MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
  República de Colombia   
 
 
   
                G/TBT/N/COL/75/Add.2 
 
 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 
 
(                                  ) 
 
Por la cual se corrige un error de edici ón en la Resolución 18 0286 de 2007 y se 
modifica la Resolución 18 0928 de 2006, relacionadas con el Reglamento 
Técnico aplicable a estaciones de servicio distribuidoras de Gas Natural 
Comprimido para uso vehicular  
 
 
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA 
 
 
En uso de sus facultades legales, en especia l, las conferidas en el Decreto 070 
de 2001; y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
 Que mediante Resolución 18 0928 del 26 de julio de 2006 se expidió el 
Reglamento Técnico aplicable a las Esta ciones de Servicio que suministran Gas 
Natural Comprimido para Uso Vehicular. 
 
Que mediante la Resolución 18 0286 del 28 de febrero de 2007 se modificó el 
numeral 4.1.8 del Artículo 1° de la Reso lución 18 0928 del 26 de julio de 2006, 
en relación con las distancias mínima s de seguridad que deben cumplir las 
estaciones de servicio que suministren gas natural vehicular, respecto de las 
líneas eléctricas de baja y media tensión. 
 
Que en el ordinal (iv) del numeral 4.1. 8 de la Resolución 18 0286 de 2007 se 
incurrió en un error de edición al citarse en el cuadro “la proyección de líneas de 
alta tensión al suelo” cuando debió hacer se alusión a líneas de media tensión, 
conforme quedó consignado en el enunciado.  Que se hace necesario aclarar el Artíc ulo 1° de la Resolución 18 0286 de 2007 
en el mencionado aparte, con el  fin de evitar imprecisio nes en el cumplimiento de 
los requisitos previstos en la reglamentación aplicab le a las estaciones de 
servicio de gas natural comprimido vehicular.  
 Que igualmente, debe establecerse el mecanismo que permita garantizar la 
prestación del servicio de distribuci ón de gas natural comprimido para uso 
vehicular, a través de estaciones de servicio que cuenten con el certificado de RESOLUCIÓN No.                                                        DE                                                                       Hoja No. 2  de 5 
 
Continuación de la Resolución “Por la cual se corrige un error de edición en la Resolución 18 
0286 de 2007 y se modifica la Resolución 18 0928 de 2006” . 
 
 
 
 conformidad sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para 
operar.  
 
Que así mismo, por motivos de seguridad, es necesario ajustar la 
reglamentación actual a los estándares internacionales y demás exigencias 
técnicas, en procura de garantizar la adecuada prestación del servicio de distribución de gas natural comprimido para uso vehicular.  
 
 
RESUELVE: 
  
Artículo 1º. Modifíquese el ordinal (iv) del Nu meral 4.1.8 del Artículo 1° de la 
Resolución 18 0286 del 28 de febrer o de 2007, el cual quedará así:   
 
“(iv) Todas las Estaciones de Servicio Dedicadas, Privadas y Mixtas que 
suministran GNCV deben cumplir las siguientes distancias mínimas de 
seguridad, en relación con las líneas eléctricas de baja y media tensión: 
 
DISTANCIA HORIZONTAL MINIMA 
De la Zona de compresión, Almacenamiento o Llenado a: METROS 
La proyección de líneas de baja tensión al suelo 3 
La proyección de líneas de media tensión al suelo 15 
 
Las distancias establecidas  en la tabla anterior se rán medidas en todas las 
direcciones desde la batería de almacenami ento, compresor y surtidor, según la 
referencia.”.  
Artículo 2°  Modifíquese el Numeral 4.2 del Ar tículo 1º de la Resolución 18 0928 
de julio 26 de 2006, el cual quedará así:  
 “4.2  Zona de Regulación y Medición.   La Zona de Regulación y Medición debe cumplir con las siguientes 
disposiciones:  4.2.1 Contar con los siguientes  dispositivos de seguridad:  
 
(i) Manómetros. (ii)  Válvula de corte automático por sobrepresión y vacío, y sistema 
regulador trabajador – moni tor, o, sistema de venteo y alivio de 
presión. 
(iii) Filtros.  
4.2.2  Ubicarse en un lugar  no inundable donde no haya tráfico vehicular, al aire 
libre, encerrada en malla metálica u otro  material incombustible, protegida 
de las inclemencias del clima mediant e la instalación de una cubierta 
protectora. Esta condición también aplica cuando la Zona de Regulación y 
Medición se encuentre ubicada dentro de la Zona de Compresión, excepto 
en lo relacionado con la ventilación, ca so en el cual deberá proveerse de RESOLUCIÓN No.                                                        DE                                                                       Hoja No. 3  de 5 
 
Continuación de la Resolución “Por la cual se corrige un error de edición en la Resolución 18 
0286 de 2007 y se modifica la Resolución 18 0928 de 2006” . 
 
 
 
 un sistema de ventilación que cumpla con lo señalado en el literal a,  ordinal (vi) del Numeral 4.3.1. del  presente Reglamento Técnico .” 
 
Artículo 3°. Modifíquese el Numeral 4.3.3 del Artículo 1º de la Resolución 18 
0928 de julio 26 de 2006, el cual quedará así:  
“4.3.3. Rotulado del equipo de compresión  
 
El compresor debe estar provisto de un rotulado claro y permanente, 
fácilmente accesible y de fácil lect ura después de que el compresor haya 
sido instalado. El rotulado debe incl uir la siguiente información: 
 
a) Nombre del fabricant e o marca comercial. 
b) Designación del modelo. c) Número de serie, mes y año de fabricación. d) Capacidad nominal a las condi ciones de entrada establecidas 
(temperatura, presión y caudal). 
e) Velocidad de operación f) Potencia de accionamiento (nominal) requerida, si el motor no es provisto 
como parte de la unidad de compresión.  
g) Presiones de suministro máximas y mínimas . 
h) Número de Etapas del  Equipo de Compresión” 
 
Artículo 4°. Modifíquese el literal (b) del Nume ral 4.4.1 del Artículo 1º de la 
Resolución 18 0928 de julio 26 de 2006, en relación con los requisitos de instalación de la batería de alma cenamiento, el cual quedará así: 
 
“b.  Estar fabricados, inspeccionados y sometidos a las pruebas de diseño 
señaladas en cualquiera de las siguientes normas técnicas: 
 
• ISO 9809 – 1/2/3 
• ISO 4705D  
• ISO 11439 
• IRAM 2526 
• DOT 3AA  
• Department of Transportation (DOT) – e 8725 de los Estados Unidos de 
Norteamérica, Permiso especial 1465 Revisión No. 1 de la Commission 
Canadienne des Transports de Canadá,  Transport Canada regulations.” 
 
Artículo 5°. Modifíquese el ordinal (iii) del Nume ral 4.5.2 del Artículo 1º de la 
Resolución 18 0928 de julio 26 de 2006, en relación con los requisitos de operación y mantenimiento del  surtidor de GNCV o equi po de llenado, el cual 
quedará así:  
“(iii)  En todo momento los medido res de los surtidores deben estar 
debidamente calibrados, de manera que la cantidad de gas entregado a 
los vehículos corresponda a la indicada por el medidor. El procedimiento y las tolerancias de verificación serán las señaladas en la Norma Técnica Colombiana NTC 5335.” 
 RESOLUCIÓN No.                                                        DE                                                                       Hoja No. 4  de 5 
 
Continuación de la Resolución “Por la cual se corrige un error de edición en la Resolución 18 
0286 de 2007 y se modifica la Resolución 18 0928 de 2006” . 
 
 
 
 Artículo 6°. Modifíquese el Numeral 4.8. del Artíc ulo 1º de la Resolución 18 0928 
deL 26 de julio de 2006, el cual quedará así:  
 
“4.8 REQUISITOS PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL 
 4.8.1  No se debe sumini strar gas natural a las ED S que no cuenten con el 
Certificado de Conformi dad de que trata el nume ral 6° del presente 
reglamento técnico, salvo aquel sumini stro necesario para las pruebas de 
la EDS que trata el numeral 4. 7.1 de este reglamento técnico. 
 4.8.2  Se deberá suspender el  suministro de gas natural a las EDS, cuando así lo 
determine la Superintendenc ia de Industria y Come rcio por cualquier 
incumplimiento con el pres ente reglamento técnico.  
 
4.8.3  Previamente al inicio de oper aciones, las EDS que suministran GNCV 
deben cumplir con las disposiciones del Sistema Único de Información 
Conjunta –SUIC- y adicionalmente c on las siguientes disposiciones: 
 
a.  Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los numerales 5.4.1 y 
9.2 de la NTC 4829 primera actualización. 
 b.  Disponer del módulo de estación de servicio de qu e trata el numeral 5.3.1 
de la NTC 4829 primera actualización,  que le permita dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en este numeral. 
 c. Estar conectadas al módulo del centro de info rmación de que trata el 
numeral 5.1 de la NTC 4829 primera actualización, de manera que las 
lecturas de los dispositivos electr ónicos sean enviadas constantemente a 
dicho módulo. 
 
Parágrafo 1.  La responsabilidad del suministro de gas natural a las Estaciones 
que cuenten con el Certificado de Conformid ad a que se refiere el numeral 6° del 
Artículo 1° del presente Reglamento, será  del agente que tenga el control sobre 
la válvula de corte a partir de la cual se abastece la EDS.  Parágrafo 2.  De demostrarse el incumpli miento de las disposiciones aquí 
señaladas, la Superintendencia de Industr ia y Comercio podrá investigar y 
sancionar a los responsables del suminist ro de gas natural a las Estaciones que 
no cuenten con Certif icado de Conformidad.” 
 
Artículo 7°. Modifíquese el Numeral 6° del Ar tículo 1º de la Resolución 18 0928 
de julio 26 de 2006, el cual quedará así: 
 
“6° DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
 6.1 En todo momento la EDS que sumi nistra GNCV debe contar con un 
Certificado de Conformi dad vigente sobre el cu mplimiento del presente 
reglamento técnico, expedido por un Or ganismo Certificador Acreditado.   
Para efectos de obtener el Certificado de Conformi dad de que trata este 
numeral, la EDS debe c ontar con los siguientes documentos, los cuales 
deben estar a disposición de la Superin tendencia de Industria y Comercio: 
 RESOLUCIÓN No.                                                        DE                                                                       Hoja No. 5  de 5 
 
Continuación de la Resolución “Por la cual se corrige un error de edición en la Resolución 18 
0286 de 2007 y se modifica la Resolución 18 0928 de 2006” . 
 
 
 
 6.1.1 Certificados de Conf ormidad exigidos en el nu meral 5° del presente 
reglamento técnico.  
 6.1.2 Actas firmadas por el propietar io o arrendatario y el Organismo de 
Certificación Acreditado en las que conste que las pr uebas exigidas en el 
numeral 4.7.1 del presente reglamento técnico, son satisfactorias y por lo 
tanto la EDS que suministra GNCV puede iniciar o continuar la operación, 
según sea el caso. 
 6.1.3 Actas firmadas por el propietar io o arrendatario y el Organismo de 
Certificación Acredita do en las que conste que todos los aspectos 
relacionados en el numeral 5º de este reglamento técnico fueron 
verificados directamente por el Organi smo de Certificación Acreditado.  
 6.1.4  Contratos suscritos de suminist ro que garanticen firmeza cuyo término 
sea, como mínimo, el término de vi gencia del Certificado de Conformidad 
de cumplimiento del presente Reglamento Técnico”. 
 
Artículo 8°. Comuníquese la expedi ción de la presente Resolución a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, entidad competente para la vigilancia 
y control del Reglamento Técnico aplicabl e a las Estaciones de Servicio que 
suministran Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular, de acuerdo con los 
Decretos 3466 de 1982, 2153 de 1992, 2269 de 1993 y 1605 de 2002 o en las 
que los modifiquen o sustituyan. 
 
Artículo 9°.  La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y modifica el Numeral 4.1.8. del Artículo 1° de la Re solución 18 0286 de 
2007, y los numerales 4.2, 4.3. 3., 4.4.1., 4.5.2, 4.8. y 6° del Artículo 1º de la 
Resolución 18 0928 deL 26 de julio de 2006.  
 
 
Publíquese, comuníquese y cúmplase  
      Dada en Bogotá,  D.C., a        
 
 
 
   
 
CARLOS RODADO NORIEGA 
Ministro de Minas y Energía 
 
 
HDCL. / WMRC. 
MCLD./YPC .