มอก. 2134-2553 
-1- 
 เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง : ประสิทธิภาพพลังงาน  
1.  ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดดานประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศสําหรับหอง  
แบบแยกสวน  และเครื่องปรับอากาศสําหรับหอง  แบบไมแยกสวน  ใชไฟฟากระแสสลับ  ความถี่ 50 
เฮิรตซ  ที่มีขีดความสามารถท ําความเย็นรวมสุทธิ  ไมเกิน 12 000 วัตต 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  ครอบคลุมถึงชุดคอนเดนซิง (condensing unit)   และ/หรือชุด 
แฟนคอยล (fan-coil unit )  ที่นํามาประกอบเคร ื่องปรับอากาศสําหรับหอง 
2. บทนิยาม 
  ความหมายของค ําที่ใชในมาตรฐานผล ิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  ใหเปนไปตาม  มอก. 385  และ มอก. 1155  
และดังตอไปนี้ 
2.1 อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน  (energy efficiency ratio – EER)   หมายถึง  อัตราสวนระหวางขีด
ความสามารถท ําความเย็นรวมสุทธิ  หนวยเปนวัตต  กับกําลังไฟฟาที่กําหนด   หนวยเปนวัตต ของ
เครื่องปรับอากาศ  
2.2 เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง  แบบไมแยกสวน  หมายถึง เครื่องปรับอากาศตาม  มอก. 385  ที่ระบายความ
รอนดวยอากาศ   มีสวนประกอบซึ่งออกแบบใหรวมกันเปนหนวยเดียวกัน  ใชติดตั้งที่ชองหนาตางหรือชอง
ในผนังหอง  เมื่อนํามาติดตั้งตามแบบของผ ูทําแลวสามารถปรับอากาศโดยลดอ ุณหภูมิและความชื้นใหกับ
หองหรือสถานที่ปรับอากาศ  
2.3 เครื่องปรับอากาศสําหรับหอง  แบบแยกสวน  หมายถึง เครื่องปรับอากาศตาม  มอก. 1155  ซึ่งแยกออกเปน 
ชุดคอนเดนซิง  และชุดแฟนคอยล ที่ทํางานรวมกัน เมื่อนํามาติดตั้งตามแบบของผ ูทําแลวสามารถปรับ
อากาศโดยลดอ ุณหภูมิและความชื้นในสถานที่ติดตั้งชุดแฟนคอยล  
2.4 ชุดคอนเดนซิง  มีสวนประกอบหล ัก คือ  มอเตอรคอมเพรสเซอร   แผงคอยลรอน (condenser coil)  และ   
พัดลมพรอมมอเตอร 
2.5 ชุดแฟนคอยล  มีสวนประกอบหล ัก คือ  พัดลมพรอมมอเตอร  และแผงคอยลเย็น (evaporator coil)     
2.6 ขีดความสามารถท ําความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง (net total room cooling effect of a unit)  หมายถึง
ความสามารถท ั้งหมดของเครื่องที่จะระบายความร อนสัมผัส (sensible heat)  และความรอนแฝง  (latent 
heat)  ออกจากสถานท ี่ปรับอากาศตอหนวยเวลาขณะทํางาน   ณ ภาวะมาตรฐานทดสอบ  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มอก. 2134-2553 
 
-2- 
  2.7 กําลังไฟฟาที่กําหนด  (rated power input)  หมายถึง กําลังไฟฟาที่ใชพรอมกันของมอเตอรคอมเพรสเซอร   
พัดลม   อุปกรณควบคุม  และอุปกรณอื่นที่ประกอบในเคร ื่องปรับอากาศนั้น ๆ ขณะทํางาน   ณ ภาวะ
มาตรฐานทดสอบ  
3. คุณลักษณะที่ตองการ  
3.1 ประสิทธิภาพพลังงาน  
3.1.1 อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ํา  ตองไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 1 
3.1.2 อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานไมนอยกวา รอยละ  93 ของคาที่ระบุ     
3.1.3 ขีดความสามารถท ําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องไมนอยกวา  รอยละ  95 ของขีดความสามารถท ําความเย็น
รวมสุทธิของเครื่องที่ระบุ 
3.1.4 กําลังไฟฟาที่กําหนดไมเกินรอยละ  110 ของกําลังไฟฟาที่ระบุ 
  การทดสอบให ปฏิบัติตามขอ 6.2.2 
3.2 มอเตอรคอมเพรสเซอร   ใหเปนไปตาม   มอก. 812 
การทดสอบให ปฏิบัติตามขอ 6.2.3 
ตารางที่ 1   อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ํา 
(ขอ 3.1.1) 
อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน  
แบบของเครื่องปรับอากาศสําหรับหอง ขีดความสามารถท ําความเย็น 
ไมเกิน 8 000 W ขีดความสามารถท ําความเย็น 
8 001 W  ถึง 12 000 W 
แบบไมแยกสวน   2.82  2.53 
แบบแยกสวน    2.82  2.82 
4. เครื่องหมายและฉลาก  
4.1 ที่เครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง  อยางนอยตองมีเลข  อักษรหรือเครื่องหมาย   แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น 
 ไดงาย  ชัดเจน   และถาวร  
(1) ชื่อแบบรุน (model)  
 กรณีแบบแยกสวน   ใหระบุชื่อแบบรุนของชุดคอนเดนซิงกับชื่อแบบรุนของชุดแฟนคอยลที่ใชคูกัน  
ใหระบุไวทั้งที่ชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล 
(2) ชื่อแบบรุนของมอเตอรคอมเพรสเซอร  
  (3) ชื่อแบบรุนของมอเตอรพัดลมของชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล มอก. 2134-2553 
-3- 
 (4) หมายเลขลําดับเครื่อง 
(5) อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน     
(6) ขีดความสามารถท ําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ  เปนวัตต   (โดยเปนจํานวนเต็มของ  100 
         วัตต เชน 8 132 วัตต  ใหระบุเปน 8 100 วัตต) 
(7) แรงดันไฟฟาที่กําหนด   เปนโวลต 
(8) จํานวนเฟส  
(9) ความถี่  เปนเฮิรตซ 
(10) กระแสไฟฟาที่กําหนด   เปนแอมแปร 
(11) กําลังไฟฟาที่กําหนด   เปนวัตต 
(12) ชื่อสารทําความเย็นและปริมาณ  เปนกรัม  หรือกิโลกรัม  
(13) เดือน ปที่ทํา 
(14) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทําพรอมสถานที่ตั้ง   หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน   
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ   ตองมีความหมายตรงก ับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน 
5. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
5.1 รุนในที่นี้  หมายถึง เครื่องปรับอากาศแบบเด ียวกัน   มีขีดความสามารถท ําความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง
เดียวกัน  มีสวนประกอบ /ชิ้นสวนอุปกรณเดียวกัน  ทําจากโรงงานเด ียวกัน  ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายใน
ระยะเวลาเดียวกัน 
5.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 5.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน  1 เครื่อง 
 5.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.  และขอ 4.  ทุกรายการ   จึงจะถือวาเครื่องปรับอากาศรุนนั้นเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
6. การทดสอบ  
6.1 การเตรียมการทดสอบ  
6.1.1  ผูทําตองแจงรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ   ตามภาคผนวก  ก. 
6.1.2 ในกรณีที่ทํา (หรือนําเขา)  ชุดคอนเดนซิง  หรือชุดแฟนคอยล  หรืออยางใดอยางหนึ่ง ตองจัดหา
อุปกรณใหครบชุดเพื่อการทดสอบ  
6.2 การทดสอบ  
6.2.1 เครื่องหมายและฉลาก  
ใหทําโดยการตรวจพ ินิจ  
 มอก. 2134-2553 
 
-4- 
  6.2.2 ประสิทธิภาพพลังงาน  
  ใหปฏิบัติตาม มอก. 385  หรือ มอก. 1155 แลวแตกรณี 
6.2.3  มอเตอรคอมเพรสเซอร   ใหเปนไปตาม  มอก. 812 มอก. 2134-2553 
-5- 
 ภาคผนวก  ก. 
รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ  
(ขอ 6.1) 
(1) แบบแยกสวน ชื่อแบบรุนของชุดคอนเดนซิง.............................. ............................ ............................ ..................... 
   ชื่อแบบรุนของชุดแฟนคอยล............................... ............................ ............................ .....................
 แบบไมแยกสวน ชื่อแบบรุน............................ ........................... ........................ ........................ ........................ .......... 
(2) ขนาดขีดความสามารถท ําความเย็นสุทธิ......................... ........................ ........................ ........................ ................วัตต 
(3) อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน  (EER) ..................... ............................ ............................ ........................ .................. 
(4) กระแสไฟฟาที่กําหนด  (rated current)................. ........................ ........................ ........................ ....................แอมแปร 
(5) กําลังไฟฟาที่กําหนด  (rated power input)............. ........................ ........................ ........................ ...................... .....วัตต 
(6) แรงดันไฟฟาที่กําหนด ............................. ............................ ........................ ........................ ...................... ...........โวลต 
(7) จํานวนเฟส  .......................... ........................... ............................. ........................ .................... ................ ................เฟส 
(8) ความถี่.............................. ............................ ........................ ........................ ..................... ................... ................เฮิรตซ 
(9) ชื่อสารทําความเย็น....................... ................... ....................ปริมาณ.......................... ......................กรัม หรือ กิโลกรัม 
(10) รายละเอียดอุปกรณหลักของชุดคอนเดนซิง 
 (10.1) มอเตอรคอมเพรสเซอร   ยี่หอ.......................... ....................... ชื่อแบบรุน.................... .................... .............. 
 (10.2) พัดลมพรอมมอเตอร 
   มอเตอรพัดลม  ชื่อแบบรุน....................... ........................ ขนาด ............................... ............... ...............วัตต 
  ความเร็วรอบ ................................ ......................... รอบตอนาที  จํานวน ......................... .......................... ตัว 
  พัดลมขนาดเสนผานศูนยกลาง ........................... .....................มิลลิเมตร   จํานวน ...................... ...............ตัว 
  (10.3) แผงคอยลรอน ขนาดพื้นที่ผิวหนา (face area)................. ....................... .................... .................ตารางเมตร  
   ขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกของท อ................................ ............................. .......................... มิลลิเมตร  
   จํานวนแถว ........................... ...................แถว, ระยะระหวางครีบ............................. .....................มิลลิเมตร  
   หรือจํานวนครีบตอเซนติเมตร  
(11) รายละเอียดอุปกรณหลักของชุดแฟนคอยล 
 (11.1) พัดลมพรอมมอเตอร 
   มอเตอรพัดลม  ชื่อแบบรุน....................... ........................ ขนาด ............................... ............... ...............วัตต 
  ความเร็วรอบ ................................ ......................... รอบตอนาที  จํานวน ......................... .......................... ตัว 
   พัดลมขนาดเสนผานศูนยกลาง ............................... ........................ ........................ ........................ มิลลิเมตร  
   ความยาว ........................... .................... ....................มิลลิเมตร   จํานวน ............................ ....................... ตัว 
 (11.2) แผงคอยลเย็นขนาดพื้นที่ผิวหนา (face area)................... ........................ .................... .................ตารางเมตร  
   จํานวนแถว ........................... ...................แถว, ระยะระหวางครีบ............................. .....................มิลลิเมตร  
   หรือจํานวนครีบตอเซนติเมตร