DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 6 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RZ1 (Consulta Publica)  
 
Página 1 de 9 PROTOCOLO DE AN ÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD  DE PRODUCTO 
ELÉCTRICO  
 
PE Nº 2/16 :  Fecha 30 de Julio  2010  
 
PRODUCTO  : Conductor  eléctrico ; 
denominación: RZ1 
 
CATEGORÍA                                       :                   C onductores   
 
NORMA S DE REF ERENCIA  : IEC 60502 -1:2009;  IEC 
60228:200 4; IEC 60332 -1:2004; 
IEC 60332 -3:2008 ; IEC 61034 -
2:2005; IEC 60754 -1:1994 ; IEC   
60754 -2:1997 ; IEC 60684 -2:2005.  
 
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410 :1985 del 
Ministerio de Economía , 
Fomento y Reconstrucción.  
 
  DS Nº  298, de 2005 , del 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción . 
 
  RE Nº 345 de fecha 20.07.2010 
del Ministerio de E nergía.     
  
APROBADO POR  : RE Nº                de fecha      
 
 
CAPITULO I  
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACI ÓN 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación de Seguridad  para el 
conductor eléctrico unipolar o multipolar,  sin armadura ni pantalla, no propagador de 
la llama ni del incendio, con baja emisión de gases tóxicos, baja opacidad de humos y 
bajo índice de acidez de los gases de combustión;  constru ido de cobre recocido, 
desnudo o recubierto de una capa metálica ; sólido clase 1 ó cableado clase 2, con 
aislación de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de material termoplástico tipo 
ST8, libre de halógenos ,  para tempera tura de servicio de 90 ºC, rango de voltaje  de 
0,6/1 kV; de acuerdo al  alcance y campo de aplicación de la Norma IEC 60502 -
1:2009 , designación código RZ1, de acuerdo al  documento de armonización  HD 603-
1:1998  de CENELEC.  
 
CAPITULO II  
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
TABLA  A  
 
Ítem 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación de 
los defectos  
1 Marcado del cable y la 
identificación de los conductores 
(*) IEC 60502 -1  (1) Crítico   
2 Construcción y clase del 
conductor  IEC 60502 -1  5 y 16.4  Crítico  
3 Aislamiento y espeso res IEC 60502 -1 6, 16.5, 18.1 y 
Tabla 6 Crítico  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 6 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RZ1 (Consulta Publica)  
 
Página 2 de 9 4 Cubierta y espesores  IEC 60502 -1 13, 16.5.3 y 
18.2 Crítico  
5 Diámetro exterior  IEC 60502 -1 16.8 Crítico  
6 Resistencia eléctrica del 
Conductor a 20 ºC  IEC 60502 -1 15.2 Crítico  
7 Ensayo de Voltaje   IEC 60 502-1 15.3 Crítico  
8 Resistencia de Aislamiento a 
temperatura ambiente  IEC 60502 -1 17.1 y tabla 
13 Crítico  
9 Resistencia de aislamiento 
medida a la máxima 
temperatura del conductor  IEC 60502 -1 17.2 y tabla 
13 Mayor  
10 Ensayo de voltaje durante  4 
horas  IEC 60502 -1 17.3  Mayor  
11 Propiedades mecánicas del 
aislamiento: Resistencia a la 
tracción y alargamiento, sin 
envejecer y envejecido  IEC 60502 -1 18.3 y Tabla s 
14 y 15  Crítico  
12 Alargamiento en caliente ( Hot 
set test ) para el aislamiento  IEC 60502 -1 16.9, 18.11 y 
tablas 14 y 17  Mayor  
13 Absorción de agua en el 
aislamiento  (Método 
gravimétrico)  IEC 60502 -1 18.13 y tablas 
14 y 17  Mayor  
14 Ensayo de recogimiento del 
aislamiento  (contracción)  IEC 60502 -1 18.16 y tablas 
14 y 17  Mayor  
15 Propiedades mecá nicas de la 
cubierta: Resistencia a la 
tracción y alargamiento, sin 
envejecer y envejecido  IEC 60502 -1 18.4 y Tabla s 
14 y 18  Crítico  
16 Ensayos de comportamiento a 
baja temperatura en la cubierta. 
(doblado, alargamiento e 
impacto en frío)  IEC 60502 -1 18.8 y Tabla 
21 Mayor  
17 Ensayo de presión de la cubierta 
a alta temperatura (penetración)  IEC 60502 -1 18.7 y Tabla s 
14 y 21  Mayor  
18 Absorción de agua en la 
cubierta  (Método gravimétrico)  IEC 60502 -1 18.22  y Tabla 
21 Mayor  
19 Ensayo  de comportamiento al 
fuego. No propagación del 
incendio – llama vertical, 
Categoría C.  IEC 60502 -1  
( IEC 60332 -
3-24) 18.14.2  y 
Tabla 14 Crítico  
20 Emisión de humos  IEC 60502 -1 
(IEC 61034 -2) 18.14.3  y 
Tabla 14 Crítico  
21 Emisión de gases ácidos 
(contenido de bromo y cloro)  IEC 60502 -1 
(IEC 60754 -1) 18.14.4  y 
Tabla s 14 y 
23 Crítico  
22 PH y conductividad  IEC 60502 -1 
(IEC 60754 -2) 18.14.5 y 
Tabla s 14 y 
23 Crítico  
23 Ensayo  de contenido de fluor  IEC 60502 -1 
(IEC 60684 -2) 18.14.6  y 
Tabla s 14 y 
23 Crítico  
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 6 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RZ1 (Consulta Publica)  
 
Página 3 de 9 Nota s: 
 
1. Este Marca do considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el Capítulo 
IV del presente protocolo.  
2. Para efectos  de la realización de la toma de muestras para ejecutar  todos los ensayos, se 
considerará  una muestra unitaria de una longitud mínim a de 50 metros (m) de conductor.  
3. Se considerará como unidad  de medida de longitud,  para el tamaño de la producción o 
importación , el kilómetro (km) de conductor.  
4. (*) La identificación del producto, en su marcado, (impreso o en relieve) sobre la cubierta de be 
contener a lo menos la siguiente información:  
-  Nombre del fabricante o su marca registrada.  
-  Identificación del producto usando código designación: RZ1 
-  Sección nominal en mm2. 
-  Tensión de servicio en kV (U o/U). 
-  Temperatura de servicio en ºC .  
 
 
CAPITULO III  
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en 
el punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298, de 2005, se deberá considerar como 
familia, aquellos grupos de secciones no minales del mismo tipo de conductor 
denominación RZ1, que se distinguen por tener características de diseño, materiales 
componentes similares y método de fabricación semejante.  
 
El número de secciones nominales  del tipo  de conductor a ensayar ser á: 
a. Hasta 5  secciones = 2 secci ones  diferentes , las más representativ as. 
b. Hasta 10 secciones = 3 secciones  diferentes , las más representativa s. 
c. Sobre 10 secciones  = 4 secciones diferentes , las más representativa s. 
 
Nota : 
 
1. Las secciones nominales más representativas  de la familia del conductor se obtendrán , en 
consideración a frecuencia de uso , complejidad de fabricación  y otros aspectos de  carácter 
técnico . 
 
1. ENSAYO DE TIPO SEG UIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS    
PRODUCTOS . 
 
 
1.1 Aprobación de Tipo  
 Para la aprobación de tipo,  se deberán efectuar todos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra unitaria  de una longitud mínima  de 50 
metros (m)   por cada sección nominal de conduc tor a ensayar . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar todos los Análisis y/o 
Ensayos  establecid os en la TABLA A, del  Capítulo II, del presente Protocolo.  
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto, estará n dado s 
por la Tabla B .  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 6 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RZ1 (Consulta Publica)  
 
Página 4 de 9 TABLA B  
 
Tamaño de la 
producción  
(Kilómetros )  Tamaño de l a 
muestra   
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (*)  Acepta  Rechaza  
2 a 25 2 0 1 Mensual  
26 a 150  3 0 1 Mensual  
151 a 1200  5 0 1 Mensual  
1201 a 35000  8 0 1 Mensual  
35001 o m ás 13 0 1 Mensual  
 
Notas:  
 
1. Para tamaños de la pro ducción menores a 2 km. de conductor , se deben considerar ensayos 
en 2 muestras representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  
3. (*) Si no hay  producción durante algún período, se continuará con las insp ecciones 
mensuales a partir de la  primera producción siguiente a dicho período.  
4. La composición de las muestras se deberán obtener considerando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.   
 
1.2.2  Apro bación de partidas de importación en Chile  
1.2.2.1 Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o  
Ensayos indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto, estará n dado s 
por la Tabla C .  
TABLA C  
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(Kilómetros )  Tamaño de la 
muestra    
(unidades)  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15 2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Notas:  
 
1. Para tamaños de la partida de importación menores a 2 km. de conductor , se deben 
considerar ensayos en  2  muestras representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  
3. La composición de las muestras se deberán obtener considerando el criterio de selección 
representativa  de las secciones nominales miembros de la familia del conductor . 
1.2.3  Rechazo de la  muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
 De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el 
fabricante o importador requieren volver a certificar  dicho lote, el fabricante o 
importador deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma 
NCh 44 . Of2007 , sus modificaciones o la disposición que la reemplace, para 
ello, el Organismo de Certificación en una segunda inspección extraerá una 
muest ra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere 
el total de la partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 6 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RZ1 (Consulta Publica)  
 
Página 5 de 9 aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del Capítulo III del 
presente Protocolo , según cor responda .   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros 
Antecedentes, se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA 
INSPECCIÓN, señalando las causas del rechazo inicial.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACI ÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE 
FÁBRICA Y SU ACEPTACI ÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA 
EN CONSIDERACI ÓN LA AUDITOR ÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE 
LA F ÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE F ÁBRICA Y DEL 
MERCADO . 
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Anális is y/o 
Ensayos establecidos en la TABLA A, del   Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longitud mínima de 50 m etros 
(m)  por cada sección nominal de conductor a ensayar.  
 
2.1.2  Aprobació n o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en Chile o en el 
extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el pu nto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto, estará n dado s 
por la Tabla D .  
TABLA D  
 
Tamaño de la 
partida de 
Producción 
(Kilómetros ) Tamaño de la 
muestra   
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (*)  Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
 
Notas:  
 
1. Para tamaños de la partida de producción menores  a 2 km. de conductor , se deben considerar 
ensayos en 2 muestras representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  
3. (*) Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.  
4. La composición de las mue stras se deberán obtener considerando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.    
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obteni da de la partida de fabricaci ón, por ende 
la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante requiere volver a 
certificar dicho lote, deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la 
norma NCh 44 . Of2007 , sus modificaciones o la disposición que la DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 6 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RZ1 (Consulta Publica)  
 
Página 6 de 9 reemplace ; para ello , el Organismo de Certificación en una segunda 
inspección extraerá una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, que considere el tot al de la partida de fabricación , de acuerdo a 
los niveles de aceptación señalados en el punto 2.2.2, del Capítulo III del 
presente Protocolo.   
En el Informe de  Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará 
que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.  
2.3 Verificación de muestras tomadas en el Mercado   
 Se deberá , cada seis meses , verificar en el mercado , una muestra 
representativa del producto certificado; efectuándo le los Análisis y/o Ensayos  
establecidos en el  punto 1.2.1.1   del Capítulo III,  del presente Protocolo .  
Notas:  
 
1. Para efectos de la verif icación de muestras tomadas en el mercado , éstas se obtendrán a 
partir de las cantidades de secciones nominales miembros de la familia del conductor, 
seleccionadas en forma representativa; según  indicaciones  al inicio del  capítulo III: Sistemas 
de Certific ación.  
2. El Organismo de Certificación deberá, progresivamente incluir durante el tiempo en que se 
efectúe el control de mercado ; la verificación de la totalidad de las secciones nominales 
miembros de la familia del conductor.  
2.4 Inspección del Control de Calid ad 
 Se efectuará una evaluación y aprobación anual del sistema del control de 
calidad del fabricante, según lo establecido para el Sistema 2 en el Artículo 5 
del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción.  
 
3. ENSAYO POR LOTES . 
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se  deberán efectuar a cada unidad de la s 
muestra s extraída s, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA 
A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.1  Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2  Planes de muestreo  
Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la norma 
NCh 44 . Of2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores . 
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 6 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RZ1 (Consulta Publica)  
 
Página 7 de 9 Tamaño de la Muestra    : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
3.1.3  Selección de la muestra  
Se debe efectuar de acuerd o a la norma NCh 43 . Of61.  
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el 
fabricante o importador requieren volver a certificar dicho lo te, el fabricante o 
importador deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma 
NCh 44 . Of2007 , sus modificaciones o la disposición que la reemplace ; para 
ello, el Organismo de Certificación  en una segunda inspección extraerá una 
muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere 
el total de la partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III del presente 
Protocolo.   
En el Certificado  de Aprobac ión, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará 
que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.  
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITOR ÍAS DEL SISTEMA DE 
CALIDAD DEL FABRICANTE . 
 
4.1 Aprobación de tipo  
 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
4.1.1  Número de unidades  
 
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longitud mínima de 50 m etros 
(m)  por cada se cción nominal de conductor a ensayar.  
4.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará  una evaluación y aprobación semestral  del sistema de control 
de calidad del fabricante , según lo estableci do para el Sistema 5 en el 
Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  
 
5. CERTIFICAC ION ESPECIAL . 
 
 Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación 
deberán  cumplir con lo s eñalado en el artículo 22° del Decreto Supremo N° 
298 de 2005 y asegurarse que dicho reconocimiento, sea otorgado por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante resolución exenta 
y que el certificado se encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la  muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lote o 
partida, la cua l será sometida a los análisis y/o ensayos establecidos en el 
punto 1.2.1.1  del Capítulo I II, del presente Protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de a ceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto, estará n dado s 
por la Tabla E .  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 6 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RZ1 (Consulta Publica)  
 
Página 8 de 9 TABLA E  
 
TAMA ÑO TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  
MARCA DE 
CONFORMIDAD  CERTIFICADO 
DE 
APROBACIÓN 
O SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO 
DE TIPO  N: Kilómetr os 
n A R n A R n A R 
2            25 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
Notas:  
 
1. Para tamaños del lote  menores a 2 km. de conductor , se deben considerar ensayos en 2 
muestras representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a  la norma NCh 43. Of61.  
3. La composición de las muestras se deberán obtener considerando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.    
 
5.3  Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la mu estra obten ida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el 
fabricante o importador requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o 
importador deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma 
NCh 44 . Of2007 , sus modificaciones o la disposición que la reemplace ; para 
ello, el Organismo de Certificación en una segunda inspección extraerá una 
muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere 
el total de la part ida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 5.2, del Capítulo III del presente Protocolo.   
En el Certificado de Aprobación , en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará 
que el producto fue aprobado en SEGUN DA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 6 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RZ1 (Consulta Publica)  
 
Página 9 de 9 CAP ITULO IV  
 
MARCA DO NACIONAL      
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del 
Certificado de Aprobación para este producto, el Organismo de Certifica ción 
deberá verificar que éste cuente con el marcado , ya sea en forma impresa o 
en relieve sobre el aislamiento del conductor, con a lo menos la siguiente 
información:  
 
a) Denominación del conductor usando código armonizado: RZ1 
b) Número de Certificado de aprob ación del producto en cuestión.  
c) País de fabricación del producto.  
d) Mes/año de fabricación u otro medio de trazabilidad.  
 
 En resumen , el marcado general para este tipo de conductor deberá contar 
con, a lo menos , la siguiente información: Nombre del fabrican te o su marca 
registrada ; RZ1; Sección nominal en mm2;  tensión de servicio en kV (U o/U); 
Temperatura de servicio en ºC ; Nº del Certificado de Aprobación ; País de 
fabricación y Mes/año de fabricación . 
 
 
2. Ante el no cumplimiento de las instrucciones anterior es, el Organismo de 
Certificación deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO/SBP/ JCLM/ DAB/dab