编号：CNCA-09C-045：20XX 
 
 
  
 
 
消防产品类强制性认证实施规则 
 
消防水带产品  
（WTO通报稿）  
 
  
 
  
 
 
 
2001-12-07 发布     2 0 X X - X X - X X 修 订   20XX-XX-XX 实施  
中国国家认证认可监督管理委员会发布 
 目    录 
 
1  适用范围 ............................................................................................................................... ....................1 
2  认证模式 ............................................................................................................................... ....................1 
3  认证的基本环节 ............................................................................................................................... ........1 
4  认证实施的基本要求 ............................................................................................................................... 1 
4.1 全性能委托检验 .............................................................................................................................1 
4.2  认证的申请 ............................................................................................................................... ....1 
4.3 工厂质量管理体系审核 .................................................................................................................2 
4.4  认证发证检验 ............................................................................................................................... 3 
4.5 认证结果评价与批准 .....................................................................................................................4 
4.6 认证后的监督 ............................................................................................................................... ..4 
5  认证证书 ............................................................................................................................... ....................5 
5.1 认证证书的有效期 .........................................................................................................................5 
5.2 认证证书的保持 .............................................................................................................................5 
5.3 认证证书的变更 ..............................................................................................................................5  
5.4 认证范围的扩大 ..............................................................................................................................6  
5.5  到期换证 ............................................................................................................................... ........6 
6．认证标志 ............................................................................................................................... ....................6 
7  认证证书的暂停、撤销和注销 ...............................................................................................................6 
8  收费 ............................................................................................................................... ............................6 
附件 1  消防水带产品强制性认证单元划分 ..............................................................................................8 
附件 2  消防水带产品强制性认证特则 ......................................................................................................9 
  
 11  适用范围 
本规则适用的产品范围为：在中华人民共和国 境内出厂、销售、进口或者在其他
经营活动中使用的火灾报警产品。 
2  认证模式 
全性能委托检验＋工厂质量管理体系审核＋认证发证检验＋认证后监督 
3  认证的基本环节 
3.1  全性能委托检验 3.2  认证的申请 3.3  工厂质量管理体系审核 3.4  认证发证检验 
3.5  认证结果评价与批准 
3.6  认证后监督 
4  认证实施的基本要求 
4.1 全性能委托检验  
4.1.1 全性能委托检验的送样 
4.1.1.1 全性能委托检验的送样原则 
全性能委托检验应从认证申请单元中选取检验项目最具覆盖性，检验结果最具代表
性，检验条件最具严酷性的代表性样品进行全性能委托检验。 
主型产品为代表性样品，分型产品也应按相应产品认证特则的要求送样，对其与主
型产品不同部分进行检验。 
4.1.1.2 送样方法 
全性能委托检验的样品由申请企业选送,并对选送样品负责。整机产品的送样量见
附件 1。 
4.1.2 全性能委托检验的检验标准、项目及方法 
4.1.2.1 检验标准 
检验标准为相应产品的国家标准或行业标准。 
4.1.2.2 检验项目     检验项目为相应产品的国家标准或行业标准规定的全部检验项目。 
4.1.2.3 检验方法 
除相应的产品认证特则有规定外，检验方法按 相应产品的国家标准或行业标准规
定进行。 
4.2  认证的申请  
4.2.1  申请单元划分  
 24.2.1.1 产品认证的申请单元划分见附件 1。 
4.2.1.2 产品单元划分相同且安全结构设计和对产品安全性能有影响的元器件均相同、
仅型号不同的产品（如：不同型号之间的差异仅为针对不同的客户或不同的销售地区）可作为一个单元申请认证。 4.2.1.3 不同工厂的产品不能划在同一单元。 4.2.2 申请文件  
认证委托人应向指定认证机构（以下称认证机构）提交正式委托认证的申请，并随
附以下资料： 
1）《消防产品认证申请书》； 
2）委托方/制造商/生产厂的资质证明至 少包括：组织机构代码、营业执照、有关
协议、合同等； 
3）企业确认不侵犯有关专利技术和专有技术的自我声明； 
4）产品生产工艺流程及工艺控制简述； 
5）关键原材料/元器件/零配件或产品特性（如：设计、结构、工艺、工序、标志
等）描述； 
6）质量管理体系文件； 7）指定检验机构（以下称检验机构）出具的申请认证产品全性能委托检验报告； 
8）其他要求的文件。 
4.2.3 文件审核 
对基本符合要求的，认证机构向申请企业下发 《受理认证申请通知书》；对不符
合规定要求的,通知申请企业及时修改。  
4.3 工厂质量管理体系审核  
4.3.1 审核内容 
4.3.1.1 工厂质量管理体系审核     工厂质量管理体系审核按 ISO9000 系列标准要求进行。工厂的生产和检验设备最低配置应满足相应产品认证特则的规定。 
4.3.1.2 产品一致性检查 
工厂审核时， 应在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查。 重点核实以下内容：  
1) 认证产品的铭牌与标记与全性能委托检验检验报告上所标明的应一致； 2) 认证产品的结构应与全性能委托检验测试时的样品一致。 
4.3.1.3 工厂质量管理体系审核和产品一致性检查应覆盖 申请认证产品的所有加工场
所（即工厂）。 
4.3.2 工厂审核时间 
文件审核符合要求的，再进行工厂审核。工厂 审核时间根据所申请认证产品的单 
 3元数量确定，并适当考虑工厂的生产规模，一般每个加工场所 为 2 至 6 个人日。 
4.3.3 审核组组成 
企业质量管理体系现场审核由认证机构安排、 组织。认证机构确定审核组长，选
择若干名相应专业的审核员，组成质量管理体系审核组。审核组成员必须具备规定的注册级别。必要时可安排技术专家参加。     审核组确定后，认证机构通知受审核方。具体审核时间由认证机构、审核组长和受
审核方共同商定。 
4.3.4 质量管理体系审核要求 
质量管理体系审核的方式、方法及内容等，按 照认证机构对该类产品认证的有关
规定要求执行。 
4.3.5 质量管理体系审核报告 
质量管理体系审核的审核报告应由参加该次审 核的全体审核员及受审核方代表确
认签字。质量管理体系审核有关资料由审核组长负责汇总，在审核结束后，将全部审核资料(含经审核组长确认的不合格报告)上报认证机构。 4.3.6 质量管理体系审核结论为推荐通过或不推荐通过 
4.3.7 质量管理体系审核结论为不推荐通过的，重新审核应在企业完成全部不合格整改
的基础上，向认证机构提交重新审核申请。 4.3.8 重新审核应按 4.3.1 至 4.3.4 规定进行。 
4.4  认证发证检验  
4.4.1 样品 
认证发证检验样品的选择、送样按指定认证机构的规定进行。 
检验的样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取。检验的数量
为相应产品标准、产品认证特则规定数量。样品应满足以下条件： 
1）样品基数应满足规定的要求； 
2）样品必须为本年度或近 10 个月内生产的； 
3）至少两人抽封样品并在抽样单上签字；  4）工厂负责人在抽样单上签字并加盖单位印章确认。 
4.4.2 委托方将抽封的样品按规定送达指定检验机构进行认证发证检验。 4.4.3 认证发证检验项目 
    认证发证检验项目按照相应产品认证特则的规定执行。 
4.4.4 检验 
检验机构应按规定的检验周期完成产品认证发 证的全部检验。产品认证发证检验
不合格的，由委托方向认证机构申请补检，补验仍不合格的，终止本次认证。 
4.4.5 检验报告 
检验机构应按认证机构的有关规定出具检验报 告，并按规定时限要求向认证机构 
 4提交。 
4.5 认证结果评价与批准  
4.5.1 认证结果评价与批准  
认证机构对工厂质量管理体系审核和认证发证检验结果进行综合评价。对符合要求
的，经认证机构证书签发人批准， 颁发认证证书(每一个单元的产品颁发一张认证证书)。
认证结果不符合要求的，终止本次认证。 
4.5.2 认证证书的发放 
认证机构对获准认证的企业颁发认证证书并公布。 
4.6 认证后的监督  
4.6.1 认证后的监督频次 
4.6.1.1 获证产品从证书批准之日起，即可安排认证后监督。认证后监督每年不少于一次。 4.6.1.2 若发生下述情况之一可增加监督频次： 
1) 获证产品出现严重质量问题或用户对产品有投诉并经查实； 
2) 认证机构有足够理由对获证产品与标准安全要求的符合性提出质疑时； 
3) 对监督审核、监督检验不合格项较多的产品或对产品有投诉时； 4) 有足够信息表明因变更组织机构、生产条 件、质量管理体系等，从而可能影响
产品符合性或一致性时。 
4.6.2 监督的内容 
4.6.2.1 方式 
认证后监督的方式为:质量管理体系监督审核（以下称监督审核）和/或产品质量
监督检验（以下称监督检验）。监督审核和监督检验均是随机性的。 4.6.2.2 监督审核 
监督审核由认证机构视具体情况按年度制定审 核要求，审核场所既可为工厂，也
可为使用场所。监督审核的时间每个加工场所一般为 1-2 个人日。 4.6.2.3 监督检验 
监督检验项目由认证机构视具体情况确定。监督检验由认证机构下达计划，检验机
构按计划实施，并应在规定的检验周期完成全部检验。检验结束后，检验机构将检验报
告及时报认证机构。 
4.6.3 认证机构根据监督结果做出监督结论，并将监督结论通知证书持有者。 4.6.4 监督结论合格的，认证机构保持其证书；监督结论不合格的，认证机构按规定暂停或撤销其证书。 
4.6.5 监督审核结论为不推荐通过的，应在 5 个工作日内将全部产品认证证书上交认证 
 5机构。企业整改完成后，应及时向认证机构提出证书恢复申请。 
4.6.6 监督检验结论为不合格的产品，应在 5 个工作日内将不合格产品证书上交认证机
构。企业整改完成后，应及时向认证机构提出证书恢复申请。 4.6.7 认证机构应及时将认证后的监督结果向社会公布。 4.6.8 证书持有人应按时缴纳监督费用。 4.6.9 对不能按规定接受监督的、未按时交纳监督费用的，认证机构收回其全部认证证
书。 
5  认证证书 
5.1 认证证书的有效期  
产品认证证书有效期为五年。 
5.2 认证证书的保持  
认证证书的有效性依靠通过指定认证机构定期和不定期的监督获得保持。 
5.3认证证书的变更  
5.3.1 变更的类型 
5.3.1.1 不涉及产品安全使用性能的变更：商标变更；由于产品命名方法的变 
化引起的获证产品名称、型号变更；产品型号变更、内部结构不变；委托方（制造商或工厂）名称或地址变更（没有搬迁）等。 
5.3.1.2 涉及产品安全使用性能的变更：制造商或工厂搬迁；产品认证所依据 
国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；明显影响产品的设计发生了变化，如获证产品的关键零部件/原材料/元器件更换；委托方（制造商或工厂）的质量体系发生变化(例如所有权、组织机构或管理者发生了变化)等。 5.3.2 变更程序 
5.3.2.1 认证证书持有者需要变更已经获得的认证证书信息或产品时，应正式 
向指定认证机构提交书面变更申请并提交相关证明文件。 
5.3.2.2 指定认证机构在接到变更申请及有关资料后进行审核，核查变更信息 
或产品与原获证信息或产品的一致性，必要时安排变更工厂确认审核和/或确认检验。 
5.3.2.3 根据变更确认的结果,按规定程序评定，符合变更要求的，经指定认证 
机构批准后向持证人换发证书或发出变更确认通知，并更改相关信息。不符合变更要求的，经指定认证机构准后向持证人发出不予变更确认的通知。  
 65.4认证范围的扩大  
认证证书持有者在原有认证基础上增加新的产品单元、型号，应提出申请，经指定
认证机构审查后，必要时安排 工厂审核和/或产品检验， 综合评价合格后颁发或换发证
书。 
5.5  到期换证  
企业应在其有效期届满前 6 个月向认证机构提出到期换证申请。申请的文件、资料
按 4.2.2 提供(产品全性能委托检验报告除外)，并增加换证产品认证证书复印件。 
到期审核和换证检验应分别按照本规则质量管理体系审核和认证发证检验的有关规
定执行。 
6．认证标志 
认证证书持有者必须遵循《强制性产品认证标 志管理办法》的有关规定使用认证标
志。 
6.1 变形认证标志的使用 
本规则覆盖产品不允许加施任何形式的变形认证标志。 
6.2 准许使用的标志样式 
认证标志为： 
 
6.3 加施方式和位置 
可以采用国家统一印制的标准规格标志、模压式或铭牌印刷三种方式。如采用模压
式或铭牌印刷方式，应注明产品的工厂代码。认证标志一般应加施于产品明显位置。 
7  认证证书的暂停、撤销和注销  
认证证书的暂停、撤销和注销，按《强制性产 品认证管理规定》的规定执行。自认
证证书注销、撤销之日起或者认证证书暂停期间，不符合认证要求的产品，不得继续出
厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。 
暂停证书的恢复使用，应由证书持有者向指定认证机构提出申请，按规定进行产品
检验和/或工厂检查达到的要求后，指定认证机构批准恢复使用证书。 
8  收费 
认证收费由认证机构按国家有关规定统一收取。 
  
 7 
  
 附件 1  消防水带产品强制性认证单元划分  
序号  产品名称  单元划分说明  认证依据标准 认证发证检验样品数量  
1 有衬里消防水带 1 ）设计工作压力不同的产品
为不同单元； 
2）内径规格不同的产品为不同单元； 
3）编织层结构及材料不同的
产品为不同单元； 4)衬里（内、外覆）材料不同的产品
为不同单元。 GB6246-2001 取申请单元中最长长度规格
样品:3 根. 
2 消防湿水带 1 ）设计工作压力不同的产品
为不同单元； 2）内径规格不同的产品为不同单元； 
3）编织层结构及材料不同的
产品为不同单元； 4)衬里（内、外覆）材料不同的产品
为不同单元。 GA34-92 取申请单元中最长长度规格
样品:3 根. 
3 消防软管卷盘 1) 使用灭火剂种类不同的产
品为不同单元； 2）额定工作压力不同的产品
为不同单元； 
3）软管内径不同的产品为不同单元； 
4）软管材质不同的产品为不
同单元； 5）喷枪类别不同的产品为不同单元。 GB15090-2005 取申请单元中软管最长长度
规格样品：3台 
注：1. 有衬里消防水带、消防湿水带：产品长度允许向下覆盖，长度长的规格认证产品覆盖长度短
的产品规格。 
2. 消防软管卷盘：软管长度允许向下覆盖，软管长度长的规格认证产品覆盖软管长度短的产品
规格。       
 附件 2  消防水带产品强制性认证特则  
1  总则   
  根据《消防产品类强制性认证实施规则  消防水带产品》制定本特则。 
2  要求  2.1  申请有衬里消防水带、消防湿水带产品认证，必须标明其编织层和衬里的材料。不同衬里材料
和不同编织层材料的产品均应分别申请认证。 
2.2  申请有衬里消防水带、消防湿水带产品认证企业必须具备衬胶工艺的全套生产设备和编织设备。 
2.3  申请消防软管卷盘产品认证，必须标明其喷枪类别。软管长度长的产品可覆盖软管长度短的产
品。喷枪类别不同的产品应分别申请认证。 2.4  申请消防软管卷盘产品认证企业必须具备卷盘设计、制造的能力，必须配备卷盘制造工艺的全套生产设备。 
3  消防水带产品认证发证检验项目﹑判定规则 
3.1  有衬里消防水带产品认证发证检验项目﹑判定规则 3.1.1 有衬里消防水带产品认证发证检验项目和不合格分类见下表  
序
号 检验项目 A 类不合格 B 类不合格 C 类不合格 
1 标志 无标志 标志内容不全 标志内容模糊不清 
2 编织层质
量 ――――――――― 跳双经、断双经、跳纬1. 表面划伤在3 匝及以上 
2. 有 3 处及以上最大直
径大于 5cm的明显污点 
3 衬里质量 衬里间发生粘附现象 衬里间有折皱现象 衬里层气泡、伤痕较多
(＞20 处/m) 
4 内径 ――――――――― 小于标准规定值 大于标准规定值 
5 长度 ――――――――― 小于标示值的 97％ 1. 小于标示值， 但不是 B
类不合格 2. 大于标准规定 
6 单位长度
重量 ――――――――― 大于标准规定值的 120
％ 不符合标准规定要求，但
不是 B 类不合格 
7 试验压力
下状况 1. 喷水状泄漏 
2. 渗漏超过三处以上 1. 滴水状泄漏 
2. 渗漏在三处及以下 ―――――――― 
8 爆破压力 小于标准规定值 ――――――――― ―――――――― 
9 轴向延伸
率 ――――――――― 大于 6%(设计工作压力
为 0.8MPa、1.0MPa、
1.3MPa、1.6MPa) 
大于 10％(设计工作压力为2.0 MPa、2.5 MPa)不符合标准要求，但不是
B 类不合格  
 10 
序
号 检验项目 A 类不合格 B 类不合格 C 类不合格 
10 直径膨胀
率 ――――――――― 大于 6%(设计工作压力
为 0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa) 
大于 10％(设计工作压
力为2.0 MPa、2.5 MPa)不符合标准要求，但不是
B 类不合格 
 11 扭转性能 产生逆时针扭转 大于标准规定值的 150
％ 不符合标准要求，但不是
A、B 类不合格 
12 弯曲性能 ――――――――― ――――――――― 内侧有明显折皱 
13 粘附性能 试样间发生粘附现象 ――――――――― ―――――――― 
14 低温性能 1. 不能立即展开 
2. 设计工作压力下有
渗漏 1. 不能再次卷紧 
2. 有卷曲现象 ――――――――― 
15 附着强度 小于标准规定值 ――――――――― ―――――――― 
16 扯断伸长
率 不符合标准要求 ――――――――― ――――――――― 
17 热空气老
化 不符合标准要求 ――――――――― ―――――――― 
3.1.2  抽样方法﹑判定规则 
3.1.2.1  抽样方法  
       样品应在企业成品库中抽取，每种规格产品应抽取企业申请最长长度的规格，其抽样基数应
不少于 30 根，每个规格随机抽取 3根作为样品。 
3.1.2.2  判定规则 
       凡出现下列情况之一者即判定为不合格，否则为合格。 
       1).  样品出现A类不合格；        2).  样品出现B类不合格数大于或等于 2；        3).  样品出现B类不合格数 1 项，C 类不合格数大于或等于 2； 
       4).  样品出现C类不合格数大于或等于 4。 
3.2  消防湿水带产品认证发证检验项目﹑判定规则  
3.2.1  消防湿水带产品认证发证检验项目和不合格分类见下表 
  
 11序号 检验项目 A 类不合格 B 类不合格 C 类不合格 
1 标志 无标志 标志内容不全 标志内容模糊不清 
2 编织层质量 ―――――――― 跳双经、断双经、跳纬 1. 表面划伤在 3 匝及以
上 2. 有 3 处及以上最大直径大于
5cm 的明显污点 
3 衬里质量 衬里间发生粘附现象 衬里间有折皱现象 衬里层气泡、 伤痕较多(＞
20 处/m) 
4 长度 ―――――――― 小于标示值的 97％ 1. 小于标示值，但不是 B
类不合格 2. 大于标准规定 
5 内径 ―――――――― 小于标准规定值 大于标准规定值 
6 单位长度重
量 ―――――――― 大于标准规定值的 120％不符合标准规定要求，但
不是 B 类不合格 
7 渗水量 ―――――――― 1. 0.5Mpa 水压下渗水不
均匀 
2. 有喷水现象 3. 渗水量不符合标准要求 ―――――――― 
8 爆破压力 小于标准规定值 ――――――――― ―――――――― 
9 轴向延伸率 ―――――――― 大于 6％ 不符合标准要求，但不是
B 类不合格 
10 直径膨胀率 ―――――――― 大于 6％ 不符合标准要求，但不是
B 类不合格 
11 扭转性能 产生逆时针扭转 大于标准规定值的 150％不符合标准要求，但不是
A、B 类不合格 
12 弯曲性能 ―――――――― ――――――――― 内侧有明显折皱 
13 粘附性能 试样间发生粘附现象 ――――――――― ―――――――― 
 
14  
低温性能  
不能立即展开 1. 不能再次卷紧 
2. 有卷曲现象 
3. 渗水不均匀 
4. 渗水量不符合标准要求  
15 附着强度 小于标准规定值 ――――――――― ―――――――― 
16 扯断伸长率 不符合标准要求 ――――――――― ―――――――― 
17 热空气老化 不符合标准要求 ――――――――― ―――――――― 
 
3.2.2  抽样方法﹑判定规则  
 123.2.2.1  抽样方法 
       样品应在企业成品库中抽取，每种规格产品应抽取企业申请最长长度的规格，其抽样基数应
不少于 30 根，每个规格随机抽取 3根作为样品。 
3.2.2.2  判定规则 
       凡出现下列情况之一者即判定为不合格，否则为合格。        1).  样品出现A类不合格； 
       2).  样品出现B类不合格数大于或等于 2； 
       3).  样品出现B类不合格数 1 项，C 类不合格数大于或等于 2；        4).  样品出现C类不合格数大于或等于 4。 3.3  消防软管卷盘产品认证发证检验项目﹑判定规则 
3.3.1  消防软管卷盘产品认证发证检验项目和不合格分类见下表 
序号 检验项目 A 类不合格 B 类不合格 C 类不合格 
1 标志 无标志 ――― 标志内容不全或模
糊不清 
射程 小于标准规定值 ――― ――― 
2 喷
射
性能 流量 小于标准规定值 ――― ――― 
3 密封性能 1. 喷水状渗漏 
2. 软管缠绕轴变
形 3. 不能正常使用 滴落状渗漏 ――― 
4 耐压性能 不符合标准要求 ――― ――― 
5 耐腐蚀性能 
不能正常操作使用 1. 有明显腐蚀痕迹 
2. 不能灵活操作 有轻微腐蚀痕迹 
6 抗载荷性能 1. 喷水状渗漏 
2. 软管缠绕轴变形 
3. 不能正常使用 滴落状渗漏 ――― 
7 转动性能 
启动力距大于
30N·m 启动力距大于 25N·m，且
小于等于 30N·m 启动力距大于
20N·m，且小于等于 25N·m 
开关 不符合标准要求 ――― ――― 
型式 不符合标准要求 ――― ――― 
螺纹 ――― 不符合标准要求 ――― 
耐压性能 不符合标准要求 ――― ――― 8 喷
枪
性能 
抗跌落性能 不符合标准要求 ――― ―――  
 13 
序号 检验项目 A 类不合格 B 类不合格 C 类不合格 
内径 ――― 小于标准规定值 大于标准规定值 
长度 ――― 小于标准值的 95％ 1. 小于标准规定
值，但不是 B 类不
合格 2. 大于标准规定
值 
耐压性能 不符合标准要求 ――― ――― 
外径膨胀率 ――― 大于 8% 或 小于－6% 不符合标准要求，
但不是 B 类不合格 
轴向伸长率 ――― 大于 11% 或 小于－7% 不符合标准要求，
但不是 B 类不合格 
弯曲性能 ――― 外径增加率大于初使值的
12%  不符合标准要求，
但不是 B 类不合格 
低温性能 1. 不能立即展开 
2. 额定工作压力
下有渗漏 1. 不能再次缠绕 
2. 有卷曲现象 ――― 9 软
管
性能 
外表质量 ――― ――― 1. 外表面有破损、
划伤 
2. 外表面有局部
隆起 
10 外观质量 软管卷盘表面未经
耐腐蚀处理 ――― 1. 卷盘表面有明
显划痕和碰伤。 
2. 焊接有缺陷 
3. 漆层不均匀 
11 结构要求 ――― 1. 软管卷盘旋转部分向
外摆动角<80° 2. 软管缠绕时，靠近连接
部位的软管有扁瘪现象 
3. 无清除残留灭火剂装置 1. 软管卷盘旋转
部分向外摆动角小于标准规定值，但
不是 B 类不合格。 
2. 软管卷盘进口阀开关无开关方向
标志，或开 、关方
向不符合标准规定。 
 3.3.2  抽样方法﹑判定规则 
3.3.2.1  抽样方法  
 14    样品应在企业成品库中抽取，每种规格产品应抽取企业申请单元中软管最长长度的规格，其抽
样基数应不少于 50 台，每个规格随机抽取 3 台作为样品。 3.3.2.2  判定规则 
    凡出现下列情况之一者即判定为不合格，否则为合格。 
    1).  样品出现 A 类不合格；     2).  样品出现 B 类不合格数大于或等于 2； 
    3).  样品出现 B 类不合格数 1项，C 类不合格数大于或等于 2； 
    4).  样品出现 C 类不合格数大于或等于 4 4  生产、检验设备 4.1  申请有衬里消防水带、消防湿水带产品认证企业的检验设备应满足下表的要求 
序号 计量检测器具 
名称 准  确  度 
(量程) 计量检测器具 
配备量 应用范围 
1 塞规 按 GB6246 规定 2 只/规格 水带内径测量 
2 卷尺 ±1.2mm(0－2m) 1 只 试验取样 
3 秤 3 级分度值≤5g 1 台 水带单位 
长度重量 
4 密度仪(镜) ――― 1 台 纬线密度检测 
(0－50N) 1 台 
5 强力机 
(0－1000N) 1 台 纱线强度检测 
6 捻度计 ――― 1 台 纱线强度检测 
7 厚度计 ――― 1 台 衬里厚度检测 
8 胶稳试验机 ――― 1 台 乳胶稳定性测定 
9 天平   1 台 原材料检验 
10 旋转粘度计 (0.01－100Pa·s) 1 台 乳胶粘度测量 
11 试验台 (长度≥1.5m) 1 台 
12 三缸电动往复泵
(附加稳压装置) (压力不低于爆破压力标准值
1.2 倍) 1台  
13 有峰值记录压力
显示装置 不低于 1 级 1 套 
14 秒表 机械级 3 级 1 只 水带水压强度、爆
破试验 
  
 154.2 申请消防软管卷盘产品认证企业的生产设备、检验设备应满足下表的要求。 
序号  设备名称  技术要求  设备配备量  
1 剪板机  能保证加工精度  满足批量生产的要
求 
2 冲床  能保证加工精度  满足批量生产的要
求 
3 卷边机  能保证加工精度  满足批量生产的要
求 
4 焊接设备 (包括焊机、台架、夹具
等) 能保证加工精度  满足批量生产的要
求 
5 机加工设备  能保证加工精度  满足批量生产的要
求 
6 冲压模具  能保证加工精度  满足批量生产的要
求 
7 喷漆设备  ―――  满足批量生产的要
求 
8 装配工具  ―――  满足批量生产的要
求 
9 塞规  按GB15090 －2005标准 6.8.1要求满足软管检验的要
求 
10 测力计  Ⅰ级，能保证检验的要求  1 只 
11 秒表  记时分度值≤ 0.2S 1 只 
12 卷尺  (0~2m) , ±1.2mm 
( 0~最长规格 +1m ), II 级 满足检验的要求  
13 螺纹规  能保证检验的要求  满足检验的要求  
14 游标卡尺（适用时）  能保证检验的要求  满足检验的要求  
15 跌落试验台  厚10cm尺寸不小于 1ｍ× 1ｍ的钢
筋水泥制成的平台  1台 
16 抗载荷试验装置  采用 M级的砝码，按 GB15090 －
2005标准 6.5.1、6.5.2要求  1套 
喷射架，压力指示仪  能保证检验的要求，不低于 1.6
级 
电动往复泵及管路附件  压力不低于软管卷盘额定工作压
力 
接水容器（或流量计）  能保证检验的要求  
电子称（适用时）  Ⅲ级，能保证检验的要求  
角度规  0 ～180°，精度  ±1° 17 喷
射性能试验装置 
 
风速仪  0.05 ～10m/s , ±5%FS 1套  
 16序号  设备名称  技术要求  设备配备量  
各种试验台架、夹具及管路
附件  ―――  
电动往复泵  额定工作压力不低于软管卷盘额
定工作压力的 3倍 18 耐
压试验
装
置 压力指示仪  不低于 1.6级， 量程符合检验要求1套 
 
 
5 消防水带产品强制性认证工厂一致性控制要求 
为保证工厂批量生产的认证产品与认证发证检验合格样品的一致性，认证产品的生产应满足本
文件规定的一致性控制要求。 
5.1 产品一致性控制文件 
5.1.1 工厂应建立并保持认证产品一致性控制文件，一致性控制文件至少应包括： 
1) 针对具体认证产品型号的设计要求、产品结构描述、物料清单(应包含所使用的关键件的型
号、主要参数及供应商)等技术文件； 
2) 针对具体认证产品的生产工序工艺、生产配料单等生产控制文件； 3) 针对认证产品的检验(包括进货检验、生产过程检验、成品例行检验及确认检验)要求、方法
及相关资源条件配备等质量控制文件； 
4) 针对获证后产品的变更（包括标准、工艺、关键件等变更）控制、标志使用管理等程序文件。  
1.2 产品设计标准或规范应是一致性控制文件的其中一个内容,其要求应不低于有关该产品的认证
实施规则中规定的标准要求。 
5.2 关键件和材料的检验/验证 
工厂应建立并保持对供应商提供的关键件和材料的检验或验证的程序，以确保关键件和材料满
足认证所规定的要求。 
关键件和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商
提出明确的检验要求. 
工厂应保存关键件和材料检验或验证记录、供应商提供的合格证明及有关检验数据等。 
5.3 批量生产产品的一致性 
工厂应采取相应的措施，确保批量生产的认证产品至少在以下方面与认证发证检验合格样品保
持一致： 
1) 认证产品的铭牌、标志、说明书和包装上所标明的产品名称、规格和型号； 
2) 认证产品的结构、尺寸和安装方式； 3) 认证产品的主要原材料。 
5.4 例行检验和确认检验  
5.4.1 工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定准则等。应保存检验记录。 
5.4.2 例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100%检验，通常检验后，除包装和加
贴标签外，不再进一步加工。例行检验允许采用经验证的等效快速的在线检验方法进行。例行检验至少应包括以下检验项目：  
 171)有衬里消防水带、消防湿水带产品：标志、编织层质量、 
衬里质量、内径、长度、单位长度重量； 
2)消防软管卷盘产品：密封性能、外观质量、结构要求、标志 。      
工厂生产现场应具备上述相应认证产品检验项目的检验能力。 
5.4.3 确认检验是为验证产品持续符合标准（产品认证实施规则中规定的标准）要求进行的抽样检验。确认检验至少应包括以下检验项目： 
1) 有衬里消防水带、消防湿水带产品：试验压力下状况（适用于有衬里消防水带） 、渗水量（适
用于消防湿水带） 、爆破压力、轴向延伸率、直径膨胀率、附着强度、低温性能、扭转性能、
热空气老化、粘附性能、扯断伸长率、弯曲性能 
2) 消防软管卷盘产品：喷射性能、耐压性能、耐腐蚀性能、抗载荷性能、转动性能、喷枪性能、
软管性能 
工厂不具备检验条件的确认检验项目，可委托具有相应能力的检测实验室检验。 
5.5 获证产品的变更控制 
工厂应建立文件化的变更控制程序，确保认证产品的设计、采用的关键件和材料以及生产工序
工艺、检验条件等因素的变更得到有效控制。获证产品涉及到如下的变更，工厂在实施前应向认证
机构申报，获得批准后方可执行： 
1) 产品设计(原理、结构等)的变更； 
2) 产品采用的关键件和关键材料的变更(型号、供应商、数量等)； 
3) 关键工序、工序及其生产设备的变更； 
4) 例行检验和确认检验条件和方法变更； 
5) 生产场所搬迁、生产质量体系换版等变更； 
6) 其他可能影响与相关标准的符合性或认证发证检验样品的一致性的变更。 
6  认证标志 
6.1  获准产品认证的有衬里消防水带、 消防湿水带， 其生产企业应在水带印有标志的一端端口 60cm
±2cm 处，印制一个边长为 40mm±2mm 的红色方框，框内印上该产品的认证证书编号，框上加施认
证标志，每盘水带一个。 
6.2 获准产品认证的消防软管卷盘，其生产企业应在卷盘印有标志的旁边，加施一个认证标志，每台消防软管卷盘一个。 
7、检验周期 
检验周期是自正式签订检验合同之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：  
序号 产品类别 检验周期 
（天） 
1 有衬里消防水带 65 
2 消防湿水带 65 
3 消防软管卷盘 65