编号：CNCA-09C-044:20XX 
 
     
消防产品类强制性认证实施规则 
 
火灾报警设备 
（WTO通报稿） 
 
      
 
2002-05-01 发布       20XX-XX-XX 修订        20XX-XX-XX 实施
 
中国国家认证认可监督管理委员会 发布 
 目    录 
 
1  适用范围 ............................................................................................................................... .................... 1  
2  认证模式 ............................................................................................................................... .................... 1  
3  认证的基本环节 ............................................................................................................................... ........ 1  
4  认证实施的基本要求 ............................................................................................................................... 1 
4.1 全性能委托检验 ............................................................................................................................... ..1 
4.2  认证的申请 ............................................................................................................................... ........1 
4.3 工厂质量管理体系审核 .....................................................................................................................2 
4.4  认证发证检验 ............................................................................................................................... ....3 
4.5 认证结果评价与批准 .........................................................................................................................4 
4.6 认证后的监督 ............................................................................................................................... ......4 
5  认证证书 ............................................................................................................................... .................... 5  
5.1 认证证书的有效期 .............................................................................................................................5 
5.2 认证证书的保持 ............................................................................................................................... ..5 
5.3 认证证书的变更 ............................................................................................................................... ...5 
5.4 认证范围的扩大 ............................................................................................................................... ...6 
5.5  到期换证 ............................................................................................................................... ............6 
6．认证标志 ............................................................................................................................... .................... 6  
7  认证证书的暂停、撤销和注销 ............................................................................................................... 6  
8  收费 ............................................................................................................................... ............................ 7  
附件1  火灾报警产品强制性认证单元划分 .............................................................................................. 8  
附件2  火灾报警产品强制性认证特则 .................................................................................................... 12  
  
 11  适用范围 
本规则适用的产品范围为：在中华人民共和国 境内出厂、销售、进口或者在其他
经营活动中使用的火灾报警产品。 
2  认证模式 
全性能委托检验＋工厂质量管理体系审核＋认证发证检验＋认证后监督 
3  认证的基本环节 
3.1  全性能委托检验 3.2  认证的申请 3.3  工厂质量管理体系审核 3.4  认证发证检验 
3.5  认证结果评价与批准 
3.6  认证后监督 
4  认证实施的基本要求 
4.1 全性能委托检验 
4.1.1 全性能委托检验的送样 
4.1.1.1 全性能委托检验的送样原则 
全性能委托检验应从认证申请单元中选取检验项目最具覆盖性，检验结果最具代表
性，检验条件最具严酷性的代表性样品进行全性能委托检验。 
主型产品为代表性样品，分型产品也应按相应产品认证特则的要求送样，对其与主
型产品不同部分进行检验。 
4.1.1.2 送样方法 
全性能委托检验的样品由申请企业选送,并对选送样品负责。整机产品的送样量见
附件 1。 
4.1.2 全性能委托检验的检验标准、项目及方法 
4.1.2.1 检验标准 
检验标准为相应产品的国家标准或行业标准。 
4.1.2.2 检验项目     检验项目为相应产品的国家标准或行业标准规定的全部检验项目。 
4.1.2.3 检验方法 
除相应的产品认证特则有规定外，检验方法按 相应产品的国家标准或行业标准规
定进行。 
4.2  认证的申请 4.2.1  申请单元划分  
 24.2.1.1 产品认证的申请单元划分见附件 1。 
4.2.1.2 产品单元划分相同且安全结构设计和对产品安全性能有影响的元器件均相同、
仅型号不同的产品（如：不同型号之间的差异仅为针对不同的客户或不同的销售地区）可作为一个单元申请认证。 4.2.1.3 不同工厂的产品不能划在同一单元。 4.2.2 申请文件 
认证委托人应向指定认证机构（以下称认证机构）提交正式委托认证的申请，并随
附以下资料： 
1）《消防产品认证申请书》； 
2）委托方/制造商/生产厂的资质证明至 少包括：组织机构代码、营业执照、有关
协议、合同等； 
3）企业确认不侵犯有关专利技术和专有技术的自我声明； 
4）产品生产工艺流程及工艺控制简述； 
5）关键原材料/元器件/零配件或产品特性（如：设计、结构、工艺、工序、标志
等）描述； 
6）质量管理体系文件； 7）指定检验机构（以下称检验机构）出具的申请认证产品全性能委托检验报告； 
8）其他要求的文件。 
4.2.3 文件审核 
对基本符合要求的，认证机构向申请企业下发 《受理认证申请通知书》；对不符
合规定要求的,通知申请企业及时修改。  
4.3 工厂质量管理体系审核 
4.3.1 审核内容 
4.3.1.1 工厂质量管理体系审核     工厂质量管理体系审核按 ISO9000 系列标准要求进行。工厂的生产和检验设备最低配置应满足相应产品认证特则的规定。 
4.3.1.2 产品一致性检查 
工厂审核时， 应在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查。 重点核实以下内容：  
1) 认证产品的铭牌与标记与全性能委托检验检验报告上所标明的应一致； 2) 认证产品的结构应与全性能委托检验测试时的样品一致。 
4.3.1.3 工厂质量管理体系审核和产品一致性检查应覆盖 申请认证产品的所有加工场
所（即工厂）。 
4.3.2 工厂审核时间 
文件审核符合要求的，再进行工厂审核。工厂 审核时间根据所申请认证产品的单 
 3元数量确定，并适当考虑工厂的生产规模，一般每个加工场所 为 2 至 6 个人日。 
4.3.3 审核组组成 
企业质量管理体系现场审核由认证机构安排、 组织。认证机构确定审核组长，选
择若干名相应专业的审核员，组成质量管理体系审核组。审核组成员必须具备规定的注册级别。必要时可安排技术专家参加。     审核组确定后，认证机构通知受审核方。具体审核时间由认证机构、审核组长和受
审核方共同商定。 
4.3.4 质量管理体系审核要求 
质量管理体系审核的方式、方法及内容等，按 照认证机构对该类产品认证的有关
规定要求执行。 
4.3.5 质量管理体系审核报告 
质量管理体系审核的审核报告应由参加该次审 核的全体审核员及受审核方代表确
认签字。质量管理体系审核有关资料由审核组长负责汇总，在审核结束后，将全部审核资料(含经审核组长确认的不合格报告)上报认证机构。 4.3.6 质量管理体系审核结论为推荐通过或不推荐通过 
4.3.7 质量管理体系审核结论为不推荐通过的，重新审核应在企业完成全部不合格整改
的基础上，向认证机构提交重新审核申请。 4.3.8 重新审核应按 4.3.1 至 4.3.4 规定进行。 
4.4  认证发证检验 4.4.1 样品 
认证发证检验样品的选择、送样按指定认证机构的规定进行。 
检验的样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取。检验的数量
为相应产品标准、产品认证特则规定数量。样品应满足以下条件： 
1）样品基数应满足规定的要求； 
2）样品必须为本年度或近 10 个月内生产的； 
3）至少两人抽封样品并在抽样单上签字；  4）工厂负责人在抽样单上签字并加盖单位印章确认。 
4.4.2 委托方将抽封的样品按规定送达指定检验机构进行认证发证检验。 4.4.3 认证发证检验项目 
    认证发证检验项目按照相应产品认证特则的规定执行。 
4.4.4 检验 
检验机构应按规定的检验周期完成产品认证发 证的全部检验。产品认证发证检验
不合格的，由委托方向认证机构申请补检，补验仍不合格的，终止本次认证。 
4.4.5 检验报告  
 4检验机构应按认证机构的有关规定出具检验报 告，并按规定时限要求向认证机构
提交。 
4.5 认证结果评价与批准 4.5.1 认证结果评价与批准 
认证机构对工厂质量管理体系审核和认证发证检验结果进行综合评价。对符合要求
的，经认证机构证书签发人批准， 颁发认证证书(每一个单元的产品颁发一张认证证书)。
认证结果不符合要求的，终止本次认证。 
4.5.2 认证证书的发放 
认证机构对获准认证的企业颁发认证证书并公布。 
4.6 认证后的监督 
4.6.1 认证后的监督频次 
4.6.1.1 获证产品从证书批准之日起，即可安排认证后监督。认证后监督每年不少于一次。 4.6.1.2 若发生下述情况之一可增加监督频次： 
1) 获证产品出现严重质量问题或用户对产品有投诉并经查实； 
2) 认证机构有足够理由对获证产品与标准安全要求的符合性提出质疑时； 3) 对监督审核、监督检验不合格项较多的产品或对产品有投诉时； 4) 有足够信息表明因变更组织机构、生产条 件、质量管理体系等，从而可能影响
产品符合性或一致性时。 
4.6.2 监督的内容 4.6.2.1 方式 
认证后监督的方式为:质量管理体系监督审核（以下称监督审核）和/或产品质量
监督检验（以下称监督检验）。监督审核和监督检验均是随机性的。 
4.6.2.2 监督审核 
监督审核由认证机构视具体情况按年度制定审 核要求，审核场所既可为工厂，也
可为使用场所。监督审核的时间每个加工场所一般为 1-2 个人日。 4.6.2.3 监督检验 
监督检验项目由认证机构视具体情况确定。监督检验由认证机构下达计划，检验机
构按计划实施，并应在规定的检验周期完成全部检验。检验结束后，检验机构将检验报
告及时报认证机构。 4.6.3 认证机构根据监督结果做出监督结论，并将监督结论通知证书持有者。 4.6.4 监督结论合格的，认证机构保持其证书；监督结论不合格的，认证机构按规定暂
停或撤销其证书。  
 54.6.5 监督审核结论为不推荐通过的，应在 5 个工作日内将全部产品认证证书上交认证
机构。企业整改完成后，应及时向认证机构提出证书恢复申请。 
4.6.6 监督检验结论为不合格的产品，应在 5 个工作日内将不合格产品证书上交认证机构。企业整改完成后，应及时向认证机构提出证书恢复申请。 4.6.7 认证机构应及时将认证后的监督结果向社会公布。 4.6.8 证书持有人应按时缴纳监督费用。 
4.6.9 对不能按规定接受监督的、未按时交纳监督费用的，认证机构收回其全部认证证
书。 
5  认证证书 
5.1 认证证书的有效期 
产品认证证书有效期为五年。 
5.2 认证证书的保持 
认证证书的有效性依靠通过指定认证机构定期和不定期的监督获得保持。 
5.3 认证证书的变更 
5.3.1 变更的类型 
5.3.1.1 不涉及产品安全使用性能的变更：商标变更；由于产品命名方法的变化引 
起的获证产品名称、型号变更；产品型号变更 、内部结构不变；委托方（制造商或工
厂）名称或地址变更（没有搬迁）等。 
5.3.1.2 涉及产品安全使用性能的变更：制造商或工厂搬迁；产品认证所依据国 
家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变 化；明显影响产品的设计发生了变化，
如获证产品的关键零部件/原材料/元器件更换 ；委托方（制造商或工厂）的质量体系
发生变化(例如所有权、组织机构或管理者发生了变化)等。 
5.3.2 变更程序 
5.3.2.1 认证证书持有者需要变更已经获得的认证证书信息或产品时，应正式向指 
定认证机构提交书面变更申请并提交相关证明文件。 
5.3.2.2 指定认证机构在接到变更申请及有关资料后进行审核，核查变更信息或产 
品与原获证信息或产品的一致性，必要时安排变更工厂确认审核和/或确认检验。 
5.3.2.3 根据变更确认的结果,按规定程序评定，符合变更要求的，经指定认证机构  
 6批准后向持证人换发证书或发出变更确认通知，并更改相关信息。不符合变更要求的，
经指定认证机构准后向持证人发出不予变更确认的通知。 
5.4 认证范围的扩大 
认证证书持有者在原有认证基础上增加新的产品单元、型号，应提出申请，经指定
认证机构审查后，必要时安排 工厂审核和/或产品检验， 综合评价合格后颁发或换发证
书。 
5.5  到期换证 
企业应在其有效期届满前 6 个月向认证机构提出到期换证申请。申请的文件、资料
按 4.2.2 提供(产品全性能委托检验报告除外)，并增加换证产品认证证书复印件。 
到期审核和换证检验应分别按照本规则质量管理体系审核和认证发证检验的有关规
定执行。 
6．认证标志 
认证证书持有者必须遵循《强制性产品认证标 志管理办法》的有关规定使用认证标
志。 6.1 变形认证标志的使用 
本规则覆盖产品不允许加施任何形式的变形认证标志。 
6.2 准许使用的标志样式 
认证标志为： 
 
6.3 加施方式和位置 
可以采用国家统一印制的标准规格标志、模压式或铭牌印刷三种方式。如采用模压
式或铭牌印刷方式，应注明产品的工厂代码。认证标志一般应加施于产品明显位置。 
7  认证证书的暂停、撤销和注销  
认证证书的暂停、撤销和注销，按《强制性产 品认证管理规定》的规定执行。自认
证证书注销、撤销之日起或者认证证书暂停期间，不符合认证要求的产品，不得继续出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。 
暂停证书的恢复使用，应由证书持有者向指定认证机构提出申请，按规定进行产品
检验和/或工厂检查达到的要求后，指定认证机构批准恢复使用证书。  
 78  收费 
认证收费由认证机构按国家有关规定统一收取。  
 8附件 1  火灾报警产品强制性认证单元划分 
序号 产品名称 单元划分原则 认证依据标准 
1 火灾报警控制器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB4717-2005 
2 点型感烟火灾探测器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）放射源片、光信号发射和接收器件不同，不能作为一个申请单元； 4）结构不同，不能作为一个申请单元。 5）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB4715-2005 
3 点型感温火灾探测器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）感温元件不同，不能作为一个申请单元； 4）结构不同，不能作为一个申请单元； 5）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。  GB4716-2005 
4 消防联动控制系统 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB16806-2006 
5 手动火灾报警按钮 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）触点不同，不能作为一个申请单元； 4）结构不同，不能作为一个申请单元； 5）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB19880-2005 
6 独立式感烟火灾探测报
警器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）放射源片、光信号发射和接收器件不同，不能作为一个申请单元； 4）结构不同，不能作为一个申请单元； 5）基本原理、基本电路设计相同，但存在对
产品性能产生影响的较大差别，不能作为一
个申请单元。  GB20517-2006  
 9序号 产品名称 单元划分原则 认证依据标准 
7 火灾显示盘 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 
3）基本原理、基本电路设计相同，但存在对
产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB17429-1998 
8 线型光束感烟火灾探测
器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）光信号发射、接收器件不同，不能作为一
个申请单元； 
4）结构不同，不能作为一个申请单元； 5）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB14003-2005 
9 点型紫外火焰探测器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不
同，不能作为一个申请单元； 
3）紫外光敏元件不同，不能作为一个申请单元； 4）结构不同，不能作为一个申请单元； 5）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB12791－2006 
10 点型红外火焰探测器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）红外光敏元件不同，不能作为一个申请单元； 4）结构不同，不能作为一个申请单元； 5）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB15631－2008 
11 吸气式感烟火灾探测器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）感烟探测器件不同，不能作为一个申请单元； 4）结构不同，不能作为一个申请单元； 5）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB15631－2008 
12 图像型火灾探测器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）镜头不同，不能作为一个申请单元； 4）结构不同，不能作为一个申请单元； 5）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一GB15631－2008  
 10序号 产品名称 单元划分原则 认证依据标准 
个申请单元。 
13 点型一氧化碳火灾探测
器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）气敏元件不同，不能作为一个申请单元； 4）结构不同，不能作为一个申请单元； 5）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB15631－2008 
14 火灾声和/或光警报器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）发光器件、声响器件不同，不能作为一个申请单元； 4）结构不同，不能作为一个申请单元； 5）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一
个申请单元。 GA385-2002 
15 防火卷帘控制器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GA386-2002 
16 电气火灾监控设备 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件及主要参数设置不同，不能作为一个申请单元； 3）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。  GB14287.1-2005 
 
17 剩余电流式电气火灾监
控探测器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件不同，不能作为一个申请单元； 3）结构不同，不能作为一个申请单元； 4）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB14287.2-2005 
 
18 测温式电气火灾监控探
测器 1）基本原理不同，不能作为一个申请单元； 
2）主要电路布局、元器件不同，不能作为一个申请单元； 3）结构不同，不能作为一个申请单元； 4）基本原理、基本电路设计相同，但存在对产品性能产生影响的较大差别，不能作为一个申请单元。 GB14287.3-2005 
 
说明： 
1.基本原理：探测器类产品的基本原理是指产品的探测工作原理、传感器类别等；控制和指示装置类产品的基本原理是指产品的通讯方式、信号处理方式、内部总线结构、显示方式、关键元器件、 
 11工作原理、结构等。 
2.基本电路设计：指产品主电路及附属电路的设计。  
3.结构：适用于探测器类产品，指探测火灾参数的机械结构（例如点型感烟探测器的迷宫、手动火
灾报警按钮的启动零件） 、防护结构（例如防水、防尘、防爆等） 。 
4.较大差别：指通过试验验证，试验结果不同（比如：点型感烟探测器的响应阈值不同） 。  
 12附件 2  火灾报警产品强制性认证特则 
1  总则 
根据《消防产品类强制性认证实施规则》制定本特则。 
2  申请 
2.1  申请消防联动控制系统、火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾显示盘、火灾声和/或光警报
器或防火卷帘控制器产品认证，应同时申请与其构成系统的火灾报警控制器产品认证，或应与指定的已获准认证的火灾报警控制器产品构成系统；申请火灾报警控制器产品认证，应同时申请与其构
成系统的火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾显示盘、火灾声和/或光警报器或防火卷帘控制器产
品认证，或应与指定的已获准认证的火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾显示盘、火灾声和/或光警报器或防火卷帘控制器产品构成系统。  
2.2  企业申请火灾报警的某一产品认证，须与已获准认证的火灾报警产品相配套 。 
3  分型产品 
3.1  分型产品与主型产品的基本原理、基本电路设计相同，主要性能和主电路部分应相同。火灾报警产品的以下不同可作为其分型产品。 
3.1.1  火灾探测器、火焰探测器、火灾声和/或光警报器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮分型产
品与主型产品仅允许存在以下差别： 
a) 不具备地址编码电路； 
b) 仅存在不致于对产品性能产生影响的微小差别。 
3.1.2  火灾报警控制器和消防联动控制系统分型产品与主型产品仅允许存在以下差别： 
a) 报警回路数不同和由此而导致的机械尺寸及电源容量不同； 
b) 警报输出或控制输出回路数不同和由此而导致的机械尺寸及电源容量不同； 
c) 面板的布局设计不同； 
d) 报警回路数不同而导致的软件不同； 
e) 安装方式不同； 
f) 不具备地址编码电路； 
g) 仅存在不致于对产品性能产生影响的微小差别。 
3.1.3  火灾显示盘分型产品与主型产品仅允许存在以下差别： 
a) 面板布局设计不同； 
b) 仅存在不致于对产品性能产生影响的微小差别。 
3.1.4  防火卷帘控制器分型产品与主型产品仅允许存在以下差别： 
a) 面板的布局设计不同； 
b) 仅存在不致于对产品性能产生影响的微小差别。 
3.1.5 电气火灾监控系统 
3.1.5.1 电气火灾监控设备分型产品与主型产品仅允许存在以下差别： 
a) 控制输出回路数不同和由此而导致的机械尺寸、软件及电源容量不同； 
b) 面板的布局设计不同； 
c) 仅存在不致于对产品性能产生影响的微小差别。 
3.1.5.2 剩余电流式电气火灾监控探测器分型产品与主型产品仅允许存在以下差别： 
a)  报警设定值不同而导致软件不同； b） 仅存在不致于对产品性能产生影响的微小差别。   
 133.1.5.3 测温式电气火灾监控探测器分型产品与主型产品仅允许存在以下差别： 
a)   温度报警设定值不同而导致软件不同； b）  仅存在不致于对产品性能产生影响的微小差别。 
4 生产和检验设备最低配置要求 
4.1 申请点型感烟火灾探测器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定的要求： 
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 标准烟箱 应满足 GB4715-2005 附录 A 的规定，可进行标准规定的一致
性、重复性、电压波动等试验。 
2 风速计 测量范围 0～10m/s，精度0.01m/s。 
3 碰撞试验设备 应满足 GB4715-2005 附录E 的规定 
4 低温试验箱 应满足 GB4715-2005 4.9.4 条规定。 
5 湿热试验箱 应满足 GB4715-2005 4.10.4 条规定。 
6 电压波动试验装置 供电电源为直流恒压的探测器：按制造商规定的供电参数上、
下限值（如未规定，则上、下限参数分别为额定参数 110%和
85%）调压的装置； 供电电源为脉动电压的探测器： 长度为1000
米，截面积为 1.0mm2的铜质双绞导线(或制造商提供的条件)，
电压波动调整设备。 
7 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
8 生产车间、老化运行室、
检测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.2 申请点型感温火灾探测器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定的要
求： 
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 标准温箱 应满足GB4716-2005  附录A的规定,可进行标准规定
的响应时间、电源参数波动和高温响应等试验。 
2 风速计 测量范围 0～1m/s，精度0.1m/s。 
3 电源参数波动试验装置 供电电源为直流恒压的探测器：按制造商规定的供电
参数上、下限值（如未规定，则上、下限参数分别为
额定参数 110%和 85%）调压的装置；供电电源为脉动
电压的探测器：长度为 1000 米，截面积为 1.0mm2的
铜质双绞导线(或制造商提供的条件)，电压波动调整设备。 
4 碰撞试验装置 应满足 GB4716-2005 4.15.4 条规定。 
5 低温试验箱 应满足 GB4716-2005 4.9.4 条规定。 
6 S 型探测器附加试验装置 （适用于生 应满足 GB4716-2005 4.23条规定  
 14序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
产 S 型探测器） 
7 R 型探测器附加试验装置 （适用于生
产 R 型探测器） 应满足 GB4716-2005 4.24条规定 
8 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
9 生产车间、老化运行室、检测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.3 申请火灾报警控制器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定的要求： 
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 基本性能试验设备 应满足 GB4717-2005 对基本性能试验的规定。 
2 绝缘电阻测试设备 应满足 GB4717-2005 6.12.4 条规定。 
3 泄漏电流试验设备 应满足 GB4717-2005 6.13.4 条规定。 
4 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
5 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.4 申请消防联动控制系统产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定。 
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 基本性能试验设备 应满足 GB16806-2006 对基本性能试验的规定。 
2 绝缘电阻测试设备 应满足 GB16806- 2006 5.13.4 条规定。 
3 泄漏电流试验设备 
（适用于消防联动控制器、
气体灭火控制器、 消防电话）  应满足 GB16806-20 06 5.14.4 条规定。 
4 电气强度试验设备（适用于
消防联动控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、传
输设备） 应满足 GB16806-20 06 5.15.4 条规定 
5 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
6 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.5 申请手动火灾报警按钮产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定的要求：  
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 动作性能试验设备 应满足 GB19880-2005 附录 A 的规定。 
2 电压波动试验装置 供电电源为直流恒压的探测器：按制造商规定的供电参数
上、下限值（如未规定，则上、下限参数分别为额定参数
110%和85%）调压的装置；供电电源为脉动电压的探测器：
长度为 1000 米，截面积为 1.0mm2的铜质双绞导线(或制造
商提供的条件) ，电压波动调整设备。  
 15序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
3 高温试验箱 应满足 GB19880-2005 4.7.4 条要求。 
4 碰撞试验装置 应满足 GB19880- 2005 4.14.4 条要求。 
5 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境， 配备相应的设备, 满足生产、 检验的要求。
4.6  申请独立式感烟火灾探测报警器产品认证企业的生产及检验的环境和设备， 最低应满足下表规
定的要求： 
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 标准烟箱 应满足 GB20517-2006 的规定，可进行标准规定的一致性、重
复性等试验。 
2 风速计 测量范围 0～10m/s，精度0.01m/s。 
3 声压级测量试验设备 应满足 GB20517-2006 5.6.4 条的规定 
4 绝缘电阻测量试验设备 非内部电池供电的报警器产品，应满足 GB20517-2006 5.22.4
条规定。 
5 耐压试验设备 非内部电池供电的报警器产品，应满足 GB20517-2006 5.23.4
条规定。 
6 湿热试验箱 应满足 GB20517- 2006 5.18.4 条规定。 
7 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
8 生产车间、老化运行室、
检测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.7 申请火灾显示盘产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定的要求： 
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 声级计 应满足 GB 17429-1 998 中 3.3.5 的规定。 
2 秒表 测量精度：0.1 秒。 
3 绝缘电阻测试设备 试验电压：直流（500±50）V； 
测量范围： （0～500）MΩ； 
最小分度：0.1 MΩ； 
计时:（60±5）s。 
4 耐压试验设备 试验电压：50Hz、 （0～1500）V； 
升压速率： （100～500）V/s； 
计    时:（60±5）s。 
5 电压波动试验装置 输入电压 220VAC， 输出电压范围大于（187～242） VAC，
并连续可调。 
6 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
7 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.8 申请线型光束感烟火灾探测器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定
的要求：  
 16序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 滤光片 应满足 GB14003-2005 附录 A 中规定的滤光片的要求。 
2 秒表 测量精度：0.1s。 
3 长度测量工具 测量精度：1mm，测量范围：0～2m。 
4 高温试验箱 应满足 GB14003-2005 中5.10 的规定； 
误差小于±2℃； 升温速率不大于 1℃/min。 
5 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
6 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.9 申请点型紫外火焰探测器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定的要
求：  
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 响应阈值试验设备 应满足 GB12791-2006 中4.2.2 的规定。 
2 低温试验设备 应满足 GB12791-2006 中4.10 的规定。 
3 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
4 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.10 申请点型红外火焰探测器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定的要
求：  
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 响应阈值试验设备 应满足 GB15631-2008 中5.2.1.2 的规定。 
2 低温试验设备 应满足 GB15631-2008 中5.7 的规定。  
3 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
4 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.11 申请吸气式感烟火灾探测器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定的
要求： 
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 响应阈值检验装置 应满足企业出厂检验的要求。 
2 绝缘电阻测试设备 试验电压：直流（500±50）V； 
测量范围： （0～500）MΩ； 
最小分度：0.1 MΩ； 
计时:（60±5）s。 
3 泄漏电流测试设备 应满足 GB15631-2008 中5.3.7.4 的规定。 
4 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
5 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.12申请图像型火灾探测器产品认证企业的生产及检验的环境和设备， 最低应满足下表规定的要求：  
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 响应阈值检验装置 应满足 GB15631-2008 中5.4.1.4 的规定。  
 17序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
2 高温试验设备 应满足 GB15631-2008 中5.6 的规定。 
3 环境光线干扰模拟装置 应满足 GB15631-2008 中5.4.4 的规定。 
4 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
5 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.13 申请点型一氧化碳火灾探测器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定
的要求： 
序号 设备名称 技术要求 
1 气体检验装置 应能够完成 GB15631-2008 规定的点型一氧化碳火灾探测器
方位试验、一致性试验、重复性试验。 
2 气体浓度测量仪 测量范围： （0～1000）ul/l 
仪器分辨率：1 ul/l   
3 碰撞试验设备 应满足 GB15631-2008 中5.13 的规定。 
4 低温试验设备 应满足 GB15631-2008 中5.7 的规定。  
5 恒定湿热试验设备 应满足 GB15631-2008 中5.8 的规定。 
6 电源参数试验设备 供电电源为恒压的探测器：按制造商规定的供电参数上、下
限值（如未规定，则上、下限参数分别为额定参数 110%和
85%）调压的装置；供电电源为脉动电压的探测器：长度为
1000 米，截面积为 1.0mm2 的铜质双绞导线(或制造商提供的条件) ，电压波动调整设备。 
7 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
8 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.14 申请火灾声和/或光警报器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定的
要求：  
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 声级计 （生产火灾声警报器）  应满足 GA 385-2002中 4.1 的测量声压级的要求。 
2 秒表 测量精度：0.1s。 
3 电压波动试验装置 输入交流电压 220V， 输出交流电压范围大于（187～242） 
V，并连续可调。 
4 湿热试验箱 应满足 GA 385-2002中 5.13 的试验要求； 
温度测量误差小于±2℃； 相对湿度：90%～95%。 
5 绝缘电阻测试设备 试验电压：直流（500±50）V； 
测量范围： （0～500）MΩ； 
最小分度：0.1 MΩ； 
计    时： （60±5）s。 
6 耐压试验设备 试验电压：50Hz、 （0～1500）V； 
升压速率： （100～500）V/s；  
 18序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
计    时:（60±5）s。 
7 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板进行过程检验的要求。 
8 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.15 申请防火卷帘控制器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规定的要求： 
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 秒表 测量精度：0.1s。 
2 声级计 应满足 GA386-2002 中4.2.3.1 的规定 
3 功能试验装置 应满足 GA386-2002 中 5.3.2.1 规定的模拟试验装置，能够
进行防火卷帘控制器基本功能试验。 
4 绝缘电阻测试设备 试验电压：直流（500±50）V； 
测量范围： （0～500）MΩ； 
最小分度：0.1 MΩ； 计时:（60±5）s。 
5 耐压试验设备 试验电压:50Hz； （0～1500）V； 
升压速率： （100～500）V/s； 
计时:（60±5）s。 
6 电压波动试验装置 输入交流电压 220V， 输出交流电压范围大于（187～242） 
V，并连续可调。 
7 电源瞬变试验装置 应满足 GA386-2002 中5.6.2 的规定。 
8 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
9 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.16申请电气火灾监控设备产品认证企业的生产及检验的环境和设备， 最低应满足下表规定的要求：  
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 秒表 测量精度：0.1s 
2 
电压表 应满足 GB14287.1-2005 的相关规定。 
最小分辨率：0.1mV 
3 声级计 满足 GB14287.1-2005 中4.9.3 的测量声压级的要求。 
4 
电压波动试验装置 输入交流电压 220V， 输出交流电压范围大于（187～242） 
V，并连续可调。 
5 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
6 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.17 申请剩余电流式电气火灾监控探测器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下
表规定的要求： 
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 电流表 应满足 GB14287.2-20 05中 4.2.2 的要求。 
最小分辨率：0.1mA。 
2 秒表 测量精度：0.1s。  
 19序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
3 声级计（仅适用于独立式探
测器） 应满足 GB14287.2-2005 中 4.3 的要求。 
4 电流源 应满足 GB14287.2-2005中 5.2.4 的相关规定； 
0A～1A 可变交流电源； 
最小变化量不大于 1mA。 
5 绝缘电阻测试设备 试验电压：直流（500±50）V； 
测量范围： （0～500）MΩ； 
最小分度：0.1 MΩ； 计时:（60±5）s。 
6 耐压试验设备 试验电压:50Hz； （0～1500）V； 
升压速率： （100～500）V/s； 
计时:（60±5）s。 
7 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的要求。 
8 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
4.18 申请测温式电气火灾监控探测器产品认证企业的生产及检验的环境和设备，最低应满足下表规
定的要求： 
序号 设 备 名 称 技 术 要 求 
1 秒表 测量精度：0.1s。 
2 温控装置 应满足 GB14287.3-2005中 5.2 的要求。 
3 声级计（仅适用于独立式探
测器） 应满足 GB14287.3-2005 中 4.3 的要求。 
4 湿热试验箱 应满足 GB14287.3-2005中 5.9.4 的要求。 
5 绝缘电阻测试设备 试验电压：直流（500±50）V； 
测量范围： （0～500）MΩ； 
最小分度：0.1 MΩ； 计时:（60±5）s。 
6 耐压试验设备 试验电压:50Hz； （0～1500）V； 
升压速率： （100～500）V/s； 
计时:（60±5）s。 
7 电路板在线测试设备 应满足企业对电路板过程检验的规定。 
8 生产车间、老化运行室、检
测室 提供适宜的环境，满足生产要求。 
5 检验项目 
5.1  全性能委托检验 
全性能委托检验应进行其相应的产品标准规定的全部试验项目的检验,分型产品的检验项目由
认证机构根据分型产品与主型产品的差别确定。 5.2 认证发证检验 
5.2.1 主型产品检验项目 
5.2.1.1 点型感烟火灾探测器主型产品认证发证检验项目为 GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》 
 20规定的除恒定湿热（耐久）试验、腐蚀试验外的全部检验项目。 
5.2.1.2 点型感温火灾探测器主型产品认证发证检验项目为 GB4716-2005《点型感温火灾探测器》规定的除高温（耐久）试验、恒定湿热（耐久）试验、SO
2腐蚀(耐久)试验外的全部检验项目。 
5.2.1.3 火灾报警控制器主型产品认证发证检验项目为 GB4717-2005《火灾报警控制器》规定的除恒
定湿热（耐久）试验外的全部检验项目。 5.2.1.4 消防联动控制系统 
5.2.1.4.1 消防联动控制器认证发证检验项目为 GB 16806-2006《消防联动控制系统》规定的除恒定
湿热（耐久）试验以外的全部试验项目。 5.2.1.4.2 气体灭火控制器认证发证检验项目为 GB16806-2006《消防联动控制系统》规定的除振动（正弦）（运行）试验以外的全部试验项目。 
5.2.1.4.3 消防电气控制装置认证发证检验项目为 GB 16806-2006《消防联动控制系统》规定的除振
动（正弦） （耐久）试验以外的全部试验项目。 
5.2.1.4.4 消防设备应急电源认证发证检验项目为 GB 16806-2006《消防联动控制系统》规定的除恒
定湿热（运行）试验以外的全部试验项目。 
5.2.1.4.5 消防应急广播设备认证发证检验项目为 GB 16806-2006《消防联动控制系统》规定的除振
动（正弦） （运行）试验以外的全部试验项目。 
5.2.1.4.6 消防电话认证发证检验项目为 GB16806-2006 《消防联动控制系统》 规定的除恒定湿热 （耐
久）试验、振动（正弦） （运行）试验、振动（正弦） （耐久）试验以外的全部试验项目。 
5.2.1.4.7 传输设备认证发证检验项目为 GB16806-2006《消防联动控制系统》规定的除振动（正弦）
（运行）试验以外的全部试验项目。 
5.2.1.4.8 消防控制室图形显示装置认证发证检验项目为 GB16806-2006《消防联动控制系统》规定的除恒振动（正弦） （运行）试验以外的全部试验项目。 
5.2.1.4.9 模块认证发证检验项目为 GB16806-2006《消防联动控制系统》规定的除恒定湿热（耐久）
试验以外的全部试验项目。 
5.2.1.4.10消防电动装置认证发证检验项目为 GB16806-2006《消防联动控制系统》规定的除恒定湿热（耐久）试验以外的全部试验项目。 
5.2.1.4.11消火栓按钮认证发证检验项目为 GB16806-2006《消防联动控制系统》规定的除恒定湿热
（耐久）试验、SO
2腐蚀(耐久)试验以外的全部试验项目。 
5.2.1.5 手动火灾报警按钮主型产品认证发证检验项目为 GB19880-2005《手动火灾报警按钮》除高
温（耐久）试验、恒定湿热（耐久）试验、SO 2腐蚀(耐久)试验外的全部检验项目。 
5.2.1.6 独立式感烟火灾探测报警器主型产品认证发证检验项目为 GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》规定的除通电试验、腐蚀试验外的全部检验项目。 
5.2.1.7 火灾显示盘主型产品认证发证检验项目为 GB 17429-1998《火灾显示盘通用技术条件》规
定的除通电试验外的全部检验项目。 5.2.1.8 线型光束感烟火灾探测器主型产品认证发证检验项目为 GB14003-2005《线型光束感烟火灾探测器》规定的除恒定湿热（耐久）试验、腐蚀试验外的全部检验项目。 
5.2.1.9 点型紫外火焰探测器主型产品认证发证检验项目为 GB12791-2006《点型紫外火焰探测器》
规定的除恒定湿热（耐久）试验、腐蚀试验外的全部检验项目。 5.2.1.10 特种火灾探测器 
5.2.1.10.1点型红外火焰探测器主型产品认证发证检验项目为 GB15631-2008《特种火灾探测器》除 
 21恒定湿热（耐久）试验、腐蚀试验外的全部检验项目。 
5.2.1.10.2吸气式感烟火灾探测器主型产品认证发证检验项目为 GB15631-2008《特种火灾探测器》除恒定湿热（耐久）试验、腐蚀试验外的全部检验项目。 
5.2.1.10.3图像型火灾探测器主型产品认证发证检验项目为 GB 15631-2008《特种火灾探测器》除恒
定湿热（耐久）试验、腐蚀试验外的全部检验项目。 5.2.1.10.4 点型一氧化碳火灾探测器主型产品认证发证检验项目为 GB15631-2008《特种火灾探测
器》除长期稳定性试验、恒定湿热（耐久）试验、腐蚀试验外的全部检验项目。 
5.2.1.11 火灾声和/或光警报器主型产品认证发证检验项目为 GA385-2002《火灾声和/或光警报器》规定的除腐蚀试验外的全部检验项目。 5.2.1.12 防火卷帘控制器认证发证检验项目为 GA386-2002《防火卷帘控制器》规定的除通电试验以
外的全部试验项目。 
5.2.1.13 电气火灾监控系统 5.2.1.13.1电气火灾监控设备认证发证检验项目为 GB14287.1-2005 《电气火灾监控系统 第1 部分：
电气火灾监控设备》规定的除高温（运行）试验外的全部检验项目。 
5.2.1.13.2剩余电流式电气火灾监控探测器认证发证检验项目为 GB14287.2-2005 《电气火灾监控系
统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》规定的除振动（正弦） （耐久）试验以外的全部试
验项目。 
5.2.1.13 .3 测温式电气火灾监控探测器认证发证检验项目为 GB14287.3-2005《电气火灾监控系统 
第 3 部分：测温式电气火灾监控探测器》规定的除腐蚀试验以外的全部试验项目。 
5.2 2 分型产品检验项目 
分型产品认证发证检验项目，由认证机构根据分型产品与主型产品的差别确定。 
6 工厂一致性控制要求 
为保证工厂批量生产的认证产品与发证检验合格样品的一致性，认证产品的生产应满足本文件
规定的一致性控制要求。 
6.1 产品一致性控制文件 6.1.1 工厂应建立并保持认证产品一致性控制文件，一致性控制文件至少应包括： 
1) 针对具体认证产品型号的设计要求、产品结构描述、物料清单(应包含所使用的关键元器件
的型号、主要参数及供应商)等技术文件； 
2) 针对具体认证产品的生产工序工艺、生产配料单等生产控制文件； 
3) 针对认证产品的检验(包括进货检验、生产过程检验、成品例行检验及确认检验)要求、方法
及相关资源条件配备等质量控制文件； 
4) 针对获证后产品的变更（包括标准、工艺、关键件等变更）控制、标志使用管理等程序文件。  
6.1.2 产品设计标准或规范应是一致性控制文件的其中一个内容,其要求应不低于有关该产品的认
证实施规则中规定的标准要求。 6.2 关键件和材料的检验/验证 
工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序，以确保关键件和材
料满足认证所规定的要求。 
关键件和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商
提出明确的检验要求. 
工厂应保存关键件和材料检验或验证记录、供应商提供的合格证明及有关检验数据等 。  
 226.3 批量生产产品的一致性 
工厂应采取相应的措施，确保批量生产的认证产品至少在以下方面与型式试验合格样品保持一
致： 
1) 认证产品的铭牌、标志、说明书和包装上所标明的产品名称、规格和型号； 
2) 认证产品的结构、尺寸和安装方式； 3) 认证产品的电路布局、元器件及参数设置。  
6.4 例行检验和确认检验 
6.4.1 工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定准则等。应保存检验记录。 6.4.2 例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。例行检验允许采用经验证的等效快速的在线检验方法进行。例行检验至少应包括以下检验项目： 
1） 点型感烟火灾探测器产品：一致性试验； 
2） 点型感温火灾探测器产品：响应时间试验； 3） 火灾报警控制器产品：主要部（器）件检查、火灾报警功能试验、火灾报警控制功能试验、
故障报警功能试验、屏蔽功能试验、监管功能试验、自检功能试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验； 
4） 消防联动控制器产品：控制功能试验、故障报警功能试验； 5） 气体灭火控制器产品：控制和显示功能试验、故障报警功能试验； 6） 消防电气控制装置产品：功能试验； 7） 消防设备应急电源产品：供电功能试验、显示功能试验、保护功能试验、控制功能试验、
转换试验、充放电试验、故障报警功能试验、输出性能试验； 
8） 消防应急广播设备产品：基本功能试验； 9） 消防电话产品：消防电话总机性能试验、消防电话分机性能试验、消防电话插孔性能试验；  
10）传输设备产品：火灾报警信息的接收与传输功能试验、故障报警信息的接收与传输功能试
验、手动报警功能试验、本机故障报警功能试验； 
11）消防控制室图形显示装置产品：基本功能试验、状态显示试验、通讯故障报警功能试验、
信息记录功能试验、信息传输功能试验； 
12）模块产品：基本性能试验； 13）消防电动装置产品：基本性能试验； 14）消火栓按钮产品：动作性能试验； 15）手动火灾报警按钮产品：动作性能试验； 16）独立式感烟火灾探测报警器产品：功能试验、一致性试验； 17）火灾显示盘产品：基本功能试验； 18）线型光束感烟火灾探测器产品：一致性试验； 19）点型紫外火焰探测器产品：一致性试验； 20）点型红外火焰探测器产品：一致性试验； 21）火灾声和/或光警报器产品：外观检查、基本功能试验； 22）防火卷帘控制器产品：主要部件检查试验、基本功能试验、电源试验、电源瞬变试验、绝
缘电阻试验、耐压试验；  
 2323）电气火灾监控设备产品：监控报警功能试验、控制输出功能试验、故障报警功能试验； 
24）剩余电流式电气火灾监控探测器产品：报警性能试验、监控报警试验（适用独立式） ； 
25）测温式电气火灾监控探测器产品：外观检查、基本性能试验、监控报警试验（适用独立式） ； 
26）吸气式感烟火灾探测器产品：基本性能试验、一致性试验； 27）图像型火灾探测器产品：响应阈值试验； 
28）点型一氧化碳火灾探测器产品：一致性试验。 
工厂生产现场应具备上述相应认证产品检验项目的检验能力。 
6.4.3 确认检验是为验证产品持续符合标准（产品认证实施规则中规定的标准）要求进行的抽样检验。确认检验至少应包括以下检验项目： 
1） 点型感烟火灾探测器产品：重复性试验、方位试验、电压波动试验、低温（运行）试验、
恒定湿热（运行）试验、冲击试验、碰撞试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、火灾灵敏度试验； 
2） 点型感温火灾探测器产品：方位试验、动作温度试验、高温响应试验、电源参数波动试验、
环境试验前响应时间试验、低温（运行）试验、冲击（运行）试验、碰撞（运行）试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、S 型/R 型探测器附加试验；  
3） 火灾报警控制器产品：信息显示与查询功能试验、电源功能试验、电气强度试验、射频电
磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、恒定湿热（运行）试验； 
4） 消防联动控制器产品：屏蔽功能试验、自检功能试验、信息显示与查询功能试验、电源功
能试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验、电气强度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、恒定湿热（运行）试验； 
5） 气体灭火控制器产品：自检功能试验、电源功能试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验、射
频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、恒定湿热（运行）试验； 
6） 消防电气控制装置产品：电压波动试验、重复动作试验、机械操作性能试验、负载能力试
验、绝缘电阻试验、电气强度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、恒定湿热（运行）试验； 
7） 消防设备应急电源产品：绝缘电阻试验、电气强度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射
频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、恒定湿热（运行）试验； 
8） 消防应急广播设备产品：绝缘电阻试验、电气强度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射
频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、恒定湿热（运行）试验； 
9） 消防电话产品：电源性能试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验、射频电磁场辐射抗扰度试
验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、恒定湿热（运行）试验； 
10）传输设备产品：监管报警信息的接收与传输功能试验、屏蔽信息的接收与传输功能试验、
自检功能试验、电源性能试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、射频电磁场辐射抗扰度试 
 24验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度
试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、恒定湿热（运行）试验； 
11）消防控制室图形显示装置产品：射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰
度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、恒定湿热（运行）试验； 
12）模块产品：绝缘电阻试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试
验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、恒定湿热（运行）试验； 
13）消防电动装置产品：重复动作试验、绝缘电阻试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场
感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、恒定湿热（运行）试验； 
14）消火栓按钮产品：测试手段检查、电源参数波动试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频
场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、低温（运行）试验 、交变湿热（运行）试验、冲击（运行）试验；  
15）手动火灾报警按钮产品：可靠性试验、电源参数波动试验、高温（运行）试验、低温（运
行）试验、交变湿热（运行）试验、冲击（运行）试验、碰撞（运行）试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验； 
16）独立式感烟火灾探测报警器产品：外观检查、电池故障报警试验、极性反接试验、声压试
验、音响器件检查试验、电源试验、通电试验、重复性试验、方位试验、电压波动试验、湿热试验、冲击试验、绝缘电阻试验、耐压试验、静电放电试验、辐射电磁场试验、电瞬变试验、火灾灵敏度试验； 
17）火灾显示盘产品：主要部件检查试验、通电试验、电源试验、电瞬变脉冲试验、绝缘电阻
试验、耐压试验、静电放电试验、辐射电磁场试验、恒定湿热试验； 
18）线型光束感烟火灾探测器产品：热干扰试验、重复性试验、遮挡快速变化试验、遮挡慢速
变化试验、电源参数波动试验、光路长度相依性试验、光路定向相依性试验、高温（运行）试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、环境光线干扰试验、火灾灵敏度试验； 
19）点型紫外火焰探测器产品：重复性试验、方位试验、电源参数波动试验、环境光线干扰试
验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、冲击试验、碰撞试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、火灾灵敏度试验； 
20）点型红外火焰探测器产品：重复性试验、方位试验、电源参数波动试验、环境光线干扰试
验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、冲击试验、碰撞试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、火灾灵敏度试验； 
21）火灾声和/或光警报器产品：耐久性试验、电压波动试验、绝缘电阻试验、耐压试验、辐射
电磁场试验 、静电放电试验 、电瞬变脉冲试验 、低温试验、恒定湿热试验； 
22）防火卷帘控制器产品：主要部件检查试验、基本功能试验、通电试验、电源试验、电源瞬
变试验、绝缘电阻试验、耐压试验、静电放电试验 、电瞬变脉冲试验 、辐射电磁场试验、恒定湿热（运行）试验 、碰撞试验； 
23）电气火灾监控设备产品：自检功能试验、电源功能试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运
行）试验、绝缘电阻试验、耐压试验、报警信号过输入适应性试验；  
 2524）剩余电流式电气火灾监控探测器产品：绝缘电阻试验、耐压试验、冲击试验、低温（运行）
试验、恒定湿热（运行）试验； 
25）测温式电气火灾监控探测器产品：重复性试验、绝缘电阻试验、耐压试验、低温试验、恒
定湿热试验、腐蚀试验； 
26）吸气式感烟火灾探测器产品：主要部件性能试验、重复性试验、电源参数波动试验、绝缘
电阻试验、泄漏电流试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、冲击试验、碰撞试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、火灾灵敏度试验； 
27）图像型火灾探测器产品：重复性试验、电源参数波动试验、环境光干扰试验、低温（运行）
试验、恒定湿热（运行）试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验；  
28）点型一氧化碳火灾探测器产品：基本性能试验（适用独立式） 、气体干扰试验、重复性试验、
方位试验、长期稳定性试验、高浓度淹没试验、一氧化碳响应敏感度试验、电源参数波动试验、气流试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、冲击试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验。 
工厂不具备检验条件的确认检验项目，可委托具有相应能力的检测实验室检验。 
6.5 获证产品的变更控制 
工厂应建立文件化的变更控制程序，确保认证产品的设计、采用的关键件和材料以及生产工序
工艺、检验条件等因素的变更得到有效控制。获证产品涉及到如下的变更，工厂在实施前应向认证
机构申报，获得批准后方可执行： 
1）产品设计(原理、结构等)的变更； 2）产品采用的关键件和关键材料的变更(型号、供应商、数量等)； 
3）关键工序、工序及其生产设备的变更； 
4）例行检验和确认检验条件和方法变更； 5）生产场所搬迁、生产质量体系换版等变更； 6）其他可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性的变更。 
7 样品 
7.1 全性能委托检验样品数量 7.1.1 点型感烟火灾探测器样品数量，主型产品 20 只，分型产品 20 只。 
7.1.2 点型感温火灾探测器样品数量，可复位式探测器主型产品 15 只，分型产品 6 只；不可复位式
探测器主型产品 68 只，分型产品 46只。 7.1.3 火灾报警控制器样品数量，主型产品 2台（集中区域兼容型控制器 4 台） ，分型产品 1台（集
中区域兼容型控制器 2台） 。 
7.1.4 消防联动控制系统 7.1.4.1 消防联动控制器样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1 台。 
7.1.4.2 气体灭火控制器样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1 台。 
7.1.4.3 消防电气控制装置样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1 台。 7.1.4.4 消防设备应急电源样品数量，主型产品 1 台，分型产品 1 台。 7.1.4.5 消防应急广播设备样品数量，主型产品 2 套，分型产品 1 套。 
7.1.4.6 消防电话样品数量，主型产品 2 套，分型产品 1套。 
7.1.4.7 传输设备样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1台。  
 267.1.4.8 消防控制室图形显示装置样品数量，主型产品 1台，分型产品 1 台。 
7.1.4.9 模块样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1 台。 7.1.4.10 消防电动装置样品数量，主型产品 2台，分型产品 1 台。 
7.1.4.11 消火栓按钮样品数量，主型产品 13 只，分型产品 4 只。 
7.1.5 手动火灾报警按钮样品数量，主型产品 13 只，分型产品 4 只。 7.1.6 独立式感烟火灾探测报警器样品数量，主型产品 18 只，分型产品 18 只。 
7.1.7 火灾显示盘样品数量，主型产品 3 台，分型产品 1 台。 
7.1.8 线型光束感烟火灾探测器样品数量，主型产品 8 套，分型产品 4 套。 7.1.9 点型紫外火焰探测器样品数量，主型产品 10 只，分型产品 4 只。  7.1.10 特种火灾探测器 
7.1.10.1 点型红外火焰探测器样品数量，主型产品 10 只，分型产品 4只。 
7.1.10.2 吸气式感烟火灾探测器样品数量，主型产品 4 只，分型产品 2 只。 7.1.10.3 图像型火灾探测器样品数量，主型产品 4 只，分型产品 2 只。 
7.1.10.4 点型一氧化碳火灾探测器样品数量，主型产品 16只，分型产品 6 只。 
7.1.11 火灾声和/或光警报器样品数量，主型产品 3 只。分型产品 2 只。 7.1.12 防火卷帘控制器样品数量，主型产品 2台，分型产品 1 台。 
7.1.13 电气火灾监控系统 
7.1.13.1 电气火灾监控设备样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1 台。 7.1.13.2 剩余电流式电气火灾监控探测器样品数量，主型产品为 5 只，分型产品 2 只。 
7.1.13.3 测温式电气火灾监控探测器样品数量，主型产品 5 只，分型产品 2 只。 
7.2 认证发证检验抽样基数 7.2.1 点型感烟火灾探测器每种型号产品的抽样基数不少于 400 只。 7.2.2 点型感温火灾探测器每种型号产品的抽样基数不少于 200 只。 
7.2.3 火灾报警控制器每种型号产品的抽样基数不少于 5台。 
7.2.4 消防联动控制系统 7.2.4.1 消防联动控制器每种型号产品的抽样基数不少于 5 台。 
7.2.4.2 气体灭火控制器每种型号产品的抽样基数不少于 5 台。 
7.2.4.3 消防电气控制装置每种型号产品的抽样基数不少于 5 台。 7.2.4.4 消防设备应急电源每种型号产品的抽样基数不少于 3 台。 
7.2.4.5 消防应急广播设备每种型号产品的抽样基数不少于 5 台。 
7.2.4.6 消防电话每种型号产品的抽样基数不少于 5 台。 7.2.4.7 传输设备每种型号产品的抽样基数不少于 5 台。 
7.2.4.8 消防控制室图形显示装置每种型号产品的抽样基数不少于 3台。 
7.2.4.9 模块每种型号产品的抽样基数不少于 5 台。 7.2.4.10 消防电动装置每种型号产品的抽样基数不少于 5台。 7.2.4.11 消火栓按钮每种型号产品的抽样基数不少于 100只。 
7.2.5 手动火灾报警按钮每种型号产品的抽样基数不少于 100 只。 
7.2.6 独立式感烟火灾探测报警器每种型号产品的抽样基数不少于 400 只。 7.2.7 火灾显示盘每种型号产品的抽样基数不少于 5 台。 
7.2.8 线型光束感烟火灾探测器每种型号产品的抽样基数不少于 20 套。  
 277.2.9 点型紫外火焰探测器每种型号产品的抽样基数不少于 20 只。 
7.2.10 特种火灾探测器 7.2.10.1 点型红外火焰探测器每种型号产品的抽样基数不少于 20 只。 
7.2.10.2 吸气式感烟火灾探测器每种型号产品的抽样基数不少于 10 只。 
7.2.10.3 图像型火灾探测器每种型号产品的抽样基数不少于 10 只。 7.2.10.4 点型一氧化碳火灾探测器每种型号产品的抽样基数不少于 50只。 
7.2.11 火灾声和/或光警报器每种型号产品的抽样基数不少于 20 只。 
7.2.12 防火卷帘控制器每种型号产品的抽样基数不少于 5台。 7.2.13 电气火灾监控系统 7.2.13.1 电气火灾监控设备每种型号产品的抽样基数不少于 5 台。 
7.2.13.2 剩余电流式电气火灾监控探测器每种型号产品的抽样基数不少于 20 只。 
7.2.13.3 测温式电气火灾监控探测器每种型号产品的抽样基数不少于 20 只。 7.3 认证发证检验样品数量 
7.3.1 点型感烟火灾探测器样品数量，主型产品 22 只，分型产品 22 只。 
7.3.2 点型感温火灾探测器样品数量，可复位式探测器主型产品 17 只，分型产品 6 只；不可复位式探测器主型产品 70 只，分型产品 46只。 
7.3.3 火灾报警控制器样品数量，主型产品 2台（集中区域兼容型控制器 4 台） ，分型产品 1台（集
中区域兼容型控制器 2台） 。 
7.3.4 消防联动控制系统 
7.3.4.1 消防联动控制器样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1 台。 
7.3.4.2 气体灭火控制器样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1 台。 7.3.4.3 消防电气控制装置样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1 台。 7.3.4.4 消防设备应急电源样品数量，主型产品 1 台，分型产品 1 台。 
7.3.4.5 消防应急广播设备样品数量，主型产品 2 套，分型产品 1 套。 
7.3.4.6 消防电话样品数量，主型产品 2 套，分型产品 1套。 7.3.4.7 传输设备样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1台。 
7.3.4.8 消防控制室图形显示装置样品数量，主型产品 1台，分型产品 1 台。 
7.3.4.9 模块样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1 台。 7.3.4.10 消防电动装置样品数量，主型产品 2台，分型产品 1 台。 
7.3.4.11 消火栓按钮样品数量，主型产品 15 只，分型产品 4 只。 
7.3.5 手动火灾报警按钮样品数量，主型产品 15 只，分型产品 4 只。 7.3.6 独立式感烟火灾探测报警器样品数量，主型产品 22 只，分型产品 18 只。 
7.3.7 火灾显示盘样品数量，主型产品 3 台，分型产品 1 台。 
7.3.8 线型光束感烟火灾探测器样品数量，主型产品 10 套，分型产品 4 套。 7.3.9 点型紫外火焰探测器样品数量，主型产品 12 只，分型产品 4 只。  7.3.10 特种火灾探测器 
7.3.10.1 点型红外火焰探测器样品数量，主型产品 12 只，分型产品 4只。 
7.3.10.2 吸气式感烟火灾探测器样品数量，主型产品 5 只，分型产品 2 只。 7.3.10.3 图像型火灾探测器样品数量，主型产品 5 只，分型产品 2 只。 
7.3.10.4 点型一氧化碳火灾探测器样品数量，主型产品 18只，分型产品 6 只。  
 287.3.11 火灾声和/或光警报器样品数量，主型产品 5 只。分型产品 2 只。 
7.3.12 防火卷帘控制器样品数量，主型产品 2台，分型产品 1 台。 7.3.13 电气火灾监控系统 
7.3.13.1 电气火灾监控设备样品数量，主型产品 2 台，分型产品 1 台。 
7.3.13.2 剩余电流式电气火灾监控探测器样品数量，主型产品为 7 只，分型产品 2 只。 7.3.13.3 测温式电气火灾监控探测器样品数量，主型产品 7 只，分型产品 2 只。 
8  检验规则 
8.1  全性能委托检验 8.1.1  产品进行检验时，满足某一试验项目的全部技术要求，判定该试验项目合格，否则判定该试验项目不合格。 
8.1.2  在检验过程中出现的试验项目不合格不超过下述范围时，允许对不合格的试验项目进行补
做，试验补做应执行以下规定： 
a) 产品标准规定的试验项目总数不少于 15 项时， 任一试验项目补做超过 2 次或补做累计超过
4 次时，停止补做，判定产品不合格； 
b) 产品标准规定的试验项目总数少于 15 项时，任一试验项目补做超过 2 次或补做累计超过 3
次时，停止补做，判定产品不合格； 
c) 试验补做的整改工作如在 6 个月内不能完成，停止补做，判定产品不合格； 
d) 试验补做用样品应予加倍（火灾报警控制器、消防联动控制系统、火灾显示盘、火灾声和/
或光警报器、防火卷帘控制器、电气火灾监控设备、吸气式感烟火灾探测器、图像型火灾
探测器除外） 。 
8.1.3  产品全部试验项目合格（包括经补做合格） ，判定产品检验满足标准的技术要求，否则判定
产品检验不满足标准的技术要求。 8.2  认证发证检验 
8.2.1  产品进行检验时，满足某一试验项目的全部技术要求，判定该试验项目合格，否则判定该试
验项目不合格。 8.2.2  在检验过程中出现的试验项目不合格不超过下述范围时，允许对不合格的试验项目进行补
做，试验补做应执行以下规定： 
a) 产品标准规定的试验项目总数不少于 15 项时，任一试验项目补做超过 2 次或补做累计超过
3 次时，停止补做，判定产品不合格； 
b) 产品标准规定的试验项目总数少于 15 项时，任一试验项目补做超过 2 次或补做累计超过 2
次时，停止补做，判定产品不合格； 
c) 试验补做的整改工作如在 6 个月内不能完成，停止补做，判定产品不合格； 
d) 试验补做用样品应予加倍（火灾报警控制器、消防联动控制系统、火灾显示盘、火灾声和/
或光警报器、防火卷帘控制器、电气火灾监控设备、吸气式感烟火灾探测器、图像型火灾探测器除外） 。 
8.2.3  产品全部试验项目合格（包括经补做合格） ，判定产品合格，否则判定产品不合格。 
9  检验周期 
检验周期是自正式签订检验合同之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：  
 
序号 产品类别 检验周期 
（天）  
 291 火灾报警控制器 60  
2 点型感烟火灾探测器 40 
3 点型感温火灾探测器 40 
4 手动火灾报警按钮 40 
5 消防联动控制系统 60 
6 独立式感烟火灾探测报警器 60 
7 火灾显示盘 50 
8 线型光束感烟火灾探测器 60 
9 点型紫外火焰探测器 60 
10 特种火灾探测器 60 
11 火灾声和/或光警报器 40 
12 防火卷帘控制器 60 
13 电气火灾监控系统 50