ICS 91 140 90 
Q 78 
中华人民共和国国家标准
GB ××××－200×
 
 （报批稿）   Safety rules for the construction a nd installation of firefighters lifts  消防员电梯制造与安装安全规范 
××××－××－××发布  ××××－××－××实施
国家质量监督检验检疫总局 
发 布国家标准化管理委员会GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
- I - 目  次 
前  言............................................................................... II  
引  言.............................................................................. III  
1 范围................................................................................ 1  
2 规范性引用文件 ...................................................................... 1 
3 术语和定义 .......................................................................... 2 
4 重大危险列表 ........................................................................ 2 
5 安全要求和/ 或防护措施 ............................................................... .3 
5.1 环境/建筑物要求 .................................................................... 3 
5.2 消防员电梯基本要求 ................................................................. 4 
5.3 电气设备的防水保护 ................................................................. 4 
5.4 消防员被困在轿厢内的救援 ........................................................... 4  
5.5 （空）............................................................................. 5  
5.6 轿门和层门 ......................................................................... 5 
5.7 驱动主机和相关设备 ................................................................. 5 
5.8 控制系统 ........................................................................... 5 
5.9 供电............................................................................... 7  
5.10 供电转换 .......................................................................... 7 
5.11 轿厢和层站的控制装置 .............................................................. 7  
5.12 消防服务通讯系统 .................................................................. 7 
5.13 易受破坏的区域 .................................................................... 8 
6 安全要求和／或保护措施的验证 ........................................................ 8  
7 使用信息 ........................................................................... 10 
附录 A (资料性附录)  高层建筑的消防原理 ............................................. 11  
A.1 引言............................................................................. 11  
A.2 背景............................................................................. 11  
A.3 消防服务运行 ..................................................................... 11 
A.4 消防员电梯 ....................................................................... 12 
A.5 消防救援服务 ..................................................................... 12 
附录 B (资料性附录)  消防员电梯的布置 ............................................... 15  
附录 C (资料性附录)  消防员电梯的供电 ............................................... 18  
附录 D (规范性附录)  电梯井道内的防水 ............................................... 19  
附录 E (资料性附录)  防火分区的原理 ................................................. 20  
附录 F (规范性附录)  消防员电梯的标志 ............................................... 21  
附录 G (资料性附录)  消防员救援原理示例 ............................................. 22  
 
 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
- II -  前  言 
本标准中第 1、2、3 章、附录 A、附录 B、附录 C、附录 E 和附录 G 以及 5.2.3、5.13 中带“宜”
字的内容为推荐性的，其余为强制性的。 
本标准等同采用 EN 81-72:2003 《电梯制造与安装安全规范 — 乘客电梯和货客电梯的特殊应用 — 
第 72 部分：消防员电梯》 （英文版） 。 
为了便于使用，本标准对 EN 81-72:2003 做了下列编辑性修改： 
——本标准引言删除了 EN 81-72:2003 引言中与本标准无关的内容，因为其不适合我国国情且其存
在与否对本标准的理解和使用没有任何影响； 
——在本标准的规范性引用文件中，用国内标准代替了 EN  81-72:2003 规范性引用文件中对应的国
外标准； 
——本标准 5.2.3 将最小额定载重量由 EN 81-72:2003 5.2.3的 630 kg 改为 800 kg，轿厢尺寸也
相应的由“1100 mm 宽×1400 mm 深”改为“1350 mm 宽×1400 mm 深”,并删除了注，以便与我国相关
的建筑工程标准统一。 
本标准的附录 D 和附录F 为规范性附录，附录 A、附录 B、附录 C、附录 E和附录 G 为资料性附录。  
本标准由全国电梯标准化技术委员会（SAC/TC 196 ）提出并归口。 
本标准负责起草单位：日立电梯（中国）有限公司。 
本标准参加起草单位：中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院、上海三菱电梯有限公司、奥的斯
电梯（中国）投资有限公司、通力电梯有限公司、上海市特种设备监督检验技术研究院、沈阳博林特电梯有限公司、国家电梯质量监督检验中心、上海永大电梯设备有限公司、西子奥的斯电梯有限公司、迅达（中国）电梯有限公司、东芝电梯（中国）有限公司、蒂森电梯有限公司、华升富士达电梯有限公司、苏州江南嘉捷电梯股份有限公司、巨人通力电梯有限公司、广州广日电梯工业有限公司、上海新时达电气有限公司。 
本标准主要起草人： 梁东明、鲁国雄、陈凤旺、徐卫玉、沈言、马凌云、孙持跃、毛鹤同、冯云、
王伟峰、刘祖斌、宁棉福、严建忠、莫礼、金亚鑫、赵碧涛、牛有权、苏国明、王鹏。  
 
 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
- III - 引  言 
0.1 本标准指出了消防员电梯所涉及的危险、危险状态和事件的范围。 
0.2 按本标准设计和制造的消防员电梯还需符合 GB 7588-2003 或 GB 21240-2007 的要求，但本标准的
规定与上述标准的要求不同时，应优先考虑本标准的规定。 
0.3 本标准基于以下假设： 
a) 防火前室和电梯井道设计成阻止烟雾进入； 
b) 建筑设计限制水流入电梯井道； 
c) 不同于楼梯等，消防员电梯不是逃生路径； 
d) 消防员电梯能在每个平层位置到达防火前室。本标准仅包括与电梯安装有关的要求，没有规定
建筑物防火前室本身的耐火结构的要求； 
e) 业主或客户与供应商之间已就下列问题达成一致： 
1）电梯的预定用途； 
2）环境条件； 
3）土建工程问题；和 
4）与安装地点和从轿厢内进行救援有关的事宜。 
注：开发商和建筑师将有必要考虑国家有关的建筑法规，提供合适的建筑耐火结构、防火前室、火灾探测和灭火系
统。参见附录B和附录E中给出的例子。 
 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 1 - 消防员电梯制造与安装安全规范 
1 范围 
1.1  本标准适用于3.5定义的具有防火前室的消防员电梯。 
1.2  本标准不适用于： 
a)双层轿厢电梯； 
b)在用建筑中已安装的电梯； 
c)对本标准实施之前已安装的在用电梯的重大改造； 
d)两个出入口的电梯，且该消防员电梯的防火前室未与消防服务通道层的防火前室设置在同一侧。  
然而，本标准也可以作为基础。 
1.3  本标准涉及了按制造商预期的目的和在制造商预期的条件下使用消防员电梯时有关的重大危险、
危险状态和事件（见第4章）。 
1.4  本标准适用于本标准实施后在新建筑中安装的新消防员电梯。 
1.5  在消防员控制下可用于消防和疏散目的的消防员电梯除符合本标准外，还应符合GB 7588－2003
和GB 21240－2007的相关要求。 
1.6  本标准未考虑具有部分封闭井道的电梯用作消防员电梯的情况。 
1.7  如果火灾最后侵入防火前室（参见附录A中图A.2），则本标准不再适用。 
注：消防的基本原理参见附录A。 
2 规范性引用文件  
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 
GB 4208－2008  外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:2001，IDT） 
GB/T 7025.1－2008  电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸  第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类
电梯（ISO/DIS 4190-1 :2007, IDT） 
GB 7588－2003  电梯制造与安装安全规范（ EN 81-1:1998，MOD） 
GB/T 15706.1－2007  机械安全 基本概念与设计通则 第1部分：基本术语和方法（ISO 
12100-1:2003，IDT） 
GB/T 17889.1－199 9  梯子  第1部分：术语、型式和功能尺寸（EN 131-1:1993,EQV） 
GB 21240－2007  液压电梯制造与安装安全规范（E N 81-2:1998，MOD） 
GB/T ×××－200×  适用于残障人员的电梯附加要求（EN 81-70:2003，IDT） 
GB/T ×××－200×  火灾情况下的电梯特性（E N 81-73:2003，IDT） 
GB 50016  建筑设计防火规范 
GB 50045  高层民用建筑设计防火规范 
EN 81-1:1998/A2:2004  电梯制造与安装安全规范 — 第1部分：电梯 — 第2号修改件：机器和滑
轮空间(Safety rules for the construction and installation of lifts  - Part 1: Electric lifts 
- A2: Machinery and pulley spaces) 
EN 81-2:1998/A2:2004  电梯制造与安装安全规范 — 第2部分：液压电梯 — 第2号修改件：机器
和滑轮空间（safety rules for the construc tion and installation of lif ts - Part 2: Hydraulic 
lifts - A2: Machinery and pulley spaces) 
EN 81-71:2005  电梯制造与安装安全规范 — 乘客和货客电梯的特殊应用 — 第71部分：防野蛮
使用的电梯(Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 2 - application for passenger and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts) 
3 术语和定义  
GB 7588－2003、GB/T 15706.1－2007和GB 21240－2007中确立的以及下列术语和定义适用于本标
准。 
3.1   
控制系统 control system  
应答输入信号并产生输出信号，使设备在控制下按预期的方式运行的系统。 
3.2   
疏散 evacuation  
疏散是指人员在建筑物中有组织和受控制地从危险区域向安全区域移动。 疏散可能是从一个楼层到
另一楼层而不一定是到建筑物外。 
3.3   
疏散层 evacuation level(s)  
用于人员疏散的建筑物最终的出口所在层，不一定是消防服务通道层。 
3.4   
防火分区 fire compartment  
防火分区是为了限制火和热气进入建筑物内部而由墙和/或地板分隔成的建筑物的子分区。 
3.5   
消防员电梯 firefighters lift 
预定为乘客使用而安装的电梯，附加的保护、控制和信号使其能在火灾情况下由消防员直接控制使
用。 
3.6   
防火 fire protection  
防止火灾发生和扩散的措施。目的是为了保护逃生路径，为有效的消防创造可能，包括确定建筑材
料和结构在火灾发生时的耐火性、火灾荷载和性能。 
3.7   
消防员电梯开关 firefighters lift switch  
在井道外面，设置在消防服务通道层的开关，用于优先为消防员提供服务。 
3.8   
消防服务通道层 fire service access level  
建筑物中，预定用于让消防员进入消防员电梯的入口层。 
3.9  
防火前室 fire protected lobby  
从建筑物的使用区域通向消防员电梯的防火分区。 
4 重大危险列表  
4.1  本章包括了所有的主要危险、危险状态和事件，凡是本标准中涉及的且通过风险评价被识别为主
要危险的，本标准均要求采取措施消除或降低该风险。 
4.2  本标准所涉及的重大危险在表1和表2中列出： GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 3 - 表1  重大危险和危险状态 一 环境 
序号 重大危险和危险状态－环境 本标准的条款号 
1 火/热/热气可能扩散进入井道/机器区间 0.3a)/0.3d)/5.1 
2 暴露的或被阻隔的消防员电梯设备 0.3a)/0.3d)/5.1 
3 消防员电梯不能供消防员足够长时间地使用 0.3a)/0.3c)/0.3d)/5.1/5.7 
4 消防员延误时间大于2 min 0.3a)/0.3c)/0.3e)/5.1/5.7 
5 水流入井道 0.3b) 
6 因消防员电梯故障被困在防火前室 0.3c)/0.3d) 
7 对消防员或等待救援的人员存在危险的环境 0.3c)/0.3d) 
8 在消防员结束使用消防员电梯之前建筑物结构坍塌 0.3d) 
9 在建筑物中没有足够数量的或未在正确位置设置消防员电梯用于运送
消防员 0.3e) 
 
表2  重大危险和危险状态 一 消防员电梯 
GB/T 15706.1
—2007 依据GB/T 15706.1—2007，消防员电梯的重大危险和危险状态，包括表1中序号1的危险状态 本标准的条款号 
－ 消防员电梯的一般危险 5.1/5.2.1/5.8.3/5.8.4 
4.2.1 被困危险 5.2.2/5.4/5.6/5.7/5.8/5.9/5.10/5.11/5.12 
－ 消防员延误时间大于2 min 5.2.3/5.2.4/5.6/5.8/5.10/5.11/5.12.3/6/7 
4.11 危险的组合 5.8.7/5.8.8/5.8.9 
4.2.2 控制器失效或故障 5.3/5.4/5.7/5.8.5/5.11.1/5.11.2/5.12.3 
4.9 人为错误，人的行为 5.12 
4.9 手动控制（装置）的设计、定位或识别不适当 5.8.1/5.8.2/5.11.3 
4.9 标志不合适 5.11.4 
－ 供电失效 5.10 
 
4.3  本标准未涉及下列危险（见引言）： 
a） 在建筑物中没有足够数量的或未在正确位置设置消防员电梯用于运送消防员； 
b） 由于没有电梯服务而困在防火前室内； 
c） 在消防员电梯的井道内、防火前室、机器区间或轿厢内着火； 
d） 在消防员结束使用消防员电梯之前建筑物结构坍塌； 
e） 楼层缺少识别标志。 
5 安全要求和 /或防护措施 
5.1  环境/建筑物要求 
5.1.1  消防员电梯应设置在每层层门前面都设有防火前室的井道内。每一个防火前室的空间，应根据
担架运输和门的具体位置的要求来确定，参见附录B和附录E。 
注：防火前室墙和门的防火等级见GB 50045和GB 50016。 
如果在同一井道内还有其他电梯．那么整个多梯井道应满足消防员电梯井道的耐火要求，其防火等
级应与防火前室的门和机房一致，参见附录B。如果在多梯井道内消防员电梯与其他电梯之间没有中间防火墙分隔开，则所有的电梯和它们的电气设备应与消防员电梯具有相同的防火要求，以确保实现消防员电梯的功能。 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 4 - 5.1.2  消防员电梯应设计成在下列条件下能够正确运行： 
a) 当环境温度在0 ℃～＋65 ℃范围内时，电气/电子的层站控制装置和指示器应能持续工作一段
时间，使消防员能确定轿厢位置（如：轿厢被阻滞的位置） ，以便进行救援。该时间应与建筑物结构的要求相适应，如2 h； 
b) 消防员电梯不在防火前室内的其他所有电气/电子器件，应设计成确保它们在O ℃～＋40 ℃环境温度范围内能正常工作； 
c) 当烟雾充满井道和/或机房时，消防员电梯的控制系统的正常功能应至少确保建筑物结构所要求的一段时间，如2 h。 
5.1.3  每个用于消防目的的层站入口都应设置防火前室。 
5.1.4  消防员电梯有两个轿厢入口时，任何不是预定由消防员使用的电梯层门都应被保护，使它们不会暴露于65 ℃以上的环境温度中（参见附录B中图B.3）。 
5.1.5  应在防火区域内设置第二电源。 
5.1.6  消防员电梯第一和第二电源的供电电缆应进行防火保护，它们相互之间以及与其他电源之间应独立设置。 
5.2  消防员电梯基本要求 
5.2.1  消防员电梯的设计应符合GB 7588-2003和GB 21240-2007的要求，并应配备附加的保护、控制和信号。 
注：在火灾情况下，消防员直接控制并使用消防员电梯。 
5.2.2  消防员电梯应服务于建筑物的每一楼层。 
5.2.3  消防员电梯的轿厢尺寸和额定载重量宜优先从GB/T 702 5.1-2008中选择，其轿厢尺寸不应小于
1350 mm宽×1400 mm 深，额定载重量不应小于800 kg，见0.3e)。 
轿厢的净入口宽度不应小于800 mm。 
在有预定用途包括疏散的场合，为了运送担架、病床等，或者设计有两个出入口的消防员电梯，其
额定载重量不应小于1000 kg，轿厢的最小尺寸应设计成 GB/T 7025.1-2008中所规定的1100 mm宽×2100 
mm深，见0.3e)。 
5.2.4  从消防员电梯轿门关闭之后开始计算，消防员电梯 应能在60 s内从消防服务通道层到达最远的
层站，见0.3e)。 
5.3  电气设备的防水保护 
5.3.1  在消防员电梯井道内或轿厢上部的电气设备，如果其设置在距设有层门的任一井道壁1 m的范围
内，则应设计成能防滴水和防淋水，或者其外壳防护等级应至少为GB 4208-2008规定的IPX3(见附录D)。  
5.3.2  设置在消防员电梯底坑地面以上1 m以内的所有电气设备，防护 等级应至少为IP67。与GB 7588
－2003的5.7.3.4和5.9以及GB 21240－2007的5.7.2 .5和5.9的要求不同，插座和最低的井道照明灯具应
设置在底坑内最高允许水位之上至少0.50 m处。 
5.3.3  应保护在井道外的机器区间内和消防员电梯底坑内的设备，以免因进水而造成故障。 
5.3.4  建筑物应具备适当的措施，确保在消防员电梯底坑内的水位不会上升到轿厢缓冲器被完全压缩时的上表面以上。 
5.3.5  建筑物应具有防止底坑内的水面到达可能使消防员电梯发生故障的设备。 
5.4  消防员被困在轿厢内的救援 
救援原理示例参见附录G和0.3e)。 
5.4.1  应在轿顶设置一个轿厢安全窗，其尺寸应至少为0.50 m×0.70 m。 
5.4.2  轿厢安全窗应符合GB 7588－2003和GB 21240－2007的8.12的要求。 
通过轿厢安全窗进入轿厢内不应被永久性的设备或照明灯具阻碍。如果装有悬挂吊顶，则无需使
用专用工具便能容易地将其打开或移去，且应能从轿厢内清楚地识别其打开位置。 
5.4.3  从轿厢外救援 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 5 -     可使用下列救援方法： 
a) 符合GB 7588－2003和GB 21240－2007的6.2.2 b)、c)和e)要求的固定式梯子设置在距上层站
地坎垂直距离不大于0.75 m范围内； 
b) 便携式梯子； 
c) 绳梯；或 
d) 安全绳系统。 
注：无论用何种方法，所有这些工具都应由建筑物业主而不是消防员电梯制造商提供。 
    在每个层站附近都应设置救援工具的安全固定点。 
    无论轿顶与最近可到达层站地坎之间的距离多长，使用上述装置应能安全地达到轿顶。 
5.4.4  从轿厢内自救 
    应提供从消防员电梯轿厢内能完全打开轿厢安全窗的方法，例如在轿厢内提供合适的踩踏点，其最大梯阶高度为0.40 m。任一踩踏点应能支撑1200 N的负荷。 
    如果提供梯子，梯子应符合GB/T 17889.1的要求，其设置方式应能使它们安全地展开。 
    任何踩踏点的外缘与对应的垂直轿厢壁之间的自由距离不应小于0.10 m。 
    梯子与安全窗的尺寸和位置，应能允许消防员通过。 
    在井道内每个层站入口靠近门锁处，应设置简单的示意图或标志，清楚地表明如何打开层门。 
5.4.5  如果在轿厢外部设置一个用于救援的刚性梯子，则应提供一个符合GB 7588-2003和GB 21240－2007的14.1.2要求的电气安全装置，以确保梯子从其储存位置移开后消防员电梯不能移动。 
5.4.6  如果提供梯子，则应选择梯子的储存位置以避免在正常维护作业时发生绊倒维护人员的危险。 
5.4.7  如果提供梯子，则梯子的最小长度应按如下确定：当消防员电梯轿厢停在平层位置时，应能接触到上一层站的层门锁。如果这种梯子不可能设置在轿厢上，则应采用永久固定于井道内的梯子。 
5.5  （空） 
5.6  轿门和层门 
应使用轿门和层门联动的自动水平滑动门。 
5.7  驱动主机和相关设备 
5.7.1  装有消防员电梯驱动主机和相关设备的任何区间，应至少具有与消防员电梯井道相同的防火等级。 
5.7.2  设置在井道外和防火分区外的所有机器区间，应至少具有与防火分区相同的防火等级。防火分区之间的连接（如：电缆、液压管路等）也应予以同样的保护。 
5.8  控制系统 
5.8.1  消防员电梯开关应设置在预定用作消防服务通道层的防火前室内，该开关应设置在距消防员电梯水平距离2 m范围内，高度在地面以上1.8 m到2.1 m之间的位置。消防员电梯开关应采用附录F规定的标志标示。 
5.8.2 消防员电梯开关的操作应借助于一个GB 7588－2003和GB 21240－2007的附录B规定的开锁三角形钥匙。该开关的工作位置应是双稳态的，并应清楚地用“1”和“0”标示。位置“1”是消防员服务有效状态。 
该服务有两个阶段：阶段1的功能见5.8.7，阶段2的功能见5.8.8。 
附加的外部控制或输入仅能用于使消防员电梯自动返回到消防员服务通道层[见0.3e)]并停在该层
保持开门状态。消防员电梯开关仍应被操作到位置“1”，才能完成阶段1的运行。 
5.8.3  在消防员电梯开关处于有效状态期间，除下述阶段1的5.8 .7 c)和阶段2的5.8.8 f)所述的反开
门装置外，消防员电梯的所有安全装置(电气和机械)都应保持有效状态。 
5.8.4  消防员电梯开关不应取消检修运行控制(见GB 7588－2003和GB 21240－2007的14.2.1.3)、停止
装置(见GB 7588－2003和GB 21240－2007的14.2.2)或紧急电动运行控制(见GB 7588－2003的 14.2.1.4)。 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 6 - 5.8.5  当处于消防员服务状态时，层站召唤控制或设置在消防员电梯井道外的消防员电梯控制系统其
他部分的电气故障不应影响消防员电梯的功能。 
与消防员电梯在同一群组中的其他任一台电梯的电气故障，均不应影响消防员电梯的运行。 
5.8.6  为了确保消防员获得对消防员电梯的控制不被过度延误，消防员电梯应设置一个听觉信号，当门开着的实际停顿时间超过2 min时在轿厢内鸣响。在超过2 min后，此门将试图以减小的动力关闭，在门完全关闭后听觉信号解除。该听觉信号的声级应能在35 dB(A)至65 dB(A)之间调整，通常设置在55 dB(A)，而且该信号还应能与消防员电梯的其他听觉信号区分开。此功能仅在阶段1有效。 
5.8.7  阶段1：消防员电梯的优先召回 
阶段1可手动或自动进入。 
一旦进行阶段1，应确保： 
a) 所有的层站控制和消防员电梯的轿厢内控制均应失效，所有已登记的呼梯均应被取消； 
b) 开门和紧急报警的按钮应保持有效； 
c) 可能受到烟和热影响的轿门反开门装置应失效，以允许门关闭； 
d) 消防员电梯应脱离同一群组中的所有其他电梯独立运行； 
e) 到达消防服务通道层后，消防员电梯应停留在该层，且轿门和层门保持在完全打开位置； 
f) 5.12所述的消防服务通讯系统应有效； 
g) 如果进入阶段1时消防员电梯正处于检修运行/紧急电动运行控制状态下，5.8.6规定的听觉信号应鸣响；GB 7588－2003和GB 21240－ 2007的14.2.3.4所述的内部对讲系统（如果有）应被
启动。当消防员电梯脱离上述状态时，该信号应被取消。 
h) 正在离开消防服务通道层的消防员电梯，应尽可能在最近的楼层做一次正常的停止，不开门，然后返回到消防服务通道层； 
i) 在消防员电梯开关启动后，井道和机房照明应自动点亮。 
5.8.8  阶段2：在消防员控制下消防员电梯的使用 
消防员电梯开着门停在消防服务通道层以后，消防员电梯应完全由轿厢内消防员控制装置所控制，
并应确保： 
a) 如果消防员电梯是由一个外部信号触发进入阶段1的， 在消防员电梯开关被操作到位置 “1”前，
消防员电梯应不能运行； 
b) 消防员电梯应不能同时登记一个以上的轿厢内选层指令； 
c) 当轿厢正在运行时，应能登记一个新的轿厢内选层指令，原来的指令应被取消，轿厢应在最短
的时间内运行到新登记的层站； 
d) 一个登记的指令将使消防员电梯轿厢运行到所选择的层站后停止，并保持门关闭； 
e) 如果轿厢停止在一个层站，通过持续按压轿厢内“开门”按钮应能控制门打开。如果在门完全
打开之前释放轿厢内“开门”按钮，门应自动再关闭。当门完全打开后，应保持在打开状态直到轿厢内控制装置上有一个新的指令被登记； 
f) 除5.8.7 c)规定的情况外，轿门反开门装置和开门按钮应与阶段1一样保持有效状态； 
g) 通过操作消防员电梯开关从位置“1”到“0”，保持时间不大于5 s，再回到“1”，则重新进
入阶段1，消防员电梯应返回到消防服务通道层。本要求不适用于h)所述轿厢内设有消防员电梯开关的情况； 
h) 如果设置有一个附加的轿厢内消防员钥匙开关．它应用附录F的标志标示，并应清楚地标明位
置“0”和“1”，该钥匙仅能在处于位置“0”时才能拔出。 
钥匙开关应按下列方法操作： 
1) 当消防员电梯由消防服务通道层的消防员电梯开关控制而处于消防员服务状态时，为了使
轿厢进入运行状态，该钥匙开关应被转换到位置“1”； 
2) 当消防员电梯在其他层而不在消防服务通道层，且轿厢内钥匙开关被转换到位置“0”时，GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 7 - 应防止轿厢进一步的运行，并保持门在打开状态。 
i) 已登记的轿厢内指令应清晰地显示在轿厢内控制装置上； 
j) 在正常或应急电源有效时，应在轿厢内和消防服务通道层显示出轿厢的位置； 
k) 直到已登记下一个轿厢内指令为止，消防员电梯应停留在它的目的层站； 
l) 在阶段2期间，5.12规定的消防服务通讯系统应保持有效； 
m) 当消防员开关被转换到位置“0”时，仅当消防员电梯已回到消防服务通道层时，消防员电梯
控制系统才应回复到正常服务状态。 
5.8.9  如果消防员电梯有两个入口，且消防员电梯防火前室都与消防服务通道层的防火前室设置在同一侧，则应符合下列附加要求： 
a） 在轿厢内靠近两个门的位置均应有控制装置： 
— 其中之一供乘客正常使用； 
— 靠近防火前室(参见附录B)的消防员控制装置仅供消防员使用，并应采用消防员电梯（见附
录F）的标志标示； 
注：GB/T XXXX《适合于残障人员的电梯附加要求》不适用于消防员电梯控制装置。 
b） 进入了阶段1时，除开门和报警按钮外，供乘客正常使用的控制装置上的其他按钮都应是无效的； 
c） 靠近消防员电梯防火前室的消防员控制装置，在进入阶段2时变为有效； 
d） 预定不被消防员使用的所有层门，在消防员电梯恢复到正常运行状态之前应始终保持关闭状态。这些层门的确定取决于建筑设计，见0.3e)； 
e） 面向消防员电梯防火前室的所有层门，在消防员电梯恢复到正常运行前都应恢复正常。 
5.9  供电 
5.9.1  消防员电梯和照明的供电系统应由第一和第二(应急、备用或二者之一)电源组成，其防火等级应至少等于消防员电梯井道(参见附录C)的防火等级。 
5.9.2  第二电源应足以驱动额定载重量的消防员电梯运行，运行速度应满足5.2.4规定的时间要求。 
5.10  供电转换 
供电转换时应满足下列要求： 
a) 校正运行不是必要的；  
b) 当恢复供电时， 消防员电梯应立即进入服务状态。 如果消防员电梯需要移动来确定轿厢的位置，
则应向着消防服务通道层运行不超过两个楼层，并显示轿厢所在位置。 
5.11  轿厢和层站的控制装置 
5.11.1  轿厢和层站的控制装置以及相关的控制系统， 不应登记因热、 烟和湿气影响所产生的错误信号。  
5.11.2  对于轿厢和层站的控制装置、轿厢和层站的指示器以及消防员电梯开关，其防护等级应至少为
GB 4208－2008规定的IPX3。 
除非在消防员电梯开关启动时通过电气方式被断开，层站控制装置和层站指示器应至少具有GB 
4208－2008规定的IPX3级的防护。 
5.11.3  在阶段2控制时，消防员电梯的运行应依靠轿厢内的控制装置上的按钮，其他的操作系统都应变成无效状态。 
5.11.4  在消防员电梯轿厢内，除正常的楼层标志外，在轿厢内消防服务通道层的按钮之上或其附近，
还应设有清晰的消防服务通道层的指示，该指示应采用附录F规定的标志。 
5.12  消防服务通讯系统 
5.12.1  消防员电梯应有交互式双向语音通讯的对讲系统或类似的装置，当消防员电梯处于阶段1和阶
段2时，用于消防员电梯轿厢与下列地点之间通讯： 
a) 消防服务通道层；和 
b) 消防员电梯机房或EN 81-1:1998 /A2:2004和EN 81-2:19 98/A2:2004所规定的无机房电梯的紧急GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 8 - 操作屏处。如果是在机房内，只有通过按压麦克风的控制按钮才能使其有效。 
5.12.2  轿厢内和消防服务通道层的通讯设备应是内置式麦克风和扬声器，不能用手持式电话。 
5.12.3  通讯系统的线路应敷设在井道内。 
5.13  易受破坏的区域 
设置在易受破坏区域和建筑中的消防员电梯，还宜符合EN 81-71的要求。 
6 安全要求和／或保护措施的验证  
本标准第5章和第7章的安全要求和措施应按照表3来验证。 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 9 -  
表3 验证表 
条款 目测检查a设计符合性
检查b测量c设计文件 
审查d 功能试验e
5.2.1 见GB 7588-2003、GB 21240-2007 
5.2.2 ×     
5.2.3   × ×  
5.2.4   ×   
5.3.1 ×  ×   
5.3.2 ×  ×   
5.3.3 ×   ×  
5.3.4 × × ×   
5.3.5 × × ×   
5.4 × × × ×  
5.6 ×     
5.7  ×  ×  
5.8.1 × × × ×  
5.8.2 × ×  ×  
5.8.3  ×    
5.8.4  ×    
5.8.5  ×  ×  
5.8.6  × ×   
5.8.7  ×   × 
5.8.8 a，b，c，d，e，f × × ×  × 
5.8.8 g  × ×  × 
5.8.8 h × ×   × 
5.8.8 i，j，k，l，m  ×   × 
5.8.9 × ×   × 
5.10  ×   × 
5.11.1    ×  
5.11.2 ×   ×  
5.11.3 × ×  ×  
5.11.4 ×     
5.12  ×   × 
7 ×     
注：如果采用经过型式试验的产品，则按产品文件进行测试和检查。 
a） 目测检查的结果仅能说明其存在(如：标志、控制装置、使用手册)，所要求的标志符合标准要求，递交给业主
的文件内容是与要求一致的。 
b） 设计符合性的检查结果是证实电梯是按照设计进行制造的，其零部件、装置符合设计文件。 
c） 测量的结果是为了表明所规定的可测量参数已得到满足。 
d） 设计文件审查的结果是证明本标准的要求在设计文件 (如：布置图、说明书) 中已得到满足。 
e） 功能试验的结果是表明电梯包括安全装置是按预定要求工作的。 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 10 - 7 使用信息  
应提供下列信息： 
7.1  与普通电梯不同，消防员电梯应设计成当建筑物某些部分发生火灾时，尽可能长时间地运行。在
没有火灾时，它可用作乘客电梯。为了降低当消防员电梯用于消防员服务时入口被阻碍的风险，应限制用消防员电梯来运送废弃物或货物。 
7.2  消防员电梯安装者应向业主提供使用说明，其内容包括表4列出的详细信息。  
表4  使用信息 
条款号 信息内容 
5.1 环境/建筑物要求(如：工作温度、未涉及的重大危险)  
5.2 消防员电梯的基本要求(如：轿厢尺寸和用途) 
5.4 消防员被困于消防员电梯轿厢内的救援(如：救援原理，见7.3和7.4) 
5.8 控制系统(如：功能描述) 
5.9 消防员电梯的电源(如：业主的维护责任) 
5.10 供电转换(如：业主的维护责任) 
5.12 消防服务通讯系统(如：定期的试验) 
 
7.3  外部救援程序 
a) 消防员打开轿厢停止位置上方的层门并进入轿顶； 
b) 轿顶上的消防员打开轿厢安全窗，拉出储存在轿厢上的梯子并把它放入轿厢内； 
c) 被困人员沿梯子爬上轿顶； 
d) 消防员和被困人员从打开的层门撤离，如果有必要可利用梯子。 
7.4  自救程序 
a） 被困消防员打开轿厢安全窗； 
b） 被困消防员利用轿厢内的踩踏点或储存在轿厢内储存室里的梯子爬上轿顶； 
c） 被困消防员利用梯子(如果有必要)从井道内打开层门门锁并撤离。 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 11 - 附录 A 
(资料性附录)  
高层建筑的消防原理 
本原理不包括使用其他手段的逃生方法，例如应急楼梯等。 
A.1 引言 
建筑结构、烟雾探测、警报系统、灭火设施和消防栓等等，应符合国家相关建筑标准的要求。 
本附录中“高层建筑”的消防服务适用于层数超出消防服务机构的设备有效工作范围的建筑。 
火灾在高层建筑中并不鲜见。发生 在1908年的火灾可能是有记载的第一例，当时在纽约12层高的
“Parker”大厦全部被大火所笼罩。1911年，有148人死于10层高的“Shirt Waister”工厂火灾。1916
年，因为上述及其他类似的火灾，纽约市地方议会修改了建筑法规，规定要设置防火楼梯、消防管路、
电梯和喷淋设备等设施。 
高层建筑时代的日益发展向建筑师和消防服务提出了两个明确要求：其一，是设计为阻止火和烟扩
散并为居住者提供高度安全的建筑物；其二，是把固定的消防器材与有效和实用的救援方案运用于这些建筑物。 
对于灭火、运送消防员和设备以及在消防员控制下的疏散来说，消防员电梯是一种重要的工具，建
筑物中消防员电梯的数量和位置要符合国家相关标准的规定。 
A.2 背景  
当发生火灾呼叫消防服务时，人们总是期望能快速响应。国家已经投入了相当大的财政资源，目的
是得到快速、有效的服务，确保有效的消防和救援。然而，到达建筑物入口所用的时间，可能仅是通过建筑物到达着火点并开始消防和救援工作所需时间的一小部分。 
消防服务人员接受在离地面很高的楼层上进行消防作业的任务后，应能够携带着他们的设备快速、
安全地到达着火点。消防服务人员和建筑物内人员的人身安全，以及建筑本身和建筑物内物资的保护，很可能会因为延误而带来风险。 在到达着火点后， 消防员应有足够的精力去面对艰巨而持久的消防作业。  
因此，紧急服务依赖于设计者的远见：一旦消防员到达，给他们配备的必要的设施就应能允许他们
在建物内开始有效的消防作业。这意味着在高层建筑中设置消防员电梯是必不可少的。消防员电梯应是很容易操作的， 其设计应适合于消防使用， 在消防运行时能尽可能长时间地保持在使用状态。 众所周知，设计并提供一台确保永不失效的电梯无论从技术上还是从经济上都是不可行的。当然，设计者和安装者应意识到，消防服务很大程度依赖于电梯的使用。 
在火灾时，因电梯故障而造成人员可能被困在电梯轿厢内的危险很大，因此，一般电梯(除专门用
于疏散的电梯外)不宜用作逃生的工具。建筑物疏散方案应以使用楼梯为基础。 
电梯井道、楼梯、防火前室和电梯机房防火的设计原则是一个长期的、既定的准则，应将它们看作
是消防员电梯的一个基本的、必要的组成部分。 
A.3 消防服务运行 (参见图A1) 
通常，当到达消防服务通道层后，先取得对消防员电梯的控制。在控制消防员电梯后，消防员用它
运送设备到达着火层下面的一层以组成一个前方控制点 (桥头)。这一方法避免了在评估火势以及开始消防操作前，消防服务人员和消防员电梯轿厢直接暴露于伤害或损坏的危险之中。 
前方控制点的指挥员负责执行灭火计划，消防作业将从没有烟雾的防火分区开始。为了灭火，受前
方控制点指挥的消防小组，尝试携带空的消防水带到达着火层，并把它们连接到着火层的消防栓上。该程序将有助于防止烟雾进入楼梯间。仅当着火层的消防条件变得无法维持时，才能将消防水带连接到下一层的消防栓上。 
在整个过程中，消防员电梯将持续用于运送设备和人员。 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 12 - 通常，消防过程中使用大量的水是很自然的。因此，对电气设备提供防水保护以避免相关危险是消
防员电梯设计的基本要求。 
如果连接到GB/T ××××《火灾情况下的电梯特性》所规定的消防报警系统上，消防员电梯应能
自动召回。当然，在发生火灾时，直到消防员电梯开关被启动为止，消防员电梯将一直停靠在消防服务
通道层。 
A.4 消防员电梯 
与普通电梯不同，消防员电梯应设计成当建筑物某些部分发生火灾时，尽可能长时间地运行。在没
有火灾时，它可用作乘客电梯。为了降低当消防员电梯用于消防员服务时入口被阻碍的风险，应限制用消防员电梯来运送废弃物或货物。 
电源和电路系统的可靠性是消防员电梯运行的基本保证。 
A.5 消防救援服务 (参见附录 G) 
消防服务的努力并不一定是成功的，需考虑电梯运行时不断发展的火势的影响，消防服务将很可能
在建筑物内不断恶化的条件下连续使用消防员电梯。因此，虽然消防员电梯上设置了所有的安全部件，它仍有可能在运行过程中发生故障而把人员困在轿厢内。在这种情况下，可能已经无法接近消防员电梯并恢复系统，因此，消防员电梯需设置轿厢安全窗，以便被困消防员能自救或被其他人救援。要达到这一要求，可能有多种方法。 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 13 -  
 
 
1 — 消防员电梯 
2 — 着火层 
3 — 前方控制点（桥头） 
4 — 热气 
5 — 地板上的水 
6 — 防火门 
7 — 防火前室 
8 — 楼梯(逃生路径) 
 
注：以上仅是一个例子 
— 从防火前室进行灭火； 
— 前方控制点（桥头）设在下一层的防火前室。 
 
图A.1  靠近防火前室的火灾 
 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 14 -  
 
 
 
1 — 消防员电梯 
2 — 着火层 
6 — 防火门 
7 — 防火前室 
8 — 楼梯(逃生路径) 
9 — 被毁坏的防火门或墙 
 
在这种情况下，火势已大面积扩散， 消防员电梯用于灭火和救援的目的将不再能被保证。 
注：这仅是一个例子 
— 一段时间以后火灾最后已侵入防火分区/前室； 
— 在本标准中没有涉及这种风险。 
图A.2  在防火前室内的大火  
 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 15 -  
附录 B 
(资料性附录)  
消防员电梯的布置 
 
门与墙的布置和耐火性需符合国家相关消防法规。 
以下对耐火性和设备的要求，在国家建筑消防法规中进行规定： 
－ 逃生路径； 
－ 楼层数量； 
－ 火灾负荷； 
－ 自动灭火设施； 
－ 其他。 
下列示意图仅是示例，也可为其他建筑布置。 
 
 
 
1 — 防火前室 
2 — 消防员电梯 
 
图B.1  单台消防员电梯和防火前室的布置示意图 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 16 -  
 
 
1 — 防火前室 
2 — 消防员电梯 
3 — 普通电梯 
4 — 中间防火墙 
 
图 B.2  在多梯井道内的消防员电梯和防火前室的布置示意图 
 
 
 
 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 17 -  
 
 
1 — 防火前室 
2 — 消防员电梯 
3 — 普通电梯 
4 — 中间防火墙 
5 — 主要的防火分区/前室 
6 — 逃生路径 
 
图B.3  在多梯井道内的两个出入口消防员电梯和防火前室的布置示意图 
 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 18 -  
附录 C 
(资料性附录)  
消防员电梯的供电 
 
 
 第一供电电源 第二供电电源 
配 送 自动转换开关
与消防员电梯
在同一群组中
的其它电梯
防火的供电 
普通供电 普通电梯 
(不需要第二电源
供电) 消防员电梯 建筑物的其它
重要设备 
 
图C.1  消防员电梯供电电源示例 
 
 
 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 19 - 附录 D 
(规范性附录)  
电梯井道内的防水 
 
 
1 — 消防员电梯轿厢 
2 — 着火层 
3 — 前方控制点（桥头） 
4 — 从着火层地面漏下的水 
5 — 在井道内和轿厢上的防水区域 
6 — 底坑积水最高水位 
 
图D.1  电气设备的防水保护 
 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 20 - 附录 E 
(资料性附录)  
防火分区的原理 
 
防火分区的原理见图E.1 所示。 
使用区域将只能通过防火前室连通到消防员电梯，形成一个独立的防火分区。 
电梯井道可能包括与消防员电梯在同一个防火分区内的其他电梯。 
 
 
 
 
 
1 — 电梯井道，贯穿所有楼层形成单个独立的防火分区 
2 — 楼梯(逃生路径)，贯穿所有楼层形成单个独立的防火分区 
3 — 防火前室，在每一楼层形成一个独立的防火分区 
4 — 使用区域，在每一层包括一个或多个独立的防火分区 
5 — 机器区间，本图没有表示。它可被设置在不同的位置，但通常与电梯井道属于同一防火分区 
 
 
图E.1  防火分区的原理 
 
 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 21 - 附录 F 
(规范性附录)  
消防员电梯的标志 
 
 
 
该标志图形采用白色，背景采用红色。 
注： 
— 在轿厢操作面板上标志尺寸为20 mm×20 mm； 
— 在层站上标志尺寸至少为100 mm×100 mm； 
— 两个出入口消防员电梯的消防操作面板上的标志尺寸应为20 mm×20 mm。 
 
图F.1 消防员电梯的标志 
 
 
 
 
 
 
 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 22 - 附录 G 
(资料性附录)  
消防员救援原理示例 
G.1 外部救援程序（见图G.1） 
a）消防员打开轿厢停止位置上方的层门并进入轿顶； 
b）轿顶上的消防员打开安全窗，拉出储存在轿厢上（位置“a” ）的梯子，并把它放入轿厢内（位
置“b”） ； 
c）被困人员沿梯子爬上轿顶； 
d）消防员和被困人员从打开的层门撤离，如有必要可利用梯子（位置“c” ） 。 
 
1 — 轿厢安全窗 
2 — 储存在轿厢上的便携式梯子 
 
图G.1  利用储存在轿厢上的便携式梯子从消防员电梯外救援 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 23 - G.2 自救程序Ⅰ（见图G.2） 
a）被困的消防员打开安全窗； 
b）被困的消防员利用轿厢内的踩踏点爬上轿顶； 
c）被困的消防员利用储存在轿厢上的便携式梯子（如有必要）从井道内打开层门门锁并撤离。 
仅当层门地坎间的距离与梯子的长度相适应时才能使用此方法。 
 
 
2 — 储存在轿厢上的便携式梯子 
3 — 层门门锁 
4 — 踩踏点 
 
图G.2 利用储存在轿厢上的便携式梯子自救 GB ××××－ 200×/ EN 81-72:2003 
 - 24 - G.3 自救程序Ⅱ（见图G.3） 
a）被困的消防员打开储存室的门，搬出储存的梯子（位置“d” ） ； 
b）被困的消防员打开安全窗； 
c）被困的消防员利用梯子（位置“b” ）爬上轿顶； 
d）被困的消防员利用梯子（位置“c” ） （如有必要）从井道内打开层门门锁并逃出。 
仅当层门地坎间的距离与梯子的长度相适应时才能使用此方法。 
 
1 — 轿厢安全窗 
3 — 层门门锁 
5 — 储存在轿厢内储存室的便携式梯子 
图G.3 利用轿厢内储存室的便携式梯子自救