1ICS 27.010 
F01  
中华人民共和国国家标准
GB ×××× —××××
离心鼓风机能效限定值及节能评价值 
 
Minimum allowable values of energy effi ciency and evaluating values of energy 
conservation for centrifugal blower 
（报批稿）  
 
 
 
20×× -发布  20×× -×× -××实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总 局 
中国国家标准化管理委员会  发布  
 
GB××××  —200× 
 I 前    言 
本标准的5.3 条为强制性的，其余为推荐性的。 
本标准按照 GB/T1.1－2009 给出的规则起草。 本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司提出。 本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC 20）归口。 
本标准起草单位：沈阳鼓风机（集团）有限公司、中国标准化研究院。陕西鼓风机（集团）有限公
司、重庆通用工业（集团）有限公司、南通大通宝富风机股份有限公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司、浙江上风实业股份有限公司、江苏金通灵风机股份有限公司。  
本标准主要起草人：陈凤义、梅元平、赵跃进、郑华、李宝厚、廖玉龙、李军华、许宝华、朱孟波、
曹萍。 
 
    
 
  
GB××××  —200× 
１ %100)/ lg()/ lg(
)1 /(1%100)1 /()1 /(%100
1 21 2× ×−=×−−=×=TTPP
kk kkmm
WW
totpol
polη离心鼓风机能效限定值及节能评价值 
1 范围 
本标准规定了离心鼓风机的能效限定值、节能评价值及试验方法。 
本标准适用于本标准适用于单级双支撑低速离心鼓风机、多级低速离心鼓风机、单级双支撑高
速离心鼓风机(包括双进气的单侧叶轮)、多级高速离心鼓风机。 
2 规范性引用文件 
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
JB/T 2977  工业通风机、透平鼓风机和压缩机名词术语  
JB/T 3165  离心和轴流式鼓风机和压缩机热力性能试验  
JB/T 7258  一般用途离心式鼓风机  
3 术语和定义 
JB/T 3165、JB /T 2977  界定的及下列术语和定义适用于本文件。 
3.1  
离心鼓风机能效限定值  minimum allowab le values of ener gy effici ency for c entrifugal 
blower 
在规定标准测试条件下，所允许的离心鼓风机多变效率的最低保证值。  
3.2  
离心鼓风机节能评价值 evaluating va lues of energy conser vation for centrif ugal blower 
在规定标准测试条件下，节能离心鼓风机多变效率应达到的最低保证值。 
4 产品分类 
离心鼓风机根据级数、结构和转数可分为单级悬臂低速、单级双支撑低速、多级低速、单级悬
臂高速、单级双支撑高速和多级高速离心鼓风机等。 
5 技术要求 5.1 基本要求 
离心鼓风机产品的设计、制造和质量应符合 JB/T 7258 的规定。  
5.2 离心鼓风机的多变效率的计算 
                      
                                             ………（1） 
 
 式中：  
η
pol ——鼓风机多变效率 (%)； 
Wpol ——鼓风机多变压缩功，单位为千焦每千瓦（ kJ/kW）； 
Wtot ——  鼓风机总耗功，单位为千焦每千瓦（ kJ/kW）；  
GB 18613—200 × 
 ２ m ——  介质多变指数；  
k ——  介质绝热指数；  
P2 ——鼓风机出口压力，单位为兆帕（ MPa）； 
P1 ——鼓风机进口压力，单位为兆帕（ MPa）； 
T2 ——  鼓风机出口温度，单位为开（ K）； 
T1 ——  鼓风机进口温度，单位为开（ K）。 
5.3 离心鼓风机能效限定值 5.3.1 离心鼓风机 ，以使用范围内最高多变效率η
pol作为能效限定值。 
5.3.2 离心鼓风机能效限定值应不低于表 1～表 4 中的规定。 若采用三元流动叶轮的转子， 其表1～
表 4 中的η pol应提高 5%；对于多级叶轮的转子，其能效限定值η pol应取各级的平均值；对于悬臂式
单级双支撑低速离心鼓风机或悬臂式单级双支撑高速离心鼓风机的能效限定值及节能评价值应在表1、表 3、表5、表7 的数值上增加 1%。 
 
表 1  单级双支撑低速离心鼓风机能效限定值（包括双进气的单侧叶轮） 
使用范围内鼓风机最高多变效率η
pol（%） 
叶轮直径 D 2（mm） b2/D2 
＜300 301～400 401～600 601～800 ＞801 
＜0.020 51.0 52.5 53.5 55.0 54.0 
0.021～0.030 65.0 68.0 68.5 70.0 70.5 
0.031～0.040 67.0 69.5 70.0 71.0 72.0 
0.041～0.050 69.5 70.5 71.0 72.0 73.0 
0.051～0.060 70.0 71.5 72.0 73.0 74.0 
0.061～0.080 68.5 71.0 71.5 72.5 73.5 
0.081～0.090 67.5 70.0 70.5 71.5 72.5 
＞0.091 66.5 69.0 69.5 70.5 71.5 
注：b 2—鼓风机叶轮出口宽度；D 2—鼓风机叶轮出口直径。  
 
                  
GB××××  —200× 
３  
表2  多级低速离心鼓风机能效限定值 
使用范围内鼓风机最高多变效率η pol（%） 
叶轮直径 D 2（mm） b2/D2 级数 
Z 
＜300 301～400 401～600 601～800 ＞801 
2～3 50.5 52.0 53.0 54.5 53.5 ＜0.020 4～6 49.5 51.5 52.5 54.0 53.0 
2～3 64.5 67.5 68.0 69.5 70.0 0.021～0.030 4～6 64.0 67.0 67.5 69.0 69.5 
2～3 66.5 69.0 69.5 70.5 71.5 0.031～0.040 4～6 66.0 68.5 69.0 70.0 71.0 
2～3 69.0 70.0 70.5 71.5 72.5 
0.041～0.050 4～6 67.5 68.5 69.0 70.0 71.0 
2～3 69.5 71.0 71.5 72.5 73.5 
0.051～0.060 4～6 70.0 70.5 71.0 72.0 73.0 
2～3 68.0 70.5 71.0 72.0 73.0 0.061～0.080 4～6 67.5 70.0 70.5 71.5 72.5 
2～3 67.0 69.5 70.0 71.0 72.0 0.081～0.090 
4～6 66.5 69.0 69.5 70.5 71.5 
2～3 66.0 68.5 69.0 70.0 71.0 ＞0.091 4～6 65.5 68.0 68.5 69.5 70.5 
注： b2—鼓风机叶轮出口宽度； D2—鼓风机叶轮出口直径； Z—鼓风机叶轮级数。  
 
 
表 3  单级双支撑高速离心鼓风机能效限定值（包括双进气的单侧叶轮） 
使用范围内鼓风机最高多变效率η pol（%） 
叶轮直径 D 2（mm） b2/D2 
＜300 301～400 401～600 601～800 ＞801 
＜0.020 51.5 53.0 54.0 55.5 54.5 
0.021～0.030 65.5 68.0 69.0 70.5 71.0 
0.031～0.040 67.5 70.0 70.5 71.5 72.5 
0.041～0.050 70.0 71.0 71.5 72.5 73.5 
0.051～0.060 70.5 72.0 72.5 73.5 74.5 
0.061～0.080 69.0 71.5 72.0 73.0 74.0 
0.081～0.090 68.0 70.5 71.0 72.0 73.0 
＞0.091 67.0 69.5 70.0 71.0 72.0 
注：b 2—鼓风机叶轮出口宽度；D 2—鼓风机叶轮出口直径。 
 
 
     
GB 18613—200 × 
 ４  
表 4  多级高速离心鼓风机能效限定值 
   
                      
表 5  单级双支撑低速离心鼓风机节能评价值（包括双进气的单侧叶轮） 
使用范围内鼓风机最高多变效率η
pol（%） 
叶轮直径 D 2（mm） b2/D2 
＜300 301～400 401～600 601～800 ＞801 
＜0.020 55.0 56.5 57.5 59.0 58.0 
0.021～0.030 69.0 72.0 72.5 74.0 74.5 
0.031～0.040 71.0 73.5 74.0 75.0 76.0 
0.041～0.050 73.5 74.5 75.0 76.0 77.0 
0.051～0.060 74.0 75.5 76.0 77.0 78.0 
0.061～0.080 72.5 75.0 75.5 76.5 77.5 
0.081～0.090 71.5 74.0 74.5 75.5 76.5 
＞0.091 70.5 73.0 73.5 74.5 75.5 
注：b 2—鼓风机叶轮出口宽度；D 2—鼓风机叶轮出口直径。 
 
 
  使用范围内鼓风机最高多变效率η
pol（%） 
叶轮直径 D 2（mm） b2/D2 级数 
Z 
＜300 301～400 401～600 601～800 ＞801 
2 51.0 52.5 53.5 55.0 54.0 ＜0.020 3～4 50.0 52.0 53.0 54.5 53.5 
2 65.0 68.5 69.0 70.0 71.0 0.021～0.030 3～4 64.5 67.5 68.5 69.5 70.5 
2 67.0 69.5 70.0 71.0 72.0 0.031～0.040 3～4 66.5 69.0 69.5 70.5 71.5 
2 69.5 70.5 71.0 72.0 73.0 
0.041～0.050 3～4 69.0 70.0 70.5 71.5 72.5 
2 70.0 71.5 72.0 73.0 74.0 0.051～0.060 
3～4 69.5 71.0 71.5 72.5 73.5 
2 68.5 71.0 71.5 72.5 73.5 0.061～0.080 3～4 68.0 70.5 71.0 72.0 73.0 
2 67.5 70.0 70.5 71.5 73.0 0.081～0.090 3～4 67.0 69.5 70.0 71.0 72.0 
2 66.5 69.0 69.5 70.5 71.5 ＞0.091 3～4 68.0 68.5 69.0 70.0 71.0 
注： b2—鼓风机叶轮出口宽度； D2—鼓风机叶轮出口直径； Z—鼓风机叶轮级数。   
GB××××  —200× 
５  
 
表 6  多级低速离心鼓风机节能评价值 
使用范围内鼓风机最高多变效率η pol（%） 
叶轮直径 D 2（mm） b2/D2 级数 
Z 
＜300 301～400 401～600 601～800 ＞801 
2～3 54.5 56.0 57.0 58.5 57.5 ＜0.020 4～6 54.0 55.5 56.5 58.0 57.0 
2～3 68.5 71.5 72.0 73.5 74.0 0.021～0.030 4～6 68.0 71.0 71.5 73.0 73.5 
2～3 70.5 73.0 73.5 74.5 75.5 0.031～0.040 4～6 70.0 72.5 73.0 74.0 75.0 
2～3 73.0 74.0 74.5 75.5 76.5 
0.041～0.050 4～6 72.5 73.5 74.0 75.0 76.0 
2～3 73.5 75.0 75.5 76.5 77.5 0.051～0.060 4～6 73.0 74.5 75.0 76.0 77.0 
2～3 72.0 74.5 75.0 76.0 77.0 0.061～0.080 4～6 71.5 74.0 74.5 75.5 76.5 
2～3 71.0 73.5 74.0 75.0 76.0 
0.081～0.090 4～6 70.5 73.0 73.5 74.5 75.5 
2～3 70.0 72.5 73.0 74.0 75.0 ＞0.091 
4～6 69.5 72.0 72.5 73.5 74.5 
注： b2—鼓风机叶轮出口宽度； D2—鼓风机叶轮出口直径； Z—鼓风机叶轮级数。  
 
 
 
表 7  单级双支撑高速离心鼓风机节能评价值（包括双进气的单侧叶轮） 
使用范围内鼓风机最高多变效率η pol（%） 
叶轮直径 D 2（mm） b2/D2 
＜300 301～400 401～600 601～800 ＞801 
＜0.020 55.5 57.0 58.0 59.5 58.5 
0.021～0.030 69.5 72.5 73.5 74.5 75.0 
0.031～0.040 71.5 74.0 74.5 75.5 76.5 
0.041～0.050 74.0 75.0 75.5 76.5 77.5 
0.051～0.060 74.5 76.0 76.5 77.5 78.5 
0.061～0.080 73.0 75.5 76.0 77.0 78.0 
0.081～0.090 72.0 74.5 75.0 76.0 77.0 
＞0.091 71.0 73.5 74.0 75.0 76.0 
注：b 2—鼓风机叶轮出口宽度；D 2—鼓风机叶轮出口直径。 
 
 
  
GB 18613—200 × 
 ６  
 
表 8  多级高速离心鼓风机节能评价值 
           
   
         
  
6 试验方法 
离心鼓风机的性能试验按照 JB/T 3165 进行。  
 
     
 使用范围内鼓风机最高多变效率η pol（%） 
叶轮直径 D 2（mm） b2/D2 级数 
Z 
＜300 301～400 401～600 601～800 ＞801 
2 55.0 56.5 57.5 59.0 58.0 ＜0.020 3～4 54.0 56.0 57.0 58.5 57.5 
2 69.0 72.0 72.5 74.0 74.5 0.021～0.030 3～4 68.5 71.5 72.0 73.5 74.0 
2 71.0 73.5 74.0 75.0 76.0 0.031～0.040 3～4 70.5 73.0 73.5 74.5 75.5 
2 73.5 74.5 75.0 76.0 77.0 
0.041～0.050 3～4 73.0 74.0 74.5 75.5 76.5 
2 74.0 75.5 76.0 77.0 78.0 0.051～0.060 
3～4 73.5 75.0 75.5 76.5 77.5 
2 72.5 75.0 75.5 76.5 77.5 0.061～0.080 3～4 72.0 74.5 75.0 76.0 77.0 
2 71.5 74.0 74.5 75.5 76.5 0.081～0.090 3～4 71.0 73.5 74.0 75.0 76.0 
2 70.5 73.0 73.5 74.5 75.5 ＞0.091 3～4 70.0 72.5 73.0 74.0 75.0 
注： b2—鼓风机叶轮出口宽度； D2—鼓风机叶轮出口直径； Z—鼓风机叶轮级数。