Jueves 15 de diciembre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sec ción)      
SECRETARIA DE ENERGIA  
NORMA Oficial Mexicana NOM -002-SEDE -2010, Requisitos de seguridad y eficiencia energética para 
transformadores de distribución.  
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -002-SEDE -2010, REQUISITOS DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERG ETICA 
PARA TRANSFORMA DORES DE DISTRIBUCI ON. 
La Secretaría de Energía, por conducto de la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de 
Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares  con fundamento en los artículos 26 y 33 fracciones X y XII de la  Ley 
Orgánica de la Administra ción Pública Federal; 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 1, 2, 4 fracción II, 5 y 29 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 34  del 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 13 y 14 del Regl amento de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica; 13 fracción XVI y 19 fracciones V y VI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Energía.  
CONSIDERANDOS  
Primero. - Que de conformidad con el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Norma lización, la 
Norma Oficial Mexicana NOM -002-SEDE -1999, Requisitos de seguridad y eficiencia energética para 
transformadores de distribución, entró al proceso de revisión quinquenal a que refiere dicho dispositivo legal.  
Segundo. - Que con fecha 24 de abril de 2007, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Instalaciones Eléctricas aprobó la versión final del Proyecto de Norma Oficial Mexicana  PROY -NOM -002-
SEDE -2007, Requisitos de seguridad y eficiencia energética para transformadores de distribución,  para su 
remisión a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria conjuntamente con su manifestación de impacto 
regulatorio y documentación complementaria para cumplir con las previsiones establecidas en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo.  
Tercero. - Que de conformidad con el artículo 47 fracciones I y II de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 33 párrafo primero de su Reglamento, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
junio de 2009 el Proyecto de Norma Oficial Mexican a PROY -NOM -002-SEDE -2007, Requisitos de seguridad y 
eficiencia energética para transformadores de distribución, para consulta pública.  
Cuarto. - Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho 
proyecto de norm a oficial mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 32 de su Reglamento e stuvo a disposición del público  en 
general para su consulta, y que dentro del mismo plazo,  los interesados presentaron sus comentarios al 
proyecto de norma, los cuales fueron analizados por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Instalaciones Eléctricas, realizándose las modificaciones procedentes y aprobando el proyecto final el día  8 de 
julio de 2010.  
Quinto. - Que en atención a la necesidad de contar con el instrumento normativo que regule los aspectos 
de seguridad y eficiencia energética de los transformadores de distribución, se ha tenido a bien expedir la 
siguiente Norma Oficial Mexicana NOM -002-SEDE -2010, Requisitos de seguridad y eficiencia energética para 
transformadores de distribución.  
PREFACIO  
La presente Norma Oficial Mexicana fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Instalaciones Eléctricas (CCNN IE), con el apoyo de la Dirección General de Distribución y Abastecimiento  de 
Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares de la Secretaría de Energía y la Coordinación de la Asociación de 
Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), consultando trabajos, propue stas, comentarios y colaboraciones 
de las siguientes instituciones miembros del CCNNIE:  
- Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, AIUME  
- Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, AMDROC  
- Asociación  Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, AMERIC  
- Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, AMIME  
- Cámara Nacional de Comercio, CANACO  
- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC  
- Cámara Nacion al de Manufacturas Eléctricas, CANAME  
- Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, CANACINTRA        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 15 de diciembre de 2011  
- Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C., CIME  
- Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, CONIQQ  
- Confederación de Cámaras N acionales de Comercio, Servicios y turismos, CONCANACO  
- Comisión Federal de Electricidad, CFE  
- Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE  
- Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN  
- Federación de Colegios d e Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la República Mexicana, FECIME  
- Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE  
- Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE  
- Instituto Politécnico Nacional, IPN  
- Laboratorio de Pruebas de Equipos y Mater iales de la CFE, LAPEM  
- Petróleos Mexicanos, PEMEX  
- Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, PAESE  
- Red Nacional de Laboratorios de Pruebas, RENALP  
- Secretaría de Economía, SE  
- Secretaría de Gobernación, Dirección General de Protección Civi l 
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS  
- Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM  
INDICE DE CONTENIDO  
1. Objetivo y campo de aplicación  
2. Referencias  
3. Definiciones  
4. Clasificación  
5. Especificaciones  
5.1 Especificaciones de seguridad  
5.1.1  Condiciones de cortocircuito  
5.1.2  Preservación del líquido aislante (Hermeticidad)  
5.2 Especificaciones de eficiencia energética  
5.2.1  Eficiencia  
5.2.2  Pérdidas  
6. Métodos de prueba  
6.1 Métodos de prueba aplicables a seguridad  
6.2 Métodos de prueba aplicables a eficiencia energética  
6.2.1  Cálculo de la eficiencia  
7. Muestreo  
8. Criterios de aceptación  
9.  Marcado y etiquetado  
9.1 Placa de datos y marcado externo  
9.2 Instructivos  
9.3  Garantías  
10. Vigilancia  
11. Bibliografía  
12. Concordancia con norm as internacionales  Jueves 15 de diciembre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sec ción)      
1. Objetivo y campo de aplicación  
Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos de seguridad y eficiencia energética que 
deben cumplir los transformadores de distribución, además establece los métodos de prueba que deben 
utilizarse para evaluar estos requisitos.  
Esta Norma aplica a los transformadores de distribución de fabricación nacional e importados, tipo: poste, 
subestación, pedestal y sumergible (de acuerdo con las definiciones establecidas en el capítulo 3 de esta 
Norma), autoenfriados en líquido aislante, destinados al consumidor final, cuando sean comercializados en los 
Estados Unidos Mexicanos.  
Asimismo, la presente Norma aplica cuando el transformador de distribución sea objeto de reparación, 
reconstrucción o rein stalación con el propósito de comercializarse en territorio nacional.  
2. Referencias  
Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana se deben consultar las siguientes Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX) vigentes:  
NOM -008-SCFI-2002  Sistema general de unidades de medida.  
NOM -024-SCFI -1998  Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los 
productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.  
NMX -J-116-ANCE -2005  Transformadores de distribución tipo poste y t ipo subestación -
Especificaciones. Referencia parcial. (Los numerales aplicables son: 5.7.7 
relativo a “Placa de datos”; 5.7.8 relativo a “Marcado externo del 
transformador” y 5.8 relativo a “Especificaciones de cortocircuito”).  
NMX -J-169-ANCE -2004  Transfor madores y autotransformadores de distribución y potencia -Métodos 
de prueba. Referencia parcial. (Los capítulos aplicables son: 7 relativo a 
“Pérdidas en vacío y corriente de excitación”; 8 relativo a “Pérdidas debidas  a 
la carga e impedancia”; 11 relativo a “Prueba de hermeticidad” y 17 relativo a  
“Pruebas de cortocircuito”).  
3. Definiciones  
Para el propósito de esta Norma se definen los siguientes términos:  
3.1 Capacidad nominal:  la capacidad nominal en un transformador es la potencia en kilovoltamperes 
(kVA) que entrega en el devanado secundario cuando está operando a sus valores nominales de tensión, 
frecuencia y corriente eléctricas.  
3.2 Corriente nominal:  la corriente nominal se obtiene de dividir la capacidad nominal en kVA entre la 
tensión eléctrica n ominal en kV en el caso de transformadores monofásicos; para transformadores trifásicos 
se requie re dividir este cociente entre √3. 
3.3 Eficiencia:  la eficiencia expresada en por ciento, es la relación que existe entre la potencia real de 
salida con respec to a la potencia real de entrada, donde la potencia real de salida es igual a la capacidad 
nominal del transformador.  
3.4 Pérdidas  
3.4.1 Pérdidas en vacío:  son las pérdidas que se tienen en el transformador cuando está energizado a 
tensión y frecuencia elé ctricas nominales y sin ninguna carga externa.  
3.4.2 Pérdidas debidas a la carga:  son las pérdidas que se tienen en un transformador cuando está 
operando a corriente y frecuencia nominal alimentándolo a la tensión eléctrica de impedancia.  
3.4.3 Pérdidas to tales:  es la suma de las pérdidas en vacío más las pérdidas debidas a la carga 
(corregidas a 75°C u 85°C, según corresponda el diseño).  
3.5 Tensión eléctrica de impedancia:  es la tensión eléctrica a frecuencia nominal que se debe aplicar a 
las terminales d e un devanado del transformador para que a través del mismo circule la corriente nominal 
cuando las terminales del otro devanado están en cortocircuito (corregida a 75°C u 85°C según corresponda 
el diseño).  
3.6 Tensión eléctrica nominal:  es la que permite que el transformador entregue su capacidad nominal en 
condiciones normales de operación.  
3.7 Transformador:  dispositivo eléctrico que por inducción electromagnética transfiere energía eléctrica 
de uno o más circuitos, a uno o más circuitos a la misma frecu encia, usualmente aumentado o disminuyendo 
los valores de tensión y corriente eléctricas.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 15 de diciembre de 2011  
3.8 Transformador de distribución:  es aquel transformador que tiene una capacidad nominal desde 5 
hasta 500 kVA y una tensión eléctrica nominal de hasta 34 500 V en e l lado primario y hasta 15 000 V 
nominales en el lado secundario.  
3.9 Transformador de distribución tipo pedestal:  conjunto formado por un transformador de distribución 
con un gabinete integrado en el cual se incluyen accesorios para conectarse en sistemas  de distribución 
subterránea, este conjunto está destinado para instalarse en un pedestal y para servicio en intemperie.  
3.10 Transformador de distribución tipo poste:  es aquel transformador de distribución que por su 
configuración externa está dispuesto e n forma adecuada para sujetarse o instalarse en un poste o en alguna 
estructura similar.  
3.11 Transformador de distribución tipo subestación:  es aquel transformador de distribución que por 
su configuración externa está dispuesto en forma adecuada para ser instalado en una plataforma, cimentación 
o estructura similar y su acceso está limitado por un área restrictiva.  
3.12 Transformador de distribución tipo sumergible:  es aquel transformador de distribución que por su 
configuración externa está dispuesto en f orma adecuada para ser instalado en un pozo o bóveda y que está 
expuesto a sufrir inundaciones.  
Nota:  los términos no definidos tendrán su acepción ordinariamente aceptada dentro del contexto en el 
que son usados, o bien, están definidos en otras normas y publicaciones con carácter oficial.  
4. Clasificación  
Los transformadores sujetos a esta Norma se clasifican por su tipo de alimentación eléctrica, capacidad 
nominal y clase de aislamiento:  
4.1 De acuerdo con su tipo de alimentación eléctrica:  
a) Monofásico . 
b) Trifásico.  
4.2 De acuerdo con su capacidad nominal:  
a) De 5 a 167 kVA para monofásicos.  
b) De 15 a 500 kVA para trifásicos.  
4.3 De acuerdo con su nivel básico de aislamiento:  
a) Hasta 95 kV (Clase 15 kV).  
b) Hasta 150 kV (Clase 18 y 25 kV).  
c) Hasta 2 00 kV (Clase 34,5 kV).  
5. Especificaciones  
5.1 Especificaciones de seguridad  
Los transformadores objeto de esta Norma deben cumplir con las siguientes especificaciones de 
seguridad:  
5.1.1  Condiciones de cortocircuito  
Los transformadores objeto de esta Norm a deben cumplir con las especificaciones de cortocircuito 
establecidas en el numeral 5.8 relativo a “Especificaciones de cortocircuito” de la Norma Mexicana  NMX -J-
116-ANCE -2005; para el caso de los transformadores tipo pedestal y autoprotegidos, para efect os de pruebas 
de cortocircuito, deben puentearse los fusibles y en caso de tener medio de interrupción en baja tensión, 
también deben puentearse. Estas condiciones serán determinadas con el método de prueba establecido en el 
inciso 6.1 de la presente Norma . 
5.1.2  Preservación del líquido aislante (Hermeticidad)  
El transformador debe ser construido con un tanque hermético con objeto de preservar el líquido aislante. 
Esta condición debe determinarse con el método de prueba establecido en el inciso 6.1 de la p resente Norma.  
5.2 Especificaciones de eficiencia energética  
5.2.1  Eficiencia  
Los transformadores de distribución, objeto de esta Norma, deben cumplir con los valores de eficiencia 
especificados en la tabla 1, y se demuestra con lo indicado en 6.2.  Jueves 15 de diciembre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sec ción)      
TABLA 1 . Eficiencias mínimas permitidas para los transformadores de distribución.  
(Eficiencias en %)  
TIPO DE  
ALIMENTACION  CAPACIDAD  
kVA NIVEL BASICO DE AISLAMIENTO  
Hasta 95 kV  
(Clase 15 kV)  Hasta 150 kV  
(Clase 18 y 25 kV)  Hasta 200 kV  
(Clase 34,5 kV)  
Monofási co 5 97,90  97,80  97,70  
10 98,25  98,15  98,05  
15 98,40  98,30  98,20  
25 98,55  98,45  98,35  
37,5 98,65  98,55  98,45  
50 98,75  98,65  98,55  
75 98,90  98,80  98,70  
100 98,95  98,85  98,75  
167 99,00  98,90  98,80  
Trifásico  15 97,95  97,85  97,75  
30 98,25  98,15 98,05  
45 98,35  98,25  98,15  
75 98,50  98,40  98,30  
112,5  98,60  98,50  98,40  
150 98,70  98,60  98,50  
225 98,75  98,65  98,55  
300 98,80  98,70  98,60  
500 98,90  98,80  98,70  
NOTA - Los transformadores de distribución con capacidades intermedias a las contempladas en esta 
tabla deben cumplir con las eficiencias de la capacidad preferente inmediata superior.  
 
5.2.2  Pérdidas  
Para los transformadores de distribución, objeto de esta Norma, las pérdidas en vacío y totales 
expresadas en watts, a la tensión, frecuencia y corriente eléctricas nominales no deben exceder los valores 
máximos indicados en la tabla 2.  
TABLA 2. Pérdidas en vacío y totales máximas permitidas.  
(Unidades en W)  
TIPO DE 
ALIMENTACION  CAPACIDAD 
kVA NIVEL BASICO DE AISLAMIENTO  
Hasta 95 kv  
(Clase 15 kV)  Hasta 150 kV  
(Clase 18 y 25 kV)  Hasta 200 kV  
(Clase 34,5 kV)  
En vacío  Totales  En vacío  Totales  En vacío  Totales  
Monofásico  5 30 107 38 112 63 118 
10 47 178 57 188 83 199 
15 62 244 75 259 115 275 
25 86 368 100 394 145 419 
37,5 114 513 130 552 185 590 
50 138 633 160 684 210 736 
75 186 834 215 911 270 988 
100 235 1061  265 1163  320 1266  
167 365 1687  415 1857  425 2028        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 15 de diciembre de 2011  
Trifásico  15 88 314 110 330 135 345 
30 137 534 165 565 210 597 
45 180 755 215 802 265 848 
75 255 1142  305 1220  365 1297  
112,5  350 1597  405 1713  450 1829  
150 450 1976  500 2130  525 2284  
225 750 2844  820 3080  900 3310  
300 910 3644  1000  3951  1100  4260  
500 1330  5561  1475  6073  1540  6586  
NOTAS  
1. Estas pérdidas son máximas y no se admiten tolerancias.  
2. En las pérdidas totales se incluyen las pérdidas debidas a la carga, corregidas a la temperatura  de 
referencia.  
3. Los transformadores de distribución con capacidades intermedias a las contempladas en esta tabla 
deben cumplir con las pérdidas establecida s para la capacidad preferente inmediata superior.  
4. Las pérdidas provocadas por los accesorios de protección, son independientes de las pérdidas del 
transformador, por lo que no deben de considerarse para el cálculo de la eficiencia del mismo.  
 
6. Métod os de prueba  
6.1 Métodos de prueba aplicables a seguridad  
Para verificar las características de seguridad establecidas en el inciso 5.1 debe cumplirse con  lo 
siguiente:  
a) Para las pruebas de preservación de líquido aislante, los transformadores de distri bución deben 
cumplir con lo establecido en los capítulos 11 relativo a la “Prueba de hermeticidad” de la Norma 
Mexicana NMX -J-169-ANCE -2004.  
b) Para las pruebas de cortocircuito, los transformadores de distribución deberán cumplir con lo 
establecido en el capítulo 17 relativo a “Pruebas de cortocircuito” de la Norma Mexicana  NMX -J-169-
ANCE -2004.  
6.2 Métodos de prueba aplicables a eficiencia energética  
Para verificar las características de eficiencia energética establecidas en el inciso 5.2 se deberá cumpli r 
con lo siguiente:  
a) Para las pruebas de pérdidas en vacío, los transformadores de distribución deberán cumplir con lo 
establecido en el capítulo 7 relativo a “Pérdidas en vacío y corriente de excitación” de la Norma 
Mexicana NMX -J-169-ANCE -2004.  
b) Para  las pruebas de pérdidas debidas a la carga, los transformadores de distribución deberán cumplir 
con lo establecido en el capítulo 8 relativo a “Pérdidas debidas a la carga e impedancia” de la Norma 
Mexicana NMX -J-169-ANCE -2004.  
6.2.1  Cálculo de la eficien cia 
Para la determinación de la eficiencia se deben considerar las pérdidas nominales en vacío y debidas a la 
carga (corregidas a 75°C u 85°C, según corresponda su diseño) y un factor de potencia unitario.  
 
Donde:  
Ps = es la potencia de salida en W (capac idad nominal);  
Pe = es la potencia de entrada en W;  
pc = son las pérdidas debidas a la carga en W, y  
pv = son las pérdidas en vacío en W.  Jueves 15 de diciembre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sec ción)      
NOTA - La capacidad nominal (voltamperes) debe estar en función de los valores de tensión, frecuencia y 
corriente eléc tricas nominales que se utilizaron para el cálculo de las pérdidas y considerando un factor de 
potencia unitario.  
7. Muestreo  
Los certificados de la conformidad del producto estarán sujetos a verificación por parte del Organismo de 
Certificación para produ cto o por la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y 
Recursos Nucleares, mediante muestreo aleatorio simple del producto, mismo que se llevará a cabo en los 
términos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Norma lización.  
El muestreo aleatorio simple consiste en tomar la decisión de aceptación o rechazo basada en los 
resultados de la inspección o prueba de una sola muestra tomada del lote o partida. Para efectos de esta 
Norma la muestra consistirá de un transforma dor, representativo de la familia de transformadores a certificar, 
elegido de manera aleatoria, de un lote a partir del cual todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  
8. Criterios de aceptación  
8.1 Resultados de las pruebas  
Los resultados de las pruebas de seguridad y de eficiencia energética, medidas con los métodos de 
prueba del inciso 6 de esta Norma, para cada transformador probado, deben cumplir con las especificaciones 
establecidas en el inciso 5 de esta Norma.  
9. Marcado y etiquetado  
9.1 Placa de datos y marcado externo  
La información de la placa de datos y marcado externo deben expresarse en idioma español, en forma 
clara y legible, debe cumplir con lo establecido para este fin en el numeral 5.7.7 relativo a “Placa de datos” y 
5.7.8 relativ o a “Marcado externo del transformador” de la Norma Mexicana NMX -J-116-ANCE -2005, 
respectivamente. La placa de datos debe contener además lo siguiente:  
a) Eficiencia en %.  
b) Contraseña del organismo certificador acreditado.  
9.2 Instructivos  
Todos los tran sformadores deben acompañarse de los instructivos de operación, puesta en servicio y 
advertencias necesarias, de acuerdo con la NOM -024-SCFI vigente y debe contener además lo siguiente:  
♦ La advertencia de que los transformadores deben ser instalados por p ersonal calificado.  
♦ Las características eléctricas nominales para los transformadores serán como mínimo: capacidad, 
tensiones y corrientes eléctricas nominales e impedancia.  
♦ Informe de pruebas de rutina emitido por el fabricante para cada transformador . 
Excepción: si existe un contrato de compraventa donde el comprador determine un procedimiento 
diferente a la entrega de esta información, ésta se hará de acuerdo con dicho contrato, pero debe contener 
como mínimo la información especificada en los puntos  9.1 y 9.2.  
9.3. Garantías  
Las garantías que ofrezcan los fabricantes nacionales, importadores y comercializadores deben sujetarse 
a lo establecido en la NOM -024-SCFI vigente y deben observar como mínimo lo siguiente:  
♦ La duración de la garantía para los transformadores no podrá ser menor de 12 meses a partir de la 
instalación del equipo o de 18 meses a partir de la fecha de embarque del transformador.  
♦ Los gastos de transportación del transformador que se deriven del  proceso de garantía serán 
pagados de acuerdo con las condiciones originales de venta.  
Serán motivo adicional de exención de garantía:  
♦ Cuando el transformador haya sido instalado por personal no calificado.  
♦ Cuando no exista evidencia del resultado sati sfactorio de pruebas realizadas antes de su 
energización.  
♦ Por condiciones ambientales o meteorológicas adversas.  
♦ Por no haber protegido el transformador contra sobrecorrientes, sobretensiones o sobrecargas.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 15 de diciembre de 2011  
10. Vigilancia  
La Secretaría de Energía, a tr avés de la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía 
Eléctrica y Recursos Nucleares conforme a sus atribuciones, es la autoridad encargada de vigilar el 
cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana.  
11. Bibliografía  
NMX -J-287-ANCE -1998  Productos eléctricos -Transformadores de distribución tipo sumergible, 
monofásicos y trifásicos para distribución subterránea -Especificaciones.  
NMX -J-285-ANCE - 2005  Transformadores tipo pedestal, monofásicos y trifásicos para distribución 
subterránea -Especificaciones.  
12. Concordancia con normas internacionales  
Esta NOM es no equivalente (NEQ) con la normativa internacional serie IEC 60076 "Power transformers".  
La presente NOM no es una adopción de la normativa internacional antes referida debido a:  
Esta NOM establece los requisitos de seguridad mínimos, así como los valores de eficiencia energética 
que deben cumplir sólo los transformadores de distribución tipo poste,  subestación y pedestal, sumergidos  en 
líquidos aislantes y autoenfriados, mientras qu e la normativa internacional establece los requisitos de 
funcionamiento y desempeño de los transformadores en general.  
Actualmente se tiene experiencia, confianza e infraestructura en la aplicación de las  especificaciones 
establecidas en la normativa mexic ana, sin embargo, de manera contraria se carece de experiencia en la 
aplicación de las especificaciones establecidas en la normativa internacional. Se ha iniciado el análisis de  la 
normativa internacional y se espera considerarla en la próxima revisión de  esta NOM.  
Transitorios  
Primero. - La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los seis meses siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
Segundo. - La presente Norma Oficial Mexicana cancela y sustituye a la Norma Oficial Me xicana  NOM -
002-SEDE -1999, Requisitos de seguridad y eficiencia energética para transformadores de distribución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1999.  
México, D.F., a 28 de noviembre de 2011. - La Directora General d e Distri bución y Abastecimiento  de 
Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares, en su calidad de Presidente del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Instalaciones Eléctricas, Luz Aurora Ortíz Salgado .- Rúbrica.