Miércoles 17 de junio de 2009 DIARIO OFICIAL (Prime ra Sección)      
SECRETARIA DE ENERGIA 
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-200 7, Requisitos de seguridad y eficiencia energética 
para transformadores de distribución. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice : Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEDE-200 7, REQUISITOS DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA 
ENERGETICA PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION. 
México, D.F., a 4 de junio de 2009.- La Lic. Luz Au rora Ortíz Salgado, Directora General de Distribuci ón y 
Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nuc leares, en su calidad de Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Instalacion es Eléctricas, emite el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-002-SEDE-2007, Requisitos de segu ridad y eficiencia energética para transformadores 
de distribución, con fundamento en los artículos 26  y 33 fracciones I, II y XII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 45 y 47 fracciones I y II de la Ley Federal sobre Metrología y Normali zación; 
1, 2, 4 fracción II, 5 y 29 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 32 y 33 párrafo prime ro del 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Nor malización; 2 fracciones II y XI, 54, 60 y 164 frac ción II 
del Reglamento de la Ley del Servicio Público de En ergía Eléctrica; 13 fracción XVI y XVIII y 19 fracc iones V y 
VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Ener gía. 
CONSIDERANDOS 
Primero.- Que de conformidad con el artículo 51 de la Ley Fed eral sobre Metrología y Normalización, la 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE-1999, Requisito s de seguridad y eficiencia energética para 
transformadores de distribución, entró al proceso d e revisión quinquenal a que refiere dicho dispositi vo legal.  
Segundo.-  Que con fecha 24 de abril de 2007, el Comité Consu ltivo Nacional de Normalización de 
Instalaciones Eléctricas aprobó la versión final de l Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-
SEDE-2007, Requisitos de seguridad y eficiencia ene rgética para transformadores de distribución, para su 
remisión a la Comisión Federal de Mejora Regulatori a conjuntamente con su manifestación de impacto 
regulatorio y documentación complementaria para cum plir con las previsiones establecidas en la Ley Fed eral 
de Procedimiento Administrativo. 
Tercero.-  Que de conformidad con el artículo 47 fracciones I  y II de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 33 párrafo primero de su Reglamento , se expide el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-002-SEDE-2007, Requisitos de seguridad y e ficiencia energética para transformadores de 
distribución, para consulta pública con el objeto d e que dentro de los 60 días naturales, contados a p artir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, los interesados presenten sus comentari os a  la 
Secretaría de Energía, sita en Insurgentes Sur 890,  8o. piso, colonia Del Valle, Delegación Benito Juá rez, 
código postal 03100, en México, Distrito Federal, t eléfono 5000-6126, Fax: 50006140, correo electrónic o: 
lortiz@energia.gob.mx a efecto de que en los términ os de la Ley Federal sobre Metrología y Normalizaci ón, se 
consideren en el seno del Comité Consultivo Naciona l de Normalización de Instalaciones Eléctricas. 
Cuarto.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 32 de su Reglamento, la Manifestaci ón de Impacto Regulatorio relacionada con el Proyec to 
de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-SEDE-2007 , Requisitos de seguridad y eficiencia energética 
para transformadores de distribución, estará a disp osición del público para su consulta en el domicili o  antes 
señalado. 
PREFACIO 
El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana fue elaborado por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Instalaciones Eléctricas (CCNNIE),  con el apoyo de la Dirección General de Distribuci ón y 
Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nuc leares de la Secretaría de Energía y la Coordinació n de 
la Asociación de Normalización y Certificación, A.C . (ANCE), consultando trabajos, propuestas, comenta rios y 
colaboraciones de las siguientes instituciones miem bros del CCNNIE: 
- Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos  Electricistas, AIUME 
- Asociación Mexicana de Directores Responsables de  Obra y Corresponsables, AMDROC 
- Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Insta laciones para la Construcción, AMERIC 
- Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Elect ricistas, AMIME 
- Cámara Nacional de Comercio, CANACO 
- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcció n, CMIC 
- Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAM E 
- Cámara Nacional de la Industria de la Transformac ión, CANACINTRA       (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 17  de junio de 2009 
- Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C., CIME 
- Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químico s, CONIQQ 
- Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y turismos, CONCANACO 
- Comisión Federal de Electricidad, CFE 
- Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONA E 
- Confederación de Cámaras Industriales de los Esta dos Unidos Mexicanos, CONCAMIN 
- Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la República Mexicana, FECIME 
- Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE 
- Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE 
- Instituto Politécnico Nacional, IPN 
- Laboratorio de pruebas de Equipos y Materiales de  la CFE, LAPEM 
- Luz y Fuerza del Centro, LFC 
- Petróleos Mexicanos, PEMEX 
- Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctric o, PAESE 
- Red Nacional de Laboratorios de Pruebas, RENALP 
- Secretaría de Economía, SE 
- Secretaría de Gobernación, Dirección General de P rotección Civil 
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS 
- Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 
INDICE DE CONTENIDO 
1.  Objetivo y campo de aplicación 
2.  Referencias 
3.  Definiciones 
4.  Clasificación 
5.  Especificaciones 
5.1 Especificaciones de seguridad 
5.1.1 Condiciones de cortocircuito 
5.1.2  Preservación del líquido aislante (Hermeticidad) 
5.2 Especificaciones de eficiencia energética 
5.2.1 Eficiencia 
5.2.2  Pérdidas 
6.  Métodos de prueba 
6.1  Métodos de prueba aplicables a seguridad 
6.2  Métodos de prueba aplicables a eficiencia energéti ca 
6.2.1  Cálculo de la eficiencia 
7.  Muestreo 
8.  Criterios de aceptación 
9.  Marcado y etiquetado 
9.1 Placa de datos y marcado externo 
9.2 Instructivos 
9.3   Garantías 
10.  Vigilancia 
11.  Bibliografía 
12.  Concordancia con normas internacionales Miércoles 17 de junio de 2009 DIARIO OFICIAL (Prime ra Sección)      
1. Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisito s mínimos de seguridad y eficiencia energética que 
deben cumplir los transformadores de distribución, además establece los métodos de prueba que deben 
utilizarse para evaluar estos requisitos. 
Esta Norma aplica a los transformadores de distribu ción de fabricación nacional e importados, tipo: po ste, 
subestación, pedestal y sumergible (de acuerdo con las definiciones establecidas en el capítulo 3 de e sta 
Norma), autoenfriados en líquido aislante, destinad os al consumidor final, cuando sean comercializados  en los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Asimismo, la presente Norma aplica cuando el transf ormador de distribución sea objeto de reparación, 
reconstrucción o reinstalación. 
2. Referencias 
Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial M exicana se deben consultar las siguientes Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX) vigentes: 
NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de me dida. 
NOM-024-SCFI-1998 Información comercial para empaqu es, instructivos y garantías de los productos 
electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. 
NMX-J-116-ANCE-2005 Transformadores de distribución  tipo poste y tipo subestación-Especificaciones. 
Referencia parcial. (Los numerales aplicables son: 5.7.7 relativo a “Placa de 
datos”; 5.7.8 relativo a “Marcado externo del trans formador” y 5.8 relativo a 
“Especificaciones de cortocircuito”). 
NMX-J-169-ANCE-2004 Transformadores y autotransform adores de distribución y potencia-Métodos de 
prueba. Referencia parcial. (Los capítulos aplicabl es son: 7 relativo a “Pérdidas 
en vacío y corriente de excitación”; 8 relativo a “ Pérdidas debidas a la carga e 
impedancia”; 11 relativo a “Prueba de hermeticidad”  y 17 relativo a “Pruebas de 
cortocircuito”). 
3. Definiciones 
Para el propósito de esta Norma se definen los sigu ientes términos: 
3.1  Capacidad nominal: la capacidad nominal en un transformador es la pote ncia en kilovoltamperes 
(kVA) que entrega en el devanado secundario cuando está operando a sus valores nominales de tensión, 
frecuencia y corriente eléctricas. 
3.2 Corriente nominal:  la corriente nominal se obtiene de dividir la capa cidad nominal en kVA entre la 
tensión eléctrica nominal en kV en el caso de trans formadores monofásicos; para transformadores trifás icos 
se requiere dividir este cociente entre √3. 
3.3  Eficiencia:  la eficiencia expresada en por ciento, es la relac ión que existe entre la potencia real de 
salida con respecto a la potencia real de entrada, donde la potencia real de salida es igual a la capa cidad 
nominal del transformador. 
3.4  Pérdidas 
3.4.1  Pérdidas en vacío:  son las pérdidas que se tienen en el transformador  cuando está energizado a 
tensión y frecuencia eléctricas nominales y sin nin guna carga externa. 
3.4.2  Pérdidas debidas a la carga:  son las pérdidas que se tienen en un transformador  cuando está 
operando a corriente y frecuencia nominal alimentán dolo a la tensión eléctrica de impedancia. 
3.4.3  Pérdidas totales:  es la suma de las pérdidas en vacío más las pérdid as debidas a la carga 
(corregidas a 75° C u 85° C, según corresponda el dis eño). 
3.5  Tensión eléctrica de impedancia:  es la tensión eléctrica a frecuencia nominal que s e debe aplicar a 
las terminales de un devanado del transformador par a que a través del mismo circule la corriente nomin al 
cuando las terminales del otro devanado están en co rtocircuito (corregida a 75° C u 85° C según correspo nda 
el diseño). 
3.6  Tensión eléctrica nominal:  es la que permite que el transformador entregue su  capacidad nominal en 
condiciones normales de operación. 
3.7  Transformador:  dispositivo eléctrico que por inducción electromag nética transfiere energía eléctrica 
de uno o más circuitos, a uno o más circuitos a la misma frecuencia, usualmente aumentado o disminuyen do 
los valores de tensión y corriente eléctricas.       (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 17  de junio de 2009 
3.8  Transformador de distribución:  es aquel transformador que tiene una capacidad nom inal desde 5 
hasta 500 kVA y una tensión eléctrica nominal de ha sta 34 500 V en el lado primario y hasta 15 000 V 
nominales en el lado secundario. 
3.9  Transformador de distribución tipo pedestal:  conjunto formado por un transformador de distribuc ión 
con un gabinete integrado en el cual se incluyen ac cesorios para conectarse en sistemas de distribució n 
subterránea, este conjunto está destinado para inst alarse en un pedestal y para servicio en intemperie . 
3.10  Transformador de distribución tipo poste:  es aquel transformador de distribución que por su 
configuración externa está dispuesto en forma adecu ada para sujetarse o instalarse en un poste o en al guna 
estructura similar. 
3.11  Transformador de distribución tipo subestación:  es aquel transformador de distribución que por 
su configuración externa está dispuesto en forma ad ecuada para ser instalado en una plataforma, ciment ación 
o estructura similar y su acceso está limitado por un área restrictiva. 
3.12  Transformador de distribución tipo sumergible:  es aquel transformador de distribución que por su 
configuración externa está dispuesto en forma adecu ada para ser instalado en un pozo o bóveda y que es tá 
expuesto a sufrir inundaciones. 
Nota:  los términos no definidos tendrán su acepción ordi nariamente aceptada dentro del contexto en el 
que son usados, o bien, están definidos en otras no rmas y publicaciones con carácter oficial. 
4. Clasificación 
Los transformadores sujetos a esta Norma se clasifi can por su tipo de alimentación eléctrica, capacida d 
nominal y clase de aislamiento: 
4.1  De acuerdo con su tipo de alimentación eléctrica: 
a)  Monofásico. 
b)  Trifásico. 
4.2  De acuerdo con su capacidad nominal: 
a)  De 5 a 167 kVA para monofásicos. 
b)  De 15 a 500 kVA para trifásicos. 
4.3 De acuerdo con su nivel básico de aislamiento: 
a) Hasta 95 kV (Clase 15 kV). 
b) Hasta 150 kV (Clase 18 y 25 kV). 
c) Hasta 200 kV (Clase 34,5 kV). 
5. Especificaciones 
5.1  Especificaciones de seguridad 
Los transformadores objeto de esta Norma deben cump lir con las siguientes especificaciones de 
seguridad: 
5.1.1  Condiciones de cortocircuito 
Los transformadores objeto de esta Norma deben cump lir con las especificaciones de cortocircuito 
establecidas en el numeral 5.8 relativo a “Especifi caciones de cortocircuito” de la Norma Mexicana NMX -J-
116-ANCE-2005; para el caso de los transformadores tipo pedestal y autoprotegidos, para efectos de pru ebas 
de cortocircuito, deben puentearse los fusibles y e n caso de tener medio de interrupción en baja tensi ón, 
también deben puentearse. Estas condiciones serán d eterminadas con el método de prueba establecido en el 
inciso 6.1 de la presente Norma. 
5.1.2  Preservación del líquido aislante (Hermeticidad) 
El transformador debe ser construido con un tanque hermético con objeto de preservar el líquido aislan te. 
Esta condición debe determinarse con el método de p rueba establecido en el inciso 6.1 de la presente N orma. 
5.2 Especificaciones de eficiencia energética 
5.2.1  Eficiencia 
Los transformadores de distribución, objeto de esta  Norma, deben cumplir con los valores de eficiencia  
especificados en la tabla 1, y se demuestra con lo indicado en 6.2. Miércoles 17 de junio de 2009 DIARIO OFICIAL (Prime ra Sección)      
TABLA 1. Eficiencias mínimas permitidas para los tr ansformadores de distribución. 
(Eficiencias en %) 
TIPO DE 
ALIMENTACION CAPACIDAD 
kVA NIVEL BASICO DE AISLAMIENTO  
Hasta 95 kV  
(Clase 15 kV) Hasta 150 kV  
(Clase 18 y 25 kV) Hasta 200 kV  
(Clase 34,5 kV) 
Monofásico 5 97,90 97,80 97,70 
10 98,25 98,15 98,05 
15 98,40 98,30 98,20 
25 98,55 98,45 98,35 
37,5 98,65 98,55 98,45 
50 98,75 98,65 98,55 
75 98,90 98,80 98,70 
100 98,95 98,85 98,75 
167 99,00 98,90 98,80 
Trifásico 15 97,95 97,85 97,75 
30 98,25 98,15 98,05 
45 98,35 98,25 98,15 
75 98,50 98,40 98,30 
112,5 98,60 98,50 98,40 
150 98,70 98,60 98,50 
225 98,75 98,65 98,55 
300 98,80 98,70 98,60 
500 98,90 98,80 98,70 
NOTA - Los transformadores de distribución con capacidades intermedias a las contempladas en esta tabla deben 
cumplir con las eficiencias de la capacidad prefere nte inmediata superior. 
 
5.2.2  Pérdidas 
Para los transformadores de distribución, objeto de  esta Norma, las pérdidas en vacío y totales 
expresadas en watts, a la tensión, frecuencia y cor riente eléctricas nominales no deben exceder los va lores 
máximos indicados en la tabla 2. 
 
TABLA 2. Pérdidas en vacío y totales máximas permit idas. 
(Unidades en W) 
TIPO DE 
ALIMENTACION CAPACIDAD 
kVA NIVEL BASICO DE AISLAMIENTO  
Hasta 95 kv  
(Clase 15 kV) Hasta 150 kV  
(Clase 18 y 25 kV) Hasta 200 kV  
(Clase 34,5 kV) 
En vacío  Totales  En vacío  Totales  En vacío  Totales  
Monofásico 5 30 107 38 112 63 118 
10 47 178 57 188 83 199 
15 62 244 75 259 115 275 
25 86 368 100 394 145 419 
37,5 114 513 130 552 185 590 
50 138 633 160 684 210 736 
75 186 834 215 911 270 988 
100 235 1061 265 1163 320 1266 
167 365 1687 415 1857 425 2028 
Trifásico 15 88 314 110 330 135 345 
30 137 534 165 565 210 597 
45 180 755 215 802 265 848 
75 255 1142 305 1220 365 1297 
112,5 350 1597 405 1713 450 1829 
150 450 1976 500 2130 525 2284 
225 750 2844 820 3080 900 3310 
300 910 3644 1000 3951 1100 4260 
500 1330 5561 1475 6073 1540 6586 
NOTAS  
1. Estas pérdidas son máximas y no se admiten toler ancias. 
2. En las pérdidas totales se incluyen las pérdidas  debidas a la carga, corregidas a la temperatura de  referencia. 
3. Los transformadores de distribución con capacidades  intermedias a las contempladas en esta tabla deben  cumplir 
con las pérdidas establecidas para la capacidad pre ferente inmediata superior. 
4. Las pérdidas provocadas por los accesorios de protección, son in dependientes de las pérdidas del transformador, 
por lo que no deben de considerarse para el cálculo  de la eficiencia del mismo.       (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 17  de junio de 2009 
6. Métodos de prueba 
6.1 Métodos de prueba aplicables a seguridad 
Para verificar las características de seguridad est ablecidas en el inciso 5.1 debe cumplirse con  lo 
siguiente: 
a)  Para las pruebas de preservación de líquido aislan te, los transformadores de distribución deben 
cumplir con lo establecido en los capítulos 11 rela tivo a la “Prueba de hermeticidad” de la Norma 
Mexicana NMX-J-169-ANCE-2004. 
b)  Para las pruebas de cortocircuito, los transformad ores de distribución deberán cumplir con lo 
establecido en el capítulo 17 relativo a “Pruebas d e cortocircuito” de la Norma Mexicana  NMX-J-169-
ANCE-2004. 
6.2 Métodos de prueba aplicables a eficiencia energétic a 
Para verificar las características de eficiencia en ergética establecidas en el inciso 5.2 se deberá cu mplir 
con lo siguiente: 
a)  Para las pruebas de pérdidas en vacío, los transfo rmadores de distribución deberán cumplir con lo 
establecido en el capítulo 7 relativo a “Pérdidas e n vacío y corriente de excitación” de la Norma 
Mexicana NMX-J-169-ANCE-2004. 
b)  Para las pruebas de pérdidas debidas a la carga, l os transformadores de distribución deberán cumplir 
con lo establecido en el capítulo 8 relativo a “Pér didas debidas a la carga e impedancia” de la Norma 
Mexicana NMX-J-169-ANCE-2004. 
6.2.1  Cálculo de la eficiencia 
Para la determinación de la eficiencia se deben con siderar las pérdidas nominales en vacío y debidas a  la 
carga (corregidas a 75° C u 85° C, según corresponda su diseño) y un factor de potencia unitario. 
 
Donde: 
Ps = es la potencia de salida en W (capacidad nomin al); 
Pe = es la potencia de entrada en W; 
pc = son las pérdidas debidas a la carga en W, y 
pv = son las pérdidas en vacío en W. 
NOTA -  La capacidad nominal (voltamperes) debe estar en f unción de los valores de tensión, frecuencia y 
corriente eléctricas nominales que se utilizaron pa ra el cálculo de las pérdidas y considerando un fac tor de 
potencia unitario. 
7. Muestreo 
Los certificados de la conformidad del producto est arán sujetos a verificación por parte del Organismo  de 
Certificación para producto o por la Dirección Gene ral de Distribución y Abastecimiento de Energía Elé ctrica y 
Recursos Nucleares, mediante muestreo aleatorio sim ple del producto, mismo que se llevará a cabo en lo s 
términos establecidos por la Ley Federal sobre Metr ología y Normalización. 
El muestreo aleatorio simple consiste en tomar la d ecisión de aceptación o rechazo basada en los 
resultados de la inspección o prueba de una sola mu estra tomada del lote o partida. Para efectos de es ta 
Norma la muestra consistirá de un transformador, re presentativo de la familia de transformadores a cer tificar, 
elegido de manera aleatoria, de un lote a partir de l cual todos tienen la misma probabilidad de ser el egidos. 
8. Criterios de aceptación 
8.1 Resultados de las pruebas 
Los resultados de las pruebas de seguridad y de efi ciencia energética, medidas con los métodos de 
prueba del inciso 6 de esta Norma, para cada transf ormador probado, deben cumplir con las especificaci ones 
establecidas en el inciso 5 de esta Norma. Miércoles 17 de junio de 2009 DIARIO OFICIAL (Prime ra Sección)      
9. Marcado y etiquetado 
9.1 Placa de datos y marcado externo  
La información de la placa de datos y marcado exter no deben expresarse en idioma español, en forma 
clara y legible, debe cumplir con lo establecido pa ra este fin en el numeral 5.7.7 relativo a “Placa d e datos” y 
5.7.8 relativo a “Marcado externo del transformador ” de la Norma Mexicana NMX-J-116-ANCE-2005, 
respectivamente. La placa de datos debe contener ad emás lo siguiente: 
a)  Eficiencia en %. 
b)  Contraseña del organismo certificador acreditado. 
9.2 Instructivos 
Todos los transformadores deben acompañarse de los instructivos de operación, puesta en servicio y 
advertencias necesarias, de acuerdo con la NOM-024- SCFI vigente y debe contener además lo siguiente: 
/rhombus6 La advertencia de que los transformadores deben se r instalados por personal calificado. 
/rhombus6 Las características eléctricas nominales para los transformadores serán como mínimo: capacidad, 
tensiones y corrientes eléctricas nominales e imped ancia. 
/rhombus6 Informe de pruebas de rutina emitido por el fabric ante para cada transformador. 
Excepción: si existe un contrato de compraventa don de el comprador determine un procedimiento 
diferente a la entrega de esta información, ésta se  hará de acuerdo con dicho contrato, pero debe cont ener 
como mínimo la información especificada en los punt os 9.1 y 9.2. 
9.3. Garantías 
Las garantías que ofrezcan los fabricantes nacional es, importadores y comercializadores deben sujetars e 
a lo establecido en la NOM-024-SCFI vigente y deben  observar como mínimo lo siguiente: 
/rhombus6 La duración de la garantía para los transformadore s no podrá ser menor de 12 meses a partir de la 
instalación del equipo o de 18 meses a partir de la  fecha de embarque del transformador. 
/rhombus6 Los gastos de transportación del transformador que  se deriven del proceso de garantía serán 
pagados de acuerdo con las condiciones originales d e venta. 
Serán motivo adicional de exención de garantía: 
/rhombus6 Cuando el transformador haya sido instalado por pe rsonal no calificado. 
/rhombus6 Cuando no exista evidencia del resultado satisfact orio de pruebas realizadas antes de su 
energización. 
/rhombus6 Por condiciones ambientales o meteorológicas adver sas. 
/rhombus6 Por no haber protegido el transformador contra sob recorrientes, sobretensiones o sobrecargas. 
10. Vigilancia 
La Secretaría de Energía, a través de la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía  
Eléctrica y Recursos Nucleares conforme a sus atrib uciones, es la autoridad encargada de vigilar el 
cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana.  
11. Bibliografía 
NMX-J-287-ANCE-1998 Productos eléctricos-Transforma dores de distribución tipo sumergible, 
monofásicos y trifásicos para distribución subterrá nea-Especificaciones. 
NMX-J-285-ANCE-2006 Transformadores tipo pedestal, monofásicos y trifásicos para distribución 
subterránea-Especificaciones. 
12. Concordancia con normas internacionales 
Esta NOM es no equivalente (NEQ) con la normativa i nternacional serie IEC 60076 "Power transformers". 
La presente NOM no es una adopción de la normativa internacional antes referida debido a: 
Esta NOM establece los requisitos de seguridad míni mos, así como los valores de eficiencia energética 
que deben cumplir sólo los transformadores de distr ibución tipo poste, subestación y pedestal, sumergi dos en 
líquidos aislantes y autoenfriados, mientras que la  normativa internacional establece los requisitos d e 
funcionamiento y desempeño de los transformadores e n general.       (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 17  de junio de 2009 
Actualmente se tiene experiencia, confianza e infra estructura en la aplicación de las especificaciones  
establecidas en la normativa mexicana, sin embargo,  de manera contraria se carece de experiencia en la  
aplicación de las especificaciones establecidas en la normativa internacional. Se ha iniciado el análi sis de  la 
normativa internacional y se espera considerarla en  la próxima revisión de esta NOM. 
Transitorios 
Primero.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor  a los seis meses siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
Segundo.- La presente Norma Oficial Mexicana cancela y sustit uye a la Norma Oficial Mexicana NOM-
002-SEDE-1999, Requisitos de seguridad y eficiencia  energética para transformadores de distribución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1999.  
México, D.F., a 4 de junio de 2009.- La Directora G eneral de Distribución y Abastecimiento de Energía 
Eléctrica, y Recursos Nucleares, en su calidad de P residente del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Instalaciones Eléctricas, Luz Aurora Ortíz Salgado .- Rúbrica.