ICS 91.140.70 
Q31 
 
 
 
 中华人民共和国国家标准
 GB ××××—×××× 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 饮用水管道产品重金属析出限量 
Limit of heavy metal extrac tion in materials of drinki ng water plumbing products 
（报批稿） 
 
××××- ××-××发布 ××××- ××-××实施
 
 
 
 发布 国家质量监督检验检疫总局 
国家标准化管理委员会  GB ××××—×××× 
I 前   言 
本标准 4.1、4.2 为强制性条款，其余为推荐性条款。  
本标准与 ANSI/NSF 6 1-2007a《饮用水系统组件——对健康的影响》的一致性程度为非等效。 
本标准自实施之日起， JC/T 1043-2007《水嘴铅析出限量》作废。 
本标准由国家标准化管理委员会提出。 
本标准由国家标准化管理委员会农业食品标准部归口。 
本标准负责起草单位：咸阳陶瓷研究设计院、国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验中
心。 
本标准参加起草单位：国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心。 
本标准主要起草人：商蓓、王巍、王智、李文清。 
本标准为首次发布。 
 GB ××××—×××× 
1 饮用水管道产品重金属析出限量 
 
1 范围 
本标准规定了饮用水管道产品材质重金属析出的术语和定义、技术要求、检验方法、铅污染物浓度
与统计值计算、以及其他重金属污染物浓度。 
本标准适用于安装在饮用水供水点出水前的最后一升水所接触到的产品。 
注：典型的产品包括水嘴、水嘴元件、管件、软管、饮水分配器、饮水喷头、水处理器、软管连接真空断路器、球
阀和流量控制阀等。 
2 规范性引用文件 
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 
GB/T 5750.6－2006  生活饮用水标准检验方法—金属指标 
3 术语和定义 
下列术语和定义适用于本标准。 
3.1  
冷水体积  cold water volume 
包含在通常接触冷水的设备部分的体积（从入水口到出水口） ，这部分体积不包括通常只接触热水
的设备部分的水的体积。 
3.2  
冷水混合体积调节因子  cold mix volume a djustment f actor(CMV) 
设备的冷水体积除以设备所能容纳水的总体积。 
4 技术要求 
4.1 铅析出检测统计值 Q 值不大于 11μg。 
4.2 镉、铬、砷、汞最大允许析出限量应符合表 1要求。 
 
表 1 饮用水管道产品材质毒性重金属限量 
序号 元素 最大允许析出限量 
（μg/L） 
1  镉 0.5 
2  铬 10.0 
3  砷 1.0 
4  汞 0.2 
 
4.3 其它重金属最大允许析出限量应符合表 2 要求。 
 GB ××××—×××× 
2  
表 2 饮用水管道产品材质其它重金属限量 
序号 元素 最大允许析出限量 
（μg/L） 
1  锌 100.0 
2  锑 0.6 
3  铊 0.2 
4  铋 50.0 
5  银 5.0 
6  锡 790.0 
7  钨 10.0 
5 试验方法 
5.1 样品 
5.1.1 采样  
     为尽可能符合应用条件，在浸泡试验中应使用最终产品。当最终产品容积过大时，可根据具体情
况，按比例适当缩小或进行制样。对于需要缩小或制样的产品，试样的表面积和体积比应大于或等于
该产品在应用领域里的表面积和体积的比值。 
对于输配水管，在至少 3 件产品上分别制取 25cm长的试样进行检验。 
5.1.2 试验样品 
重金属检测统计值的评价至少需要取三个样品进行测试。 
     当满足以下条件时，所测试的样品可代表其它各种形式的产品系列： 
     ——材料具有相同合金、成分或配方； 
     ——设计和制作过程相似； 
——最大与水接触表面积与体积的比值相同。 
5.2 样品预处理 
使用自来水连续冲洗至少15min，将试样内的残渣及污物清洗干净，然后再使用试剂水（见附录A）
洗涤三次。在浸泡前使用提取液（见附录A）洗涤三次。 
5.3 样品调节 
在环境温度（23±2）℃下，用提取液洗涤样品3次。提取液应完全充满样品直至提取开始。该过程
不超过72h。 
5.4 提取 
5.4.1 提取条件 
试样接触提取液的表面积与提取液的容积之比应不小于在实际使用条件下最大的比例。对于输配水
管应使用该类产品中直径最小的产品。 
5.4.2 提取试验 
在（23±2）℃避光的条件下用提取液充满试样，不留空隙，并确保提取面积最大。样品两端用包
有聚四氟乙烯薄膜的干净软木塞、橡皮塞或其它可达到同样密封效果的装置塞紧。按照表 3 提取顺序表
进行提取。 
例：测试第 1 天给样品注入提取液， 2h 后更换一次，连续更换 4 次，于8h 后完成提取液更换后，
保留 16h；第 2 天依照第 1 天的程序重复进行提取液的更换和保留。第 3 天、第4 天、第5 天依照第 1
天的程序重复进行，并将贮存 16h的提取液（称为析出液）收集起来。第 5 天在完成提取更换后保留64h。第2 周（第 8 天）起进行前一个循环的完整提取过程。 GB ××××—×××× 
3 收集整个提取过程中第 3、4、5、10、11、12、17、18、19 天经过 16h 提取的析出液进行铅元素的
测试；其他重金属仅收集第 19 天经过 16h 提取的析出液进行测试。 
表 3 提取顺序表 
表中：W/C —— 洗涤和调节； 
      <72 —— 调节于提取开始之间的时间； 
       2  —— 从样品中取出提取液和再次充满提取液之间的时间（2小时） ； 
   16 —— 16h 贮存时间（过夜） 
   16 —— 用来测试的 16h析出液； 
   C  —— 收集前一天的 16h 析出液； 
   64 —— 64h 贮存时间。 
5.4.3 如不能在样品内进行浸泡试验时，可将部件放在玻璃容器中提取，条件同上。 测试天数  1 2 3 4 5 67891011121314 15 16 171819
      C  C  C      CCC    C  CC
    2  2  2  2  2  22222  2  2  2  2 
  W / C    2  2  2  2  2  22222  2  2  2  2 
    2  2  2  2  2  22222  2  2  2  2 
    2  2  2  2  2  22222  2  2  2  2 
 <72   16 16161664 1616161664  16 161616 
                                  
5.4.4 另取相同容积玻璃容器，加满试验用提取液，在相同条件下放置，作为空白对照。 
5.4.5 析出液的收集和保存 
提取以后，将收集的析出液依照表 4 加入相应保存剂，放入预先洗净的容器中，于室温下密闭贮存
24h 以上。 
表 4 析出液的收集和保存 
项  目 保  存  剂 容  器 贮  藏 
汞 加浓硝酸至 pH＜2，每100mL 水样加 1mL5%重铬酸钾溶液 聚乙烯瓶 室温 
砷 无 玻璃瓶 室温 
其它重金属 加浓硝酸至 pH＜2 聚乙烯瓶 室温 
5.4.6 析出液的分析 
将贮存了 24h 以上的析出液使用 GB/T 5750.6-2006中相应金属的检验方法进行分析。其浓度值表
示为 C，具体表示见表 5。 
表 5   实验室铅析出浓度表 
每天浓度（ μg / L） 
样品 
3 4 5 10 11 12 17 18 19 
1 C13C14C15C110C111C112C117C118C119
2 C23C24C25C210C211C212C217C218C219
3 C33C34C35C310C311C312C317C318C319
· · · · · · · · · · GB ××××—×××× 
4 n Cn3Cn4Cn5Cn10Cn11Cn12Cn17Cn18Cn19
【表中：C ij ：第i个样品第j天提取水样的实验室铅浓度。 
(i = 1,2,3· · · · ··n; j = 3,4,5,10,11,12,17,18,19; n :样品号。)】 
 
6 铅污染物浓度标准化与统计值计算 
6.1 实验室浓度标准化 
最终饮用水铅污染物浓度将使用标准化浓度进行评估。样品的实验室浓度使用公式（1）进行标准
化： 
CMVVVC X
FL× × =  ………………………………………(1) 
式中： 
X——标准化浓度， L g/μ； 
C——实验室浓度， L g/μ； 
LV——使用在实验室中提取液的体积， L； 
FV—— , 1=FV L； 
CMV——冷水混合体积调节因子。 
标准化浓度具体表示见表6。 
表 6   标准化铅析出浓度表 
每天浓度（ μg / L） 
样品 
3 4 5 10 11 12 17 18 19 
1 X13 X14 X15X110 X111 X112 X117 X118 X119
2 X23 X24 X25X210 X211 X212 X217 X218 X219
3 X33 X34 X35X310 X311 X312 X317 X318 X319
· · · · · · · · · · 
n Xn3 Xn4 Xn5Xn10 Xn11 Xn12 Xn17 Xn18 Xn19
【表中：X ij：第i个样品第j天提取水样的标准化铅浓度。 
(i = 1,2,3······n; j = 3,4,5 ,10,11,12,1 7,18,19; n ：样品号。)】 
6.2 结果计算 
铅析出检测统计值依照公式（2）到公式（6）进行计算： 
标准化浓度自然对数值              ()ij ij X Yln=     ……………………………….(2) 
() 9 /19 18 17 12 11 10 5 4 3i i i i i i i i i iY Y Y Y Y Y Y Y Y Y++++++ + + =     ………………(3) GB ××××—×××× 
5 整个产品 的对数平均值            iYnY
Yn
ii∑
==1   …………………………………… (4) 
对数标准偏差S                     ()
()112
−−
=∑
=
nY Y
Sn
ii
       ……………………………(5) 
铅析出检测统计值Q 
                               ()S k Ye e Q×× =1    …………………………… (6) 
其中K 1为计算Q值的常数值，表7为不同样品数时的K 1值。 
表 7 决定检测统计Q值的K 1值 
样品数量 K1 样品数量 K1 样品数量 K1
3 2.602 81 19 1.057 69 35 0.942 08 
4 1.972 24 20 1.045 90 36 0.937 83 
5 1.697 79 21 1.035 10 37 0.933 77 
6 1.539 87 22 1.025 17 38 0.929 90 
7 1.435 26 23 1.015 98 39 0.926 18 
8 1.359 84 24 1.007 47 40 0.922 62 
9 1.302 34 25 0.999 54 41 0.919 21 
10 1.256 72 26 0.992 13 42 0.919 21 
11 1.219 43 27 0.985 20 43 0.912 77 
12 1.188 24 28 0.978 69 44 0.919 73 
13 1.161 67 29 0.972 56 45 0.906 80 
14 1.138 70 30 0.966 77 46 0.903 97 
15 1.118 59 31 0.961 30 47 0.901 25 
16 1.100 80 32 0.956 12 48 0.898 61 
17 1.084 91 33 0.951 20 49 0.896 07 
18 1.070 63 34 0.946 53 50 0.893 61 
 
6.3 重测 R 值 
当产品未通过标准要求时，应另取至少3个同批次产品进行再次检测。将首次检测数据与再次检测
的数据结合起来，计算重测统计R值。当重测R值符合标准要求，则判定该样品合格。否则判定不合格。  
重测R值                        ) (2S K Ye e R×× =    …………………………………（7） 
其中K 2为计算R值的常数值，表8为不同样品数时的K 2值。 
表8  决定检测统计R值的K 2值 
样品数量 K2 样品数量 K2 样品数量 K2
6 2.848 09 21 1.398 62 36 1.185 74 GB ××××—×××× 
6 7 2.490 72 22 1.376 11 37 1.177 21 
8 2.253 37 23 1.355 48 38 1.169 07 
9 2.083 14 24 1.336 47 39 1.164 30 
10 1.954 33 25 1.318 89 40 1.153 87 
11 1.852 97 26 1.302 57 41 1.146 76 
12 1.770 79 27 1.287 38 42 1.139 94 
13 1.702 59 28 1.273 19 43 1.133 40 
14 1.644 91 29 1.259 89 44 1.127 11 
15 1.595 36 30 1.247 40 45 1.121 07 
16 1.552 24 31 1.235 65 46 1.115 26 
17 1.514 31 32 1.224 55 47 1.109 66 
18 1.480 63 33 1.214 07 48 1.104 25 
19 1.450 48 34 1.204 31 49 1.099 04 
20 1.423 29 35 1.194 70 50 1.094 01 
 
7 其它重金属污染物浓度 
其它重金属的析出浓度都应使用标准化后的析出统计值进行评估。 
7.1 实验室浓度标准化 
其它重金属污染物的实验室浓度为提取试验第19天经过16h提取的析出液的分析结果， 使用公式（1）
进行标准化。 
7.2 结果计算 
其它重金属污染物的析出统计值为整个产品标准化浓度的几何平均值。 
 GB ××××—×××× 
7  
附录 A 
（规范性附录） 
提取液的配制方法 
A.1 试验试剂 
A.1.1 试剂水 
水必须是通过蒸馏或离子交换，或既通过蒸馏又通过离子交换，或者其它类似的反渗透作用得到的
水。其电导率≤0.056 μS/cm（25 °C），或电阻率≥18M Ω·cm（25° C）。 
 
A.1.2 0.025mol/L氯贮备液 
取 7.3mL 次氯酸钠(5%NaOCl)分析纯，用试剂水稀释至 200mL，贮于密闭具塞的棕色瓶中，于 20℃
避光保存，每周新鲜配制。 
    测定氯含量：取 1.0mL 氯贮备液，用试剂水稀释至 1.0L，立即分析总余氯，将此值定为 A。 
测定所需的余氯：为了获得 2.0mg/L 余氯，需要向提取液中加入氯贮备液的量，按公式(A.1)计算: 
AC BV×=   ………………………………………… (A.1) 
式中：V——需加入氯贮备液的体积，mL； 
      A——氯贮备液的浓度，mg/mL; 
B——提取液的体积，L； 
      C——2.0mg/L 余氯。 
 
A.1.3 0.04mol/L碳酸氢钠缓冲液  
将3.36g无水碳酸氢钠(NaHCO 3)溶于纯水中，并用纯水稀释至1L，充分混匀。每周新鲜配制。 
 
A.2 提取液的配制  
取25mL碳酸氢钠的缓冲液(A.1.3)、适量氯贮备液(A. 1.2)，用试剂水稀释至1L。用0.1 mol/L盐酸
调整pH值，使溶液符合下列要求： 
pH：8.0±0.5，碱度： （500±25）mg/L，余氯：2mg/L。 
 
________________________