ICS 27.060 
F04 
 
 
中华人民共和国国家标准 
GB ××××× －×××× 
 
 
 
 
 
工业锅炉能效限定值及能效等级 
The minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades of 
industrial boilers 
 
 
（报批稿）  
 
 
 
 
 
 
200×-×× -××发布                              2 0 0 ×-×× -××实施  
国家质量监督检验检疫总 局 发布 国家标准化管理委员会    
GB ×××××—×××× 
前    言 
 
本标准第4.3条为强制性的，其余为推荐性的。 
本标准由国家发展和改革委员会提出。 
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。 
本标准起草单位：中国标准化研究院、上海工业锅炉研究所、西安交通大学锅炉研究所、广州天
鹿锅炉有限公司、江苏太湖锅炉股份有限公司、山东华源锅炉有限公司。 
本标准主要起草人：张新、钱风华、赵跃进、赵钦新、席代国、濮剑虹、符广田、贾铁鹰、辛升。  
 
 
 GB ×××××—×××× 
GB ×××××—×××× 
 
 
工业锅炉能效限定值及能效等级 
 
1 范围 
本标准规定了工业锅炉的能效等级、能效限定值、节能评价值及试验方法。 
本标准适用于以煤、油、气为燃料的，额定蒸汽压力大于0.04MPa，但小于3.8MPa， 且额定蒸发量
不小于0.1t/h的以水为介质的固定式钢制蒸汽锅炉和额定出水压力大于0.1MPa的固定式钢制热水锅炉。  
2 规范性引用文件 
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 
GB/T 2900.48  电工名词术语  锅炉 
GB/T 10180  工业锅炉热工性能试验规程 
JB/T 10094  工业锅炉通用技术条件 
3 术语和定义 
GB/T 2900.48确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 
3.1 
工业锅炉能效限定值  the minimum allowable values of ener gy efficiency of industrial boilers  
在标准规定测试条件下，工业锅炉在额定工况下所允许的热效率最低值。  
3.2 
工业锅炉节能评价值  the evaluating values of energy conservation of industrial boilers  
在标准规定测试条件下，在额定工况下评价工业锅炉节能产品的热效率最低值。 
4 技术要求 
4.1 基本要求 
本标准所适用的工业锅炉其技术要求应符合JB/T 10094及相关标准的要求。 
4.2 工业锅炉能效等级 
工业锅炉能效等级分为 3级，其中 1级能效最高。各等级工业锅炉在额定工况下的热效率值均应不
低于表 1～表 4的规定。 
4.3 工业锅炉能效限定值 
工业锅炉在额定工况下的热效率值均应不低于表 1～表4 中能效等级“3级”的规定。 
4.4 工业锅炉节能评价值 
工业锅炉在额定工况下的热效率值均应不低于表1～表4中2级的规定。 
5 试验方法 
工业锅炉的热效率值应按 GB/T 10180 中的规定进行测试。 
2  GB ×××××—×××× 
 
表1  层状燃烧锅炉热效率 
锅炉容量 
D   
t/h（或MW） 
D＜1 
（或D＜
0.7） 1≤D≤2 
（或0.7≤D
≤1.4） 2＜D≤8 
（或 
1.4＜D≤
5.6） 8＜D≤20 
（或5.6＜D
≤14 D＞20 
（或D＞
14） 能效
等级 燃料品种 燃料收到基低位发热量
Qnet,v,ar
kJ/kg 
锅炉热效率  % 
Ⅱ 17700≤Q net,v,ar≤21000  79 82 84 85 86 
1级 
Ⅲ Qnet,v,ar ＞21000 81 84 86 87 88 
Ⅱ 17700≤Q net,v,ar≤21000  76 79 81 82 83 
2级 
Ⅲ Qnet,v,ar ＞21000 78 81 83 84 85 
Ⅱ 17700≤Q net,v,ar≤21000  73 76 78 79 80 
3级 烟
煤 
Ⅲ Qnet,v,ar ＞21000 75 78 80 81 82 
1级 Qnet,v,ar ≥17700 77 80 82 84 85 
2级 Qnet,v,ar ≥17700 74 77 79 81 82 
3级 贫煤 
Qnet,v,ar ≥17700 71 74 76 78 79 
Ⅱ Qnet,v,ar ≥21000 66 69 72 74 77 
1级 
Ⅲ Qnet,v,ar ≥21000 71 76 80 82 86 
Ⅱ Qnet,v,ar ≥21000 63 66 69 71 74 
2级 
Ⅲ Qnet,v,ar ≥21000 68 73 77 79 83 
Ⅱ Qnet,v,ar ≥21000 60 63 66 68 71 
3级 无
烟
煤 
Ⅲ Qnet,v,ar ≥21000 65 70 74 76 79 
1级 Qnet,v,ar ≥11500 77 80 82 84 86 
2级 Qnet,v,ar ≥11500 74 77 79 81 83 
3级 褐煤 
Qnet,v,ar ≥11500 71 74 76 78 80 
注1：各燃料品种的干燥无灰基挥发分（V daf）范围为：烟煤，V daf＞20%；贫煤，10%＜V daf≤20%；Ⅱ类无烟煤，V daf＜6.5%；
Ⅲ类无烟煤，6.5%≤V daf≤10%；褐煤，V daf＞37%。 
注2：由不同性质燃料混合燃烧的工业锅炉，按热量释放比例计算。如果某种燃料的发热量超过70％，可以此燃料作为
主燃料进行考核。 
 
3 GB ×××××—×××× 
 
表 2  抛煤机链条炉排锅炉热效率 
锅炉容量 
D 
t/h（或MW） 
6≤D≤20 
（或4.2≤D≤14） D＞20 
（或D＞14） 能效
等级 燃料品种 燃料收到基低位发热量 Q net,v,ar
kJ/kg 
锅炉热效率  % 
Ⅱ 17700≤Q net,v,ar≤21000 86 87 
1级 
Ⅲ Qnet,v,ar ＞21000 88 89 
Ⅱ 17700≤Q net,v,ar≤21000 83 84 
2级 
Ⅲ Qnet,v,ar ＞21000 85 86 
Ⅱ 17700≤Q net,v,ar≤21000 80 81 
3级 烟
煤 
Ⅲ Qnet,v,ar ＞21000 82 83 
1级 Qnet,v,ar ≥17700 85 86 
2级 Qnet,v,ar ≥17700 82 83 
3级 贫煤 
Qnet,v,ar ≥17700 79 80 
注1：各燃料品种的干燥无灰基挥发分（V daf）范围为：烟煤，V daf＞20%；贫煤，10%＜V daf≤20%。 
注2：由不同性质燃料混合燃烧的工业锅炉，按热量释放比例计算。如果某种燃料的发热量超过70％，可以此燃料作为
主燃料进行考核。 
 
 
4  GB ×××××—×××× 
 
表 3  流化床燃烧锅炉热效率 
锅炉容量 
D 
t/h（或MW） 
6≤D≤20（或4.2≤D≤14） D＞20（或D＞14） 能效
等级 燃料品种 
 燃料收到基低位发热量 
Qnet,v,ar
kJ/kg 
锅炉热效率  % 
I 14400≤Q net,v,ar＜17700 85 86 
Ⅱ 17700≤Q net,v,ar≤21000 88 89 1级 
Ⅲ Qnet,v,ar ＞21000 90 90 
I 14400≤Q net,v,ar＜17700 82 83 
Ⅱ 17700≤Q net,v,ar≤21000 85 86 2级 
Ⅲ Qnet,v,ar ＞21000 87 87 
I 14400≤Q net,v,ar＜17700 79 80 
Ⅱ 17700≤Q net,v,ar≤21000 82 83 3级  
烟
煤 
 
Ⅲ Qnet,v,ar ＞21000 84 84 
1级 Qnet,v,ar ≥17700 87 88 
2级 Qnet,v,ar ≥17700 84 85 
3级 贫煤 
Qnet,v,ar ≥17700 81 82 
Ⅱ Qnet,v,ar ≥21000 85 86 
1级 
Ⅲ Qnet,v,ar ≥21000 86 87 
Ⅱ Qnet,v,ar ≥21000 82 84 
2级 
Ⅲ Qnet,v,ar ≥21000 83 85 
Ⅱ Qnet,v,ar ≥21000 80 81 
3级 无烟
煤 
Ⅲ Qnet,v,ar ≥21000 81 82 
1级 Qnet,v,ar ≥11500 88 89 
2级 Qnet,v,ar ≥11500 85 86 
3级 褐煤 
Qnet,v,ar ≥11500 82 83 
注1：各燃料品种的干燥无灰基挥发分（V daf）范围为：烟煤，V daf＞20%；贫煤，10%< V daf≤20%；褐煤，V daf＞37%。 
注2：由不同性质燃料混合燃烧的工业锅炉，按热量释放比例计算。如果某种燃料的发热量超过70％，可以此燃料作为
主燃料进行考核。 
 
5 GB ×××××—×××× 
表 4  燃油和燃气锅炉热效率 
锅炉容量 
D 
t/h（或MW） 
D≤2（或D≤1.4） D＞2（或D＞1.4） 能效
等级 燃料品种 燃料收到基低位发热量 
Qnet,v,ar
kJ/kg（或kJ/m3标态） 
锅炉热效率  % 
1级 90 92 
2级 88 90 
3级 重油 
（含燃料
油）  
 
Qnet,v,ar
 86 88 
1级 92 94 
2级 90 92 
3级 轻油  
Qnet,v,ar
 
 88 90 
1级 92 94 
2级 90 92 
3级 燃料气  
Qnet,v,ar ≥18800 kJ/m3标态 
 
88 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
6