DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 ANTEPROYECTO  
 
 
PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE P RODUCTO DE GAS  
 
 
PC Nº 29/5 :  28 de Septiembre de 2009  
 
 
PRODUCTO : Calderas de calefacción central tipo 
C, que utilizan combustibles 
gaseosos, cuyo consumo calorífico 
es menor o igual que 70 kW.  
 
 
NORMA  : NCh 3141/2.Of2008 
 
    
FUENTE LEGAL : Ley Nº 18.410 
  DS Nº 298 
    
 
APROBADO POR : RE Nº            de fecha      
 
 
CAPITULO I 
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
El presente protocolo establece el procedimiento de  certificación para las calderas de 
calefacción central tipo C, que utilizan combustibl es gaseosos, cuyo consumo calorífico es 
menor o igual que 70 kW, de acuerdo al alcance y ca mpo de aplicación de la Norma NCh 
3141/2.Of2008 – Calderas de calefacción central  qu e utilizan combustibles gaseosos – 
Parte 2: Calderas del tipo C cuyo consumo calorífic o es menor o igual que 70 kW.  
 
 
CAPITULO II 
 
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
 
TABLA A 
 
Nº Denominación Norma Cláusula Clasificación 
de los 
defectos Tipo de 
ensayo Notas 
1 Clasificación de las calderas  NCh 3141/2.Of2008 4    
1.1 Gases y categorías  NCh 3141/2.Of2008  4.1 Mayor No 
destructivo  (1) 
1.2 Modo de suministro de aire 
y de evacuación de los 
productos de combustión  NCh 3141/2.Of2008  4.2 Mayor No 
destructivo   DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 Nº Denominación Norma Cláusula Clasificación 
de los 
defectos Tipo de 
ensayo Notas 
1.3 Presión máxima de servicio 
de agua NCh 3141/2.Of2008  4.3 Mayor No 
destructivo   
1.4 Sistema de expansión NCh 3141/2.Of2008  4.4 Mayor No 
destructivo   
2 Requisitos de construcción NCh 3141/2.Of2008  5    
2.1 Adaptación a los diferentes 
gases NCh 3141/2.Of2008  5.2 Mayor No 
destructivo   
2.2 Materiales y espesores  NCh 3141/2.Of2008  5.3 Mayor No 
destructivo   
2.3 Método de construcción  NCh 3141/2.Of2008  5.4    
2.3.1 Utilización y mantenimiento NCh 3141/2.Of2008  5.4.1 Mayor No 
destructivo   
2.3.2 Conexiones a las tuberías 
de agua y gas  NCh 3141/2.Of2008  5.4.2 Mayor No 
destructivo   
2.3.3 Estanqueidad  NCh 3141/2.Of2008  5.4.3 Crítico No 
destructivo   
2.3.4 Suministro del aire de 
combustión y evacuación de 
los productos de la 
combustión NCh 3141/2.Of2008  5.4.4 Mayor No 
destructivo   
2.3.5 Comprobación del estado 
de funcionamiento NCh 3141/2.Of2008  5.4.5 Mayor No 
destructivo   
2.3.6 Vaciado de la caldera NCh 3141/2.Of2008 5.4.6  Menor No 
destructivo   
2.3.7 Seguridad de 
funcionamiento en caso de 
falta de energía auxiliar NCh 3141/2.Of2008  5.4.7 Crítico No 
destructivo   
2.4 Equipamiento eléctrico  NCh 3141/2.Of2008 5.5 C rítico No 
destructivo   
2.5 Requisitos exigibles a los 
dispositivos de prerreglaje, 
de regulación y de 
seguridad NCh 3141/2.Of2008 5.6    
2.5.1 Generalidades  NCh 3141/2.Of2008 5.6.1 Mayor No 
destructivo   
2.5.2 Dispositivos de prerreglaje y 
de ajuste a las necesidades 
térmicas de la instalación de 
calefacción NCh 3141/2.Of2008 5.6.2 Mayor No 
destructivo   
2.5.3 Circuito de gas NCh 3141/2.Of2008 5.6.3 Críti co No 
destructivo   
2.5.4 Regulador de presión de 
gas NCh 3141/2.Of2008 5.6.4 Crítico No 
destructivo  (2) 
2.5.5 Dispositivos de encendido NCh 3141/2.Of2008 5 .6.5 Crítico No 
destructivo   
2.5.6 Dispositivo de supervisión 
de llama NCh 3141/2.Of2008 5.6.6 Crítico No 
Destructivo  (3) 
2.5.7 Termostatos y dispositivos 
de limitación de temperatura 
de agua NCh 3141/2.Of2008 5.6.7 Crítico No 
Destructivo  (3) 
2.5.8 Control remoto  NCh 3141/2.Of2008 5.6.8 Mayor  No 
destructivo   
2.5.9 Vaso de expansión e 
indicador de presión NCh 3141/2.Of2008  5.6.9 Mayor No 
destructivo   
2.6 Quemadores NCh 3141/2.Of2008  5.7 Mayor No 
destructivo   
2.7 Puntos de toma de presión NCh 3141/2.Of2008  5.8 Mayor No 
destructivo   
3 Requisitos de 
funcionamiento NCh 3141/2.Of2008  6    DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 Nº Denominación Norma Cláusula Clasificación 
de los 
defectos Tipo de 
ensayo Notas 
3.1 Estanqueidad NCh 3141/2.Of2008 6.2 Crítico No 
destructivo   
3.2 Consumos caloríficos y 
potencia nominal NCh 3141/2.Of2008 6.3 Mayor No 
destructivo   
3.3 Seguridad de 
funcionamiento NCh 3141/2.Of2008 6.4 Crítico No 
destructivo   
3.4 Dispositivos de reglaje, de 
regulación o control y de 
seguridad NCh 3141/2.Of2008 6.5    
3.4.1 Generalidades  NCh 3141/2.Of2008 6.5.1 Crític o No 
destructivo   
3.4.2 Dispositivos de control NCh 3141/2.Of2008 6.5 .2 Crítico No 
destructivo   
3.4.3 Válvulas automáticas  NCh 3141/2.Of2008 6.5.3  Crítico Destructivo  (3) 
3.4.4 Dispositivos de encendido NCh 3141/2.Of2008 6 .5.4 Crítico No 
destructivo   
3.4.5 Dispositivos de supervisión 
de llama  NCh 3141/2.Of2008 6.5.5 Crítico Destructivo  (3) 
3.4.6 Regulador de presión de 
gas NCh 3141/2.Of2008 6.5.6 Crítico Destructivo  (3) 
3.4.7 Termostatos y dispositivos 
de limitación de temperatura 
de agua NCh 3141/2.Of2008 6.5.7 Crítico Destructivo  (3) 
3.4.8 Dispositivo de control de 
aire  NCh 3141/2.Of2008 6.5.8 Crítico No 
destructivo   
3.4.9 Funcionamiento del 
ventilador de una caldera 
del tipo C 4 NCh 3141/2.Of2008 6.5.9 Mayor No 
destructivo   
3.5 Combustión  NCh 3141/2.Of2008 6.6 Crítico No 
destructivo   
3.6 Rendimientos útiles  NCh 3141/2.Of2008 6.7 Mayo r No 
destructivo   
3.7 Resistencia de los 
materiales a la presión NCh 3141/2.Of2008 6.8 Crítico No 
destructivo   
3.8 Resistencia hidráulica NCh 3141/2.Of2008 6.9 Ma yor No 
destructivo   
4 Marcado e instrucciones  NCh 3141/2.Of2008 8 Mayo r   
 
Notas: (1) Para la ejecución de los análisis y/o ensayos de tipo y de lote indicados en la Tabla A precedent e, 
se aplicarán los gases estipulados en la norma NCh 953, según corresponda. Para los ensayos de 
producción podrán utilizarse los gases combustibles  distribuidos en el país (GC, GN y GLP). 
 
(2) Si el fabricante o importador de la caldera dis pone del Certificado de Aprobación o de Conformidad  
del producto denominado “regulador de presión de ga s”, emitido por un Organismo de Certificación 
reconocido por SEC, podrá obviar el citado ensayo y  se considerará como defecto mayor para 
todos los efectos del procedimiento de certificació n indicado en el presente protocolo. 
 
(3) El fabricante o importador podrá solicitar a la  Superintendencia el reconocimiento de la 
certificación de origen, de acuerdo a lo estipulado  en el Sistema 6, establecido en el artículo 5º del  
Decreto Nº 298 de 2005, del Ministerio de Economía,  Fomento y Reconstrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 CAPITULO III 
 
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS  PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del pre sente Protocolo.  
 
1.1.1 Número de unidades 
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del pro ducto.  
 
1.1.2 Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos. 
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el e xtranjero) 
1.2.1.1 Para la aprobación de fabricación se deberá n efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en las cláusulas 5.4.3, 5.4.7,  5.5, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 
5.6.7, 6.2, 6.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5,  6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.6, 6.8 y 
8 de la TABLA A, del Capítulo II, del presente Prot ocolo.  
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación. 
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación d el producto estarán dados por 
la Tabla B.   
 
TABLA B 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Acepta Rechaza Periodicidad de 
la inspección (*) 
2 a 25 2 0 1 Mensual 
26 a 150 3 0 1 Mensual 
151 a 1200 5 0 1 Mensual 
1201 a 35000 8 0 1 Mensual 
35001 o más 13 0 1 Mensual 
 
Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61. 
- Mensual, o en su defecto la primera producción sigu iente. 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 1.2.2 Aprobación de partidas de importación en Chil e 
 
1.2.2.1   Para la aprobación de importación se deberán efectu ar a lo menos los Análisis 
y/o Ensayos indicados en el punto 1.2.1.1 del Capít ulo III, del presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de  cada partida del producto 
estarán dados por la Tabla C.  
 
 
TABLA C 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
partida de 
importación 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Acepta Rechaza 
2 a 15 2 0 1 
16 a 50 3 0 1 
51 a 150 5 0 1 
151a 500 8 0 1 
501 a 3200 13 0 1 
3201 a 35000 20 0 1 
35001 o más 32 0 1 
Nota:  
 La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61. 
  
1.2.3 Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de la partida 
de importación, por ende la partida representada po r dicha muestra, y si el 
fabricante o importador requirieran volver a certif icar dicha producción o partida 
de importación, deberán acogerse a lo establecido e n el punto 6.4 de la norma 
NCh 44.Of78, sus modificaciones o la disposición qu e la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación extraerá, en una segunda  inspección, una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspecc ión, que considere el total de la 
partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según corr esponda, del Capítulo III del 
presente Protocolo.  
 
En el certificado (de Aprobación o Seguimiento), en  el ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que fue aprobado en Segunda Inspección,  señalando las causas del 
rechazo inicial.   
 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALID AD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD D E LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL ME RCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del   Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades 
Se deberá extraer a lo menos una (1) unidad del pro ducto.   
 
2.1.2  Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en  Chile o en el extranjero 
 
 
2.2.1 Aprobación de Fabricación 
Para la aprobación de fabricación se deberán efectu ar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de l producto estarán dados por 
la Tabla D. 
 
TABLA D 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades) Tamaño de la 
muestra 
Acepta Rechaza Periodicidad de la 
inspección (*) 
2 a 1200 2 0 1 semestral 
1201 a 35000 3 0 1 semestral 
35001 y superiores  5 0 1 semestral 
 
Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61. 
- Semestral, o en su defecto la primera producción si guiente. 
  
2.2.3 Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, po r ende la partida 
representada por dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar 
dicha producción, deberá acogerse a lo establecido en el punto 6.4 de la norma 
NCh 44.Of78, sus modificaciones o la disposición qu e la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación extraerá, en una segunda  inspección, una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspecc ión, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 2.2.2, del Capítul o III del presente Protocolo.  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
  
En el certificado (de Aprobación o Seguimiento), en  el ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que fue aprobado en Segunda Inspección,  señalando las causas del 
rechazo inicial.   
 
2.3 Verificación de muestras tomadas en Comercio  
Se deberá verificar en el comercio una muestra del producto certificado cada seis 
meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ens ayos establecidos en el punto 
1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad 
Se efectuará a lo menos una evaluación y aprobación  anual del sistema del control 
de calidad del fabricante, según lo establecido par a el Sistema 2 en el artículo 5º del 
Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía , Fomento y Reconstrucción.   
 
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
 
3.1 Aprobación de Lotes 
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar  todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, del pr esente Protocolo.  
 
3.1.1 Clasificación de los defectos 
La clasificación de los defectos se deberá efectuar  de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2 Planes de muestreo 
Los planes de muestreo especificados a continuación , se basan en la norma NCh 
44.Of78, de acuerdo a lo siguiente: 
 
3.1.2.1 Para defectos críticos 
 
Nivel de Inspección    : II 
Tamaño de la Muestra   : Tabla II-A 
Nivel de Aceptación    : Acepta con cero (0) 
        Rechaza con uno (1) 
 
3.1.2.2 Para defectos mayores. 
 
Nivel de Inspección    : I 
Tamaño de la Muestra   : Tabla II-A 
Nivel de Aceptación    : AQL = 2,5 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 3.1.2.3 Para defectos menores 
 
Nivel de Inspección    : I 
Tamaño de la Muestra   : Tabla II-A 
Nivel de Aceptación    : AQL = 4 
 
3.1.3 Selección de la muestra 
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
3.1.4 Rechazo del lote 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote,  por  ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el fabricante o importador requ ieren volver a certificar dicho 
lote, deberán acogerse a lo establecido en el punto  6.4 de la norma NCh 44.Of78, 
sus modificaciones o la disposición que la reemplac e; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá, en una segunda inspección, una muestra igual al doble de 
la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III del p resente Protocolo.  
 
En el certificado (de Aprobación o Seguimiento), en  el ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que fue  aprobado en Segunda Inspección, señalando las causa s del 
rechazo inicial. 
 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEM A DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
 
4.1 Aprobación de tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del pre sente Protocolo. 
 
4.1.1  Número de unidades 
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del pro ducto.  
 
4.1.2  Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos. 
 
4.2 Inspección del Control de Calidad 
 
Se efectuará a lo menos dos auditorías del sistema de calidad  del fabricante al año, 
según lo establecido para el Sistema 5 en el artícu lo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucció n.   
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Org anismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el Artículo 22º del Decr eto Nº 298/2005 y asegurarse que 
dicho reconocimiento sea otorgado por la Superinten dencia de Electricidad y 
Combustibles mediante resolución exenta y que el ce rtificado se encuentre vigente.   
 
5.1 Aprobación del lote o partida. 
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una  muestra de cada lote o 
partida, la cual será sometida a los análisis y/o e nsayos establecidos en el punto 
1.2.1.1 del Capítulo III del presente protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de l producto estarán dados por la 
Tabla E. 
 
TABLA E 
 
TAMAÑO TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 
LOTE MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD CERTIFICADO DE 
TIPO N 
n A R n A R n A R 
2            25 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50 2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150 2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500 2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200 2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000 2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más 3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra 
A  =    acepta 
R  =    rechaza 
 
 
Nota:  
 La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61. 
 
5.3  Rechazo de la muestra 
De ser rechazada la muestra, por ende el lote o par tida representada por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a cer tificar dicho lote o partida, deberá 
acogerse a lo establecido en el punto 6.4 de la nor ma NCh 44.Of78, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; p ara ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección, u na muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el  total del lote o partida, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el  punto 5.2 del Capítulo III del 
presente Protocolo.  
 
En el certificado (de Aprobación o Seguimiento), en  el ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que fue  aprobado en Segunda Inspección, señalando las causa s del 
rechazo inicial. DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 CAPÍTULO IV 
 
 
MARCADO  
 
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado  para la obtención del 
Certificado de Aprobación para este producto, el Or ganismo de Certificación 
deberá cumplir con lo siguiente:  
 
1.1 Comprobar lo dispuesto en la cláusula 8 de la T abla A del presente protocolo. 
 
1.2 Verificar que el producto cuente con lo siguien te: 
  
a) Mes/año de fabricación del producto y/o número d e serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo d el producto, y cuya 
constancia se debe registrar en el certificado de a probación. 
 
b) País de fabricación 
 
c) Número de Certificado de aprobación del producto  en cuestión.  
 
d) Advertencia de seguridad (ver anexo) 
 
2.  Ante el no cumplimiento de las instrucciones anter iores, el Organismo de 
Certificación deberá rechazar el producto. 
 
 
 
 
 
 
 
JGF/RHO/JMG/ecg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
  
 
 
 
 
 
ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
DE ACUERDO CON  PROTOCOLO PC Nº 29/5 DE SEC 
• La instalación, mantención y reparación del artefa cto debe ser efectuada 
por los Servicios Técnicos autorizados de la marca o por un Instalador de 
Gas autorizado por la Superintendencia de Electrici dad y Combustibles 
(SEC). 
• El artefacto debe ser conectado a una instalación de calefacción, de modo 
compatible con sus prestaciones y potencia nominal.  
• El uso e instalación que no sea la especificada po r el fabricante, puede 
causar lesiones y daños a las personas y cosas. 
• En caso de detectar fuga de gas, no accionar inter ruptores eléctricos, 
teléfonos u otros objetos que puedan provocar chisp as, abrir de inmediato 
puertas y ventanas, cerrar la llave de  gas y solic itar la intervención del 
Servicio Técnico o instalador autorizado por SEC. 
• En caso de avería y/o mal funcionamiento del artef acto, suspenda 
inmediatamente su uso,  cierre la llave de gas y ab sténgase de efectuar 
intervenciones no autorizadas, hasta que sea revisa do por personal 
técnico autorizado. 
• Este artefacto debe estar permanentemente ensambla do a un conducto 
de evacuación de los gases producto de la combustió n conectado al 
exterior.  
• Se recomienda instalar este artefacto en el exteri or de la vivienda, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por SEC.  
• Este artefacto debe ser sometido a mantención al m enos una vez al año. 
• Bajo condiciones normales de uso y mantenimiento, se recomienda 
reemplazar este artefacto en un período no superior  a 10 años. 
 NOMBRE Y DIRECCIÓN DE EMPRESA  
 
 
 
                   Dimensiones: Ancho 10,0 cm. +  0,1 cm. y largo 12,5 ± 0,2 cm. 
 
JGF/RHO/JMG/ecg 
PC 29-5 ANTEPROYECTO septiembre 2009