueba  
 Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
ELEMENTOS  
1. Abrazadera  
2. Válvula de inserción  
3. Válvula de baqueta  
4. Válvula de seccionamiento  
5. Medidor  
6. Tapón  
7. Válvula de nariz  
8. Tuerca unión  
9. Manómetro  
10. Válvula de retención  
11. Bomba de prueba  
12. Soporte de la bomba  
13. Válvula de pie  
14. Depósito de agua  
NOTA:  Cuando la toma domiciliaria no cuente con cuadro superficial, sino que el medidor se instale dentro 
de un registro a nivel de banq ueta, el banco de prueba debe adaptarse a las condiciones de instalación.  
6.2.6.1  Expresión de resultados.  
Informar si la toma domiciliaria presenta fugas y fallas en cualquier etapa de la prueba.  
6.2.6.2  Aceptación de la Prueba (cumplimiento).  
El sistema de toma domiciliaria se considera hermético, si después de probarse hidrostáticamente a una 
presión de 0,75MPa (7,5bar) ± 10% durante tres minutos, los elementos, uniones y conexiones no presentan 
fugas o fallas y no disminuya la presión de prueba.  
6.2.6.3  Informe de la prueba.  
El informe de la prueba debe incluir al menos la siguiente información:  
a. Identificación completa de la toma domiciliaria.  
b. Resultado obtenido durante la prueba.  
c. Referencia a este método de prueba.  
d. Nombre y firma del supervi sor de la prueba.  
e. Nombre y firma del responsable de la prueba.  
f. Fecha de ejecución de la prueba.  
6.2.7  Materiales de los elementos.  
Todos los elementos que integran la toma domiciliaria deben cumplir con las siguientes especificaciones 
de material y v erificarse en laboratorio cuando menos una vez por año.  
6.2.7.1  Elementos fabricados con aleaciones de cobre.  
Los componentes metálicos de la toma domiciliaria que estén enterrados deben cumplir con la 
composición de la Tabla 2.  
Tabla 2. Porcentaje de los elementos de la aleación de cobre.  
Elemento  Por ciento  
Cobre  mínimo 78%  
Plomo  máximo 8%  
Estaño  mínimo 2,3%  
Zinc máximo 10%  
       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
En el caso de los componentes metálicos no enterrados y en contacto con el agua, éstos deben contener 
como mínimo un 75% de cob re conforme a la Norma NOM -012-SCFI y un máximo de 8% de plomo. Los 
vástagos de las válvulas tendrán que cumplir con un mínimo de 60% de cobre y un máximo de 8% de plomo.  
6.2.7.2  Elementos de cobre.  
Deberán cumplir con la composición de la Tabla 3.  
Tabla 3. Porcentaje de los elementos de cobre.  
Elemento  Por ciento  
Cobre nominal, incluyendo plata  99,9%  
Fósforo  de 0,015% a 0,040%  
 
6.2.7.3  Elementos de hierro gris, hierro maleable y acero con recubrimiento galvánico.  
Los elementos sin recubrimiento galvánic o sólo se utilizarán cuando no estén en contacto directo con  el 
agua.  
En el caso de aceros efervescentes, dada su heterogeneidad, éstos deberán cumplir con los valores de la 
Tabla 5 sujetos a las tolerancias de la Tabla 4:  
Tabla 4. Porcentaje de tolerancia  en aceros efervescentes.  
Elemento  Por ciento  
Carbono  ± 0,04%  
Manganeso  ± 0,05%  
Fósforo  ± 0,01%  
Azufre  ± 0,01%  
 
6.2.7.3.1  Composición química de los elementos.  
Tabla 5. Composición química de los elementos.  
Elementos  Especificación  
Acero con recubrim iento 
galvánico  Proceso de Carbono Manganeso Fósforo Azufre Cobre Níquel Cromo Molib -
Vanadio obtención del fierro (82*) (83*) (84*) deno (85*) negro (86*)  
Tipo "S" (tubos sin costura)  
Horno de hogar abierto, 0,25 0,95 0,05 0,06 0,40 0,40 0,40 0,15 0,08  
de arco eléctrico o básico 0,30 1,20 0,05 0,06 0,40 0,40 0,40 0,15 0,08  
al oxígeno.  
Grado “A”  
Grado “B”  
Tipo "E" (tubos soldados por resistencia eléctrica)  
Horno de hogar abierto, 0,25 0,95 0,05 0,06 0,40 0,40 0,40 0,15 0,08  
de arco eléctrico o básico 0,30 1, 20 0,05 0,06 0,40 0,40 0,40 0,15 0,08  
al oxígeno.  
Grado “A”  
Grado “B”  
Tipo "F" (tubos con soldadura continua a tope por calentamiento en horno)  
Horno de hogar abierto, - - 0,06 0,045 - - - - - 
de arco eléctrico o básico  
al oxígeno.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Hierro maleable con 
recubrimiento galvánico  Azufre 0,06 Máx.  
Fósforo 0,2 Máx.  
Cromo 0,08 Máx.  
Boro 0,003 Máx.  
Hierro gris  Carbón 3,70 Máx  
Silicio 2,80 Máx  
Manganeso 1,00 Máx  
Azufre 0,15 Máx  
Fósforo 0,25 Máx  
Cromo 0,20 Máx  
Cobre 0,40 Máx  
Estaño 0,06 Máx  
 
Para verificar la compo sición química, se utilizará el método de prueba señalado en la norma NMX -B-001. 
6.2.7.3.2  Recubrimiento.  
Cuando los elementos sean recubiertos por inmersión en caliente, éstos deben cumplir con una masa 
mínima de 550g/m2 o un espesor mínimo de 0,085mm de zinc. 
Cuando los elementos sean recubiertos por métodos electrolíticos deben cumplir con un espesor mínimo 
de 0,025mm de zinc.  
Para la verificación del recubrimiento en masa por unidad de superficie se utilizará el método de prueba 
señalado en la Norma NMX -H-014 y, para la verificación del espesor mínimo, el método de prueba de la 
Norma NMX -H-013. 
6.2.7.4  Elementos plásticos.  
Los elementos plásticos objeto de esta Norma deberán cumplir con lo siguiente:  
Después de que los elementos plásticos estén en contac to con el agua, ésta no debe exceder los valores 
máximos permisibles de metales pesados (Tabla 6).  
Tabla 6. Valores máximos permisibles de metales pesados.  
Metal  ppm  
Plomo  0,05 
Cadmio  0,005  
Estaño  0,02 
Mercurio  0,001  
Bario  1,00 
Antimonio  0,05 
Cromo  0,05 
Arsénico  0,05 
 
6.2.7.5  Resistencia a la presión.  
Cada uno de los elementos que integran la toma domiciliaria, excepto los medidores que deben cumplir 
con la Norma NOM -012-SCFI, deben resistir durante quince minutos una presión de 1,5MPa (15,0bar) si n 
presentar falla. Estos valores tendrán una tolerancia de ±10% y se verificará de acuerdo a lo indicado  a 
continuación:        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
6.2.7.5.1  Aparatos y equipo en laboratorio.  
- Banco de pruebas universal, que se presenta en la Figura 1.  
- Bomba hidráulica de presión . 
- Manómetros con amplitud de escala de 0,0MPa (0,0 bar) a 3,0MPa. (30,0bar) con una división 
mínima de 0,05MPa (0,5bar).  
- Mangueras, tuberías y conexiones rápidas.  
- Cronómetro.  
- Válvula de retención.  
- Válvula de seccionamiento.  
- Válvula de nariz par a purga.  
6.2.7.5.2  Preparación de la muestra.  
- Limpiar el elemento a probar (probeta), asegurándose que no contenga partículas o sustancias 
extrañas en su interior o películas protectoras (desprendibles en su exterior).  
- Colocar las conexiones necesarias  según el elemento a probar en el banco.  
- Conectar el elemento a probar con el banco.  
6.2.7.5.3  Procedimiento.  
- Abrir la válvula de descarga.  
- Cargar el banco con agua purgándolo.  
- Cerrar la válvula de descarga.  
- Presurizar gradualmente el banco duran te un intervalo de 90 a 120 segundos, hasta alcanzar la 
presión de prueba de 1,5MPa (15,0bar).  
- Mantener la presión de prueba durante 15 minutos.  
- Despresurizar la probeta.  
- Desacoplar la probeta.  
- Examinar la probeta visualmente.  
6.2.7.6  Compatibilida d de las uniones y conexiones de los elementos.  
Cada uno de los elementos que integran la toma domiciliaria debe contar con uniones compatibles de 
acuerdo al tipo de material/conexión o contar con adaptadores que permitan su compatibilidad con  otros 
elemen tos. 
Las uniones y conexiones no deberán desacoplarse al aplicarles una fuerza axial de 400N, para elementos 
de 13mm de diámetro serie inglesa o 16mm serie métrica y de 850N para elementos de 19mm de diámetro 
serie inglesa o 20mm serie métrica, bajo una pr esión hidráulica mínima de 0,75MPa (7,5bar); estos valores 
tendrán una tolerancia de ±10%.  
Las uniones y conexiones sólo podrán ser soldadas, roscadas, termofusionadas, de compresión o mixtas 
de acuerdo al diseño específico de cada conexión.  
En el caso de uniones de elementos de hierro o acero con elementos de cobre puro, se utilizará un 
conector de material plástico que evite la formación de pares galvánicos. Este conector deberá cumplir con lo 
estipulado en 6.2.8.4 Elementos plásticos.  
La compatibilidad d e las uniones y conexiones se verifica conforme a lo indicado a continuación:  
6.2.7.6.1  Aparatos y equipo.  
- Calibrador maestro de roscas  
- Calibrador de interiores y de profundidad  
- Dispositivo capaz de mantener a los elementos que integran la unión bajo  la fuerza axial constante 
especificada  
- Banco de prueba universal  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
6.2.7.6.2  Preparación de las muestras.  
- Limpiar las superficies de unión internas y externas, asegurándose que no contengan partículas o 
sustancias extrañas en su interior o películas pro tectoras (desprendibles en su exterior).  
6.2.7.6.3  Procedimiento.  
- En caso de uniones con roscas NPT.  
- Acoplar el calibrador maestro de roscas a la unión del elemento.  
- Verificar que con apriete manual la unión se acople sin dificultad, y entre el númer o de hilos requerido 
por el tipo de cuerda.  
- Registrar si existe variación (en número de hilos) con respecto a la misma.  
- Interconectar los elementos que forman la unión (probeta).  
- Acoplar la probeta al banco de prueba universal.  
- Sujetar la probeta d e tal modo que no se maltrate al aplicarse la fuerza axial.  
- Llenar la probeta con agua.  
- Purgar el sistema.  
- Aplicar progresivamente una presión hidráulica durante un intervalo de 60 a 90 segundos hasta 
alcanzar la presión de 0,75MPa (7,5bar) ±10% y ma ntenerla durante una hora.  
- Aplicar progresivamente la fuerza axial a la probeta hasta alcanzar, en un intervalo de 10 a 30 
segundos, 400N para elementos de 13mm de diámetro serie inglesa o 16mm serie métrica y de 850N 
para elementos de 19mm de diámetro s erie inglesa o 20mm serie métrica, con una tolerancia de 
±10%. La prueba se mantendrá durante una hora.  
- Despresurizar la probeta.  
- Retirar la fuerza axial.  
- Desacoplar la probeta del dispositivo.  
- Examinar la probeta visualmente.  
6.2.7.6.4  Expresión d e resultados.  
- Indicar el número de hilos que deben entrar y el número de hilos que penetraron.  
- Indicar si la unión o conexión es compatible. En el caso de que la unión no sea compatible se 
considera rechazado el elemento.  
- Indicar si la unión o conexi ón falla; si esto sucede el elemento se considera rechazado.  
6.2.7.7  Vida útil de los elementos.  
Los elementos que integran la toma domiciliaria deben verificarse en laboratorio cuando menos una vez 
por año y asegurar una vida útil de acuerdo a lo establec ido a continuación:  
6.2.7.7.1  Para elementos plásticos.  
Los elementos plásticos deberán sujetarse a pruebas de resistencia a la presión hidráulica interna 
sostenida por largo periodo sin presentar fallas, utilizando el método de prueba establecido en la No rma NMX -
E-013, de acuerdo con lo siguiente:  
0,75MPa (7,5bar) durante un periodo de mil horas, o 1,0MPa (10,0bar), durante 170 horas; estos valores 
tendrán una tolerancia de ±10%.  
6.2.7.7.2  Para elementos metálicos.  
6.2.7.7.2.1  Equipo.  
- Cámara de niebla sa lina. 
6.2.7.7.2.2  Procedimiento.  
Colocar el elemento dentro de la cámara de niebla salina en una posición relativa semejante a la posición 
de instalación, utilizando el método establecido en la Norma NMX -D-122; la exposición en la cámara salina 
debe ser de  96 horas.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
6.2.7.7.2.3  Expresión de resultados.  
Si después de la prueba de resistencia a la corrosión, las partes sujetas a esta especificación presentan 
más de un 10% del área con corrosión del metal base y con fallas del recubrimiento (burbujas, 
desprend imiento), debe rechazarse el elemento.  
6.2.8  Muestreo.  
Para valorar el cumplimiento de la toma domiciliaria el organismo operador o la dependencia local 
responsable debe verificar la hermeticidad del 100% de las tomas.  
6.2.9  Comprobación del cumplimiento.  
Para la comprobación del cumplimiento de la pr ueba hidrostática del sistema, é sta debe ser realizada por 
una unidad de verificación, acreditada y aprobada o por la Comisión Nacional del Agua en los términos que 
estipula la Ley Federal sobre Metrología y No rmalización y su Reglamento.  
6.3 Sistema de alcantarillado sanitario.  
6.3.1  Instalación.  
La construcción de la red de alcantarillado sanitario se iniciará con el emisor, continuando con los 
colectores, subcolectores, atarjeas, albañales y pozos de visita o  cajas. La instalación de la tubería se hará de 
aguas abajo hacia aguas arriba.  
El organismo operador o la dependencia local que tenga a su cargo la construcción, operación y 
mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario, son los responsables d e la correcta aplicación de 
las especificaciones de construcción que se hayan establecido en el contrato para asegurar la hermeticidad 
del sistema de alcantarillado y su correcta funcionalidad.  
Terminada la instalación de un tramo y sus pozos de visita o c ajas extremos, se procederá a realizar las 
pruebas de hermeticidad como se indican a continuación.  
Cuando el residente del organismo operador y el responsable de la instalación del sistema de 
alcantarillado sanitario consideren factible la ejecución de la prueba neumática, ésta se podrá aplicar para 
diámetros nominales que no excedan de 1500mm considerando una presión neumática de 0,03MPa (0,3bar) 
siguiendo el método descrito en el Apéndice A de esta norma.  
6.3.2 Prueba hidrostática en tubería.  
La prueba se  debe llevar a cabo en la tubería y en tramos comprendidos entre dos pozos de visita, o 
cajas, asegurando su posición, esto es, cubriéndola con material de relleno de manera suficiente para evitar 
movimientos y deslizamientos de la tubería y accesorios, al  aplicarle la presión de prueba.  
6.3.2.1  Equipo y material.  
Se debe contar como mínimo con el equipo y material siguiente:  
a. Agua (de preferencia no potable).  
b. Tapones herméticos para los extremos del tubo a probar, del diámetro adecuado.  
c. Bomba de pr ueba.  
d. Manómetro con certificado de calibración vigente y trazable a patrones nacionales, con la capacidad 
apropiada para leer en su segundo tercio la presión de prueba y que cuente con división mínima de 
escala de 0,001MPa (0,01bar).  
e. Cronómetro.  
f. Dispositivo para medir volumen (división mínima de escala de 0,1 litros).  
g. Dispositivo para purga de aire.  
NOTA:  La calibración del manómetro, se debe establecer de acuerdo a la frecuencia de su uso.  
6.3.2.2  Preparación.  
Todas las descargas domiciliarias (cuando existan), deben ser selladas herméticamente y aseguradas de 
tal manera que no se tengan deslizamientos durante la prueba, asimismo las tuberías deben ser llenadas 
lentamente con agua, de manera que se pueda expulsar el aire acumulado, en los tiempo s establecidos en la 
Tabla 7.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Tabla 7. Valores permisibles de acuerdo al material de la tubería  
Material de la 
tubería  Diámetro nominal  
(mm)  Tiempo de 
prellenado (h)  Agua agregada en 
l/m2 de superficie  
interna mojada  Presión de prueba  
(MPa)  (bar)  
Acero (A)  Todos los diámetros 
nominales  2 0,00 0,05 (0,5) 
Concreto 
reforzado (C)  Todos los diámetros 
nominales  24 0,10 0,05 (0,5) 
Concreto 
reforzado con 
recubrimiento al 
100% de PVC o 
PEAD  Todos los diámetros 
nominales  1 0,02 0,05 (0,5) 
Concreto simple 
(C) Hasta 600  24 0,15 0,05 (0,5) 
Fibrocemento 
(FC) Todos los diámetros 
nominales  24 0,02 0,05 (0,5) 
Plástico (PRFV, 
PVC y PEAD liso 
y corrugado)  Todos los diámetros 
nominales  1 0,02 0,05 (0,5) 
 
Si el tiempo de prellenado mínimo es de una hora, dicha presió n debe mantenerse durante 15 minutos 
previos al inicio de la prueba. La lectura estará referida al centro del diámetro de la tubería y en el punto más 
bajo del tramo de prueba.  
6.3.2.3  Procedimiento.  
La presión de prueba de 0,05MPa (0,5bar) debe ser manten ida durante 15 minutos, si es necesario 
agregando constantemente la cantidad de agua requerida para sustituir el volumen absorbido. En este caso la 
cantidad de agua agregada debe ser medida.  
La base para calcular la cantidad admisible de agua por agregar e s el diámetro interno de la tubería. En el 
caso de tubería de concreto simple, concreto reforzado o de fibrocemento, las manchas de humedad sin goteo 
en la pared del tubo debido a la saturación inicial no necesariamente indican falta de estanquidad.  
Si el junteo es defectuoso, los responsables de los sistemas de alcantarillado deben determinar con sus 
propios medios, el origen de la(s) fuga(s) o trabajos defectuosos y repararlos. El tramo se volverá a probar 
hasta alcanzar los requerimientos de esta prueba.  Si el tiempo transcurrido entre la ejecución de una prueba y 
otra es superior a 24 horas, la tubería debe ser saturada nuevamente.  
6.3.2.4  Aceptación de la prueba.  
El sistema de alcantarillado se considera hermético, si el agua agregada durante los 15 min utos del 
periodo de prueba no excede el valor dado en la Tabla 7.  
6.3.2.5  Informe de la prueba.  
El informe de la prueba debe incluir como mínimo lo siguiente:  
a. Identificación completa del tramo probado.  
b. Resultado obtenido de la prueba y comentarios re levantes.  
c. Referencia del método de prueba.  
d. Nombre y firma del responsable.  
e. Fecha de la prueba.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
6.3.3  Prueba hidrostática en pozos de visita y cajas.  
La prueba se debe llevar a cabo en pozos de visita y cajas construidos o instalados (prefabricados ) en 
obra y con la conexión de las tuberías que se unen al pozo.  
6.3.3.1  Equipo y material.  
Se debe contar como mínimo con el equipo y material siguiente:  
a. Agua (de preferencia no potable).  
b. Tapones herméticos para los extremos de los tubos, del diámet ro o diámetros adecuados.  
c. Cronómetro.  
6.3.3.2  Preparación.  
Las líneas conectadas al pozo de visita o cajas  se deben bloquear herméticamente con tapones, de forma 
tal que se garantice que no sean un punto de fuga.  
Los pozos o cajas prefabricados de concr eto, así como los fabricados en sitio de concreto o mampostería, 
se deben mantener llenos de agua hasta el nivel de brocal con 24 horas de anticipación a la prueba, con 
objeto de garantizar su saturación.  
6.3.3.3  Procedimiento.  
Los pozos de visita y cajas,  se deben probar con relleno lateral y con una presión hidrostática equivalente 
a la altura que se tenga a nivel de su brocal; esta carga hidráulica se debe mantener durante un tiempo  de 15 
min., si es necesario agregando constantemente la cantidad de agua  requerida para sustituir el  volumen 
absorbido.  
La cantidad de agua agregada debe ser medida.  
Si al término de la prueba el volumen de agua sobrepasa el límite permisible, los responsables de los 
sistemas de alcantarillado deben determinar, con sus propios  medios, el origen de la(s) fuga(s) o trabajos 
defectuosos y proceder a repararlos. El pozo o la caja, se volverá a probar hasta alcanzar los requerimientos 
de esta prueba.  
6.3.3.4  Aceptación de la prueba.  
El pozo se considera hermético, si el volumen de a gua agregado durante la prueba no excede el valor que 
resulte de la siguiente expresión:  
V = 4h Φ 
Dónde:  
V = Volumen permitido por agregar en una hora (litros por hora).  
Φ= Diámetro de la base del pozo de visita (metros).  
h = Carga hidráulica, medida desde el fondo del pozo hasta la superficie libre del agua (metros).  
El volumen (V) resultante de esta expresión debe ser directamente proporcional al tiempo de la prueba.  
6.3.3.5  Informe de la prueba.  
El informe de la prueba debe incluir como mínimo lo siguient e: 
a. Identificación completa del pozo probado.  
b. Resultado obtenido de la prueba y comentarios relevantes.  
c. Referencia del método de prueba.  
d. Nombre y firma del responsable.  
e. Fecha de la prueba.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
6.3.4  Prueba hidrostática en descargas domiciliarias.  
La prueba se debe llevar a cabo en las descargas domiciliarias individualmente, seccionando en tramos o 
entre dos pozos de visita cuando esto sea posible, asegurando la posición del albañal exterior y dejando 
descubiertas sus juntas y la junta albañal -atarjea. 
6.3.4.1  Equipo y material.  
Se debe contar como mínimo con el equipo y material siguiente:  
a. Agua (de preferencia no potable).  
b. Tapones herméticos para los extremos de la descarga a probar, del diámetro o diámetros 
adecuados.  
c. Bomba de prueba.  
d. Manómetro con certificado de calibración vigente y trazable a patrones nacionales, con la capacidad 
apropiada para leer en su segundo tercio la presión de prueba y que cuente con división mínima de 
escala de 0,001MPa (0,01bar).  
e. Cronómetro.  
f. Dispositi vo para medir volumen (división mínima de escala de 0,5 litros).  
g. Dispositivo para purga de aire.  
NOTA:  La calibración del manómetro, se debe establecer de acuerdo a la frecuencia de su uso.  
6.3.4.2  Preparación.  
Todas las descargas domiciliarias a la lín ea por probar, deben ser selladas herméticamente y aseguradas 
de tal manera que no se tengan deslizamientos durante la prueba.  
Las tuberías y las descargas domiciliarias (albañal exterior) que se encuentren en un tramo comprendido 
entre dos pozos de visita , deben ser llenadas lentamente con agua, de manera que se pueda expulsar el aire 
acumulado en la parte superior.  
Después del tiempo de prellenado (Tabla 7) y antes de iniciar la medición del tiempo de prueba, se debe 
alcanzar una presión manométrica de 0, 05MPa (0,5bar); si el tiempo de prellenado es de una hora, dicha 
presión debe mantenerse durante 15 minutos previos al inicio de la prueba. La lectura debe estar referida al 
centro del diámetro de la tubería y en el punto más bajo del tramo de prueba.  
6.3.4.3 Procedimiento.  
Las descargas domiciliarias se deben probar a una presión de 0,05MPa (0,5bar); la lectura debe estar 
referida al centro de la tubería en el punto más bajo del tramo de prueba. La presión se debe mantener 
durante 15 minutos, si es necesar io agregando constantemente la cantidad de agua requerida para sustituir el 
volumen absorbido; esta cantidad de agua agregada debe ser medida.  
El diámetro interno de la tubería es la base para calcular la cantidad admisible de agua por agregar. En la 
tuber ía de concreto simple, las manchas de humedad o gotas en la pared del albañal exterior o atarjea, 
debidas a la saturación inicial no necesariamente indican falta de estanquidad.  
Si la junta albañal -atarjea o el albañal exterior son defectuosos, los respons ables de los sistemas de 
alcantarillado deben determinar con sus propios medios, el origen de la(s) fuga(s) o trabajos defectuosos y 
repararlos. Las descargas domiciliarias se volverán a probar hasta alcanzar los requerimientos de é sta 
prueba. Si el tiempo  transcurrido entre la ejecución de una prueba y otra es superior a 24 horas, la tubería 
debe ser saturada nuevamente.  
La cantidad de agua permisible por agregar, así como el tiempo de prellenado están dados en la Tabla 7 
para cada material de la tubería.  
6.3.4.4  Aceptación de la prueba.  
Las descargas domiciliarias se consideran herméticas si el agua agregada durante los 15 minutos del 
periodo de prueba no excede el valor dado en la tabla correspondiente.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
6.3.4.5  Informe de la prueba.  
El informe de la prueb a debe incluir como mínimo lo siguiente:  
a. Identificación completa del tramo probado.  
b. Resultado obtenido de la prueba y comentarios relevantes.  
c. Referencia del método de prueba.  
d. Nombre y firma del responsable.  
e. Fecha de la prueba.  
6.3.5  Muestreo . 
Para el sistema de alcantarillado se aplicará el siguiente plan de muestreo (Tabla 8); la longitud total del 
sistema alcantarillado se dividirá en 10 sectores (la longitud mínima de prueba será la existente entre dos 
pozos de visita o cajas) que sea apro ximado al 10% de la longitud total  instalada. Las pruebas de 
hermeticidad descritas en 6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 se aplican a tramos comprendidos entre dos pozos de visita o 
cajas y se efectuará el número de pruebas necesarias que cubra el porcentaje señalado según el plan de 
muestreo.  
a. Se comienza aplicando la prueba al primer sector en su totalidad (aproximadamente el 10% de la 
longitud total de la red), cuantificando el porcentaje de rechazo, en función del número de juntas o 
tubos fallados.  
b. El siguient e sector se prueba de acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en el 
sector anterior, como se indica a continuación:  
● Si en el sector anterior el rechazo fue menor del 5% del total de las pruebas, éstas se reducen a 
un 50% en el siguiente sector.  
● Si en el sector anterior el rechazo fue mayor del 5% del total de las pruebas, se probará el 100% 
de la longitud del siguie nte sector.  
c. En los siguientes sectores se continúa con el muestreo descrito en el inciso b.  
Tabla 8. Plan de muestreo  
1er. SECTOR  
(Aproximadamente el 10% del total de la 
longitud del sistema de alcantarillado)  2o. SECTOR  
(Aproximadamente  el 
siguiente 10 % del total de la 
longitud del sistema  de 
alcantarillado)  “n” SECTOR  
(Aproximadamente  el 
siguiente 10% del total 
de la longitud del 
sistema de 
alcantarillado)  
% de prueba  % de rechazo  % de prueba  % de 
rechazo  % de prueba  
100 <5 50 <5 50 
>5 100 
>5 100 <5 50 
>5 100 
 
NOTA:  En cada una de las muestras se debe llevar la cuantificación del porcentaje de rechazo.  
6.3.5.1  Tubería.  
Se deben probar las tuberías construidas o instaladas que se encuentren dentro del muestreo establecido 
en el inciso 6.3.5.  
6.3.5.2  Pozos de visita y cajas.  
Se deben probar todos los pozos y cajas construidas o instaladas que se encuentren dentro del muestreo 
establecido en el inciso 6.3.5.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
6.3.5.3  Descargas domiciliarias.  
Cuando las descargas domiciliarias sean construidas si multáneamente con el sistema de alcantarillado, se 
efectúa la prueba de hermeticidad conjuntamente con las tuberías de acuerdo al muestreo establecido en el 
inciso 6.3.5.  
Cuando las descargas domiciliarias se conectan en una etapa posterior a la instalació n de las tuberías, 
éstas pueden quedar exentas de la prueba, si cumplen con la norma de producto correspondiente mediante 
certificado emitido por un Organismo de Certificación acreditado y aprobado.  
7. Condiciones de operación y mantenimiento de los sistem as de agua potable, toma domiciliaria y 
alcantarillado sanitario.  
Con el fin de que los responsables del diseño, construcción, instalación, operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario, fomenten y establezcan las condiciones 
mínimas de mantenimiento que garantice la vida útil de los sistemas, se pueden consultar los documentos 
correspondientes en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, editado por la CONAGUA.  
8. Evaluación de la con formidad.  
La evaluación de la conformidad de los productos, que se utilizarán para la construcción de los sistemas 
de agua potable, toma domiciliaria o alcantarillado sanitario, será realizada por los organismos de certificación 
de productos acreditados y aprobados o la CONAGUA en los términos que estipula la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y su Reglamento.  
Para verificar la conformidad de la instalación de los sistemas de agua potable, toma domiciliaria o 
alcantarillado sanitario, ésta será re alizada por las Unidades de Verificación Acreditadas y Aprobadas o la 
CONAGUA en los términos que estipula la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, en 
cuyo caso el organismo operador o la dependencia local responsable deberá contar con las actas y/o 
dictámenes que garanticen el cabal cumplimiento de esta norma.  
Para ambos casos, se seguirá el procedimiento para evaluar la conformidad de productos y sistemas 
sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas con siglas CONAGUA que carezcan de procedimiento 
de evaluación de la conformidad específico, que para tal efecto establece la Comisión.  
9. Observancia de la norma.  
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua, será la 
encargada d e vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, quien promoverá la coordinación 
de acciones con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, sin afectar las facultades que 
tienen en la materia y en el ámbito de sus corre spondientes atribuciones, sin perjuicio de las atribuciones  que 
tiene la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor para vigilar a los productos objeto de esta norma 
en los puntos de venta o comercialización.  
A su vez la Comisión Nacional del Agua pa ra la observancia de esta norma, podrá auxiliarse de 
organismos de certificación de producto en los lugares de fabricación de los productos.  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoya a la Comisión Nacional del Agua en la observancia de 
esta norma r especto de los productos objeto de esta norma en los puntos de ingreso al país.  
La vigilancia de las condiciones de instalación, operación y mantenimiento de los sistemas será realizada 
por la Comisión Nacional del Agua quien se podrá auxiliar de unidades de verificación.  
El incumplimiento de la presente norma oficial mexicana será sancionado de conformidad con la Ley de 
Aguas Nacionales y su Reglamento, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento y 
demás ordenamientos jurídicos aplicabl es. 
10. Concordancia con normas internacionales.  
Esta Norma Oficial Mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional, por no existir Norma 
Internacional sobre el tema tratado.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
11. Bibliografía.  
 NOM -001-CONAGUA -1995, Sistema de alcantarillado sanitario -Especificaciones de hermeticidad. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1996.  
 NOM -002-CONAGUA -1995, Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable -Especificaciones 
y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1996.  
 NOM -013-CONAGUA -2000, Redes de distribución de agua potable -Especificaciones de hermeticidad 
y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004.  
 NOM -008-SCFI -2002, Sistema ge neral de unidades de medida.  
 Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas.  
 Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento -Alcantarillado  Sanitario -Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales -Comisión Nacional d el Agua.  
 Pruebas de Hermeticidad en Campo de Tuberías de Alcantarillado, en México. Caldiño Villagómez 
Ignacio, Maldonado Silvestre Juan. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.  
 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, North American Free Trade Agreement).  
 Agreement on Technical Barriers to Trade.  
 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, General Agreement on Tariffs  and 
Trade).  
 ASTM C924M Standard practice for testing concrete pipe sewer lines by low -pressure air test met hod 
(metric)  
 ASTM D1785 Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80, and 120.  
 ASTM D2241 Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Pressure -Rated Pipe (SDR PR Series).  
 ASTM D2737 Standard Specification for Polyethylene (PE) Plastic Tubing.  
 ASTM D3034 Type  PSM Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings.  
 ASTM F679 Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Large -Diameter Plastic Gravity Sewer Pipe and Fittings.  
 ASTM F714 Standard Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (SDR -PR) Based on Outside 
Diameter.  
 ASTM F794 Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Profile Gravity Sewer Pipe and Fittings Based on Controlled 
Inside Diameter.  
 ASTM F894 Standard Specification for Polyethylene (PE) Large Diameter Profile Wall Sewer and 
Drain Pipe.  
 ASTM F949 Poly (Vinyl Chloride) (PVC ) Corrugated Sewer Pipe with a Smooth Interior and Fittings.  
 ASTM F1803 Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Closed Profile Gravity Pipe and 
Fittings Based on Controlled Inside Diameter.  
 DIN-4033 “Sewers and sewage pipelines -Code of Pract ice for Construction”.  
 EN 1610 “Instalación y prueba de acometidas y redes de saneamiento”. Septiembre 1998. Tabla 3 
pág. 22.  
 EN-12201 -5 Plastics pipings systems for water supply -polyethylene (PE).  
 EN-13476 -1 Plastics piping systems for non -pressure underg round drainage and sewerage -
Structured -wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC -U), polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE).  
 EN-13476 -2 Plastics piping systems for non -pressure underground drainage and sewerage -
Structured -wall pipin g systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC -U), polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE).  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 EN-13476 -3: 2007+A1 Plastics piping systems for non -pressure underground drainage and sewerage -
Structured -wall piping systems of unplasticized poly (vinyl c hloride) (PVC -U), polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE).  
 ISO 1452 -1 Plastics piping systems for water supply and for buried and above -ground drainage and 
sewerage under pressure -unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC -U). 
 ISO 1452 -2 Plastics piping sys tems for water supply and for buried and above -ground drainage and 
sewerage under pressure -unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC -U). 
 ISO 1452 -5 Plastics piping systems for water supply and for buried and above -ground drainage and 
sewerage under pressure -unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC -U). 
 ISO 2531:2009, Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water applications.  
 ISO 3183: 2007 Petroleum and natural gas industries -Steel pipe for pipeline transportation systems  
 ISO 4427 -5 Plastics Piping Systems Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply -Part 5 
Fitness for propose of the system.  
 ISO 4435 Plastic piping systems for non -pressure underground drainage and sewerage -unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC).  
 ISO 21138 -1 Plastic piping systems for non -pressure underground drainage and sewerage -Structured -
wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC -U), polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE).  
 ISO 21138 -2 Plastics piping systems for non -pressure undergrou nd drainage and sewerage -
Structured -wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC -U), polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) -Part 2: Pipes and fittings with smooth external surface, Type A.  
 ISO 21138 -3 Plastics piping systems for non -pressure underground drainage and sewerage -
Structured -wall piping systems of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC -U), polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) -Part 3: Pipes and fittings with non -smooth external surface, Type B.  
 UNI-B-6-98, Recommended pra ctice for low -pressure air testing of installed sewer pipe, uni -bell PVC 
pipe association, USA, 1998.  
TRANSITORIOS  
Primero. - La presente norma oficial mexicana entrará en vigor a los 120 días naturales posteriores a su 
publicación en el Diario Oficial de l a Federación.  
Segundo. - Esta Norma Oficial Mexicana cancelará y sustituirá a su entrada en vigor a las normas oficiales 
mexicanas NOM –001–CONAGUA -1995, Sistema de alcantarillado sanitario –Especificaciones de 
hermeticidad, NOM -002-CONAGUA -1995, Toma domicil iaria para abastecimiento de agua potable –
Especificaciones y método de prueba y NOM -013-CONAGUA -2000, Redes de distribución de agua potable - 
Especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba, competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Na turales por conducto de la Comisión Nacional del Agua”.  
Tercero. - En tanto no se publique el procedimiento para evaluar la conformidad de productos y sistemas 
sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas con siglas CONAGUA que carezcan de procedim iento 
de evaluación de la conformidad específico, se emplearán para la evaluación de la presente norma las 
“Políticas y procedimientos para la evaluación de la conformidad para las normas oficiales mexicanas  NOM -
001-CONAGUA -1995, Sistema de alcantarillado sanitario - Especificaciones de hermeticidad  y NOM -002-
CONAGUA -1995, Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable -Especificaciones y método  de prueba, 
competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca por conducto de la C omisión 
Nacional del Agua”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de julio de 1999.  
México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de febrero de dos mil doce. - El Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales , Juan Rafael El vira Quesada .- Rúbrica.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
APENDICE A. Prueba neumática  
(Normativo)  
A.1 Prueba neumática para tubería plástica.  
Este método de prueba implica operaciones peligrosas p or el riesgo de explosividad, ma s no espec ifica las 
medidas de seguridad necesarias para su a plicación. Es responsabilidad del ejecutor y del supervisor 
establecer procedimientos apropiados de seguridad, así como el equipo de protección para su uso.  
La prueba se debe llevar a cabo en tuberías con diámetro nominal de hasta 1500mm, asegurando su 
posición con material de relleno y dejando descubiertas las juntas (centros) de la tubería; la prueba deberá 
desarrollarse en tramos comprendidos entre dos pozos de visita.  
A.1.1 Equipo y material.  
Se debe contar como mínimo con el equipo y material siguiente : 
- Tapones herméticos para los extremos del tramo a probar, del diámetro o diámetros adecuados.  
- Una válvula de cierre, una válvula de regulación de presión y una válvula de alivio.  
- Manómetro con amplitud de escala de 0 a 0,1MPa (0 a 1,0bar) y división  mínima de escala de 
0,001MPa (0,01bar).  
- Compresor de 1000 litros de capacidad.  
- Cronómetro.  
A.1.2 Seguridad.  
A.1.2.1 Restricciones de la conexión.  
La prueba de aire puede ser peligrosa si no se prepara adecuadamente. Es extremadamente 
importante que lo s tapones neumáticos se instalen y se ajuste de tal manera que se evite la 
explosión del tubo por exceso de presión, así como que esté asegurado el anclaje de los tubos para 
evitar así su desensamble.  
Se recomienda que todas las conexiones se instalen y at raquen adecuadamente contra la pared del 
pozo y registro y que no se utilicen presiones mayores de 0,06MPa (0,6bar).  
También es necesario que se despresurice la línea ensayada antes de desinflar los tapones 
neumáticos. El equipo de presurización ha de incl uir una válvula de alivio de presión que reduzca los 
riesgos y evite daños a la línea probada por sobre presurización.  
A.1.2.2 Válvulas de alivio.  
Todo equipo de presión utilizado en la prueba debe tener un regulador y una válvula de alivio 
calibrada a 0,0 6MPa (0,6bar) para evitar la sobrepresión y con ello el desplazamiento de los tapones 
o el reventamiento de la tubería. Como medida precautoria la presión en el tramo de prueba debe 
monitorearse para asegurar que en ningún momento se exceda dicha presión.  
A.1.3 Preparación.  
Después de que la tubería ha sido instalada entre dos pozos de visita con un relleno para su 
empotramiento (centros), los tapones serán colocados y asegurados en cada pozo y registro.  
Es aconsejable probar los tapones en todas las conexi ones antes de iniciar la prueba; esto puede hacerse 
en un tramo de tubería sin instalar, sellando sus extremos con los tapones por revisar; se presuriza a 0,06Mpa 
(0,6bar) y los tapones no se deberán mover. No debe haber personas en el alineamiento de la t ubería durante 
la prueba.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Se recomienda colocar primero el tapón del extremo aguas arriba del tramo, para impedir que el agua 
penetre y se acumule en la línea de prueba. Esto es importante cuando se tienen altos niveles de aguas 
freáticas.  
Se inspeccionará  visualmente la tubería adyacente al pozo, para detectar cualquier falla de cortante por 
ajustes entre el pozo y la tubería. Un punto de fuga probable se encuentra en el acoplamiento de la tubería 
con el pozo; este defecto puede no ser visible, y por tanto  no ser evidente en la prueba de aire.  
A.1.4 Procedimiento.  
El aire se introduce lentamente hasta alcanzar 0,03MPa (0,3bar) por encima de la carga de agua 
producida por el nivel freático sobre la tubería en su caso, pero no mayor de 0,06MPa (0,6bar).  
Una v ez alcanzada la presión establecida, se regula el suministro de aire para mantener la presión interna 
por lo menos dos minutos; este tiempo permite que la temperatura del aire que entra se iguale con la de las 
paredes de la tubería.  
Cuando la temperatura s e ha igualado y la presión se ha estabilizado, la manguera de suministro de aire 
se desconectará, o la válvula de control se cerrará y se iniciará el conteo del tiempo con un cronómetro.  
Para determinar la aceptabilidad de la prueba se usa un tiempo predet erminado para una caída de presión 
especificada, generalmente de 0,007MPa (0,07bar); no obstante, se pueden especificar otros valores, siempre 
que los tiempos requeridos se ajusten adecuadamente.  
Se puede aceptar una caída de presión de 0,0035MPa (0,035bar ), en lugar de 0,007MPa (0,07bar); 
entonces los tiempos de prueba requeridos para ésta deben ser divididos entre dos.  
Si el tiempo transcurrido para la caída de presión de 0,007MPa (0,07bar) es mayor al mostrado en la tabla 
A.1, para el diámetro y longitud  de tubería que se trate, el tramo de prueba habrá pasado y se considerará 
libre de defectos. La prueba puede ser suspendida una vez que el tiempo mostrado en la tabla A.1 ha 
transcurrido, aun cuando la caída de presión de 0,007MPa (0,07bar) no haya ocurri do. 
Si la caída de presión de 0,007MPa (0,07bar) ocurre antes del tiempo especificado en la tabla A.1, la 
pérdida de aire será excesiva y se considera que el tramo no ha pasado la prueba; los responsables del 
sistema de alcantarillado determinarán con sus propios medios, el origen de la(s) fuga(s), y reparará o 
sustituirá los materiales y trabajos defectuosos a satisfacción del ingeniero supervisor. El tramo se volverá a 
probar hasta alcanzar los requerimientos de esta prueba.  
A.1.4.1 Cálculo del tiempo de prueba.  
Para calcular el tiempo de prueba se utiliza la siguiente expresión, establecida por Ramseier:  
 
Dónde:  
T = Tiempo de prueba permisible para una caída de presión de 0,007MPa [s]  
k = 0,0541*d*l, pero no menor a 1,0  
q= Fugas permisibles=0,0005m3/min/ m2 
d= Diámetro nominal del tubo [m]  
l= Longitud del tubo [m]        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
Tabla A1. Tiempo requerido para una caída de presión de 0,007Mpa (0,07bar) para las longitudes  y 
diámetros de tubería indicados y q = 0,0005 m3/min/m2 
DIAMETRO 
NOMINAL  DEL 
TUBO  
(mm)  TIEMPO 
MINIMO  
(min:s)  LONG. MAX. 
PARA  TIEMPO 
MIN.  
(m) TIEMPO  PARA 
OTRAS 
LONGITUDES  
(s) TIEMPO PARA OTRAS LONGITUDES  
(min:s)  
25 m  50 m  75 m  100 m  125 m  150 m  
150 5:06 123.2  2.483 L  5:06 5:06 5:06 5:06 5:10 6:12 
200 6:48 92.4 4.415 L  6:48 6:48 6:48 7:21 9:12 11:02  
250 8:30 73.9 6.898 L  8:30 8:30 8:37 11:30  14:22  17:15  
300 10:12  61.6 9.933 L  10:12  10:12  12:25  16:33  20:42  24:50  
350 11:54  52.8 13.520 L  11:54  11:54  16:54  22:32  28:10  33:48  
400 13:36  46.2 17.658 L  13:36  14:43  22:04  29:26  36:47  44:09  
450 15:18  41.1 22.349 L  15:18  18:37  27:56  37:15  46:34  55:52  
500 17:00  37.0 27.591 L  17:00  23:00  34:29  45:59  57:29  68:59  
600 20:24  30.8 39.731 L  20:24  33:07  49:40  66:13  82:46  99:20  
750 25:30  24.6 62.080 L  25:52  51:44  77:36  103:28  129:20  155:12  
900 30:36  20.5 89.395 L  37:15 74:30  111:45  148:59  186:14  223:29  
1000  34:00  18.5 110.364 L  45:59  91:58  137:57  183:56  229:56  275:55  
 
A.1.5 Tamaño de la muestra.  
En el caso de las descargas domiciliarias que se conecten en una etapa posterior a la instalación de las 
tuberías, se pr obará el 100% de ellas, salvo que éstas cuenten con un certificado de que cumplen con la 
norma de producto correspondiente.  
A.1.6 Informe de la prueba.  
En el informe de la prueba se debe incluir lo siguiente:  
- Identificación completa del tramo probado.  
- Resultado obtenido de la prueba y comentarios relevantes.  
- Referencia del método de prueba.  
- Nombre y firma del responsable.  
A.2 Prueba neumática para tubería de concreto.  
Este método de prueba implica operaciones peligrosas por el riesgo de explosivi dad, mas no específica las 
medidas de seguridad necesarias para su aplicación. Es responsabilidad del ejecutor y del supervisor 
establecer procedimientos apropiados de seguridad, así como el equipo de protección para su uso.  
La prueba se debe llevar a cabo en  tuberías con diámetro nominal de 200mm o mayores, asegurando su 
posición con material de relleno y dejando descubiertas las juntas (centros) de la tubería; la prueba deberá 
desarrollarse en tramos comprendidos entre dos pozos de visita.  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
El límite superior  se establece fundamentalmente por condiciones de seguridad y porque los tubos de 
diámetros mayores se ensayan más fácilmente mediante inspecciones visuales y por comprobación individual 
de las juntas.  
A.2.1 Equipo y material.  
Se debe contar como mínimo co n el equipo y material siguiente:  
•  Tapones mecánicos o neumáticos del diámetro o diámetros adecuados deberán usarse para sellar 
los extremos del tramo a probar.  
•  Para facilitar la inspección por parte de los verificadores, todo el aire usado deberá de tener una sola 
entrada.  
•  El equipo de control debe incluir una válvula de cierre, una válvula de regulación de presión y una 
válvula de alivio.  
•  La válvula de regulación de presión deberá de tener un rango de 0 a 0,1MPa (0 a 1,0bar) y división 
mínima d e escala de 0,001MPa (0,01bar).  
•  Compresor con la capacidad requerida para probar la línea.  
•  Cronómetro.  
A.2.2 Seguridad.  
La prueba de aire puede ser peligrosa si no se prepara adecuadamente. Es extremadamente importante 
que los tapones neumáticos se i nstalen y se ajuste de tal manera que se evite la explosión del tubo por 
exceso de presión, así como que esté asegurado el anclaje de los tubos para evitar así su desensamble.  
También es necesario que se despresurice la línea ensayada antes de desinflar lo s tapones neumáticos. 
El equipo de presurización ha de incluir una válvula de alivio de presión que reduzca los riesgos y evite daños 
a la línea probada por sobre presurización.  
El compresor deberá tener una válvula de seguridad que salte cuando la presión  sea superior a 0,042MPa 
y así evitar una sobrepresión de la tubería.  
Ninguna persona deberá de estar cerca de los pozos de visita d urante la presurización o despresurización.  
A.2.3 Preparación.  
Limpiar la tubería, humedecer la superficie interior y elimin ar tierra y residuos. Sellar todas las salidas 
laterales. Y poner especial atención en las medidas de seguridad.  
A.2.4 Procedimiento.  
1) Determinar el tiempo de ensayo de la conducción utilizando la tabla A2, así como las f órmulas 
contenidas al final de es te anexo, para cada diámetro nominal (en mm) y para cada longitud de tramo 
a ensayar. El tiempo de ensayo es el que se requiere para que la presión descienda desde 
0,024MPa (0,24bar) a 0,017MPa (0,17bar).  
2) Llenar con aire hasta que la presión interna en la línea sea aproximadamente de 0,027MPa 
(0,27bar). Dejar estabilizar la presión. La presión normalmente descenderá antes de que la 
temperatura en el interior de la conducción se estabilice.  
3) La prueba comienza cuando la presión se ha estabilizado dejand o que descienda hasta 0,024MPa 
(0,24bar). A partir de este momento se empieza a medir el tiempo de ensayo que indique la tabla. 
Una vez transcurrido el tiempo de ensayo se mide la presión final.  
4) Si el descenso de la presión durante el tiempo de ensayo e s de 0,007MPa (0,7bar) o menor se 
acepta la instalación. Si el descenso de presión es superior a 0,007MPa (0,7bar) se ha de  
inspeccionar la línea para determinar la causa de la excesiva pérdida de aire.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
Tabla A2. Tiempo mínimo de prueba para varios diámetr os de tubería  
 
NOTA:  Cuando el residente del organismo operador y el responsable  de la instalación del sistema de 
alcantarillado sanitario consideren factible la ejecución de la prueba neumática para diámetros nominales 
mayores a 600mm se determinará el tiempo mínimo de prueba con las expresiones mencionadas en A.2.4.2.  
A.2.4.1 Cálculo del tiempo de prueba.  
Para calcular el tiempo de prueba  y un solo diámetro de tubería en un sistema, se utiliza la siguiente 
expresión:  
 
Dónde:  
TT = mínimo tiempo de prueb a para un sistema total [min]  
T = mínimo tiempo de prueba por 100m de tubería para una caída de presión de 0,024 a 0,017MPa, 
obtenido de la Tabla A2 [min]  
L = longitud de la sección de prueba o de la línea principal [m]  
A.2.4.2 Cálculo del tiempo de prueba  para diámetros nominales mayores a 600mm  
 
DN, es el diámetro nominal [mm]  
Kp ≤ 0,058  
T = mínimo tiempo de prueba [min]  
p0, es la presión de prueba [KPa]  
p, es la pérdida de presión permitida [KPa]  Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
APENDICE B  
(Informativo)  
Normas Mexicanas aplicables a los sistemas. Esta lista no es limitativa, en caso de haber otros materiales 
o productos, se estará conforme a lo indicado en el punto 5.  
Aplicación  Producto  Norma  
Agua Potable  Tubos de pared lisa, 
serie métrica.  NMX -E-018-SCFI -2002, Industria del plástico -Tubos de polietileno de alta 
densidad (PEAD) para la conducción de agua a pres ión-Especificaciones  
NMX -E-143/1 -SCFI -2002, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro  de 
vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a  presión -
Serie métrica -Especificaciones.  
NMX -E-144-1991, Industria del plástico -tubos de poli etileno (PE)  para 
conducción de líquidos a presión -serie métrica -Especificaciones.  
NMX -E-253-CNCP -2007, Industria del plástico -Tubos de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para la conducción de agua a 
presión -Especificaciones y métodos de ens ayo. 
NMX -E-224-CNCP -2006, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro  de 
vinilo) (PVC) sin plastificante de cédulas 40, 80 y 120 para el 
abastecimiento de agua a presión y uso industrial -Serie inglesa -
Especificaciones.  
NMX -B-177-1990 -Tubos de acero  con o sin costura, negros y 
galvanizados por inmersión en caliente  
NMX -B-229-CANACERO -2011 Industria Siderúrgica -Tubos de acero 
inoxidable austenítico, sin costura y soldados, para servicios generales -
Especificaciones y métodos de prueba.  
NMX -W-018-SCFI -2006, Productos de cobre y sus aleaciones -Tubos  de 
cobre sin costuras para conducción de fluidos a presión -Especificación y 
métodos de prueba.  
Tubos de pared lisa, 
serie inglesa.  NMX -E-145/1 -SCFI -2002, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro d e 
vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión -
Serie inglesa –Especificaciones.  
Tubo de concreto 
presforzado sin cilindro 
de acero para redes de 
distribución de agua 
potable.  NMX -C-252-ONNCCE -2011, Industria de la construcción -Tubos  de 
concreto presforzado, sin cilindro de acero.  
Tubo de concreto 
presforzado y con 
cilindro de acero para 
redes de distribución de 
agua potable.  NMX -C-253-ONNCCE -2011, Industria de la construcción -Tubos de 
concreto presforzado y con cilindro de ac ero. 
Tubo de fibrocemento, 
tipo I, tipo II, unión con 
cople, para redes de 
distribución de agua 
potable.  NMX -C-012-ONNCCE -2007, Industria de la construcción –Fibrocemento -
Tuberías a presión -Especificaciones.  
+Agua Potable  Conexiones.  NMX -E-231-SCFI -1999,  Industria del plástico -Tubos y conexiones -
Conexiones de Poli (cloruro de vinilo) -(PVC)  sin plastificante para el 
abastecimiento de agua a presión con unión espiga -campana -Serie 
métrica -Especificaciones.  
NMX -W-101/1 -SCFI -2004, Productos de cobre y sus aleaciones -
Conexiones de cobre soldables -Especificaciones y métodos de prueba.  
NMX -W-101/2 -SCFI -2004, Productos de cobre y sus aleaciones -
Conexiones soldables de latón -Especificaciones y métodos de prueba.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
 Conexiones serie 
inglesa.  NMX -E-223-1999 -SCFI , Industria del plástico -Tubos y conexiones -
Conexiones hidráulicas de Poli (cloruro de vinilo) -(PVC) sin plastificante 
con unión espiga -Campana -Serie  inglesa -Especificaciones.  
Conexiones 
cementadas.  NMX -E-145/3 -SCFI -2001, Industria del plástico -Tubos y conexiones -
Conexiones hidráulicas de poli (cloruro de vinilo) (PVC), con unión para 
cementar –Serie inglesa –Especificaciones.  
 
Toma 
domiciliaria  Tubo de polietileno  de 
alta densidad (PEAD) 
empleado en toma 
domiciliaria de agua 
potable.  NMX -E-018-SCFI -2002 , Industria del plástico -Tubos de polietileno de alta 
densidad (PEAD) para la conducción de agua a presión -Especificaciones.  
NMX -E-146-SCFI -2002, Industria del plástico -Tubos de polietileno de alta 
densidad (PEAD) para toma domiciliaria de agua -Especifi caciones  
Tubo de polietileno -
aluminio -polietileno  (PE-
AL-PE) para toma 
domiciliaria de agua 
potable.  NMX -E-250-CNCP -2006, Industria de plásticos -Tubos de polietileno -
Aluminio -Polietileno (PE -AL-PE) para la conducción de agua -
Especificaciones y Métodos de  ensayo.  
Tubo de polietileno de 
alta densidad (PEAD) 
reticulado con alma de 
aluminio, PEX -AL-PEX 
para toma domiciliaria 
de agua potable.  NMX -E-251-CNCP -2006, Industria de plásticos -Tubos de polietileno 
reticulado -Aluminio -Polietileno reticulado (PEX -AL-PEX) para la 
conducción de agua caliente y fría -Especificaciones y Métodos de ensayo.  
Tubo de polietileno 
reticulado (PE -X) NMX -E-228-SCFI -2003 Industria de plástico -Tubos de polietileno 
reticulado (PE -X) para la conducción de agua fría y caliente a presi ón-
Sistema métrico -Especificaciones.  
Tubos de polipropileno 
(PP) NMX -E-226/2 -CNCP -2007 “Industria del plástico - Tubos de polipropileno 
(PP) para unión por termofusión en instalaciones para la conducción  de 
agua caliente o fría -Serie métrica -Especificaci ones”.  
Tubo de Acero 
Inoxidable  NMX -B-229-CANACERO -2011 Industria Siderúrgica -Tubos de acero 
inoxidable austenítico, sin costura y soldados, para servicios generales -
Especificaciones y métodos de prueba.  
Accesorios - abrazadera.  NMX -E-191-SCFI -2002, Ind ustria del plástico -Abrazadera de poli (cloruro 
de vinilo) (PVC) sin plastificante para toma domiciliaria de agua -
Especificaciones.  
Conexiones  NMX -E-192-CNCP -2006, Industria del plástico -Conexiones de plástico 
utilizadas para tomas domiciliarias de agua –Especificaciones.  
NMX -C-386-1993 -SCFI, Industria de la construcción -Tubos y conexiones -
Abrazadera para toma domiciliaria de agua –Especificaciones  de 
funcionamiento y métodos de prueba.  
NMX -C-387-1993 -SCFI, Industria de la construcción -Tubos y conexio nes-
Conexiones para toma domiciliaria de agua –Especificaciones  de 
funcionamiento y métodos de prueba.  
Válvulas  NMX -E-207-CNCP -2006, Industria del plástico -válvulas de plástico 
utilizadas para toma domiciliaria de agua -Especificaciones.  
Alcantarillado 
Sanitario  Tubo Pared lisa,  serie 
inglesa.  NMX -E-211/1 -SCFI -2003, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material 
elastomérico, utilizados para sistemas de alcantarillado –Serie inglesa -
Especific aciones.  
Tubo Pared lisa,  serie 
métrica.  NMX -E-215/1 -SCFI -2003, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material 
elastomérico, utilizados para sistemas de alcantarillado -Serie métrica -Viernes 17 de febrero de 2012  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Especi ficaciones.  
 
 Tubo de pared 
estructurada, de 
concreto y fibrocemento.  NMX -E-222/1 -SCFI -2003, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante, de pared estructurada longitudinalmente, 
con junta hermética de material elastom érico, utilizadas en sistemas de 
alcantarillado -Serie Métrica -Especificaciones.  
NMX -E-229-SCFI -1999, Industria del plástico -Tubos y conexiones -Tubos 
de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante de pared estructurada 
para la conducción de agua, po r gravedad -Especificaciones.  
NMX -C-039-ONNCCE -2004, Industria de la construcción -Fibrocemento -
Tubos para alcantarillado -Especificaciones y métodos de prueba.  
NMX -C-401-ONNCCE -2011, Industria de la construcción -Tubos -Tubos de 
concreto simple con junta  hermética -Especificaciones y métodos  de 
prueba.  
NMX -C-402-ONNCCE -2011, Industria de la construcción -Tubos -Tubos  de 
concreto reforzado con junta hermética -Especificaciones y métodos de 
prueba.  
Tubo de polietileno de 
alta densidad (PEAD), 
para alcantar illado 
sanitario.  NMX -E-216-1994 -SCFI, Industria del plástico -Tubos de polietileno de alta 
densidad (PEAD) para sistemas de alcantarillado -Especificaciones.  
Tubo de Poliéster 
reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV) con junta 
hermética.  NMX -E-254/1 -CNCP -2007 , Industria del plástico -Tubos de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para sistemas a presión de 
alcantarillado e industrial -Especificaciones y métodos de ensayo.  
NMX -E-254/2 -CNCP -2007, Industria del plástico -Tubos de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para uso en sistemas de 
alcantarillado a gravedad (flujo libre) –Especificaciones y métodos de 
ensayo.  
Tubo de Acero 
Inoxidable  NMX -B-229-CANACERO -2011 Industria Siderúrgica -Tubos de acero 
inoxidable austenítico, sin costura y solda dos, para servicios generales -
Especificaciones y métodos de prueba.  
Conexiones pared lisa, 
serie métrica.  NMX -E-215/2 -1999 -SCFI, Industria del plástico -Tubos y conexiones -
Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta 
hermética de material elastomérico, serie métrica, empleados para 
sistema de alcantarillado –Especificaciones.  
Conexiones pared lisa, 
serie inglesa.  NMX -E-211/2 -CNCP -2005, Industria del plástico -Conexiones de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con jun ta hermética de material 
elastomérico, empleadas para sistemas de alcantarillado -Serie inglesa -
Especificaciones y métodos de ensayo.  
Anillo de hule empleado 
como empaque o sello 
en las juntas de los 
sistemas de tubería para 
lograr su hermeticidad.  NMX -T-021-SCFI -2009, Industria hulera -Anillos de hule empleados  como 
empaque en los sistemas de tuberías –Especificaciones y métodos de 
ensayo.  
Anillo de material 
elastomérico empleado 
como empaque en 
tuberías y elementos de 
concreto para 
alcantarillado s anitario.  NMX -C-412-1998 -ONNCCE, Industria de la construcción -Anillos de hule 
empleados como empaque en las juntas de tuberías y elementos  de 
concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético  
Pozos de visita  NMX -C-413-1998 -ONNCCE, Industr ia de la construcción -Pozos de visita       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 17 de febrero de 2012  
prefabricados de concreto -Especificaciones y métodos de prueba.  
 
_______________________