MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA República de Colombia  
G/TBT/N/COL/ 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                   
 
(                                       ) 
 
 
Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a Depósitos, Expendios y 
Puntos de Venta de Cilindros de GLP. 
  
EL  MINISTRO  DE  MINAS  Y  ENERGÍA  
 
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 
070 de 2001, y, 
  
CONSIDERANDO: 
 Que es interés del Gobierno fortalecer la  expansión y ampliar la cobertura de la 
prestación del servicio públic o domiciliario de Gas Licu ado del Petróleo, bajo la 
premisa del cumplimiento de lo s reglamentos técnicos, con el fin de garantizar la 
prestación de un servicio seguro y de calidad.  Que es función del Ministerio de Minas y Energía señalar los r equisitos técnicos 
que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos q ue utilicen las 
empresas de servicios públicos del sector.  Que mediante la Ley 170 de 1994 Co lombia adhirió al  Acuerdo de la 
Organización Mundial de l Comercio (OMC), el cual contiene, entre otros, el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. A través de la Ley 172 de 1994 se aprobó el Tratado de Libre Come rcio entre los Gobiernos de los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela (G-3); y que, a su vez, 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena (CAN),  del cual Colombia hace parte, 
aprobó la Decisión 376 de 1995, modifi cada por la Decisión 419 de 1997. 
 
Que en el Numeral 2.2 del Artículo 2º del  Acuerdo sobre Obstác ulos Técnicos al 
Comercio de la OMC; en el Artículo 14- 01 del Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela (G-3); y, en  el Artículo 
26 de la Decisión Andina 376 de 1995 los Reglamentos Técnicos se establecen 
para asegurar, entre otros, los objetivos legítimos de garantizar la seguridad 
nacional; proteger la vida, la salud y la seguridad humanas, animal y vegetal; 
proteger el medio ambiente; así como la prevención de prácticas que puedan 
inducir a error a los consumidores.  Que la Decisión 562 de 200 3 de la Comunidad Andi na de Naciones estableció 
directrices para la elaborac ión, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en 
los Países miembros de la Comuni dad Andina y a nivel comunitario. 
 RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 2 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
Que en aplicación de los mencionados instrumentos internacionales, 
previamente a la expedición de un Regl amento Técnico, el proyecto debe 
enviarse al Punto de Contacto en mate ria de normalización y procedimientos de 
Evaluación de la Conformidad, con una antel ación mínima de 90 días, con el fin 
de que se hagan las notificaciones correspondientes a la Organización Mundial de Comercio, Comunidad Andina y al Grupo de los Tres, respectivamente. 
Que de conformidad con las di sposiciones constitucional es, la libre competencia 
económica es un derecho de todos, pero que supone responsabilidades, frente a las cuales se establecerán reglas míni mas para garantizar la seguridad y el 
ambiente.   Que el Ministerio de Minas y Energía debe fijar las condiciones mínimas de 
seguridad que deben cumplir los Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de 
cilindros de GLP, para garantizar la protección a la com unidad de los riesgos 
asociados al almacenamiento de GLP en cilindros, en desarrollo de la actividad 
de distribución de este gas combustible.  Que de acuerdo con lo señalado en el Artíc ulo 4° de la Decreto 4299 del 25 de 
Noviembre de 2005, en las estaciones de servicio automotriz también podrá operar la venta de GLP en cilindros portát iles con destino al servicio público 
domiciliario, caso en el cual se suje tarán a la reglamentación específica que 
establezca el Minister io de Minas y Energía. 
 Que con base en los anteriores c onsiderandos, este Ministerio; 
  
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º. Expedir el Reglamento Técnico aplicable a los Depósitos, 
Expendios y Puntos de Venta de cilindros de GLP utilizados para la prestación 
del servicio público domiciliario de GLP.  1. OBJETO :  
 Este reglamento tiene por objeto prev enir riesgos que puedan afectar la 
seguridad, la vida, la salud y el medi o ambiente en Depósitos, Expendios y 
Puntos de Venta de cilindros  de GLP utilizados para la prestación del servicio 
público domiciliario de GLP.  
2. CAMPO DE APLICACIÓN:  
 
Las disposiciones de este Reglamento Té cnico son de obligatorio cumplimiento 
para todos los Depósitos, Expendios y P untos de Venta de cili ndros utilizados en 
la prestación del servicio público domiciliario de GLP. 
 
3. DEFINICIONES Y SIGLAS: 
 
3.1. Definiciones: Para efectos de aplicar el pres ente Reglamento Técnico, se 
tendrán en cuenta las sigui entes definiciones:  RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 3 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
 
Certificado de Conformidad:  Es un documento emit ido de acuerdo con las 
reglas de un sistema de certificac ión, en el cual se puede confiar 
razonablemente que un producto, proceso o servicio debidamente identificado 
está conforme con este reglamento técnico. 
 
Comercialización Minorista de GLP: Actividad que consiste en la entrega de 
GLP en cilindros en el domicilio del us uario final o en expendios. Incluye la 
compra del producto envasado  mediante contrato exclus ivo con un distribuidor, 
cuando aplique, el flete del pr oducto en cilindros, la cel ebración de los contratos 
de servicios públicos con los usuarios y la  atención comercial de los usuarios. 
Cuando la comercialización de GLP se re aliza a través de redes locales de 
gasoductos está sujeta a la Resolución CREG 011 de 2003, o aquella que la modifique o sustituya. 
 
Comercializador Minorista de GLP: Empresa de servicios públicos, que 
cumpliendo con los requisitos exigidos en la Resolución CREG 023 de 2008 o 
aquella que la modifique o su stituya, ejerce la actividad de Comercialización 
Minorista de GLP. El Comercializador  Minorista de GLP puede ser a la vez 
Distribuidor de GLP. 
 
Declaración de Conformidad de  Proveedor – Primera Parte:  Formulario 
diligenciado que está respaldado por una documentación de apoyo, con base en las normas NTC-ISO/IEC 17050 (Partes 1 y 2),
 mediante la cual el Distribuidor o 
Comercializador Minorista de GLP, con el fin de satisfacer la demanda de 
confianza por parte del mercado y la s autoridades reguladoras, declara y 
asegura bajo su responsabilidad que lo s Depósitos, Expendios y Puntos de 
Venta a su cargo según corresponda, cu mplen con todos y cada uno de los 
requisitos especificados en su declaración, y deja en claro que es el responsable 
de dicha conformidad y declaración. 
 
Depósito de Cilindros de GLP: Centro de acopio de  propiedad de un 
Comercializador Minorista de GLP, como  mecanismo operativo de la actividad 
de Comercialización Minorista a usuarios finales, que cumple con lo establecido 
en el presente Reglamento Técnico y cuen ta con la aprobación vigente de las 
autoridades competentes. 
 
Distribución de GLP:  Actividad que comprende las acti vidades de i) Compra de 
GLP en el mercado mayorista con destino al usuario final, ii) flete desde los 
puntos de entrega directa del producto o los puntos de salida del sistema de 
transporte hasta las plantas de envasado, iii) envasado de cilindros marcados y 
iv) operación de la planta de envasado co rrespondiente. Comprende además las 
actividades de flete y entrega de produ cto a granel a través de tanques 
estacionarios instalados en el domicilio de los usuarios finales y de venta de 
cilindros a través de Puntos de Venta. 
  
Distribuidor de GLP: Es la empresa de servicios públicos domiciliarios, que 
cumpliendo con los requisitos establecid os exigidos en la Resolución 023 de RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 4 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
2008 o aquella que la modifique o sustituya,  realiza la actividad de distribución 
de GLP. 
 
Evaluación de la Conformidad:  Es el procedimiento utilizado directa o 
indirectamente para determinar  que se cumplen los r equisitos o prescripciones 
pertinentes de este reglamento técnico, de  conformidad con lo previsto en la 
Resolución No. 03742 del 2 de febrer o de 2001 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  Expendio de Cilindros de GLP:  Instalación de propiedad de un 
Comercializador Minorista de GLP, dedi cada exclusivamente a la venta de 
cilindros de GLP a usuarios finales pa ra garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio públic o domiciliario de GLP, que cumple lo previsto en el 
presente Reglamento Técnico y cuenta con la aprobación vigente de las 
autoridades competentes. 
Gas Licuado del Petróleo o GLP : Es una mezcla de hidrocarburos extraídos 
del procesamiento de gas natural o del petróleo, gaseosos en condiciones 
atmosféricas, que se licuan fácilment e por enfriamiento o compresión, 
constituida principalmen te por propano y butanos. 
Punto de Venta de Cilindros de GLP : Instalación para la venta de cilindros a 
usuarios finales del servicio público do miciliario de GLP, localizada en un 
establecimiento comercial, no dedicado  exclusivamente a esa actividad, que 
cumple lo previsto en el presente Reglamento Técnico y cuenta con la 
aprobación vigente de las autoridades competentes.  Volumen Agregado de GLP:  Es la sumatoria de la capacidad de GLP (en 
kilogramos (kg) de propano, butano o sus mezclas) de cada uno de los cilindros 
que se acopian en Depósitos, Expendios y/ o Puntos de Venta, sin tener en 
cuenta que los recipientes se encuentren llenos o vacíos de este combustible. 
 3.2. Siglas: Las siglas que aparecen en el texto del presente Reglamento 
Técnico tienen el siguiente significado:  GLP: Gas Licuado del Petróleo NTC: Norma Técnica Colombiana. OMC:  Organización Mundial del Comercio RETIE: Reglamento Técnic o de Instalaciones Eléctr icas, expedido por el 
Ministerio de Minas y Energía. 
 
4. REQUISITOS TÉCNICOS DE DEPÓ SITOS, EXPENDIOS Y PUNTOS DE 
VENTA DE CILINDROS DE GLP. 
 
4.1. Obligaciones Generales de los Distribuidores y Comercializadores 
Minoristas de GLP 
 
4.1.1. La Distribución y la Comercializ ación Minorista de GLP en cilindros 
destinados a la prestación del servic io público domiciliario deben ser RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 5 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
realizadas a través de Expendios y Puntos de Venta que cuenten con 
Certificación de Conformidad de Proveedor – Primera Parte. 
 
Adicionalmente los Depósitos de Ci lindros de GLP que utilicen los 
prestadores del servicio como mec anismo operativo de la actividad de 
Comercialización Minorista de GL P, para operar, deben contar con 
Certificación de Conformidad de Proveedor – Primera Parte. 
 
4.1.2.  Mantener pólizas de Responsabilidad Civ il Extracontractual  expedida por 
compañías de seguros establecidas le galmente en el país,  que cubran los 
daños a terceros en sus bienes y personas  originados por sus actividades. Estas pólizas deberán mant enerse vigentes y cubrir cada 
Depósito y Expendio que oper e bajo su responsabilidad como mínimo en 
un monto expresado en 150 S.M.L. M.V. (Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes). En todo caso su cubrimiento de be responder a la 
evaluación real del riesgo por parte de la empresa. C uando se trate de 
Puntos de Venta, estos deben esta r específicamente cubiertos por la 
Póliza de Responsabilidad Civil de la estación de servicio automotriz o 
establecimiento comercial en la cual está instalado o en su defecto en la 
póliza de RCE del prestador del servicio. 
 4.1.3  Para el caso de De pósitos y Expendios realizar la contratación directa del 
personal debidamente capacitado y entrenado para laborar en las instalaciones. Para el caso de  Puntos de Venta deberá capacitar y 
entrenar las personas a cargo de la atención al público. 
 4.1.4 Instruir a los usuarios finales  que atiende, sobre los requerimientos 
técnicos exigibles para la prestación del servicio, el manejo y los riesgos 
que representa el uso del GLP, la s personas autorizadas para la 
realización de trabajos para la instalac ión del servicio, los equipos idóneos 
y sobre las medidas que se deben adoptar en caso de una emergencia.  
 
Adicionalmente se deber á instruir a los usuarios sobre las normas de 
seguridad y precauciones que deben efectuar para el  traslado del cilindro 
desde el Expendio y/o Punt o de Venta hasta su domicilio, así como las 
normas de seguridad que debe cumplir para conectar el cilindro. 
 
4.1.5. Tener una línea de atención de emergencias las 24 horas del día, dotada 
de líneas telefónicas atendidas por pers onal calificado para instruir al 
usuario sobre las medi das que debe adoptar en caso de emergencia y 
para ejecutar las acciones de atenc ión inmediata a que haya lugar. 
 
El Servicio de Atención de Emer gencias deberá estar organizado, de 
manera que el tiempo transcurrido entre el reporte de la emergencia y la 
presencia del equipo de atención en el  lugar de la misma sea lo más 
breve posible.  Este tiempo será de 60 minutos para la atención de 
emergencias que se presenten dentro del casco urbano de los municipios.  
 RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 6 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
4.1.6. Los Depósitos, Expend ios y Puntos de Venta de ben estar identificados por 
una valla visible al público con la marca del Distribuidor y/o 
Comercializador Minorista de GLP s egún corresponda, y los números 
telefónicos para pedidos y atención de emergencias. 
 4.1.7 Los Depósitos y Expendios se dest inarán exclusivamente para el acopio 
de cilindros de GLP. Dentro de los Depósitos y Expendios se permite únicamente las instalaciones estricta mente necesarias para el personal 
administrativo y de vigilancia, la s cuales deberán construirse con 
materiales incombustibles. 
 
4.1.8.  Está prohibido trasvasar el produ cto de cilindros de GLP a otros envases 
mayores, menores o iguales de cual quier tipo, incluyendo el trasvase 
desde tanques o cisternas. Los Dist ribuidores y Comercializadores 
Minoristas de GLP, tienen prohibido, recibir cilindros que hayan sido 
objeto de trasvase de producto fuera de las instalaciones  de la planta 
envasadora propiedad de la empresa Distribuidora que los surte. 
 
4.2.  Requisitos Técnicos de los De pósitos, Expendios, Puntos de Venta y 
el Manejo de Cilindros. 
 
Los Depósitos y Expendios de los que di spone un Comercializador Minorista de 
GLP serán operados únicamente por él. Para el caso de los Puntos de Venta de 
los que dispone un Distribuidor de GLP serán operados únicamente por él. No 
se podrá ejercer, a través de Depósitos,  la venta de GLP al usuario final. 
 
4.2.1. Diseño y Construcción: 
 
4.2.1.1. Ubicación, Distancia s de Seguridad y Volumen Agregado
 
 
i) Los Depósitos pueden estar ubicados en áreas urbanas o rurales, en todo 
caso fuera de zonas residenciales y c on sujeción a lo previsto en los 
Planes de Ordenamiento Territorial.   
ii) Las distancias entre sus linderos y lo s linderos más próximos a sitios de 
alta densidad poblacional tales como : templos, escuelas, colegios, 
guarderías, hospitales, clínicas, supermercados, centros comerciales, teatros, polideportivos, bibliotecas públicas, clubes sociales, edificios 
multifamiliares y establecimientos similares, deben ser como mínimo de cien metros (100m) para el caso de D epósitos y, sesenta metros (60m) 
para el caso de Expendios. 
 iii)  Los Depósitos y Expendios que se localicen en áreas urbanas deben 
cumplir con todas las disposiciones  distritales, metropolitanas o 
municipales según sea el caso. C uando estos se ubiquen en las 
vecindades de las vías nacionales debe n cumplir con la s disposiciones 
establecidas al respecto por el Ministerio de Transporte.   RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 7 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
iv) La ubicación de Depósitos,  Expendios y Puntos de Venta de GLP, debe 
ser tal, que en sus instalaciones no se  presenten cruces de cables de alta 
tensión, enterrados o aéreos. Las instalaciones de los Depósitos y Expendios no deben estar superpuestas con la franja de terreno que corresponde al derecho de vía de líneas de alta tensión. 
 
v) Los Depósitos deberán tener co mo máximo un volumen agregado de 
GLP, en cilindros de cualquier tamaño, de 4540 Kg. 
 vi) Los Expendios deberán tener como máximo un volumen agregado de 
GLP, en cilindros de tamaños menores de 40Lb,  de  2727 Kg., 
 vii) En los Puntos de Venta el volumen agregado  de GLP máximo será 
determinado por los Distribuidores de GLP en acuerdo con las estaciones de servicio automotriz o establecimient os de comercio considerando una 
evaluación real del riesgo y deberá fi gurar expresamente en el contrato 
que para el efecto establezcan. 
 
4.2.1.2. Características Generales de Construcción de Depósitos y Expendios 
 
 
i)          Los Depósitos y Expendi os deberán ser de una so la planta física, no 
subterránea, cuyo nivel no quede por debajo del nivel del terreno 
circundante. 
 
ii) Para Depósitos y Expendios el área por cilindro en el sitio de acopio no 
puede ser inferior a cero coma ve intidós metros cuadrados (0,22m2). 
 
iii) La estructura, paredes, pisos y techos  de la instalación de Depósitos y 
Expendios deberán ser de material incombus tible y resistente al fuego. Los 
pisos deben contar con los declives necesarios para evitar acumulación de 
agua lluvia debajo de los cilindros de GL P. No serán permitidos pisos de 
tierra o material que genere corrosión o abr asión  al material del recipiente. 
 
iv) Las instalaciones de Depósitos y Expendios deberán estar cercadas por 
muros de ladrillo, concreto o mallas es labonadas, entre otros. La altura del 
encerramiento no podrá ser inferior a uno coma ochenta metros (1,80 m). 
En el caso de encerramientos con muro este deberá tener un espesor 
mínimo de cero coma qui nce metros (0,15 m). 
 
v) Las instalaciones de Depósitos y Expendios deberán ser ventiladas usando 
entradas o salidas de aire en la par te inferior, las cuales no podrán 
localizarse a más de 0,15m. Sobre el nivel del suelo. En todo caso, la ventilación, en Depósitos, Expendios y Puntos de venta debe cumplir con: 
 
a. Una tasa de circulación de aire como mínimo de 0,3 m
3/min por cada 
metro cuadrado de área del recint o, cuando se utilice ventilación 
mecánica. Las salidas de aire deberán encontrarse al menos a 1.5m de 
cualquier apertura en la estructura.  RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 8 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
b. Cuando las instalaciones de Depósitos y Expendios estén cercadas por 
muros de ladrillo o concreto y estén ventiladas naturalmente, cada muro 
exterior estará provisto de una aper tura por cada 6.1m de longitud. 
Dichas aperturas tendrán un área mínima de 322,6 cm2). En todo caso, 
las aperturas tendrán al menos un área de 69,4 cm2 por cada metro 
cuadrado de área del recinto. 
  
vi) En el evento en que el Depósito o Expendio de cilindros de GLP cuente 
con una plataforma para el cargue y descargue de cilindros  de GLP, esta 
debe estar provista de escaleras de acce so, su techo debe tener una altura 
mínima de tres metros (3 m) y contar  con señales preventivas en colores 
reflectivos.   
4.2.2. Manejo de Cilindros en Depós itos, Expendios y Puntos de Venta 
 
i) Los cilindros de GLP se deben ubicar superfici almente (nunca bajo el 
nivel del terreno), únicamente en posici ón vertical, separados uno de otro, 
en sitios que no estén expuestos a altas temperaturas y en donde no 
puedan ser manipulados por personas no autorizadas. En todo caso, la 
disposición de los cilindros debe asegur ar la integridad del recipiente y 
conservando siempre el área de que trata el ordinal ii) del numeral 
4.2.1.2. del presente Reglamento Técnico. 
 
ii) Durante el acopio, se  debe garantizar la protección de las válvulas de 
los cilindros de GLP, contra golpes u otros deterioros que puedan afectar 
su buen funcionamiento. 
 
iii) Está prohibido acopiar los cilindros de GLP llenos o vacíos de manera 
horizontal, así como depositarlos sobre tierra o material que genere corrosión o abrasión al ma terial del recipiente. 
 iv) En los Puntos de V enta deben estar ubicados dentro de gabinetes 
exhibidores cuyas dimensiones permi tan que los cilindros se ubiquen 
únicamente en posición vertical, s eparados uno de otro y que se asegure 
la integridad del recipiente. 
 
v) En los Puntos de Venta, el gabinete  exhibidor debe ubic arse en un lugar 
libre, perfectamente delimitado, en siti os que no estén expuestos a altas 
temperaturas y acondi cionado para que el cargue y descargue de 
cilindros de GLP se realice con fa cilidad, mediante m edios manuales o 
mecánicos. Así mismo, deberá cont ar con un dispositivo de bloqueo o 
cierre que impida la manipulación no autorizada de los cilindros y/o sus 
válvulas. 
 
vi) Los gabinetes exhibidores ubicados en estaciones de servicio automotriz 
deben contar con  protección  contra choques o daños accidentales  ocasionados por vehículos tales co mo: barandillas, bolardos o muros de 
concreto, entre otros. RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 9 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
4.2.3. Instalaci ones Eléctricas  
 Las instalaciones eléctricas de Depósit os y Expendios, deben cumplir con todos 
los requisitos y prescripciones té cnicas contempladas en el RETIE y 
adicionalmente los siguientes requisitos: 
 
i) Las instalaciones deben ubicarse en zonas libres de cables de alta 
tensión, enterrados o aéreos. Este requi sito técnico también aplica para 
Puntos de Venta.  
ii) Todo el sistema de iluminación, incluidos los tomacorrientes, interruptores 
y demás accesorios eléctricos deben ser a prueba de explosión. 
 iii) Los requisitos generales de puesta a tierra y de conexiones 
equipotenciales en las instalaciones eléctricas deberán cumplir con lo 
establecido en la sección 250 de la NT C 2050- primera actualización. 
 
4.2.4. Sistema de Se guridad y Señalización . 
 i) Los Distribuidores y Comercializador es Minoristas de GLP deben contar y 
mantener vigente un plan de conti ngencias que incluya el manejo de 
emergencias en Depósitos, Expendios y Puntos de Venta. Este plan debe 
ser conocido por todo el personal que labore en dichas instalaciones y/o 
atiendan al usuario final. 
 ii) Los Depósitos y Expendios deben c ontar con un sistema de comunicación 
confiable con el cuerpo de bomberos de la lo calidad para la atención 
efectiva de las emergencias. 
 iii) Los Puntos de Venta de cilindro s de GLP, deberán coordinar con la 
Estación de Servicio Automotriz o establecimiento de comercio los 
procedimientos y acciones que se de ben ejecutar para  el manejo de 
emergencias. 
 iv) Los Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de cilindros de GLP deberán 
contar como mínimo con dos (2) extint ores portátiles de 20 libras (8,2 Kg.) 
de polvo químico seco, los cuales deber án ser aptos para combatir fuegos  
tipo B y C, ubicados en lugares visi bles y a una distancia máxima de 
quince metros (15 m) del lugar de acopio  de los cilindros de GLP. En todo caso, el número de extintores es tará determinado por el Distribuidor 
o Comercializador Minorista de GLP según el Volumen Agregado de GLP 
y la evaluación real del ries go por parte de la empresa. 
 
v) Los extintores deben estar inclui dos en un programa de inspección y 
mantenimiento y, además, deben estar ubicados en lugares de fácil 
acceso.   RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 10 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
vi) Para el control de las fuentes de i gnición y protección contra el fuego se 
aplicaran los criterios establecidos en los capítulos 7 y 10 de la NTC 
3853-1 (versión ratificada en 1996 -11-27).  
vii) Se prohíbe buscar escapes de gas con llamas abiertas. 
 
viii) Se deben mantener en lugares visi bles y permanentemente, avisos de 
seguridad que cumplan c on lo previsto en la  NTC 1461 y con las 
siguientes leyendas:  
 a) "PROHIBIDO FUMAR” b) "PROHIBIDO ENCENDER FUEGO" c) "PRECAUCIÓN GAS INFLAMABLE” d) "PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS NO AUTORIZADAS" 
e) “APAGAR CUALQUIER DISPOSIT IVO ELECTRONIC O O ELECTRICO 
MIENTRAS SE ENCUENTRE EN ESTA ZONA” 
 
4.3 Operación de Depósitos, Expe ndios y Puntos de Venta.  
 
4.3.1. Los Distribuidores de GLP no deben suministrar cilindros envasados a los 
Comercializadores Minoristas que no cuenten con el Certificado de 
Conformidad de que trata el Numeral 7° del Artículo 1° del presente 
Reglamento Técnico para todos y cada uno de sus Depósitos y Expendios, antes de su puesta en operación. 
 4.3.2. Los Distribuidores de GLP no pueden vender cilindros envasados a través 
de sus Puntos de Venta cuando estos no cuenten con el  Certificado de 
Conformidad de que trata el Numeral 7° del Artículo 1° del presente 
Reglamento Técnico. 
 
5. DECLARACIÓN DE DEPÓSITOS, EXP ENDIOS Y PUNTOS DE VENTA DE 
GLP.  
 
Los Distribuidores y Comercializadores  Minoristas de GLP declararán al 
Ministerio de Minas y Energía median te certificación expedida por su 
representante legal, la información que a continuación se relaciona y en los 
formatos que para el efecto se definan. Dicha información será publicada en la 
página web del Ministerio de Minas y Energía.  a) Registro como empresa de servicio s públicos domiciliari os de la empresa 
Distribuidora o Comercializador Minorista  de GLP a cuyo cargo se encuentre 
el Depósito, Expendio y/o Punto de Venta de cilindros de GLP según 
corresponda.  
b) Dirección y ciudad donde se encuentra el Depósito, Expendio y/o Punto de 
Venta de cilindros de GLP.  RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 11 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
c) Número y fecha del Certificado de Conformidad de que trata el Numeral 7° 
del Artículo 1° del pres ente Reglamento Técnico de l Depósito, Expendio y/o 
Punto de Venta de cilindros de GLP.  
d) Número y fecha de los permisos exig idos y expedidos por la autoridad 
distrital o municipal competente. 
 
La información suministrada en la Decl aración de que trata este artículo se 
entregará, bajo el conocimiento de la respon sabilidad prevista en el numeral 1°. 
del Artículo 43° de la Ley 222 de 1995.  Esta declaración deberá acompañarse 
de la copia de las pólizas de seguros exig idas en el numeral 4.1.2 del presente 
Reglamento Técnico.  
  
6. PROCEDIMIENTO PARA LA EVA LUACIÓN DE LA CONFORMIDAD:  
 
Para la evaluación de la conformidad, el  Distribuidor o Comercializador Minorista 
de GLP deberá acreditar el cumplimiento de todos los requisitos soportado en 
los Documentos de Apoyo a continuación: 
 
Documento de Apoyo Requisito 
DA1 Copia simple de las pólizas vigentes de 
Responsabilidad Civil Extrac ontractual que cobijan el 
Depósito, Expendio o Punto de Venta. Numeral 4.1.2.
DA2 Certificación firmada por el Jefe de Personal del 
Distribuidor o Comercializador Minorista de GLP.  Actas suscritas entre el Dist ribuidor o Comercializador 
Minorista y su Auditor Exte rno que den cuenta de la 
capacitación del personal operativo en el caso de 
Depósitos o Expendios y de l personal a cargo de la 
atención al público en el ca so de Puntos de Venta. Numeral 4.1.3.
DA3 Cartillas instructivas, inclusión de notas informativas 
de seguridad en las facturas  que se expidan y demás 
evidencia que dé cuenta de  la divulgación de las 
normas de seguridad y precau ciones para instrucción 
de los usuarios. Numeral 4.1.4.
DA4 Actas suscritas entre el Di stribuidor o Comercializador 
Minorista y su Auditor Ex terno de visita a las 
instalaciones del Call-C enter para atención de 
emergencias y que dé cuenta del registro de capacitación del personal qu e lo atiende e incluya el 
registro de llamadas y tiem pos de atención por parte 
del Distribuidor o Comerciali zador Minoritas de GLP de 
las emergencias reportadas. Numeral 4.1.5.
DA5 Registro fotográfico de la s instalaciones del Depósito, 
Expendio o Punto de Vent a  que dé cuenta de las 
características de su sistem a constructivo y que detalle 
los puntos de acceso, zona s de cargue, descargue y 
acopio (cuando aplique), si stemas de seguridad y Numerales 
4.1.6. y 4.1.7. 
 
Numeral 
4.2.1.1. RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 12 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
señalización, instalacione s dedicadas a personal 
administrativo y/o de vigi lancia (cuando aplique), 
encerramientos (cuando aplique) y sistema de 
gabinetes exhibidores (cuando aplique). ordinal (iv) 
 
Numeral 4.2.3. 
ordinal (i) 
 
Numeral 4.2.4. 
ordinales (iv) y 
(viii) 
DA6 Copia del documento suscrito  entre el Distribuidor y el 
Comercializador Minorista de  GLP o del Distribuidor y 
la Administración del Punt o de Venta que incluya estas 
obligaciones .   Numeral 4.1.8.
 
Numerales 
4.3.1. y 4.3.2.  
DA7 Copia de las licencias otorgadas por la autoridad 
competente o conceptos favo rable del Ministerio de 
Transporte (cuando aplique). Numeral 
4.2.1.1. 
ordinales (i) y 
(iii) 
DA8 Informe de evaluación del riesgo realizado por la 
empresa Distribuidora para el Punto de Venta y acta 
suscrita entre el Distri buidor o Comercializador 
Minorista y su Auditor Ex terno que dé cuenta de la 
verificación y el cumplim iento de estos requisitos. 
   Numeral 
4.2.1.1. 
ordinales (ii), 
(v), (vi) y (vii) 
 
Numeral 
4.2.1.2. 
ordinal (i), (ii), 
(iii), (iv), (v), 
(vi)  
 
Numeral 4.2.2. 
ordinal (i), (ii), 
(iii), (iv), (v), 
(vi) 
 
Numeral 4.2.3. 
ordinal (i), (ii) y 
(iii) 
 
Numeral 4.2.4. 
ordinales (ii), 
(vi), (vii) 
DA9 Certificado de conformida d de las instalaciones 
eléctricas del Depósito o Expendio con base en el 
RETIE. Numeral 4.2.3.
DA10 Plan de Contingencias de l Depósito, Expendio o Punto 
de Venta.  Actas de socialización y capacitación del personal 
sobre dicho plan suscritas  por el Distribuidor o 
Comercializador Minorist a de GLP y su Auditor 
Externo.  Numeral 4.2.4. 
ordinal (i) RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 13 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
DA11 Manual o procedimiento implementado por la empresa 
Distribuidora para el mane jo de emergencias en el 
Punto de Venta. Numeral 4.2.4. 
ordinal (iii) 
DA12 Programa de Inspección y Mantenimiento de 
Extintores del Depósito, Expendio o Puntos de Venta del Distribuidor o Comercializador Numeral 4.2.4. 
ordinal (v) 
  
7. DEMOSTRACIÓN DE  LA CONFORMIDAD:   
 
7.1. Los Distribuidores y Come rcializadores Minoristas de GLP para poder vender 
cilindros envasados de GLP a través de Expendios y Puntos de Venta deberán 
contar con el Certificado de Conformi dad de Proveedor - Pr imera Parte. Los 
Comercializadores Minoristas de GLP q ue utilicen Depósitos como mecanismo 
operativo para su actividad deberán contar con el Cert ificado de Conformidad de 
Proveedor – Primera Parte de dicho Depós ito. Adicionalmente deberán contar con 
todos los documentos de ap oyo exigidos en el Numera l 6 del Artículo 1° del 
presente Reglamento Técnico.  7.2.  En todo caso el Certificado de Conf ormidad de Proveedor – Primera Parte 
deberá ser diligenciado conf orme a lo señalado en la  norma NTC - ISO/IEC 17050 
(Partes 1 y 2) para asegu rar que el Depósito, Expe ndio o Punto de Venta, 
debidamente identificado, cumple con todos los requisitos del presente 
Reglamento Técnico y para dejar clara la responsabilidad, según corresponda, del Distribuidor o Co mercializador Mi norista de GLP frente a dicha conformidad. 
 Este Certificado de Conformidad deberá ser enviado a la Superintendencia de 
Servicios Públicos dom iciliarios suscrito por el Representante Legal Distribuidor o 
Comercializador Minorista y su Auditor Externo y acompañado por los respectivos 
documentos de apoyo. 
 
7.3. Cuando un Depósito, Expendio o P unto de Venta de cilindros de GLP ya 
certificado sea ampliado o mo dificado deberá certificarse nuevamente conforme  a 
lo establecido en el presente Reglamento Técnico. 
 
 
8. NORMAS REFERENCIADAS O CONSULTADAS:  
 
8.1. Norma Técnica Colombiana NTC 3853 (Versión Ratificada en 96-02-21).  
Equipo, accesorios, manejo y transporte de GLP. 
8.2. Norma Técnica Colombiana NTC 3853- 1 (Versión Ratificada en 1996-11-
27).  Instalaciones de sistemas de GLP. 
8.3. Norma Técnica Colombiana NTC 2050 (Primera Actualización). Código 
Eléctrico Colombiano. 
8.4. Norma Técnica Colombiana NTC 146 1. Higiene y Segur idad. Colores y 
Señales de Seguridad. 
8.5. NFPA 58. Código de GLP. 8.6. API 2510. Diseño y Constru cción de Instalaciones para el 
Almacenamiento de GLP. RESOLUCIÓN  No .                                            DE                                                                              Hoja No. 14 de 14 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a 
Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de Cilindros de GLP “  
8.7. API 2510 A. Consideraciones Contra  Incendio para el Diseño y Operación 
de Facilidades de Almacenamiento de GLP. 
 
ARTÍCULO 2º. ENTIDADES DE  VIGILANCIA Y CONTROL.  Compete a la 
Superintendencia de Servicios Públicos ejercer la vigilancia y control del 
presente Reglamento Técnico,  de acuerdo con lo establecido en el Artículo 79° 
de la Ley 142 de 1994. 
 
ARTICULO 3°. REGIMEN SANCIONATORIO. El incumplimiento de lo 
establecido en el presente Reglamento Técnico dará lugar a las sanciones 
previstas en la Ley 142 de  1994, y demás disposicio nes legales aplicables, sin 
perjuicio de la responsabili dad civil, penal y/o fiscal qu e se pueda originar en la 
inobservancia de las disposiciones c ontenidas en el presente Reglamento 
Técnico.   
 
ARTÍCULO 4º. VIGENCIA Y DEROGATORIAS.  El presente Reglamento 
Técnico entra en vigencia a partir de la fecha de publicación de  esta Resolución 
en el Diario Oficial y deroga todas las di sposiciones que le sean contrarias. 
 ARTÍCULO 5º. TRANSICIÓN.  Los Depósitos, Expendios y Puntos de Venta de 
cilindros de GLP que se encuentren en  operación a la fecha de entrada en 
vigencia de esta Resolución tendrán pl azo hasta el 30 de Enero de  2011 para 
cumplir con lo establecido en el  presente Reglamento Técnico. 
  
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., a 
 
     
CARLOS RODADO NORIEGA 
MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA 
HDCL. /CSRS. 
WMRC. /JJSG.