Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     1  DIARIO OFICIAL  1 CUARTA SECCION  
SECRETARIA DE ENERGIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -024-ENER -2011, Características térmicas y ópticas del 
vidrio y sis temas vidriados para edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Energía.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -024-ENER -2011, CARACTER ISTICAS T ERMICAS  Y 
OPTICAS DEL VIDRIO Y SISTEMAS VIDRIADOS PARA EDIFICACIONES. ETIQUETADO Y M ETODOS DE PRUEBA.  
EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos: 33 fracción X de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 6, 7 fracción VII, 10, 11 fracciones IV y V y quinto transitorio 
de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XII, 41, 44, 
45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 3 frac ción VI inciso c), 33, 34 fracciones XIX, XX, XXII, XXIII y XXV y 40  del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; expide el siguiente:  
PROY -NOM -024-ENER -2011, CARACTER ISTICAS T ERMICAS Y OPTICAS DEL VIDRIO Y SISTEMAS 
VIDRIADOS PARA EDIFICACIONES. ET IQUETADO Y M ETODOS DE PRUEBA  
De conformidad con el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 
párrafo primero de su Reglamento, se expide el PROY -NOM -024-ENER -2011 para consulta pública, a efecto 
de que dentro de los sig uientes 60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, los 
interesados presenten sus comentarios a la Conuee, sita en Río Lerma 302, 5o. piso, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, 06500, México, D.F., correo electrónico: fernando. hernandez@conuee.gob.mx y 
margarito.sanchez@conuee.gob.mx; a fin de que en términos de la Ley, se consideren en el seno del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos 
(CCNNPURRE).  
Asimismo, d e acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, la Manifestación de Impacto Regulatorio relacionada con el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY -NOM -024-ENER -2011, Características térmicas y ópticas del vid rio y sistemas vidriados para 
edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba, estará a disposición del público para su consulta en el 
domicilio señalado.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, D.F., a 24 de abril de 2012. - El Presidente del Comité Consul tivo Nacional de Normalización para 
la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía , Emiliano Pedraza Hinojosa .- Rúbrica.  
 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXIC ANA PROY -NOM -024-ENER -2011, CARACTER ISTICAS 
TERMICAS Y OPTICAS DEL VIDRIO Y SISTEMAS VIDRIADOS PARA EDIFICACIONES.  ETIQUETADO 
Y M ETODOS DE PRUEBA  
PREFACIO  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana fue elaborado por el Comité Consultivo Nacional de 
Normaliza ción para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), con la 
colaboración de los siguientes organismos, instituciones y empresas:  
 Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación A.C.  
 Asociación de Fabrican tes de Vidrio de Seguridad A.C.  
 Centro de Investigación en Energía -UNAM  
 Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico - DGEST - SNEST - SEP 
 Comisión Federal de Electricidad  
 Divimex es Cristal  
 Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléc trica 2     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  2 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012   Guardian Industries VPS de R.L. de C.V.  
 Huper Optik  
 Organismo Nacional de Normalización y Certificación en la Construcción y Edificación, S.C.  
 Saint -Gobain Glass México  
 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa  
 Vidrios Marte, S.A. de C.V.  
 Vitro Vidrio Plano  
Este proyecto de norma oficial mexicana tiene por objeto, establecer los métodos de prueba para evaluar 
la transmitancia visible, el coeficiente de ganancia de calor solar, el coeficiente de sombreado, el coeficiente 
globa l de transferencia de calor y el coeficiente visible térmico, que se indiquen en los sistemas vidriados que 
se comercialicen en el país.  
Responde a la necesidad de incrementar el ahorro de energía y la preservación de los recursos 
energéticos a través de l a utilización de mejores materiales, así como a la de proteger al consumidor, 
orientándole en la selección de los materiales que le ofrezcan la mejor alternativa para su necesidad de aislar 
térmicamente su edificación, sin perder las características de dis eño. 
CONTENIDO  
1. Objetivo  
2. Campo de aplicación  
3. Referencias  
4. Definiciones  
4.1. Sistema vidriado  
4.2. Radiación Solar  
4.3. Irradiancia  
4.4. Espectrofotómetro  
4.5. Coeficiente de ganancia de calor solar  
4.6. Coeficiente de sombreado  
4.7. Coeficiente g lobal de transferencia de calor  
4.8. Coeficiente visible térmico  
4.9. Absortancia  
4.10.  Reflectancia  
4.11.  Transmitancia  
4.12.  Reflectancia difusa  
4.13.  Reflectancia especular  
4.14.  Emisividad  
4.15.  Efecto fotoeléctrico  
4.16.  Efecto Seebeck  
5. Especificaci ones  
5.1. Transmitancia visible  
5.2. Coeficiente de ganancia de calor solar  
5.3. Coeficiente de sombreado  
5.4. Coeficiente global de transferencia de calor  
5.5. Coeficiente visible térmico  
6. Muestreo  
7. Métodos de prueba  Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     3  DIARIO OFICIAL  3 7.1. Espesor  
7.2. Características ópticas obtenidas por medición  
7.3. Características térmicas obtenidas por cálculo  
7.4. Informe de prueba  
8. Etiquetado  
9. Procedimiento para evaluación de la conformidad  
10. Vigilancia  
11. Sanciones  
12. Bibliografía  
13. Concordancia con normas internacion ales 
14. Transitorios  
Apéndices normativos e informativos  
1. Objetivo  
Este proyecto de norma oficial mexicana establece la obligación de certificar las características ópticas y 
térmicas de lo s vidrios y sistemas v idriados, así como  los métodos de prueba p ara su verificación, con el fin de 
asegurar el comportamiento térmico de la envolvente de los edificios.  
2. Campo de aplicación  
Este proyecto de norma es aplicable a los vidrios y sistemas vidriados homogéneos , transparentes y 
translúcidos, de fabricación nacional o de importación, para su utilización en las edificaciones que se 
construyan en el territorio nacional.  
3. Referencias  
Para la correcta aplicación de este proyecto de norma oficial mexicana deben consultarse y aplicarse las 
normas oficiales mexica nas siguientes o las que las sustituyan:  
 NOM -008-SCFI -2002, Sistema general de unidades de medida.  
 NOM -008-ENER -2001, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no 
residenciales.  
4. Definiciones  
4.1. Sistema vidriado  
Es un producto  o conjunto de productos desarrollados para llenar aberturas de la envolvente de 
edificaciones, tal como fachadas, ventanas, puertas, domos, tragaluces, etc. y diseñado para permitir el paso 
de luz.  
4.2. Radiación solar  
Se conoce por radiación solar, al co njunto de ondas electromagnéticas emitidas por el sol.  
4.3. Irradiancia  
Es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie de todo tipo de 
radiación electromagnética y se mide en W/m 2. 
4.4. Espectrofotómetro  
Es un instru mento que sirve para medir, en función de la longitud de onda, la relación entre valores de una 
misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiaciones.  
4.5. Coeficiente de ganancia de calor solar ( CGCS ) 
Es la proporción de la ganancia de calor que  entra a través de un sistema vidriado por la radiación solar 
incidente. La ganancia de calor solar incluye la radiación solar transmitida directamente y la fracción de la 
radiación solar absorbida, que se transfiere por radiación o convección hacia el esp acio interior.  
4.6. Coeficiente de sombreado ( CS) 
Es la razón entre la energía solar que se gana a través de un vidrio específico, a la energía solar que se 
gana a través de un vidrio claro de 3 mm de espesor, bajo idénticas condiciones.  4     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  4 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  4.7. Coeficiente g lobal de transferencia de calor (K)  
Es la densidad de transferencia de calor por unidad de superficie y por unidad de diferencia de 
temperatura entre los ambientes a cada lado del sistema vidriado.  
Nota: Comúnmente conocido como valor “U”.  
4.8. Coeficiente  visible térmico ( CVT) 
Es la razón entre la transmitancia visible y el coeficiente de ganancia de calor solar de un sistema vidriado.  
Nota: Comúnmente conocido como valor “LSG”.  
4.9. Absortancia  
Es la fracción de la radiación incidente absorbida en un mate rial, con relación a la radiación incidente.  
4.10.  Reflectancia  
Es la fracción de la radiación incidente reflejada en un material con relación a la radiación incidente.  
4.11. Transmitancia  
Es la fracción de la radiación incidente transmitida en un material  con relación a la radiación incidente.  
4.12. Reflectancia difusa  
Es la reflectancia direccional hemisférica menos la reflectancia especular.  
4.13. Reflectancia especular  
Indica que el flujo deja una superficie y material en un ángulo que es numéricamente igual al ángulo de 
incidencia, llega en el mismo plano como el del rayo incidente y perpendicular, pero está sobre el lado opuesto 
perpendicular a la superficie.  
4.14.  Emisividad  
Es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto deb ido a una diferencia de 
temperatura determinada.  
4.15. Efecto fotoeléctrico  
Consiste en la emisión de electrones por un metal o fibra de carbono cuando se hace incidir sobre él una 
radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta).  
4.16. Efecto Seebe ck 
Se refiere a la emisión de electricidad en un circuito eléctrico compuesto por c onductores distintos, 
mientras é stos tienen diferentes temperaturas.  
5. Especificaciones  
5.1. Transmitancia visible ( V) 
El fabricante comerci alizador o importador, debe indicar la transmitancia visible de sus productos en %, el 
cual se verifica de acuerdo al método de cálculo indicado en el apéndice normativo A de este proyecto de 
norma.  
5.2. Coeficiente de ganancia de calor solar (CGCS)  
El fab ricante, comercializador o importador debe indicar el coeficiente de ganancia de calor solar de sus 
productos (valor entre 0 y 1), el cual se verifica de acuerdo con el cálculo indicado en el apéndice normativo A 
de este proyecto de norma.  
5.3. Coeficiente  de sombreado (CS)  
El fabricante, comercializador o importador debe indicar el coeficiente de sombreado de sus productos 
(valor entre 0 y 1), el cual se verifica de acuerdo con el cálculo indicado en el apéndice normativo A de este 
proyecto de norma.  
5.4. Coeficiente global de transferencia de calor (K)  
El fabricante, comercializador o importador debe indicar el coeficiente global de transferencia de calor  de 
sus productos en W/m 2 K, el cual se verifica de acuerdo con el cálculo indicado en el apéndice nor mativo B de 
este proyecto de norma.  
5.5. Coeficiente visible térmico (CVT)  Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     5  DIARIO OFICIAL  5 El fabricante, comercializador o importador debe indicar el coeficiente visible térmico de sus productos, el 
cual se verifica de acuerdo con el cálculo indicado en el apéndice norma tivo B de este proyecto de norma.  
6. Muestreo  
Está sujeto a lo dispuesto en el inciso 9.7 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
7. Métodos de prueba  
7.1. Espesor  
La medición del espesor de las muestras deberá realizarse con un micrómetro de exte riores con 
resolución mínima de 0,01 milímetros, en el caso de instrumento de contacto se recomienda del tipo caras 
planas.  
7.2. Características ópticas obtenidas por medición  
7.2.1. Evaluación de la transmitancia espectral.  
7.2.1.1.  Equipos  
Espectrofotóme tro con esfera de integración adjunta capaz de medir las características espectrales de las 
muestras o materiales que cubra la región del espectro solar en el intervalo de 300 a 2500nm con una 
incertidumbre menor que 3%.  También podrá realizarse con un equ ipo que permita medir transmitancia solar 
en el intervalo de 300 a 2500nm con una incertidumbre menor que 3%.  
7.2.1.2.  Seleccionar en el espectrofotómetro la variable de transmitancia y el intervalo de medición de 
longitud de onda.  
7.2.1.3.  Realizar la med ición con dos patrones del mismo mate rial, Sulfato de Bario (BaS04) o  Polímero de 
Tetra Fluoro Etileno (PTFE)  en ambos puertos, para el de la muestra y para el de referencia (Línea de base).  
7.2.1.4. Realizar  la medición de la transmitancia con el puerto d e la muestra vacía (línea de 100%).  
7.2.1.5.  Realizar la medición de la transmitancia colocando la muestra opaca metálica (línea de 0%).  
7.2.1.6.  Realizar la medición de la transmitancia colocando la muestra de vidrio en el puerto de entrada, 
sin importar la cara de medición.  
7.2.1.7.  En caso de doble o triple vidriado, repetir la operación del inciso 7.2.1.5 para los vidrios 2 y 3 
respectivamente.  
7.2.1.8.  La transmitancia espectral para vidriados dobles se obtiene substituyendo los valores de 
transmitanci a y reflectancia (7.2.4.1.), de las caras al interior de la(s) cámara(s) de gas de cada lámina del 
vidriado, en la ecuación 1 del apéndice normativo A.1, y para vidrios triples la ecuación 2 del mismo apéndice.  
7.2.2. Evaluación de reflectancia espectral d ifusa  
7.2.2.1. - Seleccionar en el espectrofotómetro la variable reflectancia y el intervalo de longitud de onda.  
7.2.2.2. - Realizar la prueba de línea base en el  espectrofotómetro, ver inciso 7.2.1.2.  
7.2.2.3. - Realizar la medición de la reflectancia difus a, en la cara 1  (exterior)  de la muestra.  
7.2.2.4. - En caso de vidriado doble o triple, repetir la operación del inciso 7.2.2.3  en ambas caras de cada 
vidrio, exceptuando la cara que en el vidriado se ubica al interior.  
7.2.2.5. - Corregir los valores de re flectancia espectral difusa con los valores del material empleado para la 
realización de la línea base (PTFE o BaSO 4). 
7.2.3. Evaluación de reflectancia espectral especular.  
7.2.3.1. - Seleccionar en el espectrofotómetro el modo inverso y el intervalo de lo ngitud de onda.  
7.2.3.2. - Sustituir en el espectrofotómetro una de las muestras de referencias (PTFE o BaSO 4) por una 
superficie especular de referencia (aluminio vaporizado).  
7.2.3.3. - Realizar la línea base con dos materiales , una con el material de BaS0 4 o PTFE y la otra con 
superficie especular de referencia, la cual se toma como el 100% de la medición para cada longitud de onda.  
7.2.3.4. - Realizar medición de la reflectancia especular, de la cara 1  (exterior)  de la muestra.  
7.2.3.5. - En caso de doble o  triple vidriado, repetir la operación del inciso 7.2.3.4  en ambas caras de cada 
vidrio, exceptuando la cara que en el vidriado se ubica al interior.  
7.2.3.6. - Corregir los valores de reflectancia espectral especular con los valores del material empleado 
para la realización de la línea base (aluminio vaporizado). (Es necesario realizar la corrección nuevamente).  6     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  6 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  7.2.4. - Medición de emisividad  
7.2.4.1  Equipos  
Espectrómetro,  Emisómetro o Cámara infrarroja: Para determinar la emisividad de la muestra deberá 
realizarse con un Espectrómetro (3000 a 50000  nm) de acuerdo al procedimiento del Apéndice D, con un 
emisómetro que permita medir la emisividad en un intervalo de sensibilidad a la longitud de onda de 3000 a 
35000nm, con una incertidumbre menor que 3%.  
En su  defecto, se podrá utilizar también un radiómetro que funcione de manera diferencial (cámara 
infrarroja) que al menos sea sensible en un  intervalo de 7000 a 12000  nm y la emisividad deberá ser obtenida 
de la interpolación entre dos muestras de referencia.  
Para emisividades menores o iguales que 0,55 se deberán usar dos muestras de referencia una menor 
que 0,08 y la otra en el intervalo de 0,45 a 0,55. Para emisividades mayores que 0,55 se deberá utilizar una 
muestra de referencia de 0,45 a 0,55 y la restant e de 0,83 a 1,00. La incertidumbre de la medición deberá ser 
de ± 0,02.  
Nota: La calibración de los equipos y los patrones de referencia utilizados, previa a la evaluación de las 
muestras, se realizará conforme a lo indicado en los manuales de operación pr oporcionados por el fabricante 
del equipo respectivo.  
7.2.4.1.1  La emisividad podrá determinarse a partir de medición de reflectancia normal especular espectral 
de acuerdo al procedimiento descrito en el Apéndice D. Pudiendo utilizar también las metodologí as descritas 
en 7.2.4.1.2 y 7.2.4.1.4.  
7.2.4.1.2.  Determinar la emisividad de la muestra, interpolando la emisividad de la muestra con las 
emisividades de los materiales de referencia a 65ºC, a partir de las temperaturas medidas con un radiómetro 
infrarroj o, de manera diferencial, en el intervalo mínimo de 7 000 a 12 000 nm, pudiendo extender sólo el 
límite superior hasta donde sea posible, para reducir la incertidumbre.  
7.2.4.1.3.  Los materiales de referencia se deben elegir de acuerdo al intervalo en el q ue se encuentre la 
superficie a evaluar. Se deberá contar con tres materiales de referencia para la medición de emisividad en los 
intervalos de 0,83 a  1,00, 0,45 a 0,55 y menor que 0,08, evaluados con incertidumbre de ±0,02, para 
propósitos de esta norma s e podrá utilizar como material de referencia vidrio claro para el primer intervalo, 
latón oxidado para el segundo intervalo y acero inoxidable o aluminio vaporizado para el tercer intervalo.  
7.2.4.1.4  La emisividad podrá ser determinada mediante el uso de metodologías donde se utilicen 
emisómetros basados en efecto Seebeck o fotoeléctrico.  Para verificar su buen funcionamiento se deberán 
utilizar los materiales de referencia descritos en 7.2.4.1.3, antes de cada ronda de pruebas. En el caso de 
utilizar este  tipo de metodologías, la incertidumbre de la medición total deberá ser menor o igual al 5%.  
7.3. Características térmicas obtenidas por cálculo  
7.3.1. Evaluación de la reflectancia espectral exterior o(). 
7.3.1.1. - Para cada cara del vidrio calcular la reflectancia espectral exterior, o(), haciendo la suma  de la 
reflectancia espectral difusa (7.2.2) más la reflectancia espectral e specular (7.2.3).  
7.3.1.2  En el caso de sistemas vidriados dobles o triples, obtener la reflectancia espectral del sistema con 
múltiple lámina de vidrio, o(), utilizando la Ecuación 5 para vid riados dobles y la Ecuación 6 para vidriados 
triples del apéndice normativo A.  
Conforme a las fó rmulas indicadas en los apéndices normativos A y B y a los valores obtenidos en los 
incisos 7.2 y 7.3, proceder a calcular los valores de la transmitancia visib le, coeficiente de ganancia de calor 
solar, coeficiente de sombreado, coeficiente global de transferencia de calor y el coeficiente visible térmico 
para cada una de las muestras de vidrio.  
La transmitancia visible ( V) se cal cula utilizando la ecuación (1) del apéndice normativo A. El coeficiente 
de ganancia de calor solar (CGCS)  se calcula utilizando la ecuación (28) del apéndice normativo A. El 
Coeficiente de sombreado (CS) se calcula utilizando la ecuación (29) del apéndice  normativo A. El coeficiente 
global de transferencia de calor (K o valor U) se obtiene mediante la ecuación (30) del apéndice normativo B. 
El coeficiente visible térmico (CVT) se determina con la ecuación (39) del apéndice normativo B.  
7.4. Informe de prue ba 
El informe de prueba debe contener como mínimo los siguientes datos:  
7.4.1. Identificación de las muestras  Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     7  DIARIO OFICIAL  7 7.4.2.  Resultado . Registro de los valores obtenidos de la transmitancia visible, el coeficiente de ganancia 
de calor solar, el coeficiente de somb reado, el coeficiente global de transferencia de calor y el coeficiente 
visible térmico, para cada una de las muestras.  
8. Etiquetado  
La información comercial de los productos objeto del presente proyecto de norma debe estar contenida en 
una etiqueta para su instalación y rastreabilidad, en cada sistema vidriado con caracteres legibles en idioma 
español, conteniendo al menos los siguientes datos:  
a) Nombre, marca  o razón social del fabricante o comercializador  
b) Código de identificación del producto o prod uctos certificados  
c) La transmitancia visible del sistema vidriado  
d) El coeficiente de ganancia de calor solar del sistema vidriado  
e) El coeficiente de sombreado del sistema vidriado  
f) El coeficiente global de transferencia de calor del sistema vidriad o 
g) El coeficiente visible térmico del sistema vidriado  
h) Indicación para montaje (cara interior/exterior)  
8.1. Permanencia  
La etiqueta de eficiencia energética debe estar adherida o colocada en el producto ya sea por medio de un 
engomado o, en su defect o, por medio de un cordón, en cuyo caso, la etiqueta de eficiencia energética debe 
tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe 
removerse del producto hasta después de que éste haya sido adquiri do por el consumidor final.  
8.2. Ubicación  
La etiqueta de eficiencia energética debe estar ubicada en un área de exhibición del producto visible al 
consumidor.  
8.3. Información  
La etiqueta de eficiencia energética objeto de esta norma debe contener la info rmación que se lista a 
continuación:  
El tipo de letra puede ser Arial o Helvética.  
8.3.1. La leyenda "Etiqueta de NOM -024-ENER -2011", en tipo negrita . 
8.3.2. La leyenda “Nombre del comercializador”, en tipo normal.  
8.3.3. La leyenda “Nombre del producto”, en tipo normal.  
8.3.4. La leyenda “Código de identificación del producto”, en tipo normal.  
8.3.5. La leyenda "ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA VIDRIADO”, en tipo negrita.  
8.3.6. La leyenda "Transmitancia visible (%)" seguida del valor correspondiente, en tipo normal.  
8.3.7. La leyenda "Coeficiente de sombreado (0 a 1)" seguido del valor correspondiente, en tipo normal.  
8.3.8. La leyenda "Coeficien te de ganancia de calor solar ( 0 a 1)” seguido del valor correspondiente, en 
tipo normal.  
8.3.9. La leyenda "Coefici ente global de transferencia de calor: (W/m 2 K)", seguido del valor 
correspondiente, en tipo normal.  
8.3.10. La leyenda "Coeficiente visible térmico” seguido del valor correspondiente, en tipo normal.  
8.3.11. La leyenda "Espesor (mm)", en tipo normal.  
8.3.12. La leyenda “Tipo de vidrio”, en tipo normal.  
8.3.13. La leyenda "País de origen", en tipo normal.  8     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  8 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  8.3.14. La leyenda “Vidrio 1”  seguida del valor del espesor, seguido del tipo de vidrio y seguido del país de 
origen, en tipo normal.  
8.3.15. La leyenda “ Vidrio 2”  seguida del valor del espesor, seguido del tipo de vidrio y seguido del país de 
origen, en tipo normal.  
8.3.16. La leyenda “Vidrio 3”  seguida del valor del espesor, seguido del tipo de vidrio y seguido del país de 
origen, en tipo normal.  
8.3.17. La leyenda “Cámara 1” seguida del valor del espesor, la leyenda “Contenido:” seguido del nombre 
del gas o aire, y seguido del país de origen, en tipo normal.  
8.3.18. La leyenda “Cámara 2” seguida del valor del espesor, la leyenda “Contenido:” seguido del n ombre 
del gas o aire, y seguido del país de origen, en tipo normal.  
8.4. Dimensiones  
Las dimensiones de la etiqueta son las siguientes:  
Alto 14,0 cm ± 1 cm  
Ancho 10,0 cm ± 1 cm  
8.5. Distribución de la información y colores  
8.5.1. La información debe distri buirse como se muestra en la figura 1, que presenta un ejemplo de 
etiqueta.  
8.5.2. La distribución de los colores se realiza de la siguiente manera:  
Toda la información descrita en el inciso 8.3, así como las líneas debe ser de color negro.  
 El contorno d e la etiqueta debe ser sombreado.  
 El resto de la etiqueta debe ser de color amarillo.  
Nota: La etiqueta aplica para vidrio monolítico, doble y triple vidriado según corresponda.  Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     9  DIARIO OFICIAL  9 
 
Figura 1. Ejemplo de distribución de la información de la etiqueta de prod uctos de vidrio  
9. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
De conformidad con los artículos 68 primer párrafo, 70 fracciones I y 73 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.  
9.1. Objetivo  
Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC), establece los lineamientos a seguir por 
los organismos de certificación  acreditados y aprobados conforme a la Ley Fede ral sobre Metrología  y 
Normalización, indepen dientemente de los que, en su caso, determine la autoridad competente.  
9.2. Referencias  
Para la correcta aplicación de este PEC es necesario consultar los siguientes documentos vigentes:  
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).  
 Reglamento d e la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN).  
9.3. Definiciones  
Para los efectos de este PEC, se entenderá por:  
9.3.1.  Autoridades competentes : la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía y la  Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones.  
9.3.2.  Certificado de la conformidad del producto:  documento mediante el cual el organismo de 
certificación para producto, hace constar que un producto o una familia de productos determinad os cumple 
con las especificaciones establecidas en la NOM.  10     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  10 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  9.3.3.  Especificaciones técnicas:  la información técnica de los productos que describe que éstos 
cumplen con los criterios de agrupación de familia de producto y que ayudan a demostrar cumplimiento  con 
las especificaciones establecidas en la NOM.  
9.3.4.  Evaluación de la conformidad:  la determinación del grado de cumplimiento con la NOM.  
9.3.5.  Informe de certificación del sistema de calidad:  el que otorga un organismo de certificación para 
producto a efecto de hacer constar, que el sistema de control de calidad del producto que se pretende 
certificar, contempla procedimientos para asegurar el cumplimiento con la NOM.  
9.3.6.  Informe de pruebas:  el documento que emite un laboratorio de pruebas acredita do y aprobado en 
los términos de la LFMN, mediante el cual se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a 
los productos.  
9.3.7.  Laboratorio de pruebas:  el laboratorio de pruebas acreditado y aprobado para realizar pruebas de 
acuerdo con la NOM, conforme lo establece la LFMN y su Reglamento.  
9.3.8.  Organismo de certificación para producto:  la persona moral acreditada y aprobada conforme a la 
LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación a los productos refe ridos en  
la NOM.  
9.3.9.  Organismo de certificación para sistemas de la calidad:  la persona moral acreditada y aprobada 
conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad.  
9.3.10.  Producto: Todos los vidrios para edificaciones referidos en el campo de aplicación de la NOM.  
9.3.11.  Renovación del certificado de cumplimiento:  la emisión de un nuevo certificado de 
cumplimiento, normalmente por un periodo igual al que se le oto rgó en la primera certificación, previo 
seguimiento al cumplimiento con la NOM.  
9.3.12.  Vigilancia:  la comprobación a la que están sujetos los productos certificados de acuerdo con la 
NOM, con el objeto de constatar que continúan cumpliendo con la NOM y de l que depende la vigencia de 
dicha certificación.  
9.4. Disposiciones generales  
9.4.1.  La autoridad competente resolverá controversias en la interpretación de este PEC.  
9.4.2.  La evaluación de la conformidad debe realizarse por el organismo de certificación  de producto 
conforme a un informe de pruebas emitido por el Laboratorio de prueba,  acreditado y aprobado conforme  lo 
dispuesto en la LFMN.  
9.4.3.  La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la 
entidad mex icana de acreditación y en la dependencia o dependencias competentes, además de que dicha 
relación aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, pudiéndose consultar también en la página de 
Internet de la Secretaría de Economía.  
9.4.4.  Los gasto s que se originen por los servicios de certificación y pruebas de laboratorio, por actos de 
evaluación de la conformidad, serán a cargo de la persona a quien se efectúe ésta conforme a lo establecido 
en el artículo 91 de la LFMN.  
9.5. Opciones de certifica ción 
9.5.1.  Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el solicitante podrá optar por la 
modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalidad de certificación 
mediante el sistema de control de la calidad d e la línea de producción.  
9.6. Procedimiento  
9.6.1.  El usuario debe solicitar la evaluación de la conformidad con la NOM, al organismo de certificación 
para producto, cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines d e su 
propio interés y el organismo de certificación para producto entregará al interesado la solicitud de servicios de 
certificación, el contrato de prestación de servicios y la información necesaria para llevar  a cabo el proceso  de 
certificación de produc to. 
9.6.2. El organismo de certificación para producto, debe dar respuesta a las solicitudes de certificación, 
renovación, cambios en el alcance de la certificación (tales como modelo, clave, etc.).  Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     11  DIARIO OFICIAL  11 9.6.3.  Una vez que el interesado ha analizado la informac ión proporcionada por el organismo de 
certificación para producto, presentará la siguiente documentación:  
9.6.3.1.  Para el certificado de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto:  
 Solicitud de certificación  
 Contrato de pr estación de servicios  
 Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del solicitante.  
 Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado, para 
cada producto que integra la familia.  
 Copia del certif icado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso.  
9.6.3.2.  Para el certificado de conformidad del producto con verificación mediante el sistema de control de 
la calidad de la línea de producción:  
 Solicitud de certificación  
 Contrato de presta ción de servicios  
 Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del solicitante.  
 Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado, para 
cada producto que integra la familia.  
 Copia del certificad o de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso.  
 Copia del certificado de sistema de calidad por Organismo Certificador acreditado por la entidad de 
acreditación amparando la línea de producción del producto a certificar (en su caso). Para el cas o en 
el que el solicitante cuente con un sistema de aseguramiento de la calidad certificado deberá enviar 
al organismo de certificación de producto un documento que avale la verificación del sistema de 
control de calidad (ver modelo de carta Apéndice infor mativo G). En caso de que el organismo  de 
certificación del sistema de calidad no envíe la carta correspondiente el organismo de certificación de 
producto podrá verificar el sistema de control de calidad.  
9.6.4.  El solicitante debe elegir un laboratorio d e pruebas, con objeto de someter a pruebas de laboratorio 
las muestras que se indican en la Tabla 1. El muestreo estará a cargo del organismo de certificación para 
producto.  
9.7. Muestreo  
9.7.1.  Para efectos de muestreo, éste debe de sujetarse a lo dispues to en la Tabla 1, seleccionando, del 
universo de productos que se tengan.  
Tabla 1. - Muestras  
Prueba  Certificación inicial  Verificación  
Piezas a evaluar  Segunda muestra 
(testigo)  Piezas a evaluar  Segunda muestra  
(testigo)  
Transmitancia 
espectral  1 de 2  cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  1 de 2  cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  
Reflectancia 
espectral difusa  1 de 2  cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  1 de 2  cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  
Reflectancia 
espectral especular  1 de 2  cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  1 de 2  cm x 6 cm  1 de 2 cm x 6 cm  
 
9.8. Vigencia de los certificados de cumplimiento del producto.  
9.8.1.  Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados de la conformidad con verificación 
mediante pruebas periódicas al producto.  
9.8.2.  Tres años a partir de la fecha  de emisión, para los certificados de la conformidad con verificación 
mediante el sistema de control de la calidad de la línea de producción.  
9.9. Visita de vigilancia.  12     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  12 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  9.9.1.  El organismo de certificación para producto debe realizar visitas de vigilancia para constatar el 
cumplimiento con la NOM, de los productos certificados.  
9.9.1.1  En la modalidad con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto: El seguimiento se debe 
realizar durante la vigencia del certificado con una visita de vigilancia, tom ando una muestra de cada 
producto, seleccionada por el organismo de certificación.  
9.9.1.2.  En la modalidad con certificación por medio del sistema de control de la calidad de la línea  de 
producción, se deberá efectuar una visita de vigilancia por año par a la revisión de su sistema de control de 
calidad, así como  el muestreo correspondiente, el muestreo de vigilancia podrá ser recabado en planta, 
bodega o punto de venta o comercialización; el tamaño de la muestra será de conformidad c on la Tabla 1, y 
se le  realizará n todas las pruebas, se escogerá  al azar  un producto de los certificados que se tengan.  
9.9.2.  De los resultados del seguimiento correspondiente, el organismo de certificación deberá comprobar 
que los valores sobre los cuales se otorgó la certifi cación inicial no exista una variación desfavorable en 
eficiencia energética. En caso de existir una variación favorable mayor al 8% entre los valores obtenidos de la 
certificación inicial y los de vigilancia, será motivo de una no conformidad que deberá s er corregida.  
10. Vigilancia  
La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la 
Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, son las autori dades que están a cargo de vigilar el cumplimiento del presente proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación , como Norma Oficial 
Mexicana definitiva.  
11. Sanciones  
El incumplimiento del presente Proyecto de No rma Oficial Mexicana, una vez publicado, en el Diario Oficial 
de la Federación, como Norma Oficial Mexicana definitiva, debe ser sancionado conforme a  lo dispuesto por la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás disposiciones legales aplicables . 
12. Bibliografía  
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
primero de julio de 1992.  
 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación  el 14 de enero de 1999.  
 Norma Española UNE -EN 673 Vidrio en la construcción, determinación del coeficiente de transmisión 
térmica U, método de cálculo.  
13. Concordancia con normas internacionales  
Este proyecto de norma concuerda parcialmente con:  
ISO 90 50 V2003 Determinación de transmitancia visible, transmitancia solar directa, transmitancia solar 
total de energía, transmitancia ultravioleta y factores de vidriado relacionados. Capítulo 3 y tablas 1, 2 y 3 
(Glass in building -Determination of Light trans mittance, solar direct transmittance, total solar energy 
transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors).  
14. Transitorios  
Unico. El presente proyecto de norma, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación , como 
norma ofici al mexicana definitiva, entrará en vigor 180 días después de su publicación y a partir de esa fecha, 
todos los sistemas vidriados comprendidos dentro del campo de aplicación de la norma, deben ser certificados 
con base a la misma.  
Sufragio Efectivo. No Ree lección.   
México, D.F., a 24 de abril de 2012. - El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para 
la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la  Energía , Emiliano Pedraza Hinojosa .- Rúbrica.  Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     13  DIARIO OFICIAL  13 
 14     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  14 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  
 Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     15  DIARIO OFICIAL  15 
 16     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  16 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  
 Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     17  DIARIO OFICIAL  17 
 18     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  18 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  
 Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     19  DIARIO OFICIAL  19  
 20     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  20 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  
 Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     21  DIARIO OFICIAL  21 
 22     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  22 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  Vidrio vertical  
Para vidrios verticales se utiliza:  
A = 0,035  
n = 0,38 
Vidrio inclinado u horizontal  
Para los vidrios inclinados u horizontales, y en presencia de un flujo térmico ascendent e, la transferencia 
térmica por convección resulta aumentada.  
Se debe tener en cuenta este efecto adoptando los valo res de A y n siguientes en la fó rmula (36)  
Vidrio horizontal:  A = 0,16   n = 0,28  
Vidrio inclinado 45°:  A = 0,10   n = 0,31  
Para ángulos inter medios se puede adoptar una interpolación lineal entre estos valores.  
Cuando el flujo térmico est á dirigido hacia abajo, se debe considerar que la convección es inexistente  y 
adoptar un valor de Nu = 1 en la f órmula (35) para fines prácticos.  
Para las supe rficies de vidrio sodoc álcico sin capas o en los que las capas no tienen ningún efecto sobre 
la emisividad, se utiliza 0,837 como valor de la emisividad corregida.  
Nota 1. - Se puede adoptar el mismo valor para el vidrio de borosilicato sin capas y el vidri o cerámico.  
Para superficies recubiertas de capas reflectivas o de baja emisividad la emisividad deberá ser 
determinada vía reflectancia normal según el Apéndice D o con el emisómetro o con la cámara infrarroja.  
Los valores para las propiedades de una seri e de gases utilizados en vidrios aislantes se indican en la 
Tabla C.3 del Apéndice C.  
Para mezclas de gases, las propiedades se obtienen por ponderación proporcional a las relaciones de sus 
volúmenes F1, F2, …:  
Gas 1: F 1; Gas 2: F 2, etc.  
Por lo tanto P = F 1P1 + F2P2 
donde:  
P representa la propiedad en cuestión: conductividad térmica, densidad, viscosidad o capacidad 
térmica másica.  
B.2 Coeficiente visible térmico (CVT)  
El coeficiente visible térmico, CVT, se determina como:  
 Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     23  DIARIO OFICIAL  23  
440 0,2274  650 0,8070  
450 0,4192 660 0,4612  
460 0,6663  670 0,2485  
470 0,9850  680 0,1255  
480 1,5189  690 0,0536  
490 2,1336  700 0,0276  
500 3,3491  710 0,0146  
510 5,1393  720 0,0057  
520 7,0523  730 0,0035  
530 8,7990  740 0,0021  
540 9,4427  750 0,0008  
550 9,8077  760 0,0001  
560 9,4306  770 0,0000  
570 8,6891  780 0,0000  
580 7,8994    
 
Distribución espectral relativa normalizada D del iluminador D65 multiplicada por la eficiencia luminosa 
espectral V () y por el intervalo de lo ngitud de onda . Los valores en esta tabla son calculados de acuerdo  a 
la regla trapezoidal.  
 
Tabla C.2. Distribución espectral relativa normalizada de la radiación solar global  
 (nm)  S   (nm)  S 
300 0 680 0,012838  
305 0,000057  690 0,011788  
310 0,000236  700 0,012453  
315 0,000554  710 0,012798  
320 0,000916  720 0,010589  
325 0,001309  730 0,011233  
330 0,001914  740 0,012175  
335 0,002018  750 0,012181  
340 0,002189  760 0,009515  
345 0,002260  770 0,010479  
350 0,002445  780 0,011381  
355 0,002555  790 0,011262  
360 0,002683  800 0,028718  
365 0,003020  850 0,048240  
370 0,003359  900 0,040297  
375 0,003509  950 0,021384  
380 0,003600  1000  0,036097  
385 0,003529  1050  0,034110  
390 0,003551  1100  0,018861  
395 0,004294  1150  0,013228  
400 0,007812  1200  0,022551  24     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  24 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012   
410 0,011638  1250  0,023376  
420 0,011877  1300  0,017756  
430 0,011347  1350  0,003743  
440 0,013246  1400  0,000741  
450 0,015343  1450  0,003792  
460 0,016166  1500  0,009693  
470 0,016178  1550  0,013693  
480 0,016402  1600  0,012203  
490 0,015794  1650  0,010615  
500 0,015801  1700  0,007256  
510 0,015973  1750  0,007183  
520 0,015357  1800  0,002157  
530 0,015867  1850  0,000398  
540 0,015827  1900  0,000082  
550 0,015844  1950  0,001087  
560 0,015590  2000  0,003024  
570 0,01525 6 2050  0,003988  
580 0,014745  2100  0,004229  
590 0,014330  2150  0,004142  
600 0,014663  2200  0,003690  
610 0,015030  2250  0,003592  
620 0,014859  2300  0,003436  
630 0,014622  2350  0,003163  
640 0,014526  2400  0,002233  
650 0,014445  2450  0,001202  
660 0,014313  2500 0,000475  
670 0,014023    
 
Distribución espectral relativa normalizada de la radiación solar global (directa + difusa) S  para masa de 
aire = 1,5, calculada de los valores dados en la Tabla C.1, columna 5, de ISO 9845 -1:199 2, multiplicado por el 
intervalo de longitud de onda . Los valores en esta tabla son calculados de acuerdo a la regla trapezoidal.  Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     25  DIARIO OFICIAL  25 
 
 
Tabla D.1. Treinta longitudes de onda i seleccionadas para determinar el factor de reflexión R n  con 
incidencia normal, a 283 K  
Número  
I Longitud de onda  
 i 
m Número  
I Longitud de onda  
 i 
m 
1 5,5 16 14,8 
2 6,7 17 15,6 
3 7,4 18 16,3 
4 8,1 19 17,2 
5 8,6 20 18,1 
6 9,2 21 19,2 
7 9,7 22 20,3 
8 10,2 23 21,7 26     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  26 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  9 10,7 24 23,3 
10 11,3 25 25,2 
11 11,8 26 27,7 
12 12,4 27 30,9 
13 12,9 28 35,7 
14 13,5 29 43,9 
15 14,2 30 50,0*  
*50 m ha sido elegido porque esta longitud de onda es el límite de la mayor parte de los 
espectrofotómetros disponibles. Esta aproximación tiene un efecto despreciable sobre la precisión del cálculo.  
D.2. Determinación de la emisividad corregida  
La emisividad corregida, 
  se obtiene multiplicando la emisividad normal por la relación que se indica en 
la Tabla D.2. Otros valores pueden obtenerse con una precisión suficiente po r interpolación o extrapolación 
lineal.  Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     27  DIARIO OFICIAL  27 
 28     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  28 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012   
APENDICE F  
(Normativo)  
Diagramas de flujo para facilitar la aplicación del método de prueba a los sistemas vidriados  
 
 
 Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     29  DIARIO OFICIAL  29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012  30 DIARIO OFICIAL  Jueves 17 de mayo de 2012   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jueves 17 de mayo de 201 2 DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     31  DIARIO OFICIAL  31 APENDICE G  
(Informativo)  
Modelo de carta No. 1  
 
 
_______________________