ICS13.220.20
CCSC84
中华人民共和国国家标准
GB8181—20XX
代替GB8181-2005
消防水枪
Firenozzles
（征求意见稿）
20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施
GB8181—20XX
I目次
前言...................................................................................................................................................................II
1范围...............................................................................................................................................................1
2规范性引用文件...........................................................................................................................................1
3术语和定义...................................................................................................................................................1
4分类与型号...................................................................................................................................................3
5性能要求.......................................................................................................................................................4
6试验方法.......................................................................................................................................................9
7检验规则.....................................................................................................................................................13
8标志、使用说明书和包装.........................................................................................................................14
附录A（规范性附录）船用水枪要求........................................................................................................15GB8181—20XX
II前言
本文件为强制性标准。
本文件依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替GB8181-2005《消防水枪》，与GB8181-2005相比，除编辑性修改外主要技术变化如
下：
——修改了术语和定义（见第3章，2006年版的第3章）
——修改了喷雾角可调的低压直流喷雾水枪的分类（见4.1.3，2006年版的4.1.3）
——修改了消防水枪的基本参数要求（见5.1，2006年版的5.1）
——修改了喷雾角与开花角的测量方法（见6.1.4，2006年版的6.1.4）
——修改了操作力矩的要求和试验方法（件5.3.7、6.2，2006年版的5.3.6、6.2）
——增加了直流喷雾水枪的质量要求和试验方法（见5.4、6.3）
——增加了往复操作要求和试验方法（见5.5、6.4）
——增加了密封件拉伸性能要求和试验方法（见5.7.2、6.5）
——修改了抗跌落性能要求和试验方法（见5.13、6.11，2006年版的5.11、6.8）
——增加了耐热空气老化性能要求和试验方法（见5.15、6.13）
——增加了耐紫外线辐射性能要求和试验方法（见5.16、6.14）
——增加了耐水浸泡性能要求和试验方法（见5.17、6.15）
——增加了冲洗功能要求和试验方法（见5.19、6.16）
——修改了检验规则（见第7章，2006年版的第7章）
本文件在修订过程中参考了欧盟标准EN15181-2019《消防泵供给的喷射灭火剂的便携式装置——
消防设备用手持式水枪》的第1部分：《通用要求》；第2部分：《PN16型组合水枪》；第3部分：《PN16
型光滑喷嘴或固定喷雾角喷嘴的水枪》；第4部分：《PN40型高压分水枪》、美国消防协会标准NFPA
1964-2018《喷雾水枪标准》、UL认证标准UL401-2014《防火设施用安全便携式喷雾软管喷嘴》、FM
认证标准FM5511-2005《用于水带，显示器组件和其他消防设备上的消防喷嘴》等国外标准。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：
本文件所代替标准的历次版本发布情况为：
——GB8181-2003
——GB8181-87。GB8181—20XX
1消防水枪
1范围
本文件适用于工作压力为0.20MPa~4.0MPa﹑流量不大于16L/s的消防水枪。
本文件不适用于脉冲气压喷雾水枪。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB197普通螺纹公差与配合
GB/T1173铸造铝合金技术条件
GB/T1176铸造铜合金技术条件（neqISO1338-77）
GB3452.1液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列及公差
GB/T5720-2008O形橡胶密封圈试验方法
GB12514消防接口
GB/T15115压铸铝合金
GB/T15116压铸铜合金
GB/T16422.2-2014塑料实验室光源暴露试验方法第2部分：氙弧灯（neqISO4892-2:2006）
GA7消防手套
JB/T7444空气热老化试验箱
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.13.1
消防水枪(以下简称为水枪)firenozzles
由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂的喷射管枪。
水枪通常由接口、枪体、开关和喷嘴或能形成不同形式射流的装置组成。
3.23.2
充实水流solidstream
具有充实核心段的水射流。
3.33.3
雾状水流spraystreamGB8181—20XX
2水滴平均粒径不大于0.1mm,射流边缘夹角大于0°，且不具有充实核心段的水射流。
3.43.4
开花水流（又称防护水幕）safeguardingwaterstream
水滴平均粒径大于0.1mm,用来降低热辐射的伞形水射流。
3.53.5
直流喷雾水枪combinationnozzlewithastraightstreamandaspraystream
既能喷射柱状水流，又能喷射雾状水流，并具有开启﹑关闭功能的水枪。
3.63.6
直流开花水枪nozzlewithasolidstreamandasafeguardingwaterstream
既能喷射充实水流，又能喷射开花水流，并具有开启﹑关闭功能的水枪。
3.73.7
多用水枪multi-purposenozzle
既能喷射柱状水流，又能喷射雾状水流，在喷射柱状水流或喷射雾状水流的同时能喷射开花水流，
并具有开启﹑关闭功能的水枪。
3.83.8
双流道水枪double-channelnozzle
既能喷射充实水柱，通过流道转换又能喷射柱状水流或喷雾水流的水枪。
3.93.9
射程reach
水枪在喷射轴线上喷射水流连续散落最远处至喷嘴出口端中心在地面上的垂直投影点之间的距离
折回10％视为射程。
3.103.10
喷雾角sprayangle
雾状水流边缘间的夹角。
3.113.11
开花角safeguardingwaterstreamangle
开花水流边缘间的夹角。
3.123.12
当量喷嘴直径calculatednozzlediameterGB8181—20XX
3以水枪直流流量额定值和额定喷射压力为条件，流量系数为1时计算的直流喷嘴直径的圆整值。
4分类与型号
4.1分类
4.1.1按水枪的工作压力范围分为：
a)低压水枪（0.20MPa~1.6MPa）；
b)中压水枪（＞1.6MPa~2.5MPa）；
c)高压水枪（＞2.5MPa~4.0MPa）。
4.1.2按水枪喷射的灭火水流形式分为：
a)直流水枪；
b)喷雾水枪；
c)直流喷雾水枪；
d)多用水枪。
e)双流道水枪
4.1.3喷雾角可调的导流式低压直流喷雾水枪按功能分为以下五类：
a)第Ⅰ类：喷射压力不变，流量随喷雾角的改变而变化；
b)第Ⅱ类：喷射压力不变，改变喷雾角，流量不变；
d)第Ⅲ类：喷射压力不变，在每个流量刻度喷射时，喷雾角变化，对应的流量刻度值不变；
e)第Ⅳ类：在一定的流量范围内，流量变化时，喷射压力恒定。1)
f)第Ⅴ类：在一定的喷射压力范围内，流量恒定。2)
4.2型号
4.2.1水枪的型号由类、组代号，特征代号，额定喷射压力和额定流量等组成，编制规则见图1。
图1水枪的型号编制规则
1)分两种情况，1.单一流量段恒压；2.可选流量段恒压。
2)改变喷雾角时，流量不变。
GB8181—20XX
4型号中的额定流量除了喷雾水枪为喷雾流量外，其余均为直流流量。对于第Ⅲ类低压直流喷雾水枪，最
大流量刻度值示为额定流量；对于第Ⅳ类低压直流喷雾水枪，最大直流流量示为额定流量。
4.2.2水枪代号应符合表1的规定
表1水枪代号及含义
类 组 特征 水枪代号 代号含义
枪
Q直流水枪
Z(直)/ QZ 直流水枪
开关G(关) QZG 直流开关水枪
开花K(开) QZK 直流开花水枪
喷雾水枪
W(雾)撞击式J(击) QWJ 撞击式喷雾水枪
离心式L(离) QWL 离心式喷雾水枪
簧片式P(片) QWP 簧片式喷雾水枪
直流喷雾水枪
L(直流喷雾)转换式H(换) QLH 转换式直流喷雾水枪
导流式D(导) QLD 导流式直流喷雾水枪
多用水枪
D(多)转换式H(换) QDH 转换式多用水枪
导流式D(导) QDD 导流式多用水枪
双流道水枪
S（双）转换式H(换) QSH 转换式双流道水枪
示例1：额定喷射压力0.35MPa，额定直流流量7.5L/s的直流开关水枪型号为QZG3.5/7.5;
示例2：额定喷射压力0.60MPa，额定直流流量6.5L/s的转换式多用水枪型号为QDH6.0/6.5;
示例3：额定喷射压力0.60MPa，额定直流流量6.5L/s的第Ⅰ类导流式直流喷雾水枪型号为QLD6.0/6.5Ⅰ;
示例4：额定喷射压力2.0MPa，额定直流流量3L/s的中压导流式直流喷雾水枪型号为QLD20/3;
示例5：额定喷射压力0.60MPa，额定直流流量6.5L/s的转换式双流道水枪型号为QSH6.0/6.5。
5性能要求
5.1基本参数
5.1.1低压水枪
5.1.1.1直流水枪在额定喷射压力时，其额定流量和射程应符合表2的要求。
5.1.1.2喷雾水枪在额定喷射压力时，其额定喷雾流量和喷雾射程应符合表3的要求。
5.1.1.3导流式直流喷雾水枪的流量和射程及喷射压力应符合以下要求：
a)在额定喷射压力时，其额定流量（对于第Ⅲ类直流喷雾水枪调整到最大流量刻度值，对于第Ⅳ
类直流喷雾水枪调整到最大直流流量，对于第Ⅴ类直流喷雾水枪调整到最大恒定流量）和直流射
程应符合表4的要求。
b)第Ⅰ类直流喷雾水枪在额定喷射压力时，其最大喷雾角时的流量应在表4额定直流流量的
100%~150%的范围内。
c)第Ⅱ类直流喷雾水枪在额定喷射压力时，其喷雾角在30°及最大喷雾角时的流量均应符合表4
额定直流流量的要求，流量允差为0~10%。GB8181—20XX
5d)第Ⅲ类直流喷雾水枪在额定喷射压力时，调整到最大流量刻度，其喷雾角在30°及最大喷雾
角时的流量均应符合表4额定直流流量的要求﹔然后依次调整到其余流量刻度，其喷雾角在
30°时的流量均应符合其标称值，流量允差为0~10%。
e)第Ⅳ类直流喷雾水枪在最小流量、中间流量及最大流量时，分别在喷雾角为30°及最大喷雾
角的喷射压力应符合表4额定喷射压力，其允差为±0.1MPa。
f)第Ⅴ类直流喷雾水枪在最小喷射压力、中间喷射压力及最大喷射压力时，分别在喷雾角为30°
及最大喷雾角的喷射流量均应在表4额定直流流量的要求，流量允差为±10%。
5.1.1.4导流式多用水枪在额定喷射压力时，其额定直流流量和直流射程应符合表4的要求，其额定
喷雾流量应符合表4额定直流流量的要求，流量允差为0~10%。
5.1.1.5转换式直流喷雾水枪及多用水枪在额定喷射压力时，其额定直流流量和直流射程应符合表4
的要求，其额定喷雾流量和喷雾射程应符合3的要求。
5.1.1.6双流道水枪在额定喷射压力时，其额定直流流量和直流射程应符合表4的要求。
5.1.2中压水枪
中压水枪在额定喷射压力时，其额定直流流量和直流射程应符合表5的要求，其最大喷雾角时的流
量应在表5额定直流流量的100%~150%的范围内。
5.1.3高压水枪
高压水枪在额定喷射压力时，其额定直流流量和直流射程应符合表6的要求，其最大喷雾角时的流
量应在表6额定直流流量的100%~150%的范围内。
表2直流水枪基本参数
接口公称通径
mm当量喷嘴直径
mm额定喷射压力
MPa额定流量
L/s流量允差射程
m
5013
0.353.5
0~10%≥22
16 5 ≥25
6519 7.5 ≥28
22 0.20 7.5 ≥20GB8181—20XX
6接口公称通径
mm额定喷射压力
MPa额定喷雾流量
L/s流量允差喷雾射程
m
2.5 ≥10.5
504 ≥12.5
5 ≥13.5
6.5 ≥15.0
0.60 0~10%
8 ≥16.0
65
10 ≥17.0
13 ≥18.5
16 ≥19.5表3喷雾水枪基本参数
表4直流喷雾水枪、多用水枪及双流道水枪基本参数
接口公称通径
mm额定喷射压力
MPa额定直流流量
L/s流量允差直流射程
m
50
0.602.5
0~10%≥21
4 ≥25
5≥27
656.5≥30
8 ≥32
10 ≥34
13 ≥37
16 ≥39GB8181—20XX
7表5中压水枪基本参数
进口连接
（两者取一）
额定喷射压力MPa额定直流流量
L/s流量允差直流射程
m接口公
称通径
mm进口外
螺纹
40 M39×2 2.0 3 0~10% ≥17
表6高压水枪基本参数
进口外螺纹 额定喷射压力MPa额定直流流量
L/s流量允差直流射程
m
M39×2 3.5 3 0~10% ≥17
5.2雾状水流及开花水流的要求
5.2.1对于产生雾状水流或开花水流的水枪，其喷射的雾状水流或开花水流应无明显的不均匀。
5.2.2对于喷雾角连续可调的低压水枪，其连续可调喷雾角至少满足0°~100°可调；对于喷雾角不
可调的低压水枪，其喷雾角应在30°~50°的范围内；对于开花角连续可调的低压水枪，其连续可调开花
角至少满足30°~120°可调；对于开花角不可调的低压水枪，其开花角应在90°~120°的范围内。
5.2.3对于中压水枪、高压水枪，其喷雾角应至少满足30°的喷射要求。
5.3操作及结构要求
5.3.1水枪的活动部件应保证在穿戴符合GA7要求的消防手套时操作方便。
5.3.2对于直流开关水枪，杆式手柄指向水枪出口是“开”，杆式手柄垂直水枪轴线是“关”，并且
在这两个位置有限位功能。
5.3.3对于转换式直流喷雾水枪﹑转换式多用水枪，杆式手柄指向水枪出口是“直流”，杆式手柄指向
水枪进口是“喷雾”，杆式手柄垂直水枪轴线是“关”，并且在“直流”和“喷雾”位置有限位功能。
5.3.4对于带有“U”形手柄的导流式直流喷雾水枪，“U”形手柄旋向水枪进口是“开”，“U”形
手柄旋向水枪出口是“关”，并且在这两个位置有限位功能。
5.3.5对于直流喷雾水枪﹑直流开花水枪，其调节喷雾角和开花角的旋转开关的关闭方向从水枪的进
口看是顺时针。
5.3.6对于中压水枪﹑高压水枪的扳机式开关，手握紧是“开”，手放松是“关”。
5.3.7水枪的开关切换、直流喷雾切换、流量档位切换、双流道切换、冲洗功能切换等旋转部件的操
作力矩均不大于15N•m。
5.4质量GB8181—20XX
8对于直流喷雾水枪，当其额定直流流量（对于第Ⅲ类为最大流量刻度值，对于第Ⅳ类为最大直流流量，
对于第Ⅴ类为最大恒定流量）不大于8L/s时，质量不应超过3.5kg；大于8L/s时，质量不应超过5.5kg。
5.5往复操作要求
5.5.1对于带有开关切换、直流喷雾切换、流量档位切换、双流道切换、冲洗功能切换等旋转部件的
水枪，旋转部件进行300次往复操作试验，不应出现卡阻，损坏等现象。
5.5.2往复操作试验后，旋转部件的操作力矩不大于15N•m。
5.6材料
铸造铝合金、铸造铜合金、压铸铝合金、压铸铜合金等铸件材料的化学成分及力学性能应符合GB/T1173
﹑GB/T1176﹑GB/T15115和GB/T15116等相应标准的规定。
5.7密封件
5.7.1水枪各密封部位所使用密封件不应阻挡水枪的流道。
5.7.2水枪各密封部位所使用的0型密封圈的尺寸和公差应符合GB3452.1的规定。
5.7.3水枪各密封部位所使用的0型密封圈，经6.5规定的条件进行试验，密封件拉伸性能应符合以
下要求：
a)最小拉伸强度不小于10MPa，最低拉段伸长率不低于200%；
b)最小拉伸强度不小于14MPa，最低拉段伸长率不低于100%。
5.8螺纹
水枪上的螺纹除与管牙接口连接部分使用圆柱管螺纹外，其余均应为普通螺纹。普通螺纹公差应符合
GB197中内螺纹7H级、外螺纹8g级的要求。螺纹应无缺牙，表面应光洁。
5.9表面质量
铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理或其他方式的防腐处理。
5.10密封性能
水枪进行密封性能试验后，枪体及各密封部位不允许渗漏。
5.11耐水压性能
水枪进行耐水压强度试验后，水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。
5.12使用环境温度
水枪的使用环境温度范围为-30℃~＋55℃，进行耐高温试验和耐低温试验后，应能正常操作使用。
5.13抗跌落性能
5.13.1水枪进行抗跌落试验后，应能正常操作使用。
5.13.2抗跌落试验后，所有试样应进行密封性能试验，枪体及各密封部位不允许渗漏。GB8181—20XX
95.13.3抗跌落试验后，所有带有开关切换、直流喷雾切换、流量档位切换、双流道切换、冲洗功能切换
等旋转部件的试样应进行操作力矩测定，不应超过跌落前的10%。
5.14耐盐雾腐蚀性能
5.14.1水枪应采用耐腐蚀或经防腐蚀处理的材料制造，以满足相应使用环境和介质的防腐要求。
5.14.2水枪经耐盐雾腐蚀试验后，应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，应能正常操作使用。
5.15耐热空气老化性能
带有功能性非金属材料部件的水枪，进行耐热空气老化试验后，进行抗跌落试验，水枪不应出现裂纹、
断裂或影响正常使用的缺陷。
5.16耐紫外线辐射性能
带有功能性非金属材料部件的水枪，进行耐紫外线辐射试验后，水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常
使用的缺陷。
5.17耐温水老化性能
带有功能性非金属材料部件的水枪，进行耐温水老化试验后，水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使
用的缺陷。
5.18接口性能
接口应符合GB12514的规定。
5.19冲洗功能
导流式低压直流喷雾水枪应具备冲洗功能，且冲洗功能最小通过直径应符合表7的要求。
表7冲洗功能参数
额定直流流量
L/s最小通过直径
mm
＜3.8 3.18
3.8-9.5 4.76
＞9.5 6.35
6试验方法
6.1基本参数试验
6.1.1试验装置的要求
喷射性能试验装置的允许工作压力应大于水枪最大工作压力的1.2倍，稳压精度±2％。装置中的压
力测量精度不低于1.5级，流量测量精度不低于±1％。
6.1.2射程试验GB8181—20XX
10将水枪置于喷射架上，顺风向布置，调整水枪轴线与水平线的夹角(仰角)至30°±1°，同时使喷嘴出口
中心至地面的高度为1m±0.01m，外界风速应不大于2m/s。
水泵启动后，使水枪进口压力达到规定的额定喷射压力值的±2%以内，待喷射稳定后，分别进行
直流射程和喷雾射程的测量。水枪在喷射轴线上喷射水流连续散落最远处至喷嘴出口端中心在地面上的垂直
投影点之间的距离折回10％视为射程。
对喷雾角可调的喷雾水枪，喷雾射程在30°喷雾角下测定。
判断试验结果是否符合5.1的规定。
6.1.3流量试验
根据水枪的流量选择容积计量罐，水泵启动后，使水枪喷射，待达到额定喷射压力并稳定后，转向计
量罐内喷射，连续喷射时间不少于30s，水枪移开20s后测出计量罐内水的体积或质量，经计算求得水枪的
流量。或用标定合格的流量计直接测量流量。以流量计测量法作为仲裁方法。
判断试验结果是否符合5.1的规定。
6.2雾状水流及开花水流试验
将水枪置于离地面1.5m±0.01m的喷射架上，距离水枪喷嘴1m±0.01m处布置一块带有刻度的挡板
如图2。在水枪喷射时，观察雾状水流或开花水流边缘所能达到的区域，并读出边缘直径d，带入公式（1）后
计算出角度θ，判断试验结果是否符合5.2的规定。
……………………………………………（1）
式中：
θ——喷雾角或开花角，单位为度（°）；
d——边缘直径，单位为米（m）
图2喷雾角与开花角测量示意图
GB8181—20XX
116.3操作及结构试验
6.3.1穿戴符合GA7要求的消防手套对水枪活动部件进行操作，判断试验结果是否符合5.3.1的规定。
6.3.2对直流开关水枪的杆式手柄进行检查，判断试验结果是否符合5.3.2的规定。
6.3.3对转换式直流喷雾水枪、转换式多用水枪的杆式手柄进行检查，判断试验结果是否符合5.3.3
的规定。
6.3.4对带有“U”形手柄的导流式直流喷雾水枪进行检查，判断试验结果是否符合5.3.4的规定。
6.3.5对于直流喷雾水枪﹑直流开花水枪，进行消防炮直流喷雾或直流开花转换操作，判断试验结果
是否符合5.3.5的规定。
6.3.6对于中压水枪﹑高压水枪的扳机式开关进行检查，判断试验结果是否符合5.3.6的规定。
6.3.7操作力矩测量
6.3.7.1将水枪置于试验装置上，关闭水枪上的开关，对水枪加压至额定喷射压力，用三等标准测力
计测量水枪开关从关闭至全开的最大操作力矩，允许测量误差为±0.5N•m，判断试验结果是否符合
5.3.7的规定。
6.3.7.2将水枪置于试验装置上，使水枪在额定喷射压力下直流喷射，用三等标准测力计测量水枪从直
流切换至喷雾状态的最大操作力矩，允许测量误差为±0.5N•m，判断试验结果是否符合5.3.7的规定。
6.3.7.3将水枪置于试验装置上，使水枪在额定喷射压力下最小流量档位直流喷射，用三等标准测力
计依次测量水枪从最小流量档位切换至最大流量档位的最大操作力矩，允许测量误差为±0.5N•m，判
断试验结果是否符合5.3.7的规定。
6.3.7.4将水枪置于试验装置上，使水枪在额定喷射压力下直流喷射，用三等标准测力计测量水枪从
切换流道时的最大操作力矩，允许测量误差为±0.5N•m，判断试验结果是否符合5.3.7的规定。
6.3.7.5将水枪置于试验装置上，使水枪在额定喷射压力下直流喷射，用三等标准测力计测量水枪从直
流切换至冲洗档位的最大操作力矩，允许测量误差为±0.5N•m，判断试验结果是否符合5.3.7的规定。
6.4质量试验
测量前应保证水枪内不得留有余水、污物，用准确度不低于3级的电子秤测量水枪的质量，判断试
验结果是否符合5.4的规定。
6.5往复操作试验
6.5.1在水枪内无余水残留的情况下，对水枪旋转部件进行300次往复操作试验（部件完全旋转至一
个方向后返回到起点作为1次），判断试验结果是否符合5.5.1的规定。
6.5.2往复操作试验后用三等标准测力计测量旋转部件的操作力矩，判断试验结果是否符合5.5.2的规
定。
6.6材料试验GB8181—20XX
12铸造铝合金、铸造铜合金、压铸铝合金、压铸铜合金的化学成分和力学性能试验应分别按GB/T
1173、GB/T1176、GB/T15115、GB/T15116的规定进行，其他材料的化学成分和力学性能试验按
相应标准的规定进行，判断检查结果是否符合5.6.2的要求。
6.7密封件试验
6.7.1目测检查水枪密封件，判断检查结果是否符合5.7.1的要求。
6.7.2使用标准量具对0型密封圈进行测量，判断检查结果是否符合5.7.2的要求。
6.7.30型密封圈按GB/T5720-2008中拉伸性能的测定规定的方法进行，判断试验结果是否符合5.7.3
的要求。
6.8螺纹试验
用螺纹规或万能工具显微镜检查水枪上所使用的全部螺纹，判断试验结果是否符合5.8的要求。
6.9表面质量检查
目测检查水枪外表质量，判断检查结果是否符合5.9的要求。
6.10密封性能试验
6.10.1试验装置允许工作压力应大于水枪最大工作压力的1.6倍，稳压精度±2％。装置中的压力测
量精度不低于1.5级。
6.10.2关闭水枪的开关，水枪的进水端通过接口与试验装置相连，加压过程中必须先排除枪体内的空气，
然后缓慢加压至最大工作压力，保压2min，判断试验结果是否符合5.10的要求。
6.10.3打开水枪的开关，水枪的进水端通过接口与试验装置相连，封闭水枪的出水端。加压过程中必须
先排除枪体内的空气，然后缓慢加压至最大工作压力，保压2min，判断试验结果是否符合5.10的要求。
6.11耐水压性能试验
6.11.1试验装置允许工作压力应大于水枪最大工作压力的1.6倍，稳压精度±2％。装置中的压力测
量精度不低于1.5级。
6.11.2水枪状态同6.5.3，加压过程中必须先排除枪体内的空气，然后缓慢加压至最大工作压力的1.5
倍，保压2min，判断试验结果是否符合5.11的要求。
6.12使用环境温度试验
6.12.1耐高温试验
将水枪置于高温箱内，在55℃±2℃下存放24h，取出后30s内检查，判断试验结果是否符合5.12的
要求。
6.12.2耐低温试验
将干燥的水枪置于低温箱内，在-30℃±2℃下存放24h，取出后30s内检查，判断试验结果是否符合
5.12的要求。GB8181—20XX
136.13抗跌落试验
6.13.1水枪以喷嘴垂直朝下（旋转开关处于关闭）的位置，从离地1.8m±0.02m高处(从水枪的最低
点算起)自由落到混凝土地面上。坠落两次后检查，判断试验结果是否符合5.13.1的要求。
6.13.2水枪连接在长度不小于3m的水带上，在保证水带平直的情况下，将水枪从离地1.8m±0.02m
高处(从水枪的最低点算起)自由落到混凝土地面上。对水枪相对侧位置（若有开关时，开关关闭并处于
水枪水平轴线之下应作为一个位置）进行两次坠落后检查，判断试验结果是否符合5.13.1的要求。
6.13.3水枪连接在长度不小于3m的水带上，水枪关闭并缓慢加压至水带充满0.6MPa的清水。在保
证水带平直的情况下，将水枪从离地1.8m±0.02m高处(从水枪的最低点算起)自由落到混凝土地面上。
对水枪相对侧位置（若有开关时，开关关闭并处于水枪水平轴线之下应作为一个位置）进行两次坠落后检
查，判断试验结果是否符合5.13.1的要求。
6.13.4将跌落后的试样按6.10的规定，进行密封性能试验，判断试验结果是否符合5.13.2的要求。
6.13.5将跌落后的试样按6.3.7的规定，进行操作力矩测量，判断试验结果是否符合5.13.3的要求。
6.14耐盐雾腐蚀试验
6.14.1试验前对水枪表面作仔细清洗，不得留有油腻、污物。清洗时不准使用磨料或溶剂。水枪在盐雾
腐蚀试验箱内应呈直立状态，枪口朝上，水枪之间不能互相接触，水枪也不能与箱壁接触。
6.14.2试验周期为120h。试验中必须防止盐溶液直接冲击水枪表面。试件从盐雾腐蚀箱内取出后，
应用不超过38℃的清水冲洗，待干燥后检查，判断试验结果是否符合5.14的要求。
6.14.3盐雾腐蚀试验的试验条件应符合下述规定：
a)氯化钠溶液浓度为50g/L±lg/L；
b)25℃时的pH值应保持在6.5~7.2范围内；
c)喷雾速率为1mL/h~2mL/h(有效面积为80cm2的收集器，放入试验箱内24h所测量的平均喷雾
速率)；
d)试验箱内的温度应保持在35℃±5℃；
e)试验周期内喷雾不得中断。除了在检查或其他必要操作时才可短时打开试验箱，但不应触摸水枪
表面。
6.15耐热空气老化试验
6.15.1热空气老化箱应符合JB/T7444规定的要求。其温度波动度不大于±1.5°C；温度均匀度不大于
±1°C。
6.15.2将水枪试样置于热空气老化箱内的试样架上，试样与箱壁之间的距离不应小于50mm。
6.15.3试样在70°C±1°C条件下试验180天，然后在温度为23°C±1°C，相对湿度为50%±1%的空
气中冷却24h以上。
6.15.4将老化后的试验按6.13.1~6.13.3的规定进行抗跌落试验，判断试验结果是否符合5.15的要求。
6.16耐紫外线辐射试验GB8181—20XX
14将水枪试样置于紫外光老化试验箱按GB/T16422.2-2014的表4规定的第9种暴露循环类型进行试验，
试验共进行720h。试验进行至360h时，检查试样情况。如果试样正常则继续进行剩下的360h试验，判断
试验结果是否符合5.16的要求。
6.17耐温水老化试验
将水枪试样完全浸没在温度维持在82°C±1°C的水中试验30天，然后在温度为23°C±1°C，相对湿
度为50%±1%的空气中冷却16h以上，检查试样情况，判断试验结果是否符合5.17的要求。
6.18接口性能试验
查看接口的检验报告，判断检查结果是否符合5.18的规定。
6.19冲洗功能试验
水枪以喷嘴垂直朝下的位置，并切换至全开档位或者冲洗档位，将相应直径的钢球从水枪入口端放入，
检查钢球的通过情况，判断试验结果是否符合5.19的要求。
7检验规则
7.1出厂检验
7.1.1消防水枪出厂前应进行出厂检验。
7.1.2检验项目至少包括表9中出厂检验的内容，其结果均应符合表10的规定，有一项不合格，则判
该产品为不合格。
表8出厂检验的项目、样本大小、试验方法和判定依据
序号 检验项目 样本大小 试验方法 判定依据
1 基本参数 全部 6.1 5.1
2 雾状水流及开花水流的要求 全部 6.2 5.2
3 操作及结构要求 全部 6.3 5.3
4 质量 全部 6.4 5.4
5 表面质量 全部 6.9 5.9
6 密封性能 全部 6.10 5.10
7 耐水压性能 10% 6.11 5.11
7.2型式检验
7.2.1凡属下列情况之一，应进行型式检验：
a)新产品鉴定或老产品转厂；
b)正式生产后，原材料、工艺、设计有较大改动时；
c)停产一年后恢复生产或正常生产满二年时；
d)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
7.2.2型式检验的内容为本标准规定的全部项目，检验结果均应达到标准规定。
7.2.3型式检验的样本数为3支。GB8181—20XX
158标志、使用说明书和包装
8.1标志
8.1.1水枪上应牢固标有型号、商标或厂名。
8.1.2水枪应有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记。
8.1.3导流式低压直流喷雾水枪应有冲洗功能的永久性指示标记。
8.1.4第Ⅲ类直流喷雾水枪应有流量刻度值（以L/s为单位）的永久性标记，第Ⅳ类直流喷雾水枪应
有流量（以L/s为单位）使用范围的永久性标记，第Ⅴ类直流喷雾水枪应有压力（以105Pa为单位）使
用范围的永久性标记。
8.1.5所有永久性标记字体高度不低于4mm。
8.2使用说明书
产品应附有使用说明书，其内容应包括基本参数、执行产品标准号、维护保养、操作程序及注意事项。
8.3包装
8.3.1产品包装随带的文件应齐全，包括使用说明书、合格证、装箱单等。
8.3.2包装采用塑料薄膜包装后，再用纸箱或木箱包装，标明注意事项。
A