(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 
PROYECTO de Norma Oficial Me xicana PROY-NOM-001-CONAGUA-2009,  Sistemas de agua potable, 
alcantarillado y toma domiciliaria-Hermeticidad -Especificaciones y métodos de comprobación. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio 
Ambiente y Recurs os Naturales. 
JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medi o Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción XXXVIII, 8 fracción V, 9 fracciones IX y XXXI, 1 00 de la Ley de Aguas Naci onales; 38 fracción II, 40, 
fracciones I y X, 41, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Me trología y Normalización; 10, 23 fracción XI y 145 del 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 5 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y 
CONSIDERANDO 
Que dentro del Programa Nacional de Normalización 20 09 se inscribió el tema “Sistemas de agua potable, 
alcantarillado y toma domiciliaria-Hermeticidad-Especif icaciones y método de comprobación”, con el objeto de 
garantizar la hermeticidad de los sistemas de distribución y recolección de agua, y para que cuente con un 
Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad. 
Que con fecha 11 de octubre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-CONAGUA-1995, Sist ema de alcantarillado sanitario-Es pecificaciones de hermeticidad. 
Que con fecha 14 de octubre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana NOM-002-CONAGUA-1995, Toma domicilia ria para abastecimiento de agua  potable-
Especificaciones y métodos de prueba. 
Que con fecha 4 de febrero de 2004 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-013-CONAGUA-2000, 
Redes de distribución de agua potable-Esp ecificaciones y métodos de prueba. 
Que con fecha 14 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que 
se modifica la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas derivadas del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización del Sector Agua”. 
Que la Comisión Nacional del Agua realizó la revisión de las citadas normas considerando procedente 
contar con una norma que, por un a parte establezca las especificac iones mínimas de desempeño de los 
productos y de los sistemas para la conducción de a gua para garantizar la hermeticidad en el largo plazo e 
incorpore para fines prácticos en la misma las especif icaciones en la toma domiciliara para abastecimiento de 
agua potable establecidas en la NOM-002-CONAGUA-1995 y las especificaciones de hermeticidad para redes 
de distribución de agua potable establecidas en la NO M-013-CONAGUA-2000, proponiendo la cancelación de 
estas dos últimas y de la NOM-001-CONAGUA-1995. 
Que el proyecto “Sistemas de agua potable, al cantarillado y toma domiciliaria-Hermeticidad-
Especificaciones y método de comprobación” contempl a la especificación de hermeticidad y el método de 
comprobación necesario para asegurar la hermetici dad a largo plazo de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y toma domiciliaria, no así las especificaciones referidas en los apartados 5 y 7 de la  NOM-002-CONAGUA-1995 por considerar que éstas son cubiertas por las normas mexicanas de producto aplicables a 
los elementos que conforman los sistemas, tal como se establece en el apartado 5 del proyecto en cuestión. 
Que el Programa Sectorial de Medi o Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, tiene como principal 
marco de referencia la sustentabilidad ambiental, la cu al es cada vez más relevante para nuestro desarrollo 
porque el agotamiento y la degradación de los recurs os naturales renovables y no renovables representan 
crecientemente una restricción para la realización adecuada de las actividades productivas y por tanto para la 
generación de oportunidades de empleo y generación de riquezas. También, porque los impactos ambientales 
sobre las aguas, los suelos, el aire y en general s obre nuestro entorno, afectan la calidad de vida por la 
generación de enfermedades, la destrucción de paisajes natu rales, la alteración de los ciclos ecológicos y el 
desarrollo de los servicios ambientales y los diferentes soportes vitales.  
Que el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, entre su s objetivos y estrategias contempla incrementar el 
acceso y la calidad de los servicios de agua potable,  alcantarillado y saneamiento; mediante diversos 
lineamientos estratégicos, todos ellos encaminados a la promoción de una cultura que fomente el uso racional 
del agua y el reconocimiento de su valor económico y estratégico.  Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
Que las fugas en los sistemas de conducción de aguas residuales domésticas y comerciales, producen la 
contaminación de los acuíferos afectando la fuente de abastecimiento de agua potable de los centros de 
población poniendo en peligro la salud de los usuarios, por lo cual se debe contar con productos de buena calidad que garanticen su correcta conducción.  
Que alrededor del 38% del agua potable se pierde en lo s sistemas de distribución y que para evitar dichas 
pérdidas y la contaminación de los acuíferos, resulta fu ndamental garantizar la hermeticidad de los sistemas, 
la resistencia y vida útil de los productos o componentes con los que se construyen.  
Que es necesario establecer espec ificaciones claras de los element os que conforman los sistemas y 
vincularlo con un sistema de evaluaci ón de la conformidad, donde terceras  partes otorguen la certeza tanto a 
productores como a autoridades respecto de las caracter ísticas de desempeño de los productos y del sistema. 
Que lo anterior en el entendido de que la certeza en las adquisiciones públicas estará respaldada por 
criterios de desempeño y por la evaluación que realice un a tercera parte en la que no existen conflictos  de 
interés.  
Que establecer especificaciones como las incorporad as en la presente norma oficial mexicana impulsará 
la creación de nuevas tecnologías y con ello se podrá obtener una disminución en los costos de construcción, operación y mantenimiento durant e la vida útil del sistema.  
Que el presente Proyecto fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector 
Agua el día 23 de noviembre de 2009 y se publica para  consulta pública de conformidad con el artículo 47 de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de que los interesados dentro de los 60 días 
naturales contados a partir de la fecha de su publicaci ón en el Diario Oficial de la Federación, presenten sus 
comentarios ante el citado Comité, sito en Av. Insurg entes Sur 2416, 3 piso, Col. Copilco El Bajo, Deleg. 
Coyoacán, en México, Distrito Federal, o al co rreo electrónico alberto.esteban@conagua.gob.mx 
Que durante el plazo de consulta pública, los doc umentos que sirvieron de base para la elaboración del 
citado Proyecto de Norma Oficial Mexicana, así como la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estarán a disposición del público para su consulta en el domicilio del Comité antes señalado.  
Por lo expuesto y fundado he tenido a bien expedir para consulta pública el siguiente:  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM-001-CONAGUA-2009, “SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y TOMA DOMICILI ARIA-HERMETICIDAD-ESPECIFICACIONES  Y 
METODOS DE COMPROBACION”  
PREFACIO 
El presente proyecto de norma fue elaborado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización del 
Sector Agua, con la colaboración de los sigui entes organismos, instituciones y empresas: 
• ADS Mexicana, S.A. de C.V. 
• Amanco México, S.A. de C.V. 
• Asociación Mexicana de Fabricantes de Tubería de Concreto, A.C. • Asociación Mexicana de la Industria de Tuberías Pláticas, A.C. 
• Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C. 
• Asociación Nacional de Fabricantes  de Aparatos Domésticos, A.C. 
• Asociación Nacional de Fabricantes  de Tubería de Polietileno, A.C. 
• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
• Centro de Normalización y Ce rtificación de Productos, A.C. 
• Certificación Mexicana, S.C. 
• Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Durman Esquivel, S.A. de C.V. • Instituto Mexicano de Normaliza ción y Certificación, A.C. 
• Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Junta de Agua Potable de Matamoros. • Medidores Azteca, S.A. de C.V. 
• Mexichem-Amanco, S.A.B. de C.V.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
• Organismo Nacional de Normalización y Certific ación de la Construcción y Edificación, S.C. 
• Plastics Technology, S. de R.L. de C.V. 
• Rotoplas, S.A. de C.V. 
• Sadmex, S.A. de C.V. • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
● Comisión Nacional del Agua. 
● Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 
• Tododren, S.A. de C.V. 
• Tuberías Advance, S.A. de C.V. 
• Urbaca, S.A. de C.V. 
INDICE 
1. Objetivo 
2. Campo de aplicación 
3. Referencias 
4. Definiciones 
4.1 Abrazadera 
4.2 Acero 
4.3 Accesorios 
4.4 Anillo de hule 
4.5 Calidad 
4.6 Concreto 
4.7 Crucero 
4.8 Cuadro 
4.9 Diámetro nominal 
4.10 Elemento 
4.11 Estanquidad 
4.12 Evaluación de la conformidad 
4.13 Fabricante 
4.14 Falla 
4.15 Fibrocemento 
4.16 Fuga 
4.17 Hermeticidad 
4.18 I nstalación de tuberías 
4.19 Junta 
4.20 Organismo de certificación 
4.21 Organismo operador 
4.22 Piezas especiales 
4.23 Poli(cloruro de vinilo) (PVC) 
4.24 Polietileno de alta densidad (PEAD) 
4.25 Pozo de visita 
4.26 Presión de prueba 
4.27 Presión de trabajo 
4.28 Purga 
4.29 Ramal Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
4.30 Red de atarjeas 
4.31 Sistema de Agua 
4.32 Sistema de Alcantarillado 
4.33 Tapa ciega 
4.34 Toma domiciliaria 
4.35 Tubería 
4.36 Usuario 
4.37 Válvula de inserción 
4.38 Válvula de seccionamiento 
4.39 Válvulas 
5. Especificaciones para los productos que integran los sistemas de agua potable, alcantarillado y toma 
domiciliaria 
6. Condiciones de instalación los sistemas de agua potable, alcantarillado y toma domiciliaria para 
asegurar su hermeticidad. 
6.1 Sistema de agua potable. 
6.2 Sistema de toma domiciliaria. 
6.3 Sistema de alcantarillado. 
7. Condiciones de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y toma 
domiciliaria. 
8. Evaluación de la conformidad 
9. Observancia de la norma 
10. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales 
11. Bibliografía 
12. Transitorios 
APENDICE A 
APENDICE B B1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
B1.1  Recopilación de información. 
B1.2 Diagnóstico de operación 
B1.3  Solución de problemas 
B2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
B2.1.  Medidas de conservación y limpieza. 
B2.2.  Limpieza de coladeras 
B2.3.  Sistema de control. 
B2.4  Conservación y reparación del sistema 
B3 TOMA DOMICILIARIA 
1. Objetivo 
La presente Norma Oficial Mexicana tiene como objetivos:  
a. Establecer especificaciones  para los productos que integran los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y toma domiciliaria, para ase gurar la hermeticidad de éstos a largo plazo. 
b. Establecer las condiciones para asegurar una instal ación hermética de los productos que integran los 
sistemas de agua potable, alcantarillado y toma domiciliaria. 
c. Establecer las condiciones de op eración y mantenimiento para garantizar una vida útil suficiente de 
los sistemas de agua potable, alcantarillado y toma domiciliaria.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
2. Campo de aplicación 
Esta norma es de observancia obligatoria en el territorio nacional para: a. Los fabricantes, importadores o co mercializadores de los productos empleados en los sistemas de 
agua potable, alcantarillado y toma domiciliaria, y 
b. Los responsables del diseño, construcción, instal ación, operación y mant enimiento de los sistemas 
de agua potable, alcantarillado y toma domiciliaria. 
3. Referencias La presente Norma Oficial Mexicana, se complementa con las siguientes normas vigentes o las que las 
sustituyan: 
• NMX-E-018-SCFI-2002, Industria del plástico-Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para la 
conducción de agua a presión-Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de marzo de 2002. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Clasificación; 5 
Especificaciones; 6 Materia Prima;  8 Métodos de prueba y 9 Marcado. 
• NMX-E-143/1-SCFI-2002, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante para el abastecimiento de agua a pres ión-Serie métrica-Especificaciones. Publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2002. Referencia parcial a esta norma a sus 
Capítulos: 3 Definiciones; 4 Clasificación; 5 Espec ificaciones; 6 Materia Pr ima; 8 Métodos de prueba 
y 9 Marcado. 
• NMX-E-145/1-SCFI-2002, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante para el abastecimiento de agua a pr esión-Serie inglesa-Especificaciones. Publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2002. Referencia parcial a esta norma a sus 
Capítulos: 3 Definiciones; 4 Clasificación; 5 Espec ificaciones; 6 Materia Prima; 8 Métodos de ensayo 
y 9 Marcado. 
• NMX-E-145/3-SCFI-2001, Industria del plástico-Tubos  y conexiones-Conexiones hidráulicas de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC), con unión para cementa r-Serie inglesa-Especificaciones. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2001. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Clasificación; 5 Espec ificaciones; 6 Materia Prima; 8 Métodos de ensayo 
y 9 Marcado. 
• NMX-E-191-SCFI-2002, Industria del plástico-A brazadera de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante para toma domiciliaria de agua-Espec ificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de agosto de 2002. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 
4 Clasificación; 5 Especificaciones; 6 Materi a Prima; 8 Métodos de ensayo y 9 Marcado. 
• NMX-E-192-CNCP-2006, Industria del plástico -Conexiones de plástico utilizadas para tomas 
domiciliarias de agua-Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
septiembre de 2006. Referencia parcial a esta norma  a sus Capítulos: 3 Definiciones; 5 Clasificación; 
6 Especificaciones; 8 Métodos de ensayo y 9 Marcado. 
• NMX-E-211/1-SCFI-2003, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante con junta hermética de material elasto mérico, utilizados para sistemas de alcantarillado-
Serie inglesa-Especificaciones. Publicada en el Dia rio Oficial de la Federación el 12 de marzo de 
2003. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones y nomenclatura;  4 Clasificación; 5 Especificaciones; 6 Materi a Prima; 8 Métodos de ensayo y 9 Marcado. 
• NMX-E-211/2-CNCP-2005, Industria del plástico-C onexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante con junta hermética de material  elastomérico, empleadas para sistemas de 
alcantarillado-Serie inglesa-Especificaciones y mét odos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de mayo de 2005. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos:  3 
Definiciones; 4 Clasificación; 5 Especificaciones; 6 Materia Prima; 8 Métodos de ensayo; 9 Marcado y 
Apéndice 1 (normativo). 
• NMX-E-215/1-SCFI-2003, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante con junta hermética de material elastomé rico, utilizados para sistemas de  alcantarillado-
Serie métrica-Especificaciones. Publicada en el Di ario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 
2003. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones y nomenclatura; 4 
Clasificación; 5 Especificaciones; 6 Materi a Prima; 8 Métodos de ensayo y 9 Marcado. Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
• NMX-E-215/2-1999-SCFI, Industria del plástico-T ubos y conexiones-Conexiones de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, serie métrica, empleados 
para sistema de alcantarillado-Especif icaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 4 
de mayo de 1999. Referencia parcial a esta norma a su s Capítulos: 3 Definiciones;  5 Clasificación; 6 
Especificaciones; 7 Materia Prima; 9 Métodos de  prueba; 10 Marcado y Apéndice Informativo.- 1 
Configuración. 
• NMX-E-216-1994-SCFI, Industria del plástico-T ubos de polietileno de alta densidad (PEAD) para 
sistemas de alcantarillado-Es pecificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
septiembre de 1994. Referencia parcial a esta norma  a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Clasificación; 
5 Especificaciones; 6 Compuestos de Polietile no de Alta Densidad; 8 Métodos de prueba y 9 
Marcado 
• NMX-E-222/1-SCFI-2003, Industria del plástico -Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 
plastificante, de pared estructurada longitudinalm ente, con junta hermética de material elastomérico, 
utilizadas en sistemas de alcantar illado-Serie Métrica-Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2003. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos:  3 Definiciones y nomenclatura; 4 Especificacione s; 5 Materia Prima; 7 Métodos de ensayo y 8 
Marcado. 
• NMX-E-223-1999-SCFI, Industria del plástico-T ubos y conexiones-Conexiones hidráulicas de poli 
(cloruro de vinilo)-(PVC) sin plastificante con uni ón espiga- Campana-Serie Inglesa-Especificaciones. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1999. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Clasific ación; 5 Especificaciones; 6 Materia Prima;  8 
Métodos de prueba; 9 Marcado y Apéndice Informa tivo 2.- Anillos de material elastométrico. 
• NMX-E-229-SCFI-1999, Industria del plástico-Tubos  y conexiones-Tubos de poli (cloruro de vinilo) 
(PVC) sin plastificante de pared estructur ada para la conducción de agua, por gravedad-
Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 1999. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definicion es; 4 Clasificación; 5 Es pecificaciones; 6 Materia 
Prima; 8 Métodos de prueba; 9 Marcado; Apéndic e Informativo B y Apén dice Informativo C. 
• NMX-E-231-SCFI-1999, Industria del plástico-Tubos  y conexiones-Conexiones de poli (cloruro de 
vinilo)-(PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión con unión espiga-campana- serie métrica-Especificaciones. Publicada en el Diar io Oficial de la Federación el 5 de agosto de 
1999. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Clasificación;  5 Especificaciones; 6 Materia Prima; 8 Métodos de prueba; 9 Marcado; Apéndice Informativo B  y 
Apéndice Informativo C. 
• NMX-E-250-CNCP-2006, Industria de plásticos-Tubos  de polietileno-Aluminio-Polietileno (PE-AL-PE) 
para la conducción de agua-Especificaciones y métodos de ensayo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2006. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos:  3 Definiciones; 4 Clasificación; 5 Especificaciones; 6 Materiales; 8 Métodos de ensayo; 9 Informe  de 
ensayo; 10 Marcado y Apéndice A. 
• NMX-E-251-CNCP-2006, Industria de plásticos-T ubos de polietileno reticulado-Aluminio-Polietileno 
reticulado (PEX-AL-PEX) para la conducción de agua caliente y fría-Especificaciones y métodos de ensayo. Publicada en el Diario Oficial de la Federac ión el 16 de marzo de 2006. Referencia parcial a 
esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Cla sificación; 5 Especificaciones; 6 Materiales;  8 
Métodos de ensayo; 9 Informe de ensayo; 10 Marcado y Apéndice A. 
• NMX-E-254/2-CNCP-2007, Industria del plástico-Tubos  de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV) para uso en sistemas de alcantarillado a grav edad (flujo libre)-Especificaciones y métodos de 
ensayo. Publicada en el Diario Oficial de la Feder ación el 10 de abril de 2007. Referencia parcial a 
esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Cla sificación; 5 Especificaciones; 6 Materiales;  8 
Métodos de ensayo; 9 Marcado y etiquetado; Apéndice A y Apéndice B. 
• NMX-C-012-ONNCCE-2007, Industria de la construcción-Fibrocemento-Tuberías a presión-
Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial  de la Federación el 21 de diciembre de 2007. 
Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Clasificación; 5 Especificaciones; 
7 Métodos de ensayo; 8 Marcado y etiquetado, enva sado y embalaje y Apéndice informativo A.1, 
A.1.2, A.1.3 y A.1.4. 
• NMX-C-039-ONNCCE-2004, Industria de la cons trucción-Fibrocemento-Tubos para alcantarillado-
Especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el  Diario Oficial de la Federación el 27 de julio 
de 2004. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Clasificación; 5 Especificaciones; 7 Métodos de prueba; 8 Marcado, etiquetado, envasado y embalaje; Apéndice 
Informativo A y Apéndice Informativo B.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
• NMX-C-252-1986, Industria de la  construcción-Tubos de concreto presforzado, sin cilindro de acero. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1986. Referencia parcial a esta norma 
a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Especificaciones; 6 Métodos de prueba y 7 Marcado. 
• NMX-C-253-1986, Industria de la construcción-Tubos de concreto presforzado y con cilindro de 
acero. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1986. Referencia parcial a esta 
norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Especificaciones; 6 Métodos de prueba y 7 Marcado. 
• NMX-C-401-ONNCCE-2004, Industria de la construcción-Tubos-T ubos de concreto simple con junta 
hermética-Especificaciones y métodos de prueba. Pub licada en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de julio de 2004. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Clasificación; 
5 Especificaciones; 7 Métodos de prueba; 8 Evaluación de resultados y 9 Marcado. 
• NMX-C-402-ONNCCE-2004, Industr ia de la construcción-Tubos-Tubos de concreto reforzado con 
junta hermética-Especificaciones y métodos de prue ba. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de julio de 2004. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 Definiciones; 4 Clasificación; 5 Especificaciones; 7 Métodos de pr ueba; 8 Evaluación de resultados; 9 Marcado  y 
Apéndice Informativo A. 
• NMX-C-386-1993-SCFI, Industria de la constr ucción-Tubos y conexiones-Abrazadera para toma 
domiciliaria de agua-Especificaciones de funcionamien to y métodos de prueba. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de julio de 1993. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 
Definiciones; 5 Clasificación; 6 Especificaciones; 8 Métodos de prueba y 9 Marcado. 
• NMX-C-387-1993-SCFI, Industria de la constr ucción-Tubos y conexiones-Conexiones para toma 
domiciliaria de agua-Especificaciones de funcionamien to y métodos de prueba. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de julio de 1993. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 3 
Definiciones; 5 Clasificación; 6 Especificaciones; 8 Métodos de prueba y 9 Marcado. 
• NMX-T-021-SCFI-2009, Industria hulera-anillos de hule empleados como empaque en los sistemas 
de tuberías-Especificaciones y métodos de ensayo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2009. Referencia parcial a esta norma a sus Capítulos: 4 Definiciones; 5 
Especificaciones; 6 Materia prima; 8 Mé todos de ensayo y 9 Marcado y etiquetado. 
4. Definiciones Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana se consideran las definiciones contenidas en la Ley de 
Aguas Nacionales, así como las que a continuación se mencionan: 
4.1 Abrazadera  
Elemento de la toma domiciliaria que se coloca sobre el tubo de la red de distribución y que proporciona el 
medio de sujeción adecuado para recibir a la válvula de inserción. 
4.2 Acero  
Es una aleación de hierro y carbono, donde el carbono no supera el 2,1% en peso de la composición de la 
aleación, alcanzando normalmente porcentajes entre el 0,2% y el 0,3%. 
4.3 Accesorios  
Son estructuras que comunican al sistema de agua pot able o alcantarillado con el exterior, permitiendo 
realizar trabajos de inspección, limpieza y reparación.  
4.4 Anillo de hule  
Elemento elastomérico que se usa como sello en las juntas o uniones de las tuberías, para conseguir su 
hermeticidad.  
4.5 Calidad  
Conjunto de propiedades y características de un produc to o servicio, que le confieren la aptitud para 
satisfacer los requisitos explícit os o implícitos preestablecidos. 
4.6 Concreto  
Se compone de un aglutinante, cemento y agua, y agregados (arena y grava) para formar una masa 
semejante a una roca una vez que la mezcla ha fraguado, debido a la reacción química entre el cemento y el 
agua. Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
4.7 Crucero  
Conjunto de piezas especiales, generalmente de fierro fu ndido y/o plástico y válvulas de seccionamiento, 
que se unen para formar: intersecciones de conducto s, derivaciones, cambios de dirección y de diámetro.  
4.8 Cuadro  
Parte de la toma domiciliaria que inicia donde termina el ramal, cuya función es la de permitir la colocación 
del medidor y otros elementos como válvula limitadora de fluj o, la llave de nariz y otras válvulas y se ubica en 
los límites del predio, terminando con el tapón instalado.  
4.9 Diámetro nominal  
Medida que corresponde a la denominación comercial de tuberías.  
4.10 Elemento  
Cualquier componente del sistema que debe satisfacer  los requerimientos de la presente Norma. 
Generalmente son: tubos, piez as especiales y válvulas.  
4.11 Estanquidad  
Característica de un sistema de no permitir el paso del agua a través de las paredes de los tubos, las 
conexiones y los accesorios.  
4.12 Evaluación de la conformidad  
La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las 
normas mexicanas, las normas internacionales u otras es pecificaciones, prescripciones o características, 
comprende, entre otros, los procedimientos de muestr eo, prueba, calibración certificación y verificación.  
4.13 Fabricante  
Persona física o moral que fabrica los elementos integrantes del sistema.  
4.14 Falla  
Cualquier alteración que sufra el sistema o sus elementos y que afecte su funcionamiento tal como 
reventamiento, fuga de agua o envejecimiento pr ematuro, o que afecte la calidad del agua. 
4.15 Fibrocemento  
Es un material utilizado en la construcción, constitu ido por una mezcla de cemento y fibras de refuerzo, 
para mejorar la resistencia de los elementos fabricados con estos materiales. 
4.16 Fuga  
Pérdida de agua de la toma domiciliaria a través de cualquiera de sus elementos o de sus uniones.  
4.17 Hermeticidad  
Característica de una red de conductos de no permitir el paso del agua a través de sus juntas.  
4.18 Instalación de tuberías  
Conjunto de operaciones que debe ejecutar el responsable de la instalación para colocar en los lugares 
que señale el proyecto ejecutivo, la tubería que se requiere en la construcción de la red.  
4.19 Junta  
Sistema de unión entre tubos; incluye el anillo de hule, por termofusión o bridada.  
4.20 Organismo de certificación  
Las personas morales que tengan por objeto realizar f unciones de certificación, acreditada y aprobada, en 
los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
4.21 Organismo operador  
Entidad encargada y responsable del suministro de agua potable en cantidad y calidad en la localidad 
donde se ubique el sistema.  
4.22 Piezas especiales  
Elementos que permiten realizar conexiones en los cruceros, con tuberías y válvulas, en cambios de 
dirección, unión de tramos de tubería de diferente materi al y diámetro. Generalmente son: codos, tes, cruces, 
reducciones, extremidades, tapas ciegas y juntas Gibault.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
4.23 Poli(cloruro de vinilo) (PVC) 
Polímero termoplástico, orgánico obtenido por polimerización del cloruro de vinilo. 
4.24 Polietileno de alta densidad (PEAD) 
Polímero termoplástico, perteneciente a la familia de los polímeros olefínicos, obtenido por polimerización 
del etileno. 
4.25 Pozo de visita  
Estructura que permite la inspección, ventilación y limpieza de la red de alcantarillado, se utilizan para la 
unión de dos o más tuberías y en todos los cambios de diámetro, dirección y pendiente, así como para las 
ampliaciones o reparaciones de las tuberías inci dentes (de diferente material o tecnología).  
4.26 Presión de prueba  
Presión que se aplica al sistema con objeto de detectar posibles fugas.  
4.27 Presión de trabajo  
Presión máxima de operación de un elemento del sistema.  
4.28 Purga 
Procedimiento mediante el cual se expulsa el aire atrapado en las líneas, cuando éstas son llenadas con 
agua. 
4.29 Ramal 
Parte de la toma domiciliaria, que da inicio en la llave de inserción y concluye en el codo inferior del primer 
tubo vertical del cuadro. 
4.30 Red de atarjeas  
Conjunto de tuberías cuyo objeto es recolectar y tr ansportar las aportaciones de las descargas de aguas 
residuales domésticas, comerciales e industri ales, hacia los colectores e interceptores. 
4.31 Sistema de Agua 
Es el conjunto de tuberías, piezas especiales y válv ulas, que distribuyen el agua generalmente desde el 
tanque de regulación hasta las tomas domiciliarias. 
4.32 Sistema de Alcantarillado  
Red de conductos, generalmente tuberías, a través de las cuales se deben evacuar en forma eficiente y 
segura las aguas residuales domésticas, y de establecim ientos comerciales o pluviales, conduciéndose a una 
planta de tratamiento y fina lmente, a un sitio de vertido.  
4.33 Tapa ciega  
Dispositivo usado durante las pruebas de hermeticidad al  sistema de agua, cuya finalidad es tapar los 
extremos de los tramos de tubería y poder r ealizar la prueba de presión hidrostática.  
4.34 Toma domiciliaria  
Instalación que se conecta a la tubería del sistem a de agua potable y permite el suministro de agua 
potable a los usuarios. 
4.35 Tubería  
Es la unión de dos o más tubos.  
4.36 Usuario  
Quien recibe el servicio de suministro de agua potable para su consumo, a través de una toma 
domiciliaria.  
4.37 Válvula de inserción  
Elemento que se instala en la abrazadera o directamente en la tubería de la red de distribución y que 
cuenta con un dispositivo de cierre (válvula) de ¼ de vu elta, cuya función es cortar la entrada del agua y 
permitir la instalación del ramal, la prueba de hermeticidad y las maniobras de reparación.  
4.38 Válvula de seccionamiento  
Elemento que se instala en el cuadro y que sirve para seccionar e impedir el paso del agua del sistema de 
agua potable a las instalaciones domiciliarias.  
4.39 Válvulas 
Accesorios que se utilizan en las redes de  distribución para controlar el flujo. Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
5. Especificaciones pa ra los productos que integran los sist emas de agua potab le, alcantarillado  y 
toma domiciliaria 
Todos los productos con los que se construyen lo s sistemas de agua potable, alcantarillado y toma 
domiciliaria, deben estar certificados ante un organismo  de certificación en los términos que estipula la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglament o, y cumplir con las especificaciones establecidas 
en las normas mexicanas correspondientes, cuando tales normas mexicanas hayan tomado como base las 
normas internacionales, en caso contrario, deberán cu mplir con las normas internacionales correspondientes. 
Nota:  Véase Apéndice A (informativo), Normas Mexicanas aplicables a los sistemas. 
En caso de que no exista norma internacional para un determinado producto, éste debe demostrar que 
cumple cuando menos las especificaciones de desempeño de un producto equivalente para el mismo uso, 
que sí tenga norma internacional o del resto de los componentes del sistema. 
6. Condiciones de instalación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y toma domiciliaria 
para asegurar su hermeticidad 
6.1 Sistema de agua potable. 
6.1.1 La instalación de los productos del sistema, debe efectuarse de tal manera que se asegure su 
hermeticidad. Se considera que se asegura la hermeticidad cuando se alcanzan los valores establecidos en la tabla 1, aplicando la prueba que se describe en este apartado. 
6.1.2  Equipo y material para realizar la prueba: 
a) Agua potable. 
b) Bomba de émbolo, provista de manómetro con ce rtificado de calibración vigente y trazable a 
patrones nacionales, con la capacidad apropiada para leer en su segundo tercio la presión de prueba y que cuente con división mínima de escala de 0,01 MPa (0,1 kg/cm
2). 
c) Cronómetro. 
d) Termómetro. 
e) Dispositivos para purga de aire. 
f) Tapas ciegas. 
6.1.3  Preparación de la Prueba de Hermeticidad. 
La prueba de tuberías, piezas especiales y válvulas d eberá efectuarse primero por  tramos entre crucero y 
crucero y posteriormente por circuito s. No deberán probarse tramos menores  de los existentes entre crucero y 
crucero. 
Una vez que se tenga terminada la instalación de un tramo del sistema de agua potable (generalmente 
entre dos cruceros), incluyendo piezas especiales y válv ulas, se procederá a efectuar la preparación de la 
prueba de hermeticidad como se indica a continuación: 
La tubería será anclada provisionalmente, mediante un re lleno apisonado de tierra en el centro de cada 
tubo, dejando al descubierto las juntas para su visualiz ación al efectuar la prueb a; asimismo, se deberá anclar 
en forma definitiva con atraques de concreto de la forma, dimensiones y calidad que se señale en el proyecto 
ejecutivo. Los atraques se construirán en los codos, te s y tapas ciegas, para evitar movimientos de la tubería 
producidos por la presión hidrostática o por golpes de ariete. 
6.1.4 Prellenado del tramo. 
La tubería se llenará lentamente con agua, purgando el aire entrampado en ella mediante la inserción de 
niple y válvula de globo en la parte más alta de la tubería, de manera que el aire acumulado en la parte superior pueda eliminarse, por lo que el llenado se hará a partir del punto más bajo del tramo.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
Las tuberías deben ser prellenadas con lo s tiempos especificados en la Tabla 1. 
Tabla 1.- Tiempos de prellenado y presión de prueba 
Tubería Tiempo de 
prellenado (horas) Clase Presión de trabajo en 
MPa (kg/cm2) Presión de prueba 
en MPa (kg/cm2) 
Concreto 
(presforzado con y sin 
cilindro metálico) 24 Todas 1,4 (14) 2,1 (21) 
Fibrocemento 24 A-5 
A-7 
A-10 
A-14 0,5 (5) 
0,7 (7) 
1,0 (10) 
1,4 (14) 0,75 (7,5) 
1,05 (10,5) 
1,5 (15) 
2,1 (21) 
PVC 1 C-5 
C-7 
C-10 C-14 
RD-26 
RD-32,5 
RD-41 0,5 (5) 
0,7 (7) 
1,0 (10) 1,4 (14) 
1,1 (11) 
0,86 (8,6) 0,69 (6,9) 0,75 (7,5) 
1,05 (10,5) 
1,5 (15) 2,1 (21) 
1,65 (16,5) 
1,29 (12,9) 1,04 (10,4) 
PEAD 1 C-6 
C-8 
RD-7 (I) RD-9 (I) 
RD-9 (II) 
RD-11 (II) 
RD-11,5 (I) 
RD-13,5 (II) 
RD-15 (I) 
RD-21,0 (II) 
RD-17,0 (II) 0,60 (6) 
0,80 (8) 
1,4 (14) 1,1 (11) 
1,4 (14) 
1,1 (11) 
0,9 (9) 
0,9 (9) 
0,69 (6,9) 0,56 (5,6) 
0,70 (7) 0,90 (9) 
1,20 (12) 
2,1 (21) 
1,65 (16,5) 
2,1 (21) 
1,65 (16,5) 1,35 (13,5) 
1,35 (13,5) 
1,04 (10,4) 
0,84 (8,4) 
1,05 (10,5) 
Hierro Dúctil y Acero 2 Todas 1,4 (14) 2,1 (21) 
Otros materiales 2 Todas 1,4 (14) 2,1 (21) 
Notas: 
1. Para tuberías con clases superiores indicadas en la tabla 1 la presión de prueba será de 1.5 veces la 
presión de trabajo. 
2. Las presiones de trabajo indicadas para las tuberías de plástico (PVC y PEAD) corresponden a 
temperaturas de 23°± 2°C. 
3. Las clases indicadas son las consideradas en las normas de producto NMX, referenciadas en el capítulo 
3 de esta norma. 
4. (I) y (II) Se refiere a los tipos de la tubería de polietileno de alta densidad. 
La prueba de presión hidrostática indicada en 6.1.5, se realizará después de haber transcurrido un mínimo 
de 5 días posteriores a la construcción del último at raque y debe efectuarse por tramos, incluyendo piezas 
especiales y válvulas. Finalmente, se hará la prueba por circuitos a juicio del organismo operador. 
6.1.5 Procedimiento de la prueba de presión hidrostática del sistema. 
Una vez terminado el tiempo de prellenado, se aplicará la presión de prueba señalada en la Tabla 1, 
mediante la bomba de émbolo, que se conectará a la  tubería. Alcanzada la presión de prueba, ésta se 
sostendrá durante dos horas como mínimo sin presentar fugas o fallas en sus productos y juntas, agregando 
si es necesario, la cantidad de agua requerida para sust ituir el volumen absorbido y mantener la presión de 
prueba, para posteriormente, revisar lo s tubos, las juntas, válvulas y piezas especiales con objeto de localizar 
todas las fugas existentes. Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
Durante el tiempo de prueba, el volumen de agua que se adiciona a la línea, para mantener la presión de 
prueba, no debe ser mayor que el especificado en la Tabla 2. 
Cualquier fuga o daño en la tubería, accesorios, válvulas, piezas especiales, o juntas que sea descubierto 
durante la prueba de presión, debe ser reparado o re emplazado, y la prueba debe  repetirse hasta obtener 
resultados satisfactorios. 
Tabla 2. Volumen de agua compensado, según material del tubo 
 
*Donde: 
L es la fuga permitida, en litros por hora. 
S es la longitud de tubería probada, en metros. N es la cantidad de uniones de la línea probada (tubos y accesorios). 
D es el diámetro nominal de la tubería, en milímetros. P es el promedio de la presión de prue ba durante la prueba de fuga, en kPa. 
Si existen fugas, los responsables de la instalación,  deben determinar con sus propios medios, su origen. 
Los tubos, válvulas y piezas especiales que acusen f ugas, deberán ser repuestos e instalados. El tramo o el 
circuito se volverán a probar hasta cumplir con los requ erimientos de esta prueba. Si el tiempo transcurrido 
entre la ejecución de una prueba y otra es superior a la s 24 horas, la tubería deberá ser saturada (prellenada) 
nuevamente. 
6.1.6 Aceptación de la prueba (cumplimiento). 
El sistema de agua potable se considera hermético, si después de haber realizado la prueba de presión 
hidrostática a los tramos y circuitos no se detecta ninguna fuga.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
6.1.7 Informe de la prueba. 
El informe de la prueba debe incluir como mínimo lo siguiente: a. Identificación completa del tramo probado. 
b. Identificación completa del circuito probado. 
c. Fecha de ejecución de la prueba, tiempos y temperatura ambiente. 
d. Resultado obtenido de la prueba y comentarios relevantes. En caso de falla reportar cómo y dónde 
se presenta ésta, incluyendo una descripción breve de la sección que falló y de las acciones correctivas tomadas. 
e. Referencia del método de prueba. 
f. Nombre y firma de los responsables de la ejecución de la obra y del supervisor. 
6.1.8 Muestreo 
Para valorar el cumplimiento del sistema de agua potable el organismo operador o la dependencia local 
responsable debe verificar la hermeticidad del 100 % del sistema. 
6.1.9 Comprobación del cumplimiento 
Para la comprobación del cumplimiento de la prueba de presión hidrostática del sistema, ésta debe ser 
realizada por la Comisión Nacional del Agua o una unidad de verificación, acreditada y aprobada en los términos que estipula la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
6.2 Sistema de toma domiciliaria. 
6.2.1 Diseño de la toma 
El organismo operador debe verificar físicamente el a rreglo de la instalación, de acuerdo a los planos del 
proyecto aprobados y revisados. Además, se deberá supe rvisar la ejecución de las obras, con base en un 
procedimiento específico de instalación de la toma domiciliaria. 
6.2.2 Calificación del personal de instalación  
El organismo operador o la dependencia local respons able deben contar con registros de la calificación y 
del desempeño del personal que realice cualquier actividad relacionada con la instalación de tomas domiciliarias. 
6.2.3 Instalación de los elementos 
El organismo operador o la dependencia local responsable deben contar con los registros de que la 
ejecución de los trabajos fue realizada de acuerdo  a los procedimientos aprobados y autorizados. 
Los registros deben contener como mínimo la siguiente información: a. Evidencias que demuestren que la instalación se realizó conforme a planos revisados y aprobados. 
b. Certificados de los elementos seleccionados. 
c. Uso de herramientas apropiadas. 
d. Calificación del personal. 
6.2.4 La evaluación de la hermeticidad de las tomas domiciliarias requiere, por su construcción, que se 
realice en dos etapas: la primera consiste en verificar so lamente el conjunto abrazadera y válvula de inserción, 
acoplados sobre la tubería del sistema de agua potable; la segunda etapa consiste en verificar el ramal y el cuadro. 
6.2.5 Aparatos y equipo: 
Se debe de contar con un banco de prueba universal (observar la Figura 1) constituido por: 
a. Bomba de prueba de operación manual. 
b. Manómetro con certificado de ca libración vigente y trazable a patrones nacionales, con la capacidad 
apropiada para leer en su segundo tercio la presi ón de prueba y que cuente con división mínima de 
escala de 0,01 MPa (0,1 kg/cm
2). 
c. Accesorios tales como válvulas de cierre y de retención horizontal (check), preparación para la 
instalación del manómetro, manguera flexible, llave  de purga y las conexiones adecuadas para su 
acoplamiento, tanto a la bomba como a la toma domiciliaria. Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
Figura 1.- Banco de Prueba Universal 
 
6.2.6  Procedimiento 
6.2.6.1  Prueba de abrazadera /silleta y válvula de inserción (Figura 2) 
Una vez instalado el conjunto abrazadera-válvula de inse rción sobre el tubo de distribución, el cual no 
debe haber sido perforado, continuar con los siguientes pasos: 
a. Abrir la llave o válvula de inserción 
b. Conectar el cabezal alimentador a la válvula de inserción en el punto A de la figura 2. 
c. Con la bomba llenar la válvula con agua, purgand o el sistema a través de la válvula de nariz del 
cabezal alimentador. 
d. Presurizar gradualmente la toma en un interval o de 60 a 90 segundos, hasta alcanzar la presión 
mínima de prueba de 0,75 MPa (7,5 kg/cm2). 
e. Cerrar gradualmente la válvula de inserción para independizarla del cabezal alimentador. 
f. Mantener la válvula y la abrazadera /silleta presur izadas por tres minutos y corroborar que no existan 
fugas y fallas. 
g. Proceder a realizar la perforación de la tubería de la red, a través de la válvula de inserción con 
ayuda de la herramienta adecuada. 
Figura 2: Esquema de prueba de abra zadera/silleta y válv ula de inserción 
 
ELEMENTOS: 
1. Abrazadera 
2. Válvula de inserción con conector 
3. Conector 
4. Tuerca Unión 
5. Manómetro 6. Válvula de seccionamiento 
7. Válvula de nariz 
8. Válvula de retención 9. Bomba de prueba 
10. Soporte de la bomba 
11. Válvula de pie 12. Depósito de agua      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
6.2.7 Prueba hidrostática (ramal y cuadro) (Figura 3). 
La prueba se efectuará antes de rellenar la  zanja y debe cumplir con lo siguiente: 
a. La toma domiciliaria debe estar instalada con todos  sus elementos, conforme a lo estipulado en los 
planos de construcción autorizados por el organismo operador o la dependencia local responsable. 
b. Cerrar la válvula de inserción y cerrar la parte final de la toma con un tapón. 
c. Conectar el cabezal alimentador a la toma en el punto B. 
d. Con la bomba llenar la toma con agua, purgándola continuamente a través de la válvula de nariz del 
cabezal alimentador. 
e. Presurizar gradualmente la toma en un interval o de 60 a 90 segundos, hasta alcanzar la presión 
mínima de prueba especificada 0,75 MPa (7,5 kg/cm2). 
f. Cerrar gradualmente la válvula de seccionamiento del cabezal para independizar la toma del equipo 
de presión. 
g. Mantener la toma presurizada por tres minutos y corroborar que no existan fugas y fallas. 
Figura 3. Esquema de prueba  de la toma domiciliaria,  con equipo de prueba 
 
ELEMENTOS 
1. Abrazadera 
2. Válvula de inserción 
3. Válvula de baqueta 
4. Válvula de seccionamiento 5. Medidor 
6. Tapón 
7. Válvula de nariz 8. Tuerca unión 
9. Manómetro 
10. Válvula de retención 11. Bomba de prueba 
12. Soporte de la bomba 
13. Válvula de pie 
14. Depósito de agua 
 
6.2.7.1 Expresión de resultados. 
Informar si la toma domiciliaria presenta fugas y fallas en cualquier etapa de la prueba. 
6.2.7.2  Aceptación de la Prueba (cumplimiento). 
El sistema de toma domiciliaria se considera herméti co, si después de probarse hidrostáticamente a una 
presión de 0,75 MPa (7,5 kg/cm2) ± 10% durante tres minutos, los el ementos, uniones y conexiones no 
presentan fugas o fallas. 
6.2.7.3  Informe de la prueba. 
El informe de la prueba debe incluir al menos la siguiente información: 
a. Identificación completa de la toma domiciliaria. 
b. Resultado obtenido durante la prueba. Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
c. Referencia a este método de prueba. 
d. Nombre y firma del supervisor de la prueba. 
e. Nombre y firma del responsable de la prueba. 
f. Fecha de ejecución de la prueba. 
6.2.8 Muestreo 
Para valorar el cumplimiento de la toma domiciliaria el organismo operador o la dependencia local 
responsable debe verificar la hermeticidad del 100% de la toma. 
6.2.9  Comprobación del cumplimiento 
Para la comprobación del cumplimiento de la prueba hi drostática del sistema, esta debe ser realizada por 
la Comisión Nacional del Agua o una unidad de verificación, acreditada y aprobada en los términos que 
estipula la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
6.3 Sistema de alcantarillado.  
6.3.1  Instalación 
La construcción de la red de alcantarillado sanitario se iniciará con el emisor, continuando con los 
colectores, subcolectores, atarjeas y albañales. La instalación de las tuberías se hará de aguas abajo hacia 
aguas arriba. 
Los que tengan a su cargo los sistemas de alcantarillado sanitario, son los responsables de la correcta 
aplicación de las especificaciones de construcción que se hayan establecido en el contrato para asegurar la 
hermeticidad del sistema de alcantarillado y su correcta funcionalidad. 
Terminada la instalación de un tramo y sus pozos de visita  extremos, se procederá a realizar las pruebas 
de hermeticidad como se indican a continuación. El informe de estas pruebas debe ser verificado por una 
unidad de verificación acreditada y aprobada. 
6.3.2 Prueba hidrostática en tuberías. 
La prueba se debe llevar a cabo en la tubería y en tramos comprendidos entre dos pozos de visita, 
asegurando su posición, esto es, cubr iendo la tubería con material de relleno (centros) y dejando descubiertas 
sus juntas. 
6.3.2.1  Equipo y material. 
Se debe contar como mínimo con el equipo y material siguiente: 
a. Agua (de preferencia no potable). 
b. Tapones herméticos para los extremos del tubo a probar, del diámetro adecuado. 
c. Bomba de prueba. 
d. Manómetro con certificado de ca libración vigente y trazable a patrones nacionales, con la capacidad 
apropiada para leer en su segundo tercio la presi ón de prueba y que cuente con división mínima de 
escala de 0,001 MPa (0,01 kg/cm2). 
e. Cronómetro. 
f. Dispositivo para medir volumen (divis ión mínima de escala de 0,5 litros). 
g. Dispositivo para purga de aire. 
6.3.2.2  Preparación. 
Todas las descargas domiciliarias (cuando existan), deben ser selladas herméticamente y aseguradas de 
tal manera que no se tengan deslizamientos durante la prueba, asimismo las tuberías deben ser llenadas 
lentamente con agua, de manera que se pueda expulsar el aire acumulado, en los tiempos establecidos en la 
tabla 3. 
Tabla 3.- Valores permisibles de acuerdo al material de la tubería 
Material de la 
tubería Diámetro 
nominal(mm) Tiempo de 
prellenado (hora) Agua agregada en 
l/m2 de superficie 
interna mojada Presión de prueba 
MPa (kg/cm2) 
Fibrocemento 
(FC) Todos los diámetros 
nominales 24 0,02 0,05 (0.5) 
Plástico (PVC y 
PEAD) Todos los diámetros 
nominales 1 0,02 0,05 (0.5) 
Concreto simple 
(C) Hasta 600 24 0,15 0,05 (0.5) 
Concreto 
reforzado (C) Todos los diámetros 
nominales 24 0,10 0,05 (0.5) 
 
Si el tiempo de prellenado mínimo es de una hora,  dicha presión debe mantenerse durante 15 minutos 
previos al inicio de la prueba. La lectura estará referida al centro del diámetro de la tubería y en el punto más 
bajo del tramo de prueba.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
6.3.2.3  Procedimiento. 
La presión de prueba de 0,05 MPa (0,5 kg/cm2) debe ser mantenida durante 15 minutos, si es necesario 
agregando constantemente la c antidad de agua requerida para sustituir el volumen absorbido. En este caso la 
cantidad de agua agregada debe ser medida. 
La base para calcular la cantidad admisible de agua por agregar es el diámetro interno de la tubería. En el 
caso de tuberías de concreto simple o concreto reforzado, las manchas de humedad sin goteo en la pared del 
tubo debido a la saturación inicial no necesariamente indican falta de estanquidad. 
Si el junteo es defectuoso, los responsables de los sistemas de alcantarillado deben determinar con sus 
propios medios, el origen de la(s) fuga(s) o trabajos de fectuosos y repararlos. El tramo se volverá a probar 
hasta alcanzar los requerimientos de esta prueba. Si el tiempo transcurrido entre la ejecución de una prueba y 
otra es superior a 24 horas, la tubería debe ser saturada nuevamente. 
6.3.2.4 Aceptación de la prueba. 
El sistema de alcantarillado se considera hermético, si el agua agregada durante los 15 minutos del 
periodo de prueba no excede el valor dado en la tabla 3. 
6.3.2.5 Informe de la prueba. 
El informe de la prueba debe incluir como mínimo lo siguiente: 
a. Identificación completa del tramo probado. 
b. Resultado obtenido de la prueba y comentarios relevantes. 
c. Referencia del método de prueba. 
d. Nombre y firma del responsable. 
e. Fecha de la prueba. 
6.3.3 Prueba hidrostática en pozos de visita. 
La prueba se debe llevar a cabo en pozos de visita c onstruidos o instalados (prefabricados) en obra y con 
la conexión de las tuberías que se unen al pozo. 
6.3.3.1  Equipo y material. 
Se debe contar como mínimo con el equipo y material siguiente: 
a. Agua (de preferencia no potable). 
b. Tapones herméticos para los extremos de los tubos, del diámetro o diámetros adecuados. 
c. Cronómetro. 
6.3.3.2  Preparación. 
Las líneas conectadas al pozo de visita se deben bloquear herméticamente con tapones, de forma tal que 
se garantice que no sean un punto de fuga. 
Los pozos prefabricados de concreto o de cualquier ot ro material, así como los fabricados en sitio, de 
concreto o mampostería, se deben mantener llenos de agua hasta el nivel de brocal con 24 horas  de 
anticipación a la prueba, con objet o de garantizar su saturación. 
6.3.3.3  Procedimiento. 
Los pozos de visita se deben probar con una presión hidrostática equivalente a la altura que se tenga a 
nivel de su brocal; esta carga hidráulica se debe mant ener durante un tiempo mínimo de 15 minutos, si es 
necesario agregando constantemente la cantidad de ag ua requerida para sustituir el volumen absorbido. La 
cantidad de agua agregada debe ser medida. 
En el caso de pozos de concreto, mampostería o de fi brocemento prefabricados o fabricados en sitio de 
concreto y/o mampostería, las manchas de humedad en la pared debidas a la saturación inicial, no 
necesariamente indican falta de estanquidad. 
Si al término de la prueba el volumen de agua sobrepasa el límite permisible, los responsables de los 
sistemas de alcantarillado deben determinar, con sus pr opios medios, el origen de la(s) fuga(s) o trabajos 
defectuosos y proceder a repararlos. El pozo se volv erá a probar hasta alcanzar los requerimientos de esta 
prueba. 
6.3.3.4  Aceptación de la prueba. 
El pozo se considera hermético, si el volumen de agua agregado durante la prueba no excede el valor que 
resulte de la siguiente expresión: 
V = 4∅h 
donde: V = Volumen permitido por agregar en una hora (litros por hora). 
∅ = Diámetro de la base del pozo de visita (metros). 
h = Carga hidráulica (metros). El volumen (V) resultante de esta expresión debe ser directamente proporcional al tiempo de la prueba. Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
6.3.3.5  Informe de la prueba. 
El informe de la prueba debe incluir como mínimo lo siguiente: 
a. Identificación completa del pozo probado. 
b. Resultado obtenido de la prueba y comentarios relevantes. 
c. Referencia del método de prueba. 
d. Nombre y firma del responsable. 
e. Fecha de la prueba. 
6.3.4 Prueba hidrostática en descargas domiciliarias. 
La prueba se debe llevar a cabo en las descargas domicil iarias individualmente, seccionando en tramos o 
entre dos pozos de visita cuando esto sea posible, asegurando la posición del albañal exterior y dejando 
descubiertas sus juntas y la junta albañal-atarjea. 
6.3.4.1  Equipo y material. 
Se debe contar como mínimo con el equipo y material siguiente: 
a. Agua (de preferencia no potable). 
b. Tapones herméticos para los extremos de la descarga a probar, del diámetro o diámetros 
adecuados. 
c. Bomba de prueba. 
d. Manómetro con certificado de ca libración vigente y trazable a patrones nacionales, con la capacidad 
apropiada para leer en su segundo tercio la presi ón de prueba y que cuente con división mínima de 
escala de 0,001 MPa (0,01 kg/cm2). 
e. Cronómetro. 
f. Dispositivo para medir volumen (divis ión mínima de escala de 0,5 litros). 
g. Dispositivo para purga de aire. 
6.3.4.2  Preparación. 
Todas las descargas domiciliarias a la línea por pr obar, deben ser selladas herméticamente y aseguradas 
de tal manera que no se tengan deslizamientos durante la prueba. 
Las tuberías y las descargas domiciliarias (albañal exterior) que se encuentren en un tramo comprendido 
entre dos pozos de visita, deben ser llenadas lentamente  con agua, de manera que se pueda expulsar el aire 
acumulado en la parte superior. 
Después del tiempo de prellenado (Tabla 3) y antes de iniciar la medición del tiempo de prueba, se debe 
alcanzar una presión manométrica de 0,05 MPa (0,5 kg/cm2); si el tiempo de prellenado es de una hora, dicha 
presión debe mantenerse durante 15 minut os previos al inicio de la prueba. La lectura debe estar referida al 
centro del diámetro de la tubería y en el punto más bajo del tramo de prueba. 
6.3.4.3  Procedimiento. 
Las descargas domiciliarias se deben probar a una presión de 0.05 MPa (0.5 kg/cm2); la lectura debe estar 
referida al centro de la tubería en el punto más bajo del tramo de prueba. La presión se debe mantener 
durante 15 minutos, si es necesario agregando constantem ente la cantidad de agua requerida para sustituir el 
volumen absorbido; esta cantidad de agua agregada debe ser medida. 
El diámetro interno de la tubería es la base para ca lcular la cantidad admisible de agua por agregar. En las 
tuberías de concreto simple, las manchas de humedad o gotas en la pared del albañal exterior o atarjea 
debidas a la saturación inicial no necesariamente indican falta de estanquidad. 
Si la junta albañal-atarjea o el albañal exterior s on defectuosos, los responsables de los sistemas de 
alcantarillado deben determinar con sus propios medios, el origen de la(s) fuga(s) o trabajos defectuosos y 
repararlos. Las descargas domiciliarias se volverán a probar hasta alcanzar los requerimientos de esta 
prueba. Si el tiempo transcurrido entre la ejecución de un a prueba y otra es superior a 24 horas, la tubería 
debe ser saturada nuevamente. 
La cantidad de agua permisible por agregar, así como el tiempo de prellenado está dado en la tabla 3 para 
cada material de la tubería. 
6.3.4.4 Aceptación de la prueba. 
Las descargas domiciliarias se consideran herméticas si el agua agregada durante los 15 minutos del 
periodo de prueba no excede el valor dado en la tabla correspondiente.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
6.3.4.5 Informe de la prueba. 
El informe de la prueba debe incluir como mínimo lo siguiente: 
a. Identificación completa del tramo probado. 
b. Resultado obtenido de la prueba y comentarios relevantes. 
c. Referencia del método de prueba. 
d. Nombre y firma del responsable. 
e. Fecha de la prueba. 
6.3.5 Muestreo.  
Para el sistema de alcantarillado se aplicará el sigui ente plan de muestreo (Tabla 4); la longitud total del 
sistema alcantarillado se dividirá en 10 sectores (l a longitud mínima de prueba se rá la existente entre dos 
pozos de visita) que sea aproximado al 10% de la lo ngitud total por instalar. Las pruebas de hermeticidad 
descritas en 6.3.2, 6. 3.3 y 6.3.4 se aplican a tramos comprendidos entre dos pozos de visita y se efectuará el 
número de pruebas necesarias que cubra el porcentaje señalado según el plan de muestreo. 
a. Se comienza aplicando la prueba al primer sector en su totalidad (aproximadamente el 10% de la 
longitud total de la red), cuantificando el porcent aje de rechazo, en función del número de juntas o 
tubos fallados. 
b. El siguiente sector se prueba de acuerdo a los re sultados obtenidos de las pruebas realizadas en el 
sector anterior, como se indica a continuación: 
● Si en el sector anterior el rechazo fue menor del  5% del total de las pruebas, éstas se reducen a 
un 50% en el siguiente sector. 
● Si en el sector anterior el rechazo fue mayor del 5% del total de las pruebas, se probará el 100% 
de la longitud del siguiente sector. 
c. En los siguientes sectores se continúa con el muestreo descrito en el inciso b. 
Tabla 4.- Plan de muestreo 
1er. SECTOR 
(Aproximadamente el 10% del total de la 
longitud del sistema de alcantarillado) 2o. SECTOR 
(Aproximadamente el 
siguiente 10% del total de la 
longitud del sistema de 
alcantarillado) “n” SECTOR 
(Aproximadamente el 
siguiente 10% del total 
de la longitud del 
sistema de 
alcantarillado) 
% de prueba % de rechazo % de prueba % de 
rechazo % de prueba 
100 <5 50 <5 50 
  >5 100 
>5 100 <5 50 
  >5 100 
 
Nota:  En cada una de las muestras se debe llevar la cuantificación del porcentaje de rechazo. 
6.3.5.1 Tuberías  
Se deben probar las tuberías construidas o instaladas  que se encuentren dentro del muestreo establecido 
en el inciso 6.3.5 
6.3.5.2 Pozos de visita. 
Se deben probar todos los pozos construidos o in stalados que se encuentren dentro del muestreo 
establecido en el inciso 6.3.5 
6.3.5.3 Descargas domiciliarias. 
Cuando las descargas domiciliarias sean construidas simultáneamente con el sistema de alcantarillado, se 
efectúa la prueba de hermeticidad conjuntamente con la s tuberías de acuerdo al muestreo establecido en el 
inciso 6.3.5. 
Cuando las descargas domiciliarias se conectan en un a etapa posterior a la instalación de las tuberías, 
éstas pueden quedar exentas de la prueba, si cumplen con la norma de producto correspondiente mediante 
certificado emitido por un Organismo de Certificación acreditado y aprobado. Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
7. Condiciones de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado  y 
toma domiciliaria 
Este documento normativo establece una guía, Apéndice B, con el fin de que los responsables del diseño, 
construcción, instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de ag ua potable, alcantarillado y toma 
domiciliaria, fomenten y establezcan las condiciones mí nimas de mantenimiento que garantice a largo plazo la 
vida útil de los sistemas. 
8. Evaluación de la conformidad 
La evaluación de la conformidad para el producto, que se  utilizará para la construcción de los sistemas de 
agua potable o alcantarillado o toma domiciliaria, se rá realizada por la CONAGUA o los organismos de 
certificación de producto acreditados y aprobados en los términos que estipula la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y su Reglamento. 
Para verificar la conformidad de la instalación de lo s sistemas de agua potable o alcantarillado o toma 
domiciliaria, ésta será realizada por la CONAGUA o la s unidades de verificación acreditadas y aprobadas en 
los términos que estipula la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
Para ambos casos, se seguirá el procedimiento par a evaluar la conformidad de productos y sistemas 
sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas  con siglas CONAGUA que carezcan de procedimiento 
de evaluación de la conformidad específico, que para tal efecto establece la Comisión. 
9. Observancia de la norma 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua, será la 
encargada de vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, quien promoverá la coordinación 
de acciones con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, sin afectar sus facultades que 
en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, sin perjuicio de las atribuciones que tiene la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor par a vigilar a los productos objeto de esta norma en los 
puntos de venta o comercialización. 
A su vez la Comisión Nacional del Agua para la observancia de esta norma podrá auxiliarse de 
organismos de certificación de producto en lo s lugares de producción de los productos. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoya a la Comisión Nacional del Agua en la observancia de 
esta norma respecto de los productos objeto de esta norma en los puntos de ingreso al país. 
La vigilancia de las condiciones de instalación, operac ión y mantenimiento de los sistemas será realizada 
por la Comisión Nacional del Agua quien se podrá auxiliar de unidades de verificación. 
El incumplimiento de la presente norma oficial mexicana será sancionada de conformidad con la Ley de 
Aguas Nacionales y su Reglamento, la Ley Federal  sobre Metrología y Normalización y su Reglamento y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
10. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales 
Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia 
alguna al momento de su elaboración. 
11. Bibliografía 
● NOM-001-CONAGUA-1995, Sistema de alcantarillado sanitario-Espec ificaciones de hermeticidad. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1996. 
● NOM-002-CONAGUA-1995, Toma domiciliaria  para abastecimiento de agua  potable-
Especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1996. 
● NOM-013-CONAGUA-2000, Redes de distribución de  agua potable-Especificaciones de hermeticidad 
y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004. 
● Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneami ento.- Alcantarillado Sanitario. Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.- Comisión Nacional del Agua. 
● EN-12201-5 Plastics pipings systems for water supply- polyethylene(PE)-Part 5: Fitness for purpose 
of these system.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
● EN 13476-1 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and  sewerage-
Structured-wall piping systems of unplasticized po ly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE)-Part 1: General requ irements and performance characteristics. 
● ISO 4422-5 Pipes and fittings made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) for water  supply-
Specifications-Part 5: Fitne ss for purpose of the system. 
● ISO 4427-5 Plastics Piping Systems Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply-Part -5 
Fitness for propose of the system. 
● ISO 21138 -2 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. 
● Structured-wall piping systems of unplasticized po ly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE)-Part 2: Pipes and fittings with smooth external surface, Type A. 
● ISO 21138-3 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage-
Structured-wall piping systems of unplasticized po ly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE)-Part 3: Pipes and fittings wi th non-smooth external surface, Type B. 
● Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas. 
● Agreement on Technical Barriers to Trade. 
TRANSITORIOS 
Primero.-  La presente norma oficial mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales posteriores a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo.- Para los fabricantes nacionales de productos con los que se construyen los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y toma domiciliaria se establ ecen los siguientes periodos de transición para el 
cumplimiento de la presente regulación: 
Para la adecuación de equipos de 
proceso y de prueba de fabricantes. 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
ordenamiento. 
Para la adecuación de la normativa nacional a estándares internacionales. 30 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
ordenamiento. 
Tiempo del que disponen los fabricantes para el cumplimiento de la presente regulación. 30 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
ordenamiento. 
 
Tercero.-  Esta Norma Oficial Mexicana cancelará y sustituirá a los 30 meses después de su entrada en 
vigor a las normas oficiales mexicanas NOM-001-CONA GUA-1995, Sistema de alcantarillado  sanitario-
Especificaciones de hermeticidad, NOM-002-CONAGUA-199 5, Toma domiciliaria para abastecimiento de 
agua potable-Especificaciones y método de prueba y NOM-013-CONAGUA-2000, Redes de distribución de 
agua potable-Especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba, competencia de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua”. 
Cuarto.-  En tanto no se publique el procedimiento para ev aluar la conformidad de productos y sistemas 
sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas  con siglas CONAGUA que carezcan de procedimiento 
de evaluación de la conformidad específico, se emplearán para la evaluación de la presente norma las “Políticas y procedimientos para la evaluación de la conformidad para las normas oficiales mexicanas  NOM-
001-CONAGUA-1995, Sistema de alcantarillado sanita rio-Especificaciones de hermeticidad y  NOM-002-
CONAGUA-1995, Toma domiciliaria para abastecimient o de agua potable-Especificaciones  y método de 
prueba, competencia de la Secretaría de Medio Ambien te y Recursos Naturales y Pesca por conducto de la 
Comisión Nacional del Agua”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de julio de 1999. 
México, Distrito Federal, a los quince días del mes de diciembre de dos mil diez.- El Secretario de Medio 
Ambiente y Recurs os Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada .- Rúbrica. Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
APENDICE A 
(Informativo) Normas Mexicanas aplicables a los sistemas 
Aplicación Producto Norma 
 Tubo Pared lisa, serie 
inglesa. NMX-E-211/1-SCFI-2003, Industria del plástico-Tubos de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material 
elastomérico, utilizados para sistemas  de alcantarillado.-Serie inglesa.-
Especificaciones.  
 Conexiones pared lisa, 
serie inglesa. NMX-E-211/2-CNCP-2005, Industri a del plástico-Conexiones de poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastifi cante con junta hermética de material 
elastomérico, empleadas para sistemas  de alcantarillado- Serie inglesa-
Especificaciones y métodos de prueba. 
 Tubo Pared lisa, serie 
métrica. NMX-E-215/1-SCFI-2003, Industria del plástico-Tubos de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material 
elastomérico, utilizados para sistem as de alcantarillado- Serie métrica-
Especificaciones. 
 Conexiones pared lisa, 
serie métrica. NMX-E-215/2-1999-SCFI, Industria del plástico-Tubos y conexiones-
Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta 
hermética de material elastoméri co, serie métrica, empleados para 
sistema de alcantarill ado-Especificaciones. 
Alcantarillado 
Tubo de pared 
estructurada, de concreto 
y fibrocemento. NMX-E-222/1-SCFI-2003, Industria del plástico-Tubos de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante, de pared estructurada longitudinalmente, 
con junta hermética de material elas tomérico, utilizadas en sistemas de 
alcantarillado-Serie Métr ica-Especificaciones. 
 NMX-E-229-SCFI-1999, Industria del plástico-Tubos y conexiones-Tubos 
de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante de pared estructurada 
para la conducción de agua, por  gravedad-Especificaciones. 
 NMX-C-039-ONNCCE-2004, Industria de la construcción-Fibrocemento-
Tubos para alcantarillado-Especific aciones y métodos de prueba. 
 NMX-C-401-ONNCCE-2004, Industria de la construcción-Tubos-Tubos de 
concreto simple con junta herméti ca-Especificaciones y métodos de 
prueba. 
 NMX-C-402-ONNCCE-2004, Industria de la construcción-Tubos-Tubos de 
concreto reforzado con junta herm ética-Especificaciones y métodos de 
prueba. 
 Tubo de polietileno de alta 
densidad (PEAD), para alcantarillado sanitario. NMX-E-216-1994-SCFI, Industria del plástico-tubos de polietileno de alta 
densidad (PEAD) para sistemas de alcantarillado-especificaciones. 
 Anillo de material 
elastomérico empleado como empaque en tuberías de PVC para alcantarillado sanitario. NMX-T-021-SCFI-2009, Industria huler a-Anillos de hule empleados como 
empaque en los sistemas de tuberías-Especificaciones y métodos de ensayo.  
 Tubo de Poliéster 
reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV) con junta hermética. NMX-E-254/2-CNCP-2007, Industria del plástico-Tubos de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio (P RFV) para uso en sistemas de 
alcantarillado a gravedad (flujo libre )-Especificaciones y métodos de 
ensayo.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
Agua potable Tubos de pared lisa, serie 
métrica. NMX-E-143/1-SCFI-2002, Industria del plástico-Tubos de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante par a el abastecimiento de agua a presión-
Serie métrica-Especificaciones. 
Conexiones. NMX-E-231-SCFI-1999, Industria del  plástico-Tubos y conexiones-
Conexiones de Poli (cloruro de vin ilo)-(PVC) sin plastificante para el 
abastecimiento de agua a presión c on unión espiga-campana- serie 
métrica- Especificaciones. 
Conexiones cementadas. NMX-E-145/3-SCFI-2001, Industria del plástico-Tubos y conexiones-
Conexiones hidráulicas de poli (cloru ro de vinilo) (PVC), con unión para 
cementar-Serie ingl esa-Especificaciones. 
Tubos de pared lisa, serie 
inglesa. NMX-E-145/1-SCFI-2002, Industria del plástico-Tubos de poli (cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante par a el abastecimiento de agua a presión-
Serie inglesa-Es pecificaciones. 
Conexiones serie inglesa. NMX-E-223-1999-SCFI, Industria del plástico-Tubos  y conexiones-
conexiones hidráulicas de Poli (cloruro  de vinilo)-(PVC) sin plastificante 
con unión espiga- Campana-Seri e Inglesa-Especificaciones. 
Tubo de concreto 
presforzado sin cilindro de acero para redes de distribución de agua potable. NMX-C-252-1986, Industria de la construcción-tubos de concreto 
presforzado, sin cilindro de acero. 
Tubo de concreto presforzado y con cilindro de acero para redes de distribución de agua potable. NMX-C-253-1986, Industria de la construcción-tubos de concreto 
presforzado y con cilindro de acero. 
Tubo de fibrocemento, tipo I, unión con cople, para redes de distribución de agua potable. NMX-C-012-ONNCCE-2007, Industria de la construcción-Fibrocemento-
Tuberías a presión-Especificaciones. 
Toma 
domiciliaria Accesorios- abrazadera. NMX-E-191-SCFI-2002, Industria del pl ástico-Abrazadera de poli (cloruro 
de vinilo) (PVC) sin plastific ante para toma domiciliaria de agua- 
Especificaciones. 
Conexiones. NMX-E-192-CNCP-2006, Industria del plástico-Conexiones de plástico 
utilizadas para toma domiciliari as de agua-Especificaciones. 
NMX-C-386-1993-SCFI, Industria de la  construcción-Tubos y conexiones-
Abrazadera para toma domicilia ria de agua-Especificaciones de 
funcionamiento y métodos de prueba. 
NMX-C-387-1993-SCFI, Industria de la  construcción-Tubos y conexiones-
Conexiones para toma domicilia ria de agua-Especificaciones de 
funcionamiento y métodos de prueba. 
Tubo de polietileno  de alta densidad (PEAD) empleado en toma domiciliaria de agua potable. NMX-E-018-SCFI-2002, Industria del pl ástico-tubos de polietileno de alta 
densidad (PEAD) para la conducción de agua a presión-Especificaciones.
Tubo de polietileno-
aluminio-polietileno (PE-AL-PE) para toma domiciliaria de agua potable. NMX-E-250-CNCP-2006, Industria de plásticos-Tubos de polietileno-
Aluminio-Polietileno (PE-AL-PE) para la conducción de agua-Especificaciones y Métodos de ensayo. 
Tubo de polietileno de alta densidad (PEAD) reticulado con alma de aluminio, PEX-AL-PEX para toma domiciliaria de agua potable. NMX-E-251-CNCP-2006, Industria de plásticos-Tubos de polietileno 
reticulado-Aluminio-Polietileno reticulado (PEX-AL-PEX) para la 
conducción de agua caliente y fría-Es pecificaciones y Métodos de 
ensayo. 
 Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
APENDICE B 
(Informativo) Conservación de los sistemas. 
B1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
La operación del sistema de agua potable, se refiere a todas aquellas actividades que se realizan para que 
dicho sistema brinde un servicio ef iciente, de calidad requerida, cantid ad suficiente y presión adecuada, y 
continuo a los usuarios, durante la vi da útil del sistema. En la operación del sistema de agua potable se 
incluye el mantenimiento tanto preventivo como correctivo que deba realizarse para mantener a la red, en 
buenas condiciones de operación. 
En el diseño de un sistema de agua potable, se cons idera el periodo de vida útil de los diversos 
componentes del mismo y de las proyecciones a futuro de la demanda ejercida al sistema. Sin embargo, las condiciones para las cuales se diseñó el proyecto, pueden cambiar al cabo de cierto tiempo por deterioro del sistema, demandas no consideradas, alteraciones en las po líticas de operación, ampliaciones al sistema, etc. 
Debido a lo anterior, es necesario llevar a cabo acti vidades operativas encaminadas a la recopilación de 
información, diagnóstico de operación, y solución de problemas del sistema. 
Las actividades anteriores, pueden ser realizadas y plan eadas más fácilmente si se cuenta con un modelo 
calibrado, que pueda predecir el comportamiento de la red bajo condiciones normales o anormales de operación. 
B1.1 Recopilación de información. 
La información sobre las características físicas y operativ as del sistema es importante, para cuestiones de 
análisis de funcionamiento, determinación de la causa de fallas y toma de decisiones en la corrección de problemas. Por tal motivo, debe ser recopilada y actualizada constantemente. La recopilación de información se refiere a llevar y actualizar constantemente registros de: 
B1.1.1 Información general. 
Da una visión general del sistema. 1) Información topográfica. Permite comprender el funcionamiento hidráulico del sistema y detectar 
zonas potenciales de baja presi ón, instalación de tanques, etc. 
2) Croquis o mapas de la red. Estos mapas son elaborados durante el diseño y construcción del 
sistema, pero deben ser actualizados cuando se  realicen mejoras o reparaciones al mismo. Se 
utilizarán para señalar la ubicación y descripción  física del sistema y sus componentes (tipos y 
tamaños de tuberías, válvulas y conexiones, tanques , etc.). Adicionalmente pueden señalarse fechas 
de instalación de tuberías, ubicación de quejas (baj a presión, mala calidad, etc.), fracturas  de 
tuberías, infiltraciones, etc. Algunos de esto s mapas pueden ser sobrepuestos con el fin de 
determinar tendencias, r ealizar estudios, etc. 
3) Características del suelo. Permiten ubicar zonas potenciales de falla y analizar la eficiencia de 
procedimientos constructivos. 
B1.1.2  Consumos. 
Alertan para detectar y corregir fugas , desperdicios o consumos no autorizados. 
1) Inspección y prueba de medidores. Influyen en la cobranza, y medición de consumos. También se 
consideran los ubicados en plantas de tratamiento,  captaciones, pozos, tanques y puntos clave  del 
sistema. 
2) Diferencias entre la producción en plantas de trat amiento y la suma de los consumos medidos en el 
sistema (durante periodos largos para reducir el efec to de mediciones no realizadas el mismo día). 
Se considera como buena una diferencia menor al  15%, mala cuando excede al 30% y regular entre 
15 y 30%. 
3) Consumo mínimo diario. Se presenta en las primer as horas de la mañana y se considera anormal si 
es mayor del 30 al 40% del consumo promedio diario. 
4) Mediciones de consumo a usuarios mayores y punt os clave (pueden ser realizadas por medidores de 
lectura remota). 
5) Consumo por habitante por día, o consumo per cápita. Este valor es representativo de acuerdo al tipo 
de usuario y al clima de la zona.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
B1.1.3  Capacidad de conducción. 
Permite verificar el correcto funcionamiento hidráulico del sistema: 1) Monitoreo de presiones y gastos. 
2) Pruebas de extracción de gastos contra incendios. 
3) Mediciones de velocidades y pérdidas de carga. Au xilian al determinar el c oeficiente de rugosidad de 
las tuberías. Se debe evaluar si cambia con el tiempo. 
B1.1.4.  Operación de bombas, válvulas y tanques. 
Para verificar su eficiencia de operación: 1) Consumos de estaciones de bombeo. 
2) Pruebas de bombeo. 
3) Uso periódico de válvulas. 
4) Presiones de operación en válvulas reguladoras de presión. 
5) Fluctuaciones en el nivel de tanques de regulación. 
B1.1.5.  Pérdidas de agua en el sistema. 
Para su detección y corrección: 
Detección de fugas. Las fugas usualmente no son visibles, por lo que se utilizarán equipos de detección de 
fugas. Los registros se complementan con información sobre la ubicación, material y tipo de unión del tubo; así como por el tipo de fuga (fisura diametral o longitudinal,  corrosión, fuga en unión, tubo triturado, etc.) y su 
causa. Permite analizar tendencias, es decir, por ej emplo fallas potenciales de tuberías de determinado 
material, sistema de unión, edad, procedimiento de instalación, tipo de relleno en zanja, etc. 
B1.1.6. Reparaciones o sustitución de componentes en la red: 
1) Reportes de reparación o sust itución. Conviene anexar fechas , causas del daño, método de 
reparación o sustitución, etc. P uede ser necesario analizar tubos extraídos para determinar las 
causas del daño. 
2) Historia y análisis de tendencias en materia de reparaciones y sustituci ones de componentes  del 
sistema. 
B1.1.7. Calidad del agua 
Puede afectar al sistema de distri bución o ser afectada por el mismo,  y da indicios sobre fuentes de 
contaminación en: 
1) Fuentes. 
2) Plantas de tratamiento. Conviene an exar las prácticas de tratamiento. 
3) Tanques de regulación. 
4) Tomas domiciliarias. 
B1.2 Diagnóstico de operación. 
La recopilación de información, resulta de suma importancia en las labores de diagnóstico de 
funcionamiento del sistema. No todos los datos recopilados pueden ser determinantes al detectar la causa de 
un problema particular, pero proporcionan indicios de las posibles causas y, en conjunto con estudios 
específicos, ayudan en la implantación de acciones correctivas. 
El diagnóstico de funcionamiento, puede ser aux iliado por un sistema de computación compuesto por 
bases de datos, a partir de las cuales se puedan analiz ar tendencias, o fragmentos de información. En esta 
tarea, puede ser de gran utilidad cont ar con sistemas de información geográfica (GIS, Geographic Information 
System), los cuales permiten almacenar datos de cada uno de los componentes del sistema, así como de sus 
características (tipo, diámetro, fechas de instalación o sustitución, etc.) y ubic ación (cota topográfica). 
De esta forma, la recopilación de información puede ayudar a detectar problemas de: a. Corrosión. Se refiere al ataque químico por un agente corrosivo (suelos, aguas, aire) a los 
componentes del sistema degradándolos, y puede d eberse al agua conducida o a las condiciones 
exteriores del ambiente. Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
b. Falta de capacidad de conducción. Se manifiesta como presiones y gastos insuficientes y puede 
deberse a la falta de mantenimiento y control de vá lvulas, tuberías de diámetro insuficiente, falta de 
capacidad en tanques de regulación, capacidad de bombeo insuficiente, bloqueos o fallas en las 
tuberías. Todos estos factores pueden analiz arse con un programa de redes calibrado. 
c. Fugas. Del análisis se puede establecer que se deben a corrosión, material pobre de junteo, fallas en 
la tubería, falta de atraques, proced imientos erróneos de conexión. 
d. Fracturas. Una fractura es causada por agentes aj enos a la tubería, tales como contactos con otras 
estructuras, construcciones, sobrecargas (golpe de ariete), cargas excesivas, procedimientos de 
instalación erróneos o actividad sísmica. 
e. Calidad deficiente del agua. Entre sus causas se encuentran infiltraciones, conexiones cruzadas con 
sistemas de alcantarillado y deficiencias en  la calidad del agua inyectada al sistema. 
f. Pérdidas de agua. Pueden ser causadas por co nexiones ilegales, imprecisiones en los medidores, 
fugas o fracturas. 
g. Operación ineficiente de sistemas de bombe o, válvulas o tanques de almacenamiento. 
B1.3 Solución de problemas. 
En la solución de problemas, se determinan las acciones necesarias a evitar o corregir los problemas 
presentados en la sección anterior. En el análisis de algunas opciones de solución puede ser de gran utilidad 
el empleo de un programa de redes calibrado. 
Entre las posibles soluciones se encuentran: 
a. Operación mejorada: Calibración de medidores, establecimiento de pr esiones de operación en 
válvulas reguladoras de presión, operación periód ica de válvulas, cambios en la estrategia de 
operación de bombas, telemetría en puntos clave, uso de mapas (baja presión,  calidad deficiente del 
agua, etc.) y la posibilidad de sobreponerlos, uso de un programa de redes calibrado y una base de 
datos con características de análisis, manten imiento de registros (incluyendo su revisión, 
interpretación y condensación en gráf icas globales y resúmenes), etc. 
b. Mantenimiento preventivo (rutinario): Limpieza, prueba y adecuación de los componentes del sistema 
para que operen con máxima eficiencia evitando fugas (válvulas, bombas, tanques, y tuberías), 
inhibición de la corrosión, desagüe en puntos clave, etc. 
c. Mantenimiento correctivo: Repar ación de componentes dañados, det ección y reparación de fugas y 
fracturas, etc. 
d. Adiciones: Instalación de medidores, construcción de anclajes, instalación de válvulas de admisión-
expulsión de aire y desagües, cloración en puntos apr opiados (evita crecimientos bacterianos), etc. 
e. Mejoras: Reemplazos de tuberías por otras de mayo r diámetro o instalación de tuberías paralelas, 
cierre de circuitos, construcción de almacenamient os adicionales, instalación de estaciones de 
bombeo adicionales (o bombas de mayor potencia), divisiones en zonas de presión, control  de 
transitorios (válvulas de cierre lento en inst alaciones de bombeo, etc.), mejoramiento de 
procedimientos constructivos, etc. 
f. La selección de una solución o conjunto de soluciones aplicables dependerá de un análisis 
económico de costo-beneficio, aspectos no económ icos (confiabilidad, ca lidad, presión y gasto, 
habilidad para suministrar gastos contra incendios, etc. ) aspectos de decisiones (atacar la causa y el 
problema, uso de la información disponible, etc.) y toma de decisiones (criterios de calidad, presión, 
confiabilidad, mejoramiento  operativo o mantenimiento). 
B2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO  
Con la finalidad de mantener en buen estado de co nservación un sistema de alcantarillado, resulta 
necesario elaborar un plan de manten imiento preventivo, para lo cual se requiere contar con planos 
actualizados del sistema de alcantarillado, en donde se especifiquen diámetros, profundidades, elevaciones 
de los brocales, sentidos de escurrimiento y la ubicac ión de las descargas de aguas negras en canales, 
arroyos, ríos, etc. En estos planos se deberá marcar  las zonas de la red que han presentado problemas y que 
requieren mantenimiento preventivo o correctivo. Con esta información se podrá elaborar un programa y un 
presupuesto anual de mantenimiento.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
El mantenimiento preventivo puede co mprender las siguientes acciones: 
• Inspección periódica. 
• Lavados. 
• Limpieza con equipo manual o hidroneumático. 
• Acarreos. 
B2.1. Medidas de conservación y limpieza. 
B2.1.1. Todo sistema de alcantarillado de be contar con un mantenimiento en menor o mayor grado, esto 
con el propósito de que el sistema f uncione adecuadamente y se eviten anomalías en la época de lluvias. 
Además, ello ayuda a prolongar la vida útil del sistema. 
B2.1.2.  Esta actividad debe programarse para llevarse  a cabo en la época de estiaje, que es cuando los 
sistemas conducen caudales pequeños y es posible revisa rlos con relativa facilidad, así como detectar los 
daños. En este periodo es de esperarse que se tenga la presencia de sedimentos en el sistema debido a que 
las velocidades son bajas y no es posible que ellos sean arrastrados. Por esto es necesario hacer actividades 
de limpieza en el sistema, para lo cual se requiere de equipo apropiado para llevar a cabo esta actividad, ya 
que existen tanto conducciones a cielo abierto como cerrada, estas últimas son la mayoría. 
B2.1.3.  Para la limpieza de las conducciones cerradas se deberán emplear equipos apropiados para 
arrastrar las sustancias sedimentadas. Una forma de ha cerlo es acumular agua dentro de la alcantarilla y 
después liberándola de manera súbita, esto se logra colocando una compuerta en un extremo de la alcantarilla y al liberar el volumen remanente, éste arra strará el material sedimentado hacia aguas abajo, esta 
onda de agua se recomienda se presente en long itudes de tuberías no mayores a 150 a 200 m. 
B2.1.4.  Otro sistema de limpieza, es el que utiliz a inyección de agua a presión (750 kg/cm
2), que es 
introducida a través de una manguera en cuyo extremo ll eva una tobera, estas llevan en su parte posterior y 
en forma de anillo una serie de orificios con cierto grado de inclinación (35° y 45°) para poder ir lanzando el 
agua y a la vez poder ir avanzando. Este sistema se utiliza en conductos con diámetro interior mayor de 23 
mm. 
B2.1.5.  La operación de limpieza de una tubería con este último tipo de sistema es sencilla, ya que basta 
introducir por el pozo de registro el extremo de la manguera, una vez colocada la tobera adecuada, se pone 
en funcionamiento la bomba y comienza a avanzar a part ir de este momento la manguera, a través de la 
tubería, empujada por la reacción del agua que sale a través de los orificios de la tubería 
B2.2.  Limpieza de coladeras. 
B2.2.1.  Si las coladeras están comunicadas con el alcantarillado y no tienen cámaras de arena no es 
necesario limpiarlas; cuando se cuenta con estos últimos es necesario revisarla en forma periódica, y retirar la 
arena, esto se puede hacer en forma manual utilizando  cucharas de varios tipos y añadiendo agua para la 
remoción de los sedimentos. Sin embargo la tendencia  actual es hacerlo con máquinas provistas de 
dispositivos de absorción, previa inyección  de agua, y mediante bombeo de vacío. 
B2.2.2.  Los aparatos modernos más usados para esta clase de operaciones son los camiones de 
operación con alto poder de succión, capaces de retirar adoquines y elementos similares en volumen y peso. 
En general, el material retirado de las alcantarillas deberá ser depositado en un lugar donde no provoque 
problemas o bien ser tratado para su deposición final. 
B2.3 Sistema de control. 
B2.3.1 Para conocer el estado que guarda una tubería, en la cual no se puede hacer una inspección visual 
directa, se utilizan sistemas de televisión con circuito  cerrado. De esta manera es posible dar un diagnóstico 
acerca de la situación del alcantarillado. 
B2.4 Conservación y reparación del sistema 
B2.4.1  Es difícil establecer lineamientos que indiquen c uándo efectuar reparaciones en un sistema, ya que 
éstas pueden ir desde la simple reposición de una tapa de pozo de visita, hasta la reconstrucción de un tramo de alcantarilla, en esta última situación el daño pue de haber sido producido por algún sismo o avenidas 
extraordinarias. 
B2.4.2.  Para hacer la reparación de las tuberías rotas, es  necesario levantar el pavimento para sustituir los 
tramos dañados, en el caso en que sólo se tengan agrietamientos éstos pueden ser reparados utilizando 
equipo especial que inyecte concreto o alguna resina en la zona dañada. Martes 4 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       
B3 TOMA DOMICILIARIA  
Para el sistema de toma domiciliaria la CONAGUA ha emitido diversas recomendaciones para seleccionar 
los materiales y aplicar los procedimientos construc tivos, que aseguren una adecuada vida útil y una 
economía real en la instalación y reparación de tomas domiciliarias. 
Los estudios de evaluación de pérdidas han permitido concluir que el problema principal de fugas se 
presenta en las tomas domiciliarias, debido a que no se cuenta con una normatividad completa y adecuada, los procesos de instalación y reparación son deficie ntes y no existe un buen control de calidad de  los 
materiales. 
B3.1  Factores que deben ser tomados en cuenta en el diseño de una toma domiciliaria. 
a) Calidad del material. 
b) Tipo de material. 
c) Diseño de los componentes. 
d) Tipo de unión entre sus componentes e instalación. 
e) Parámetros agresivos en agua y suelo. 
f) Cargas externas. 
g) Condiciones hidráulicas de funcionamiento. 
B3.2  Tipos de fallas, causas, medidas preventivas y recomendaciones en tomas domiciliarias. 
Elemento Material Falla Causa Medida 
preventiva Recomendaciones 
RAMAL 
Abrazadera Fierro fundido 
Bronce 
Acero inoxidable - Holgura en la 
unión 
- Corrosión - Cuerda floja 
- Par galvánico 4 
 5 - Selección adecuada de materiales y 
capacitar al personal. 
- En suelo corrosivo aislar 
instalaciones. 
Plástico - Rajadura en 
abrazadera 
- Abrazadera - Material intemperizado o mala 
compactación del terreno 
- Mala fabricación o atornillado 
incorrecto 3, 9, 10  
2 - En suelo corrosivo aislar 
instalaciones. 
- Selección adecuada de materiales y 
capacitar al personal. 
Insertor Bronce - Corrosión 
- Holgura en la 
unión 
- Unión con 
abrazadera - Par galvánico 
- Cuerda floja 
- Incompatibilidad de cuerdas 5 4  
1, 2, 10 - Responsabilizar al personal 
operativo y verificar calidad de 
materiales. 
- Supervisión oportuna en las 
instalaciones. 
Plástico - Holgura en la 
unión 
- Unión con 
abrazadera 
- Perforación - Cuerda floja 
- Incompatibilidad de cuerdas 
- Relleno con material angular 9 
1, 2, 10 
3, 10  
Tubería Cobre “L” 
Cobre “M” 
Fierro galvanizado 
Polietileno de alta 
densidad - Tubería 
perforada 
- Aplastamiento 
- Tubo trozado - Relleno con material angular 
- Corrosión 
- Profundidad inadecuada 
- Conexión mal realizada 
- Asentamiento del terreno 3 
5 
8 
1 
7 - Proporcionar los materiales y 
herramientas adecuados al 
personal. 
Válvula de 
banqueta Bronce 
Plástico - Holgura en unión - Conexión mal realizada 1, 4, 8 - Dar instrucciones precisas y exigir 
calidad en reparaciones como en 
instalaciones.      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2011 
CUADRO 
Codo y 
conectores Cobre 
Fierro galvanizado - Incompatibilidad 
de cuerdas 
- Rotura en cuerda- Unión mal soldada 
- Conexión mal realizada 8 
9 - Realizar siempre una prueba de 
hermeticidad de la instalación antes de rellenar la zanja. 
Tubería Cobre 
Fierro galvanizado - Tubería 
perforada 
- Aplastamiento - Corrosión 
- Conexión mal realizada 5 
1, 9 - Proporcionar los materiales y 
herramienta adecuados al personal.
Medidor Bronce - Imprecisión en el 
registro del gasto - Calidad del agua 1 - Realizar la selección del medidor 
según las caracterís ticas del lugar, 
en donde se instale el mismo. 
Válvula de 
globo y llave de 
manguera Bronce - Empaque 
desgastado o roto - Mala operación 
-  
- Desgate por uso normal 2, 1 - Dar recomendaciones pertinentes al 
usuario para el buen uso de la toma domiciliaria. 
TEE Cobre 
Fierro galvanizado - Holgura en unión - Conexión mal realizada 
- Cuerda corroída 8, 4 
2  
 
MEDIDA PREVENTIVA: 1.- Supervisar que la instalación de la toma domicilia ria sea realizada de acuerdo a las especificaciones y 
procedimientos recomendados. 
2.- Verificar que la calidad de los materiales cumplan con las especificaciones y normas (NMX) de 
producto correspondiente. 
3.- Seleccionar materiales que resistan las condiciones de trabajo a que estarán sujetos, como: tipo de 
suelo, calidad del agua, agentes ambientales, cargas  externas y condiciones de operación del sistema. 
4.- Utilizar teflón (cinta sellante de palitetrafluoruro de carbono). 
5.- En terrenos con relleno sanitario, salinos o con alta humedad, el PEAD presenta un buen 
comportamiento. En caso de instalar tubería metálica en este tipo de suelo, ésta se debe enfundar en tubería 
flexible de polivinilo tipo manguera, recubrirse he licoidalmente con cinta de polietileno o colocar una capa de 
relleno de arena cuyo espesor final quede por lo menos 5 cm sobre la clave de la tubería de la toma. 
6.- Dar una profundidad mínima de 30 cm al ramal de la toma. 
7.- Realizar el cuello de gansa que permite absorber los desplazamientos diferenciales entre la red de 
distribución y la toma domiciliaria. 
8.- Verificar que la soldadura llene completamente los espacios anulares entre las piezas. 
9.- Compactar el relleno apisonando en capas de 15 cm de espesor. 
10.- Que las cuerdas de los componentes que se utilicen sean compatibles. 
______________________