República de Colombia  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA   
   
 LIBRO 3 – INSTALACIONES DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN  
  Tabla de contenido  
TÍTULO 1 – REQUISITOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN  ............  2 
Artículo 3.1.1. Consideraciones previas  ................................ ................................ ...............................  2 
Artículo 3.1.2. Documentos fotométricos  ................................ ................................ ...........................  3 
Artículo 3.1.3. Aspectos previos para la realización de un proyecto de iluminación  ..........................  3 
Artículo 3.1.4. Fases para la realización de un proyecto de iluminación  ................................ ............  6 
TÍTULO 2 – INSTALACIONES DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN INTERIOR  ................................ .................  9 
Artículo 3.2.1. Criterios para realizar un proyecto de iluminación interior  ................................ .........  9 
Artículo 3.2.2. Requisitos de Iluminación Interior  ................................ ................................ .............  19 
Artículo 3.2.3. Cálculos para iluminación interior  ................................ ................................ .............  45 
Artículo 3.2.4. Iluminación de emergencia  ................................ ................................ ........................  46 
Artículo 3.2.5. Eficiencia energética en las instalaciones de sistemas de iluminación interior  .........  55 
Artículo 3.2.6. Eficiencia energética mediante control del alumbrado  ................................ .............  57 
Artículo 3.2.7. Domótica e inmótica en la iluminación interior  ................................ .........................  58 
TÍTULO 3 – INSTALACIONES DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ................................ ...............  59 
Artículo 3.3.1. Criterios generales de diseño de Alumbrado Público  ................................ ................  59 
Artículo 3.3.2. Procedimiento para realizar un proyecto de alumbrado público  ..............................  86 
Artículo 3.3.3. Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de Alumbrado Público
 ................................ ................................ ................................ ................................ ...........................  95 
Artículo 3.3.4. Mantenimiento del sistema de Alumbrado Público  ................................ ..................  98 
TÍTULO 4 – INSTALACIONES DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR  ................................ ..........  101 
Artículo 3.4.1. Requisitos de iluminación de grandes áreas en espacios exteriores  .......................  101 
Artículo 3.4.2. Iluminación de escenarios deportivos o recreativos  ................................ ...............  103 
Artículo 3.4.3. Requerimientos para realizar un proyecto de iluminación deportiva  .....................  105 
Artículo 3.4.4. Cálculos fotométricos y diseños para iluminación deportiva profesional con 
transmisión de televisión  ................................ ................................ ................................ .................  106 
Artículo 3.4.5. Contaminación lumínica de exteriores . ................................ ................................ ... 106 
Artículo 3.4.6. Instalaciones en aeródromos, aeropuertos y helipuertos  ................................ .......  106 
Artículo 3.4.7. Operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación exterior  ....................  107 
TÍTULO 5 – INSTALACIONES DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN EN TÚNELES  ................................ ...... 107 
Artículo 3.5.1. Requisitos específicos de diseño de iluminación en túneles  ................................ ... 107 
Artículo 3.5.2. Parámetros de diseño para la iluminación de túneles  ................................ .............  108 
Artículo 3.5.3. Clasificación de los túneles según su ubicación  ................................ .......................  108 
Artículo 3.5.4. Clasificación de los túneles según su longitud  ................................ .........................  108 
Artículo 3.5.5. Requisitos para la iluminación de túneles  ................................ ...............................  109 
Artículo 3.5.6. Tipos de distribuciones luminosas en túneles  ................................ .........................  115 
TÍTULO 6 – INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN DE ÁREAS CLASIFICADAS ................................ ............  116 
Artículo 3.6.1. Requisitos específicos de diseño de áreas clasificadas  ................................ ............  116 
TÍTULO 7 – SISTEMAS DE TELEGESTIÓN  ................................ ................................ ...............................  117 
Artículo 3.7.1. Arquitectura funcional y características generales de los sistemas de telegestión  118  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 2 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
2 
 
 Artículo 3.7.2. Requisitos funcionales del sistema de telegestión  ................................ ..................  120 
Artículo 3.7.3. Requisitos específicos del sistema de telegestión  ................................ ...................  121 
 
 
 
LIBRO 3 – INSTALACIONES DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN  
 
ALCANCE  – Los requisitos y prescripciones técnicas de este Reglamento serán de obligatorio 
cumplimiento en Colombia, en todas las Instalaciones de sistemas de iluminación nuevas, 
expandidas o modernizadas, públicas o privadas , de conformidad con lo  siguiente:  
 
1) Instalaciones de sistemas de iluminación nuevas : Se consideran como aquellas que 
se construyeron con posterioridad al 1 de abril de 2010, fecha de entrada en vigencia 
del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, adoptado 
mediante Resolución 180265 del 19 de febrero de 2010 y el Anexo General del 
RETILAP (Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010).  
 
2) Expansión de Instalaciones de sistemas de iluminación interior, exterior y alumbrado 
público : Se entenderá como expansión de una instalación de iluminación la que 
implique el aumento de área con requerimientos de iluminación.  Dicha expansión 
incluye la instalación de nuevas fuentes de iluminación, la modificación de las 
potencias de las fuentes o el montaje adicional de dispositivos, equipos y luminarias.  
 
3) Modernización de Instalaciones de sistemas de iluminación interior, exterior y 
alumbrado público : Se entenderá como modernización de una instalación de 
iluminación la que implique la actualización o sustitución tecnológica de dispositivos, 
equipos, controles, luminarias y demás componentes de la instalación de iluminación.  
En caso de que  la modernización consista únicamente en el reemplazo de los equipos 
y/o productos de iluminación se deberán cumplir todos los requisitos establecidos en 
este reglamento que  le sean aplicables y anexar los certificados de conformidad de los 
nuevos productos a la memoria de cálculo.  
 
Parágrafo 1:  A partir de la entrada en  vigencia de la presente resolución , para las 
instalaciones de sistemas de iluminación objeto del presente Reglamento, se deberá indicar 
en la Declaración de Cumplimiento la fecha de inicio de obra, adjuntando los soportes que lo 
demuestren, los cuales deben ser verificados por el Organism o de Inspección , acreditado por 
ONAC bajo la norma ISO/IEC 17020, que realiza el proceso de certificación a las instalaciones 
que le aplique el dictamen de inspección. Los documentos que soportan la fecha de inicio de 
obra deberán ser como mínimo: el acta de inicio de obra firmada por el responsable de la 
construcción eléctrica , el contrato de obra  o para el caso cuando se contrate con un ingeniero 
independiente la ejecución de un contrato , se anexará el contrato  en el que se evidenci e la 
fecha exacta de inicio de construcción de la instalación de iluminación . 
 
Parágrafo 2 : Las prescripciones técnicas del presente Reglamento serán exigibles en 
condiciones de operación normal de las instalaciones. En los casos de fuerza mayor o 
situaciones de orden público que las alteren, el propietario de la instalación procurará 
restablecer las condiciones exigidas por el presente Reglamento en el menor tiempo posible.  
 
  
TÍTULO 1 – REQUISITOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE ILUMINACIÓN  
Artículo 3.1.1. Consideraciones previas  
 
Para el  caso de iluminación interior, donde se involucre no solo el componente  técnic o sino la 
parte arquitectónica , se deben conjugar  los diferentes tipos de equipos de iluminación y sus 
diferentes características con los entornos, materiales y amoblamientos, de manera que se 
logren los resultados estéticos esperados; esto, sin dejar de lado el confort visual, el uso 
racional y eficient e de energía  y el tipo de tarea visual a realizar . 
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 3 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
3 
 
 Para  alumbrado urbano e iluminación pública además de cumplir con los niveles de 
iluminación exigidos por el presente reglamento , se debe permitir que estos espacios  
relacionados con este tipo de aplicaciones  logren tener un realce  urbano y arquitectónico 
mediante la utilización de dispositivos y productos para iluminación, con diseños 
arquitectónicos y urbanos, siempre y cuando estos elementos y equipos de iluminación 
cumplan con los requerimientos técnicos de producto exigidos en el presente reglamento, de 
tal forma que permitan la diferenciación de los diferentes espacios, le den su propia identidad 
y realce estético, invitando a los peatones y visitantes al disfrute y uso de estos espacios con 
fines de esparcimiento y paralelamente potencialicen el turismo d e las ciudades.   
 
Las partes involucradas con el diseño deben atender y respetar los derechos de autor y 
propiedad intelectual de los diseños; la construcción debe ceñirse a ellos y cualquier 
modificación debe ser consultada con el diseñador, en caso de que este manifieste 
expresamente su no participación en la ejecución del proyecto, el constructor deberá tener 
registro de tal manifiesto por parte del diseñador y cualquier modificación al diseño inicial 
estará bajo responsabilidad del constructor.  
 
En caso de que por fuerza mayor no haya disponibilidad de los equipos originalmente 
determinados para la instalación, se debe consultar al diseñador para definir las alternativas 
y realizar nuevamente el diseño para asegurar que cumpla con los requerimient os del 
presente reglamento. Para proyectos de alumbrado público B y C, se debe realizar la 
implementación con la segunda o la tercera alternativa, de acuerdo con lo estipulado en el 
numeral  3.3.3.2. - Categorización de los proyectos de Alumbrado Público , de este 
Reglamento.  
Artículo 3.1.2. Documentos fotométricos  
 
Para realizar la escogencia de los equipos de iluminación adecuados a instalar  en un proyecto , 
es necesario utilizar la información fotométrica de cada equipo . Con base en estas 
características técnicas, el diseñador realizar á la implementación de aquellos que mejor se 
acomoden al tipo de espacio o proyecto . Los documentos para utilizar  en este proceso son : 
3.1.2.1. Matriz de intensidades  
 
Este documento debe estar disponible en medio impreso y digital para todo el público; el 
archivo en formato digital es utilizado por los softwares especializados para la realización de 
cálculos y diseños de iluminación. Puede ser generad a en varios formatos, siendo el más 
común el archivo de matrices fotométricas con extensión ( .ies), el cual es compatible con todos 
los programas de cálculo y diseños de iluminación, aunque son aceptados otros formatos 
similares , como por ejemplo los formatos EULUMDAT, el de la IES LM 63, ANSI/IES TM -33, 
UNI 1603054, entre otros , o información fotométrica contenida en familias de productos de 
iluminación bajo metodologías BIM ( Building Information Modeling ).  
 
Para el caso de luminarias en LED y debido a que esta tecnología permite el cambio de co-
rrientes de alimentación en el mismo modelo de luminaria, el fabricante y/o comercializador 
del producto debe especificar en la matriz de intensidades, las corrientes utilizadas y los flujos 
luminosos entregados p or el equipo, de cada corriente de alimentación informada, en conjunto 
con el consumo de potencia asociada a estos parámetros eléctricos.  
3.1.2.2. Curva polar de distribución de intensidades    
 
Debe  ser usada en el proceso de diseño como herramienta de consulta para la determina ción 
de la mejor opción. Para las luminarias diseñadas para Alumbrado Público se debe disponer 
del diagrama de los planos transversales, longitudinales, así como aquellos que contengan 
las curvas polares de distribución de máximas intensidades.  
Artículo 3.1.3. Aspectos previos para la realización de un proyecto de iluminación  
 
Dentro de los aspectos que se  debe n considerar  antes de realizar cualquier proyecto de 
iluminación , se encuentran los siguientes:   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 4 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
4 
 
  
1. Conocer las condiciones físicas y arquitectónicas del sitio o espacio a iluminar, sus 
condiciones ambientales y su entorno .  
2. Conocer los requerimientos óptimos de fuentes de iluminación, temperatura de color, 
rendimiento de color . 
3. Determinar los  niveles de iluminación de acuerdo con las actividades  o tareas visuales 
y las condiciones visuales de quien las desarrolla, el tiempo de permanencia y los fines 
específicos que se pretendan con la iluminación, entre otros aspectos.  
4. Evitar una iluminación inadecuada, por exceso o por defecto.  
5. Los requerimientos de iluminación de emergencia, en caso de falla en las instalaciones 
de alumbrado normal o del suministro de energ ía. 
6. Los factores asociados a la perturbación de la vida animal y vegetal a causa de la 
iluminación propuesta.  
7. Otros que el diseñador considere relevantes para la seguridad y el buen desempeño 
del sistema de iluminación propuesto.  
3.1.3.1. Selección de fuentes luminosas o luminarias  
 
Los diseñadores son responsables de  elegir las luminarias y /o fuentes luminosas que cumplan 
con los requisitos del presente reglamento , para tal efecto, se deberán escoger los equipos o 
fuentes , teniendo en cuenta como mínimo las siguientes características:  
 
1) Para las fuentes luminosas:  
a) Flujo luminoso (en lúmenes, lm).  
b) Eficacia luminosa (en lúmenes/vatio, lm/W), incluyendo pérdidas.  
c) Índice de reproducción cromática (CRI o IRC).  
d) Temperatura del color (en Kelvin, K).  
e) Vida promedio de la fuente (en horas, h).  
f) Potencia máxima de operación.  
g) Tensión eléctrica o rangos de tensión de alimentación del equipo.  
h) Especificación del accesorio o accesorios eléctricos o electrónicos necesarios, 
incluyendo niveles o rangos de tensión óptimos para su funcionamiento.  
i) Aplicación o uso recomendado por el fabricante.  
j) Condiciones especiales de montaje o instalación.  
k) Condiciones ambientales de funcionamiento.  
l) Condiciones de mantenimiento sugeridas por el fabricante.  
m) Certificado de conformidad de producto vigente . 
 
2) Para las luminarias:  
a) Flujo luminoso (en lúmenes, lm).  
b) Eficacia luminosa (en lúmenes/vatio, lm/W), incluyendo las pérdidas de los ac-
cesorios eléctricos o electrónicos.  
c) Índice de reproducción cromática (CRI o IRC).  
d) Temperatura del color (en Kelvin, K).  
e) Vida promedio de la fuente (en horas, h).  
f) Potencia máxima de operación.  
g) Tensión eléctrica o rangos de tensión de alimentación del equipo.  
h) Especificación del accesorio o accesorios eléctricos o electrónicos necesarios, 
incluyendo niveles o rangos de tensión óptimos para su funcionamiento.  
i) Aplicación o uso recomendado por el fabricante.  
j) Condiciones especiales de montaje o instalación.  
k) Condiciones ambientales de funcionamiento.  
l) Condiciones de mantenimiento sugeridas por el fabricante.  
m) Certificado de conformidad de producto vigente . 
n) Tipo de fuente luminosa para la cual está diseñado el equipo (tipo de bombilla 
y fuente cuando aplique).  
o) Documentos fotométricos realizados en laboratorio acreditado (Matriz de inten-
sidades).  
p) Características físicas: Dimensiones y formas.  
q) Especificación del conjunto óptico. (Tipo de encerramiento cuando aplique: vi-
drio, policarbonato).   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 5 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
5 
 
 r) Grado de protección contra entrada de polvo y agua (IP).  
s) Grado de protección contra choque mecánico (IK).  
 
Así mismo , deberán d isponer  y usar  la información adicional que se encuentra en catálogos, 
fichas técnicas, manuales de instalación y montaje en  impreso y/o digital . Además,  ser 
referenciada  esta información  en las memorias de cálculo para ser contrastadas con la 
información técnica disponible y posterior seguimiento en las etapas de inspecciones 
RETILAP, mediciones en campo y recibos de obra.  
 
Todo diseñador debe seguir y cumplir con las condiciones constructivas estipuladas por el  
fabricante de la luminaria o dispositivo de iluminación, por lo tanto, en ningún caso podrán  
cambiar dispositivos o equipos que no estén estipulados en los manuales del fabricante, 
debiendo estar siempre en concordancia con lo que entregue el fabricante o distribuidor.  
3.1.3.2. Flujo luminoso para diseño  
 
Para los diseños de iluminación de cualquier tipo, incluyendo Alumbrado Público, los cálculos 
se deben hacer tomando el valor del flujo luminoso nominal  entregado por el equipo , con base 
en los valores obtenidos de la matriz de intensidades  de acuerdo con lo estipulado en el 
referente normativo  IES LM-79. No es  aceptado el cambio de número de LEDs  del equipo 
utilizado en el diseño,  ni los accesorios con los cuales se realizó la matriz de intensidades.  
3.1.3.3. Uso de software para diseño de sistemas de iluminación  
 
El software empleado en el cálculo y diseño de sistemas de iluminación debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
1) Debe demostrar que cumple con los estándares internacionales de acuerdo con el tipo 
de diseño realizado ya sea interior, exterior, deportivo, alumbrado público, túneles, en-
tre otros, o los requisitos estipulados para cada caso en el presente Reglamento, in-
cluyendo la ubicación de los puntos de cálculo, algoritmos usados para calcular nive-
les, uniformidades e índices de deslumbramiento y demás parámetros requeridos.  
2) Deberá disponer de rutinas de ingreso para la información del diseño geométrico. De 
la misma forma, deberá permitir ingresar la información relacionada con la identifica-
ción del objeto de diseño y del diseñador, la cual deberá estar contenida en los reportes 
de resultados que arroje el software.  
3) Deberá disponer de interfaces gráficas que permitan la importación de planos en CAD 
(diseño asistido por computadora, por sus siglas en inglés Computer Aided Design ) o 
cualquier otro formato gráfico, de tal forma que se pueda realizar la ubicación de obje-
tos y ser integrados en la presentación final de la memoria de cálculo. De la misma 
forma, debe tener la capacidad de realizar renderizado de imágenes como comple-
mento, para mejorar la presentación estética del proyecto.  
4) Debe aceptar al menos un estándar de formatos de matrices de intensidad, como por 
ejemplo archivos con extensiones (.ies), (.iec), etc. o formatos ajustados a EU-
LUMDAT, IES LM 63, ANSI/IES TM -33, UNI 1603054, GLDF, entre otros compatibles 
con el software.  
5) Debe permitir la identificación y/o selección de los parámetros correspondientes a la 
información de los equipos de iluminación tales como:  
a) Tipo de coordenadas de la fotometría empleada . 
b) flujo luminoso .  
c) Altura de montaje e inclinación de la luminaria . 
d) Distancias entre luminarias . 
e) Posiciones relativas de las luminarias respecto del local, vía o área a iluminar . 
f) Debe pe rmitir visualizar en su interfaz las características de la luminaria que se 
está utilizando en el diseño, tales como  temperatura de color y potencia.  
6) Debe permitir la identificación y/o selección de los parámetros correspondientes a la 
información de los datos inherentes al diseño, dentro de los cuales se encuentran: 
condiciones ambientales, tipos de superficies e índices de reflexión asociados a mate-
riales utilizados en paredes, techos, pisos, así como los utilizados en el amoblamiento 
en general.  
7) Debe permitir e identificar las posiciones de las mallas de cálculo, de los observadores 
y del plano de trabajo.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 6 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
6 
 
 8) Deberá considerar las formas y tamaños de los obstáculos presentes en el espacio a 
modelar.  
9) Para el caso de cálculos de iluminación vial, debe entregar en los resultados clara-
mente la información correspondiente a longitud de brazos, ángulo de inclinación de 
la luminaria, avance o retranqueo del equipo de iluminación con respecto al borde de 
la vía, altura libre de la luminaria con respecto al piso, interdistancia entre luminarias, 
tipo de recubrimiento, índices de reflexión de las superficies  de la vía , posiciones de 
las mallas de cálculo de acuerdo con la metodología de la norma EN 13201 del 201 5 
o la que la reemplace y/o la norma CIE 140 última versión o la que la sustituya, así 
como la posición de los observadores, tanto de cada carril como la del observador para 
la determinación del índice de deslumbramiento (TI).  
10) El software debe permitir aplicar las normas internacionales vigentes o de reconoci-
miento internacional usadas en sus algoritmos de cálculo (tales como CIE, IESNA, 
NTC, ANSI, etc.) . 
11) El software debe permitir incluir el factor de mantenimiento a utilizar, de acuerdo con 
los lineamientos dados en el presente Reglamento.  
12) Las unidades para los datos a ingresar al software y las de los resultados deben ser 
claramente identificables, seleccionables y visibles, para ello se deben emplear las 
unidades de medida y luminotécnicas del sistema internacional de unidades.  
Artículo 3.1.4. Fases para la realización de un proyecto de iluminación  
 
En este Artículo se especifican las fases para la realización de un proyecto de iluminación, las 
cuales incluyen los requisitos para desarrollar el análisis del proyecto, la planificación y diseño 
para las Instalaciones de sistemas de iluminación, junto co n los parámetros mínimos que se 
deben tener en cuenta. Dependiendo de la naturaleza del proyecto , el diseño de iluminación 
puede estar compuesto por varias  etapas (ver Figura 3.1.4 a.), las cuales se deberán 
desarrollar de la siguiente forma:   
 
 
Figura 3.1.4 a. Fases para la realización de un proyecto de iluminación.  
 
3.1.4.1. Análisis del proyecto  
 
Antes de proceder con el desarrollo de un proyecto de iluminación, cualquiera que sea su tipo , 
exterior o interior, el diseñador debe realizar un estudio previo del proyecto para identificar el 
nivel d e complejidad y así poder determinar qué tipo de información debe ser incluida.  Este 
análisis y recopilación del proyecto realizado en esta etapa , deberá quedar consignada en la 
memoria del proyecto de iluminación.  
 
Para la realización del análisis del proyecto,  se deben seguir los siguientes pasos:  
 
1) Recopilar la información del proyecto consistente en planos de planta, de corte de cu-
biertas, fotografías y demás información necesaria para poder realizar el proyecto.  
2) Identificar la ubicación geográfica del proyecto.  
3) Identificar las condiciones físicas y arquitectónicas del sitio o espacio a iluminar.  
4) Identificar condiciones ambientales presentes en el sitio , tales como , temperatura, ni-
veles de contaminación, humedad, altura sobre el nivel del mar . 
5) Indagar con el cliente final el alcance del proyecto , las áreas a iluminar, las preferen-
cias sobre intereses y resultados finales esperados . Para proyectos de iluminación in-
terior y para el caso de iluminación exterior posible información adicional que permita 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 7 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
7 
 
 prever posibles problemas de ubicación de equipos y soportes , con el fin de atender a 
las demandas tanto emocionales como estéticas que exija el proyecto.  
6) Identificar si el proyecto pertenece a un proyecto de iluminación exterior o interior, o si 
se trata de  un proyecto  que contempla  los dos.  
7) Identificar las áreas o espacios a iluminar y las condiciones del espacio y de su entorno , 
tipo de aplicación, labor o trabajos a realizar en el sitio . 
8) Determinar las demandas de seguridad del proyecto . 
9) Considerar las variables económicas y energéticas del proyecto: Costos de instalación 
inicial y de funcionamiento durante la vida útil del proyecto tendientes a garantizar un 
uso racional y eficiente de la energía (URE), seleccionando los productos más efi cien-
tes tras la comparación de diferentes alternativas.  
10) Determinar alternativas de ubicación de equipos e identificar obstáculos que puedan 
presentarse en la implementación de las alternativas planteadas.  
11) Identificar la necesidad de retiro de infraestructura existente.  
12) Realizar un desplazamiento al sitio para visualizar aspectos complementarios que pue-
dan servir para realizar la planificación del proyecto , así como realizar mediciones de 
niveles de iluminación para identificar las condiciones actuales del sitio a iluminar. Si 
no es posible el desplazamiento , se deberá justificar . 
13) Realizar un documento de presentación del proyecto que incluya los ítems aplicables 
de la etapa de análisis del proyecto, el cual se debe adjuntar a la memoria de cálculo 
del proyecto.  
 
Con base en la información recopilada se debe determinar el tipo de diseño a realizar , de 
acuerdo con lo previsto a continuación:   
3.1.4.2. Diseño básico  
 
Los siguientes proyectos deberán cumplir como mínimo con las etapas de Análisis del 
Proyecto y Diseño Básico:  
 
1) Proyectos de iluminación de áreas menores a 100 m2 , incluyendo zonas comunes,  
excepto los proyectos destinados a iluminar áreas privadas en instalaciones de uso 
final residencial, y los que se encuentran en el diseño detallado.  
2) Proyectos de iluminación pública hasta tres luminarias, inclusive.  
3) A partir del análisis de la información recopilada en la etapa anterior, se debe estable-
cer un perfil de las características de la instalación a realizar  de acuerdo con la zona o 
zonas que forman parte del proyecto . 
4) Se deben conocer los niveles de iluminación que suplan los requerimientos para los 
usos o los tipos de labores a realizar, para lo cual se deben tener en cuenta los niveles 
óptimos de iluminación requeridos en la tarea a desarrollar  y las condiciones visuales 
de quien las desarrolla . El tiempo de permanencia en el sitio y los fines específicos 
que se pretendan con la iluminación. Igualmente, el proyecto debe considerar el tipo 
de fuente luminosa y los aportes de luz de otras fuentes distintas a las que se p reten-
den instalar y el menor consumo de energía sin deteriorar los requerimientos mínimos 
de niveles de iluminación.  
5) En el diseño básico de los proyectos de iluminación, el diseñador deberá tener en 
cuenta los siguientes parámetros técnicos mínimos, los cuales deberán ser 
consignados en un documento de diseño básico, el cual debe presentar la siguiente 
información:  
 
a) Memoria de cálculo descriptiva realizada con base en los resultados obtenidos en 
software para diseños de sistemas de iluminación, en la que se muestre como 
mínimo la siguiente información:  
b) Resumen general de niveles de iluminación obtenidos en cada zona calculada, con 
sus respectivas uniformidades, y dependiendo si es proyecto de iluminación interior 
o exterior, los valores exigidos en los artículos del presente Reglamento, corres-
pondientes para cada tipo de aplicación específica, los valores complementarios 
exigidos tales como valores de UGR L, TI, uniformidades longitudinales, GR, etc.  
c) Determinar los índices de reproducción de color óptimos para cada tipo de aplica-
ción.  
d) Especificar la vida promedio de las fuentes o equipos de iluminación.    
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 8 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
8 
 
 e) Mallas de cálculo en las que  se especifique la zona a la cual corresponde y que 
muestre los valores promedio obtenidos, con sus respectivas uniformidades 
(min/med) y (min/máx. cuando aplique).  Las mallas de cálculo deben mostrar la 
altura de trabajo en las que se encuentran, para que se pueda determinar si estas 
alturas cumplen con las condiciones requeridas para cada caso , incluy endo  su res-
pectivo diagrama en el que  se observe la forma y ubicación de la misma.  
f) Diagrama de distribución de luminarias por zona, en el que  se puedan observar en 
conjunto las luminarias y las zonas determinadas como mallas de cálculo.  
6) Incluir los diseños de iluminación de emergencia cuando se trate de iluminación inte-
rior, iluminación exterior y espacios con concentración de 50 personas o más, que 
cumplan con los requerimientos sobre condiciones de seguridad de la instalación. Los 
diseños deben contener la evaluación de los requisitos exigidos en el presente Regla-
mento para la iluminación de emergencia, dispuestos en el Artículo 3.2.4. Para los 
espacios con concentración de menos de 50 personas se deberá emplear la señalética 
adecuada pa ra indicar la ubicación de la(s) salida(s).  
7) Se deben incluir los siguientes documentos  en el diseño básico : 
a) Plano básico que muestre la distribución de las luminarias, las mallas de cálculo, 
las cuales deben especificar a qué zona corresponden, con sus respectivos valores 
de iluminación, uniformidades, valores de deslumbramiento y demás datos nece-
sarios, tales como: la altura a la cual deben ser instalados los equipos y los ángulos 
de inclinación (cuando aplique)  entre otros . El plano debe incluir las respectivas 
convenciones y cuadro de cantidades.  
b) Fichas técnicas de las fuentes luminosas o equipos y especificaciones de instala-
ción y montaje.  
c) Declaración de cumplimiento con el RETILAP del diseñador.  
d) En todo proyecto de iluminación interior, exterior o de Alumbrado Público , el dise-
ñador debe determinar el factor de mantenimiento adecuado para cada caso y es-
tructurar un programa de mantenimiento preventivo del sistema que garantice el 
cumplimiento de los requerimientos mínimos de iluminación durante la vida útil del 
proyecto.  Este programa deberá ser puesto en conocimiento del propietario y los 
usuarios de la instalación para su implementación.  
3.1.4.3. Diseño detallado  
Los proyectos de iluminación con áreas de 100 m2 o más , deberán cumplir con las etapas de 
Análisis del proyecto , Diseño Básico y Diseño Detallado , dentro de estas  áreas se encuentr an: 
1) Lugares con alta concentración de personas (mayor o igual a 50)  o aquellas que en 
cualquier momento puedan reunir simultáneamente 50 personas o más.  
2) Salones donde se imparta enseñanza.  
3) Zonas comunes independiente del área (m2). 
4) Instalaciones de alumbrado público.  
5) Instalaciones de sistemas de iluminación industrial  
6) Proyectos de iluminación deportiva.  
7) Proyectos de iluminación dentro de zonas comunes residenciales.  
8) Todas las instalaciones que requieren de Certificación Plena.  
 
Para la realización de este tipo de proyectos en este numeral, se debe prever la coordinación 
con las diferentes disciplinas o pares involucrados en el proyecto, ya sean ingenieros, arqui-
tectos o personal que haga parte del desarrollo del mismo cuando sea el caso, sobre las 
características de distribución de equipos, alturas de montaje, sistemas de anclaje, también 
verificar los posibles obstáculos o coincidencias de ubicación de los equipos de iluminación 
con otros sistemas instalados, tales como, sistemas  de aires acondicionados, sistemas contra 
incendios, redes de comunicaciones, etc., posibles problemas de conexión, los niveles de 
tensión de alimentación disponibles, la escogencia de sistemas de control y monitoreo, entre 
otras; de tal forma que, llegado  el momento de instalación final de los equipos de iluminación 
y sus sistemas asociados, más los procesos de puesta a punto del proyecto de iluminación, 
ya hayan sido resueltos todos los inconvenientes inherentes al mismo.  
 
El diseñador deberá adicionar al documento  de diseño básico , la siguiente información:  
  
1) Incluir los indicadores de uso racional y eficiente de energía donde se demuestre el 
cumplimiento  con lo exigido en el presente Reglamento.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 9 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
9 
 
 2) Información básica de las luminarias utilizadas en cada zona, en la que  se aprecie la 
marca, referencia del equipo la cual debe coincidir con la ficha técnica del producto, 
potencia, tipo de fuente, temperatura de color y la curva fotométrica del equipo , ángulo 
de inclinación, tipo de recubrimiento de la calzada , esto último, para proyectos de alum-
brado público específicamente en calzada o zona de circulación vehicular.  
3)  El cálculo de requerimiento energético de los equipos de iluminación, incluyendo las 
pérdidas asociadas a los accesorios eléctricos o electrónicos. Cuando aplique, en 
Alumbrado Público, se deben incluir los consumos de fotoceldas y consumos de equi-
pos asociados a los sistemas de telegestión.  
4) Tipos de requerimientos de control y equipos asociados, cuando aplique.  
5) Evaluación técnico -económica de tres fabricantes diferentes, para los sistemas de ilu-
minación de Alumbrado Público.  
6) Para proyectos de iluminación deportiva, se deben entregar los planos detallados de 
instalación de los equipos con alturas y fotometrías utilizadas, adicionalmente si el 
proyecto utiliza proyectores se debe presentar el plan de enfoque en el que  se estipule 
en coordenadas (x,  y) para cada equipo, los puntos de impacto donde el centro óptico 
del proyector debe ser orientado sobre el campo de juego.  
7) Incluir un índice con el contenido del  diseño, con el fin de dar una guía de los ítems  a 
ser revisado s, aprobado s y toda información adicional exigidas por  el dueño del 
proyecto o las municipalidades, que sean consecuentes con este reglamento y las 
normas nacionales .  
 
TÍTULO 2 – INSTALACIONES DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN INTERIOR  
 
En el presente título  se especifica n los criterios que se deben cumplir  para realizar la 
instalación de un proyecto de iluminación interior, los cuales son necesarios para contribuir al 
desarrollo  de las tareas visuales y así atender los requerimientos de confort, rendimiento y 
seguridad visual de los usuarios , manteniendo valores de consumo energético adecuados . 
Así mismo, se determinan los requisitos  generales en los sistemas de iluminación de 
emergencia, incluyendo la especificación de las instalaciones que requieren de este tipo de 
iluminación y sus requisitos generales, así como los particulares para la iluminación de 
emergencia de la ruta de evacuación, la iluminación de emergencia o de seguridad antipánico, 
la iluminación de emergencia en áreas de trabajo de alto riesgo, la iluminación de emergencia 
de continuidad y la señalización de evacuación.  
 
Artículo 3.2.1. Criterios para realizar un proyecto de iluminación interior  
 
El diseño de la iluminación debe estar íntimamente ligado con el área que va a ser iluminada. 
Todo diseño de sistemas de iluminación interior debe atender los requisitos generales 
establecidos en el Título 1 del Libro 3 , del presente Reglamento  que le sean aplicables. 
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta la forma y tamaño de los espacios, el 
amoblamiento, los colores y las reflectancias de las superficies del área a iluminar, la actividad 
a ser desarrollada, la disponibilidad de la iluminac ión diurna y también los requerimientos 
estéticos requeridos por el cliente.  
 
Una vez sean tenidos en cuenta los requerimiento s previos al diseño de iluminación interior, 
se deberán seguir y cumplir  los siguientes criterios para desarrollar el diseño, los cuales se 
especifican en los siguientes numerales , adaptados de la NTC 6519 -1 y la EN 12464 -1. 
1) Distribución de luminancias ( numeral  3.2.1.1.) . 
2) Iluminancia ( numeral 3.2.1.2.) . 
3) Uniformidad ( numeral  3.2.1.3.) . 
4) Deslumbramiento e índice de deslumbramiento unificado (UGR) ( numeral 3.2.1.4.) . 
5) Iluminación en el espacio interior ( numeral  3.2.1.5.) . 
6) Aspectos cromáticos de las fuentes de luz ( numeral  3.2.1.6.) . 
7) Consideraciones energéticas y aprovechamiento de la luz diurna ( numeral  3.2.1.7.) . 
8) Iluminación de las estaciones de trabajo con pantallas VDT ( numeral 3.2.1.8.) . 
9) Parpadeo y efecto estroboscópico ( numeral  3.2.1.9.) . 
10) Operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación interior ( numeral 3.2.1.10 .).  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 10 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
10 
 
 Los valores de diseño de los parámetros cuantificables, que dan cumplimiento a los requisitos 
específicos del presente reglamento, tales como los niveles mínimos de iluminancia, 
uniformidad requerida, el valor límite de deslumbramiento y el índice mínimo d e reproducción 
cromática, para diferentes espacios interiores, puestos de trabajo y tipos de tarea visual, se 
establecen en el numeral  3.2.2.6 , del presente Reglamento.  
 
Este reglamento  no proporciona soluciones específicas, ni restringe la libertad de los 
diseñadores al momento de realizar el diseño, siempre y cuando se conserven los criterios 
mínimos de confiabilidad y seguridad en el sitio a iluminar y se cumplan los requisitos aquí 
establecidos . La iluminación puede proporcionarse mediante luz diurna, iluminación eléctrica 
o una combinación de ambas. No obstante, en pro del uso racional y eficiente de la energía 
(URE) se sugiere la utilización de inmótica y domótica apl icada a la iluminación.  
3.2.1.1. Distribución de luminancias  
 
La distribución de luminancias en el campo de visión controla el nivel de adaptación de los 
ojos, lo cual impacta en la visibilidad de la tarea. Por lo tanto, se requiere una adaptación 
balanceada de la luminancia en el campo visual para aumentar la agudeza v isual (nitidez de 
la visión), la sensibilidad al contraste (discriminación de diferencias de luminancia 
relativamente pequeñas) y la eficiencia de las funciones oculares (como la acomodación, la 
convergencia, la contracción de las pupilas, los movimientos oculares, entre otros).  
 
Los siguientes  cambios abruptos de luminancias en el campo de visión también afectan la 
comodidad visual y deben evitarse :  
 
1) Luminancias demasiado altas, pueden provocar deslumbramiento.  
2) Contrastes de luminosidad demasiado altos, causan fatiga visual debido a la continua 
readaptación de los ojos.  
3) Luminancias demasiado bajas y los contrastes de luminancia demasiado bajos, gene-
ran como resultado un ambiente de trabajo tedioso y poco estimulante.  
4) Cambios abruptos de los niveles de iluminación  al pasar de una zona a otra dentro 
de una edificación.  
En un espacio interior , principalmente se tienen tres tipos de reflectancias: Del techo, de 
paredes y del plano de trabajo. Las altas reflectancias de la superficie contribuyen al ahorro 
de energía y pueden conducir a un mejor confort visual, sin descuidar el aspecto de 
especularidad de los materiales, donde estos no deben generar exceso de reflejo molesto en 
el espacio a iluminar.  
 
Para los casos en donde no se conocen los valores de reflectancia expresados en porcentaje 
del área a iluminar o como base para la elección de materiales, se deberán aplicar  las 
siguientes  reflectancias :  
 
1) Para Techo: 0,7 a 0,9   
2) Paredes: 0,5 a 0,8   
3) Piso: 0,2 a 0,6   
4) Objetos principales , como  muebles o maquinaria: 0,2 a 0,7 , y cuando se trate de vidrio 
interior transparente una reflectancia típica de 0,1.  
3.2.1.2. Iluminancia  
 
A continuación, se establecen  requisitos asociados a la iluminancia que se deben considerar 
en el diseño de sistemas de iluminación interior, los cuales fueron basados en la norma EN 
12464 -1:2021.  
 
Las áreas a iluminar son las áreas de tareas visuales y actividades, el área circundante 
inmediata y el área de fondo, paredes, techo y objetos en el espacio.  
 
Todos los valores de iluminancia especificados en este reglamento deben ser  especificadas 
para proporcionar seguridad visual del usuario y para satisfacer las necesidades de 
rendimiento y confort visual.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 11 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
11 
 
 En el caso de inmuebles que se alquilan para diferentes tipos de labores y procesos 
industriales, las ARL  exigir án a la entidad contratante la adecuación de las instalaciones de 
iluminación para evitar el riesgo laboral.  En cualquier caso, los valores de iluminancia 
mantenida no deben estar por debajo de los establecidos en las tablas del numeral 3.2.2.6.  
de este Reglamento.  
 
Para que se  una diferencia de percepción, según la norma EN 12665 los pasos de iluminancia 
(en lux) deben ser : 
 
5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 
3 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000  
 
Reconociendo que los requisitos de iluminación de las áreas de trabajo, para cumplir con las 
tareas visuales, se relacionan estrechamente con el espacio en el que se llevan a cabo, se 
hace necesario evidenciar la relación que hay entre el área en la cual s e ejecuta la tarea visual, 
su entorno inmediato y el área de fondo. Por lo tanto, para la determinación de los valores de 
iluminancia a considerar en el diseño, se deberán establecer las siguientes áreas del espacio 
a iluminar, las cuales se detallan en la  Figura 3.2.1.2 . a. (tomada de la NTC 6519 -1) y se 
deben indicar en la respectiva memoria de cálculo . 
 
                   
 
 
 
Figura 3.2.1.2 . a. Ubicación y dimensiones del área circundante inmediata, área de fondo y área de borde, en relación con el 
área de la tarea visual ( Adaptada  de la NTC 6519 -1) 
 
 
El área de la tarea visual se considera como la porción dentro de la cual se ubica y realiza la 
tarea visual. Por ejemplo, la superficie de un escritorio donde se efectúa escritura de textos.  
Para lugares de trabajo donde se desconoce el tamaño y/o la ubicación del área de la tarea 
visual, toda el área del lugar donde la tarea podría ser realizada sería el área de la tarea visual, 
(fuente : CIE S 017/E:2020 17 -29-171). Para la iluminancia en el área de tarea visual, los va-
lores establecidos en el numeral  3.2.2.6 son las iluminancias medias mantenidas sobre el 
plano del área de la tarea visual, que puede ser horizontal, vertical o inclinado.  La iluminancia 
media mantenida de cada tarea visual no debe ser inferior a los valores indicados en el nu-
meral  3.2.2.6 ., independientemente de la edad y las condiciones de la instalación.  
 
Los valores son válidos para condiciones visuales normales tienen en cuenta , aspectos 
psicofisiológicos como el bienestar y el confort visual , requisitos para las tareas visuales , 
ergonomía visual , experiencia práctica , seguridad  y costos de implementación . 
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 12 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
12 
 
 A criterio del diseñador se  aplica rá el concepto de  iluminación integradora. Dicho concepto  
considera criterios de diseño en función de apoyar y ajustar el ritmo circadiano e influir en el 
estado fisiológico y psicológico de las personas, a través de cambios en niveles de 
iluminancias en el tiempo, la variación en las temperaturas de color corre lacionadas del 
sistema de iluminación e integrando tanto efectos visuales como no visuales, con el fin de 
mejorar el bienestar de las personas. Se deben considerar requisitos especiales en relación 
con las iluminancias y contrastes para las personas con di scapacidad visual, en los casos que 
sea necesario.  
 
El diseñador debe determinar y documentar el tamaño y la ubicación de la superficie de cálculo 
(área de la tarea visual) (Ver Figura 3.2.1.2 a.) .Para los puestos de trabajo donde el tamaño 
y/o la localización de las áreas de la tarea visual no son conocidas , el área completa se 
considera rá como el área de tarea visual, en este caso no existiría área circundante inmediata, 
ni área de fondo; y  el área completa será iluminada uniformemente a  un nivel especificado por 
el diseñador, de acuerdo con el numeral  3.2.2.6.  
 
Si el área de la tarea visual se vuelve conocida, el esquema de iluminación debe ser diseñado 
nuevamente para proporcionar las iluminancias requeridas o modificadas.  Si el tipo de tarea 
visual no se conoce, el diseñador tiene que indagar con el cliente  o usuario sobre los posibles 
usos que tendrá el espacio a iluminar, las tareas visuales más probables, los requisitos de las 
mismas y documentar su decisión.  Cuando se realicen múltiples tareas en el área, se 
cumplirán los requisitos que abarcan todas las zon as que involucren el área general . Cuando 
no se desarrolla una tarea visual en específico dentro del espacio, se calculará y evaluará la 
iluminancia mediante un plano útil.  
 
El área circundante inmediata  es la f ranja alrededor del área de la tarea visual dentro del 
campo de visión (fuente : EN 12464 -1). Esta corresponderá a una banda alrededor del área 
de la tarea visual de al menos 0,5 m. (Ver numeral 2 en Figura 3.2.1.2 a) . 
 
La iluminancia del área circundante inmediata estará relacionada con la iluminancia del área 
de tarea visual y debe proporcionar una distribución de luminancia equilibrada  en el campo 
visual.  El tamaño y la posición del área circundante inmediata deben establecerse y 
documentarse.  La iluminancia de las áreas circundantes inmediatas puede ser inferior a la 
iluminancia del área de la tarea visual, pero no debe ser menor que los valores dados en Tabla 
3.2.1. 6 a. Se deberá tener en cuenta que el valor de la uniformidad del área circundante 
inmediata debe ser Uo ≥ 0,40, de acuerdo con lo descrito en el numeral  3.2.1.3. - Uniformidad.  
 
 Tabla 3.2.1.2. a. Valores de iluminancia media sobre el área circundante inmediata en relación al área de la tarea 
visual  
 
 
Iluminancia de área de la tarea visual - Em 
(lx) 
  
Iluminancia del área circundante 
inmediata (lx)  
 
> 750 500 
500 300 
300 200 
200 150 
< 150 La misma iluminancia del área de la 
tarea visual  
 
 
Se considera á rea de fondo , como el sector  adyacente al área circundante inmediata , la cual 
está tomada de la norma EN 12464 -1. Esta área conocida como el "área del fondo” corres-
ponde a una franja perimetral contigua al “área circundante inmediata” dentro de los límites 
del espacio, que por lo general es horizontal y se evalúa a nivel del piso (Ver numeral 3 en 
Figura 3.2.1.2 . a. 
En lugares de trabajo interiores, particularmente aquellos que carecen de luz diurna, deben 
ser iluminados además del área circundante inmediata, un área de fondo que puede estar o 
no ocupada, y sobre la cual no se realiza la tarea visual.  El área de fondo debe tener una 
iluminancia mantenida de 1/3 del valor del área circundante inmediata y una uniformidad Uo  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 13 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
13 
 
 ≥ 0,10, de acuerdo con lo descrito en el numeral  3.2.1 .3. - Uniformidad.  En espacios grandes 
con relación al puesto de trabajo, la franja del área de fondo podrá tener un ancho de al menos  
Finalmente,  el área de borde  se extiende hasta 0,50 m desde las paredes del local hacia su 
parte interior y que normalmente se excluye del área de cálculo, excepto cuando el área de la 
tarea se encuentra ubicada dentro o se extiende hacia esta área de borde. El ancho de esta 
banda se especifica como el 15% de la dimensión más pequeña del área considerada o 0,5 
m, cu alquiera de las dos  dimensiones del área  que sea menor.  Cuando no se desarrolla una 
tarea visual en específico dentro del espacio, se calculará y evaluará la iluminancia mediante 
un plano útil , el cual se considerará como el área resultante entre el área g eneral de un espacio 
menos el área de borde del mismo espacio. También puede considerarse como la superficie 
de referencia definida como el plano en el que normalmente se realiza alguna actividad.  
3.2.1.3. Uniformidad  
En el área de la tarea visual y sobre planos útiles, la uniformidad de la iluminancia (Uo) no 
debe ser menor que los valores de uniformidad mínimos dados en la Tabla 3.2.2.6 . a. del 
numeral 3.2.2.6. del presente Reglamento.  
 
La uniformidad del área circundante inmediata debe ser Uo ≥ 0,40  
 
En el área de fondo, las paredes y el techo la uniformidad debe ser Uo ≥ 0,10  
 
Los niveles de uniformidad de iluminancia cuando hay luz diurna disponible no son aplicables 
porque la intensidad y distribución de la luz cambia continuamente debido a las condiciones 
climáticas y el contexto exterior. Por ende, el referente de uniformida d es el indicado  en la 
Tabla 3.2.2.6  a. 
 
3.2.1.4. Deslumbramiento e índice de deslumbramiento unificado (UGR)  
 
Se deben cumplir  los siguientes requerimientos para limitar estos valores : 
 
Se debe  limitar el deslumbramiento para prevenir errores, fatiga y accidentes.  Así mismo, se 
debe  tener un cuidado especial para evitar el deslumbramiento cuando la dirección de visión 
está por encima de la dirección de visión horizontal. Por ejemplo, en los casos en los que una 
tarea habitual del trabajo sea mirar hacia arriba o hacia las luminarias, como en los estantes 
de almacenamiento, etc.  
 
El índice de deslumbramiento molesto debe determinarse mediante el método del Índice de 
Deslumbramiento Unificado de la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE), " Unified 
Glare Rating" (UGR),  de la publicación CIE 117 “ Discomfort glare in interior lighting - 1995”, en 
el cual se tiene en cuenta la contribución de cada una de las luminarias que forman parte de 
un determinado sistema de iluminación.  El valor UGR determinado utilizando el método antes 
indicado no deberá exceder el valor límite URG L establ ecido en las tablas del numeral  3.2.2.6 . 
a. de este Reglamento.  Todas las suposiciones realizadas en la determinación del UGR deben 
indicarse en la documentación del proyecto por parte del diseñador. Este deberá localizar 
múltiples observadores para evaluar las peores condiciones de deslumbramiento molesto, en 
cada uno de los espacios objeto de diseño.  
 
Se deben considerar  las posibles variaciones en la posición del observador, teniendo en 
cuenta su ubicación a una altura de 1,2 m si está sentado y a una altura de 1, 6m si se 
encuentra realizando las labores de pie, la dirección de visión, hasta el desplazamiento o 
rotación esperados de la cabeza de una persona. Por ende, se deberán presentar los 
escenarios en los que se encuentre girando  al observador con un paso de 15°, desde 0° hasta 
360° sobre su eje, para cada ubicación propuesta del observador, lo cual  se debe realizar 
obligatoriamente para espacios como oficinas, aulas de cl ase y zonas de trabajo donde el 
campo de visión de los usuarios implique movimiento en toda la extensión del área a iluminar, 
con sus respectivos cambios en ángulos de visión.  
 
Es a criterio profesional del diseñador, en casos particulares, limitar el campo de visión de los 
usuarios dentro del área de análisis, e stableciendo observadores orientados hacia la posición 
normal de uso del espacio y proporcionales en cantidad al área iluminada.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 14 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
14 
 
  
Parágrafo 1:  El método de cálculo UGR no aplica para l as luminarias:  Bañadoras de pared 
(wall washers ), Totalmente indirectas , Asimétricas y doblemente asimétricas , Spots ajustables  
y con superficies luminosas muy pequeñas ≤ 0,005 m² o muy grandes ≥ 1,5 m².  
3.2.1.5. Iluminación en el espacio interior  
 
Además de la iluminación del área de la tarea visual, el diseñador deberá iluminar el espacio 
arquitectónico ocupado por los usuarios, en todas las instalaciones de iluminación interior 
objeto del presente Reglamento, cumpliendo con los valores establecidos en la Tabla 3.2.2.6 . 
a. Esta iluminación se requiere para realzar objetos, revelar texturas, y evitar distorsionar la 
apariencia de las personas y las características arquitectónicas del entorno.  
 
Los términos “iluminancia cilíndrica media”, "modelado" e "iluminación localizada" , describen 
las condiciones de este tipo de iluminación.  El diseñador deberá contemplar el volumen del 
espacio, con el propósito de iluminar también otras superficies (paredes, techo, otros) de los 
lugares interiores, considerando que el campo visual abarca no solo el plano horizontal, sino 
también múltiples planos objetivo que conforman la iluminación general.   
 
Dentro de los parámetros de diseño se debe tener en cuenta:  
 
1) Iluminancia cilíndrica media , donde una  adecuada comunicación visual entre las per-
sonas y el reconocimiento de objetos dentro de un espacio requieren que el volumen 
del espacio en el que las personas se mueven o trabajan esté iluminado. Esto se logra 
proporcionando una iluminancia cilíndrica me dia adecuada, Ēz, en el espacio.  La ilu-
minancia cilíndrica promedio mantenida requerida (Ēm, z) que se determinará en un 
plano horizontal en la habitación y el espacio (para dar cumplimiento a los requisitos 
de la  tabla 3.2.2.6 . a) para cada tipo de tarea visual. La uniformidad de la iluminancia 
cilíndrica media será Uo ≥ 0,10.  La altura del plano horizontal será de 1,2 m para per-
sonas sentadas y de 1,6 m para personas de pie sobre el suelo.  Cuando el espacio 
completo se trata como el área de tarea visual y se usa para el cálculo de la iluminancia 
promedio horizontal requerida, Ēm, la iluminancia cilíndrica promedio mantenida, 
Ēm,z, se calculará para el mismo tamaño y posición de área. Cuando el área de tarea 
visual, el área circundante inmediata y el área de fondo se definen por separado, el 
requisito de iluminancia cilíndrica dado en las Tabla 3.2.2.6 . a, debe n calcularse y 
cumplirse para el espacio, incluyendo el cumplimiento del requisito p ara cada área.  
Como una aproximación de la iluminancia cilíndrica, se puede utilizar el valor medio 
de cuatro iluminancias verticales ortogonales entre sí.  
2) Modelado , el cual es el efecto de la luz direccional para revelar la profundidad, forma 
y textura de un objeto o persona, debe ser considerado un criterio válido de la calidad 
de la iluminación en prácticamente todas las aplicaciones.  Se debe aplicar el concepto 
de apariencia general de un ambiente interior , cuando sus características arquitectó-
nicas, formales, de materialidad, artísticas y los objetos relevantes del espacio son 
iluminados de modo que se destaquen. Esto sucede cuando la luz proviene predomi-
nantemente de una dirección; las sombras que se forma n son esenciales para un buen 
modelad o, con lo cual, el modelado y la iluminación direccional hacen parte de la ilu-
minación de acento.  La iluminación direccional no debe ser utilizada al punto de pro-
ducir sombras muy pronunciadas, tampoco debe ser demasiado difusa o el efecto de 
modelado se perderá por completo, creando un espacio luminoso monótono.  En la 
instalación se  debe evitar generar  sombras múltiples causadas por la iluminación di-
reccional desde más de una posición, ya que esto puede resultar en un efecto visual 
confuso.  La relación de iluminancia cilíndrica a la horizontal entre 0,30 y 0,60 es un 
indicador de un buen modelado.  Los criterios de modelado pueden variar dependiendo 
del concepto de diseño o de interiorismo, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
de iluminación descritos en el numeral  3.2.2.6  del presente Reglamento .1   
3) Iluminación localizada , que  deberá tener en cuenta la iluminación localizada para los 
diseños de iluminación que lo requieran, a criterio del diseñador , entendiendo esta 
como la iluminación adicional para una tarea visual específica y que es controlada por 
 
1 FUENTE: CIE S 017/E:2020 CIE 17 -29-170  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 15 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
15 
 
 separado de la iluminación general . Se debe implementar  para las tareas de texturiza-
ción fina y grabaciones/marcas . Así mismo, deben  evitarse reflejos de velo y deslum-
bramiento reflejado no deseados2 
 
3.2.1.6. Aspectos cromáticos de las fuentes de luz  
 
Las cualidades del color de una fuente de luz casi blanca o de luz diurna transmitida , se 
caracterizan por dos atributos:  
 
1) Apariencia del color de la fuente de luz  donde s e deben adoptar  los rangos de 
apariencia de color para fuentes de “luz blanca” de la norma NTC 6519 -1, los cuales 
se indican en la Tabla 3.2.1.6 . a. 
 Tabla 3.2.1.6 . a. Rangos de apariencia de color para fuentes eléctricas de “luz blanca”  
 
Apariencia de color  La temperatura de color correlacionada  
Cálida  < 4000 K  
Neutra  4000 K a 5000 K  
Fría > 5000 K  
 
  
En el numeral 3.2.2.6.  del presente Reglamento , se dan algunos rangos 
recomendados de temperaturas de color correlacionadas para tareas visuales 
específicas.  Para las especificaciones de licitaciones se deberá indicar el valor o rango 
de la temperatura de color relacionada aceptada dentro del proyecto, el cual puede 
estar dentro de los valores presentados como de referencia (por ejemplo: la 
temperatura de color correlacionada para las fuentes luminosas a implementar en el 
proyecto deberá ser entre 4000 y 4200 K) . 
2) Índice de reproducción cromática  donde e l valor mínimo Ra, para diferentes tipos de 
espacios, tareas o actividades se indica en el  numeral 3.2.2.6.  del presente Regla-
mento. No obstante, aclara que no se deben utilizar fuentes de luz con Ra inferior a 80 
en espacios interiores donde las personas trabajan o permanecen durante largos pe-
ríodos. Esta consideración debe ser tenida en cuenta por el diseñador y constructor 
del sistema de iluminación . 
 
3.2.1.7. Consideraciones energéticas y aprovechamiento de la luz diurna  
 
Se deben utilizar  los controles apropiados y de aprovechamiento de la luz diurna disponible si 
el dueño del proyecto decide incluirlo , para esto se debe tener en cuenta:  
 
1) La sostenibilidad de la instalación de iluminación. Aplicando los principios de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía - URE, utilizando equipos de iluminación adecuados 
para cada aplicación en particular.  
 
2) La luz diurna puede suministrar en ciertos momentos del día, toda o parte de la 
iluminación necesaria para la ejecución de las tareas visuales, por tanto, puede 
generar ahorros de energía eléctrica, siempre y cuando se utilice el concepto de 
Domótica en In mótica, donde sea utilizado un sistema de control automático que 
realice una regulación de los niveles de iluminación , adaptando los flujos luminosos de 
las luminarias o fuentes a los cambios de niveles de iluminación a lo largo del día . 
 
3) Se permite la localización de claraboyas  o lumiductos  en edificaciones . Las ventanas 
deberán contar con dispositivos apropiados para controlar la entrada de luz directa, la 
ventilación, la sombra, etc. (Figura 3.2.1.7 a.), el usuario será el responsable de que 
esa condición se cumpla durante la operación del sistema de iluminac ión.  En el diseño 
y construcción de la edificación se deben tener en cuenta requerimientos estáticos y 
 
2 FUENTE: CIE S 017/E:2020 CIE 17 -29-008.  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 16 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
16 
 
 dinámicos de la construcción para la instalación de tales dispositivos.  Los dispositivos 
de control de la entrada de luz diurna pueden ser manuales o automáticos.  
 
 
 
Figura 3.2.1.7 . a. Ejemplo de dispositivos para controlar el ingreso de la luz diurna  
 
4) El diseño de iluminación no debe tener en cuenta para los cálculos de iluminación la 
integración con la Luz Diurna . 
3.2.1.8. Iluminación de las estaciones de trabajo con pantallas VDT  
 
A criterio del diseñador, l a iluminación de los puestos de trabajo con pantallas VDT (Terminal 
de visualización de video) , se tendrá en cuenta para las tareas que se realicen en el puesto 
de trabajo, por ejemplo, lectura en pantallas, texto impreso, escritura en papel, uso del teclado, 
entre otros Este parámetro dependerá de la información suministrada al diseñador de 
iluminación con respecto a la distribución y altura de los equipos.   
 
Por lo tanto, para estas áreas, los criterios y sistemas de iluminación se elegirán conforme 
con el área de trabajo, tarea visual o actividad, de acuerdo con la tabla del numeral 3.2.2.6. 
del presente Reglamento . La luminancia de la pared de fondo debería equilibrarse con el brillo 
de la pantalla.  
 
El diseñador debería determinar la zona de montaje crítica que puede causar reflejos sobre 
las pantallas VDT, elegir las luminarias adecuadas y proyectar las alturas de montaje que no 
puedan causar reflejos perturbadores.  Los límites de luminancia para luminarias de 
distribución de flujo directo, que pueden reflejarse en las pantallas VDT para las direcciones 
normales de visión, se muestran en la Tabla 3.2.1.8 a.  Los límites de la luminancia media de 
las luminarias para los puestos de trabajo en los que se utilizan pantallas de visualización 
vertica les o inclinadas hasta un ángulo de 15°, se dan en cada plano C a intervalos de 15° 
empezando por 0° y a elevación en ángulos ɣ (gamma) de 65°, 70°, 75°, 80° y 85°.  
 
Tabla 3.2.1.8 . a. Límites de luminancia media de luminarias que pueden ser reflejadas en las pantallas VDT.  
 
 
Tipo de Pantalla VDT  
 Pantalla de luminancia 
alta 
 L > 200 cd/m²  Pantalla de luminancia 
media y baja  
 L ≤ 200 cd/m²  
Caso A  
 (Pantalla ISO de polaridad positiva y/o requisitos normales 
relativos al color y detalles de la información mostrada, como se 
utiliza en oficina, educación, etc.)  ≤ 3000 cd/m²  ≤ 1500 cd/m²  
Caso B  
 (Pantalla ISO de polaridad negativa y/o mayores requisitos 
relativos al color y detalles de la información mostrada, como se 
utiliza para algunos programas CAD, etc.)  ≤ 1500 cd/m²  ≤ 1000 cd/m²  
 
  
Para ciertos lugares especiales que utilizan, por ejemplo, pantallas sensibles o inclinación 
variable, los límites de luminancia mencionados deber án aplicarse para ángulos de elevación 
más bajos (por ejemplo, 55°) de la luminaria.  Para a lgunas tareas, actividades o tecnologías 
de pantalla de visualización, particularmente pantallas de alto brillo  requieren diferente 
tratamiento de iluminación (por ejemplo, límites de luminancia más bajos, sombreado 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 17 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
17 
 
 especial, atenuación individual, etc.).  Se aclara que los requisitos para iluminación de las 
estaciones de trabajo con pantallas VDT , en caso de  ser tenidas en cuenta por diseñadores , 
se indicarán  en la documentación del proyecto, en caso tal que el espacio a iluminar cuente 
con las estaciones de trabajo con pantallas VDT en mención, con el fin de satisfacer los niveles 
de iluminación y calidad sobre las pantallas.  
3.2.1.9. Parpadeo y efecto estroboscópico  
 
El efecto de parpadeo y estroboscópico puede provocar efectos no deseados, como la 
reducción del confort visual y del rendimiento de la tarea, y puede dar lugar a efectos 
fisiológicos como fatiga o dolores de cabeza.  
 
Deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones, para la eliminación de los efectos 
mencionados anteriormente : 
 
1) El uso de una fuente eléctrica de corriente continua.  
2) El uso de luminarias de alta frecuencia (alrededor de 30 kHz).  
3) El uso adecuado de dispositivos de alimentación y control (drivers).  
4) La distribución de la alimentación eléctrica en más de una fase del suministro.  
5) La iluminación de los elementos giratorios de las máquinas mediante un sistema auxi-
liar. 
6) La repartición de la conexión de las fuentes de descarga de cada luminaria a las tres 
fases de la red.  
7) La alimentación de las fuentes luminosas de descarga con balastos electrónicos de 
alta frecuencia, cuando aplique.  
3.2.1.10. Operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación interior  
 
Se deberá elaborar en el proyecto ce iluminación un plan de mantenimiento de las 
Instalaciones de sistemas de iluminación que contempl e, reposición de luminarias, fuentes 
luminosas o componentes de la luminaria con  la frecuencia de reemplazo  y limpieza de 
luminarias y de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria.  
 
El diseñador deberá entregar el plan de mantenimiento, l os manuales de instalación y montaje 
de los equipos que hacen parte del sistema de iluminación y la información adicional que 
permita la adecuada operación del sistema, al dueño del proyecto quien  deberá dar una copia 
al usuario final de la instalación de iluminación, con el fin de que pueda ejecutar las acciones 
de mantenimiento allí dispuestas . 
 
En la siguiente Figura 3.2.1.10 . a., se muestra un esquema de mantenimiento para una 
instalación de iluminación interior, donde:  
 
La curva A indica la reducción de la iluminancia si solo actuara la depreciación de la 
bombilla (DLB).  
La curva B corresponde a la depreciación del local  
La curva C  corresponde a la variación real de los niveles de iluminancia como resultado 
del mantenimiento  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 18 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
18 
 
  
 
Figura 3.2.1.10 . a. Ejemplo de esquema de mantenimiento para una instalación de iluminación interior.  
Cuando se efectúa limpieza de luminarias únicamente (por ejemplo, al final de los años 1 y 
2), no se restablece el nivel de iluminancia hasta el nivel dado por la curva A, ya que actúa 
también la depreciación del local (curva B).  
 
Hay que resaltar, como se puede ver en la Figura 3.2.1.10 . a, que con el mantenimiento nunca 
se restablecen las condiciones iniciales, por cuanto hay factores que son no controlables .  
3.2.1.10.1. Factor de mantenimiento  
 
Todo diseño de un sistema de iluminación debe considerar el factor de mantenimiento.  El 
esquema de iluminación se debe diseñar teniendo en cuenta un factor de mantenimiento 
general (f m) calculado para cada equipo de iluminación seleccionado, el entorno y el programa 
de mantenimiento especificado, de acuerdo con la ISO/CIE TS 22012.  
 
El diseñador deberá:  
 
1) Establecer el f m y documentar todas las suposiciones realizadas en la obtención de 
este valor . 
2) Especificar el equipo de iluminación adecuado para el entorno de la aplicación . 
3) Elaborar un programa de mantenimiento completo que incluya la frecuencia de susti-
tución de las fuentes luminosas y luminarias, los intervalos de limpieza de luminarias 
(difusor/ópticas), de las superficies del espacio, habitaciones, locales o espacios a il u-
minar y especificar el método de limpieza, entre otros.  
 
A efectos de obtener más información sobre la obtención del f m para sistemas eléctricos de 
iluminación interior , se puede acudir a  la norma CIE 97.  
 
El factor de mantenimiento se determina mediante la siguiente ecuación 1 : 
  
fm = fLF x fS x fLM x fSM Ecuaci ón 1 
 
 
Donde,  
fLF es el factor de (depreciación) flujo luminoso,  
fS es el factor de supervivencia,  
fLM es el factor de mantenimiento (ensuciamiento) de la luminaria,  
fSM es el factor de mantenimiento (ensuciamiento) de la superficie.  
 
 
Para ello, se deben aplicar las siguientes definiciones:  
 
Factor de (depreciación) flujo luminoso (f LF): Expresa la depreciación del flujo 
luminoso a lo largo del tiempo debido al envejecimiento de la fuente luminosa o 
luminaria durante el funcionamiento normal (excluyendo factores externos). Se define 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 19 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
19 
 
 como la relación entre el flujo luminoso depreciado (en un momento dado de su vida) 
y su flujo luminoso inicial.  
 
Factor de supervivencia (f S): Expresa la probabilidad de que la fuente luminosa y/o 
luminaria continúen funcionando en un momento dado.  
 
Factor de mantenimiento de la luminaria (f LM): Expresa la salida relativa de la 
luminaria debido a la suciedad depositada sobre las fuentes luminosas, componentes 
ópticos u otros componentes que influyen en el rendimiento de la luminaria.  
 
Factor de mantenimiento de la superficie (f SM): La depreciación de la reflexión de la 
superficie se tendrá en cuenta mediante el factor de mantenimiento de la superficie. 
Para aplicaciones en interiores, se refiere a todas las superficies reflectantes 
relevantes, como paredes y techos. Este factor se b asa en la distribución de la 
luminaria, la reflectancia de las superficies principales (techo / pared / suelo), la 
categoría de contaminación ambiental y el intervalo de renovación de la superficie.  
 
Por lo general, en exteriores, las paredes y/o techos no se tienen en cuenta en el 
diseño de iluminación (es decir, la reflexión de la luz sobre estas superficies no se 
considera dentro de los resultados de cálculo), el factor de mantenimiento de la 
superf icie, f SM, generalmente se establece en 1,00.  
 
Para túneles y pasos subterráneos se puede consultar más información en CIE 088 . 
 
El método de cálculo se describe en la norma ISO/CIE 22012:2019. En el Anexo A de la norma 
en mención puede consultar los ejemplos demostrativos para la determinación de los factores 
que componen el factor de mantenimiento.  
 
En todo caso, para la determinación del factor de mantenimiento se podrá emplear el aplicativo 
disponible en la página web que el Ministerio de Minas y Energía informe , el cual  fue 
desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con la información de las 
tablas anexas de la ISO/CIE TS 22012:2019: B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1, D.2, 
D.3. para calcular el factor de mantenimiento para instalaciones tanto  de interior como de 
exterior, usando la metodología descrita en la ISO/CIE 2201 2:2019 . 
Artículo 3.2.2. Requisitos de Iluminación Interior  
 
A continuación, se presentan los requisitos generales de iluminación para oficinas, 
instituciones educativas, salas de lectura y auditorios, iluminación en industrias y en 
establecimientos comerciales , además de  los requisitos específicos de iluminación para 
diferentes áreas de tarea visual, en los que se especifican los niveles mínimos de iluminancia, 
uniformidad, UGR y CRI, indicando observaciones para algunos de los espacios incluidos en 
la Tabla 3.2.2.6. a , de este Reglamento.  
3.2.2.1. Requisitos de Iluminación en Oficinas  
 
A parte del cumplimiento de los niveles de iluminancia, uniformidad, UGR y CRI que se deben 
cumplir para los ambientes, áreas de trabajo, tareas visuales y las actividades a desarrollar 
en espacios interiores, dados en la Tabla 3.2.2.6. a. (los cuales fuer on adaptados de la norma 
EN 12464 -1), se deben cumplir  los siguientes requisitos:  
 
1) Usar luminarias empotradas en el techo o adosadas a él . 
2) Las luminarias, respecto al control de deslumbramiento, pueden  estar provistas de re-
jillas, difusores opales, cubiertas prismáticas o elementos especulares para que la ins-
talación cumpla con los valores de UGR establecidos en el presente reglamento.  
3) Se puede  hacer uso de alumbrado localizado adicional para conseguir ahorro de ener-
gía, por ejemplo, concentrando las luminarias sobre los puestos de trabajo y zonas 
adyacentes. En tal caso, la instalación debe diseñarse para lograr la iluminancia re-
querida sobre l os puestos de trabajo, con menores valores sobre las zonas de circula-
ción y de descanso, siempre respetando los valores de uniformidad mínima y deslum-
bramiento máximo de la Tabla 3.2.2.6.  a.  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 20 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
20 
 
 3.2.2.2. Requisitos de Iluminación en Instituciones Educativas, salas de lectura 
y auditorios  
 
La iluminación de este tipo de lugares  requiere especial cuidado y una gran responsabilidad 
por parte de diseñadores y constructores de sistemas de iluminación, una iluminación 
deficiente en estos lugares puede generar serias afectaciones visuales especialmente a niños 
y adolescentes.  
 
Se deberán garantizar los niveles de iluminancia, uniformidad, UGR y CRI , dispuestos en la 
Tabla 3.2.2.6 . a, el diseñador debe  especificar un área de tarea visual que incluya varias de 
las áreas específicas mencionadas. En la Figura 3.2.2. 2. a. se muestra un ejemplo.  
 
 
 
Figura 3.2.2.2 . a. Ejemplo de selección del área de tarea visual para el diseño de iluminación . 
 
 
 
Adicionalmente, se deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
1) Tener especial cuidado en prevenir el deslumbramiento  
2) Verificar si es necesario instalar un alumbrado localizado sobre el tablero en la pared. 
El nivel de iluminación vertical no debe ser menor de 300 luxes y uniformidad 
(min/prom) no menor de 0,7.  
3) Contar con un panel de control que permita encender y apagar los distintos grupos de 
luminarias, manejar el equipo de regulación de alumbrado y eventualmente controlar 
el sistema automático de proyección.  
4) Instalación  de iluminación de emergencia y de señalización de las salidas.  
5) Se aplicarán  distribuciones fotométricas difusas, en recintos con presencia de superfi-
cies especulares, con el objetivo de limitar la reflexión de luz directa hacia el ojo de los 
usuarios.  
 
3.2.2.3. Requisitos de Iluminación en Industrias  
Debido a la complejidad de las estructuras presentes en este tipo de construcciones , es 
necesario en instalaciones existentes que el diseñador se desplace al sitio para determinar la 
presencia de obstáculos que se puedan presentar y que no se pueden evidenciar con la 
revisión de los planos constructivos y arquitectónicos, con el fin de evitar  errores conceptuales 
y de diseño, que implicarían en etapas posteriores realizar ajustes de último momento . Para 
proyectos nuevos, en su etapa final de construcción, el interventor y/o el constructor debe 
solicitar los ajustes necesarios para que se cumplan los niveles de iluminación y así garantizar 
las condiciones mínimas requeridas para la realización de los trabajos que allí se realicen.  
Al diseñar un sistema de iluminación industrial se deben considerar los siguientes factores:  
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 21 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
21 
 
 1) Cuando el alumbrado general no sea suficiente para cumplir los requisitos especiales 
de una determinada tarea visual, se debe complementar con un alumbrado localizado, 
teniendo en cuenta  como mínimo alguna de las siguientes consideraciones : 
a) Inspección de objetos pequeños o ensamble de partes mecánicas diminutas o de 
componentes electrónicos.  Muchas veces estas tareas pueden simplificarse me-
diante el uso de un lente de aumento iluminado.  
b) Verificación de dimensiones.  Esto suele hacerse proyectando una imagen muy 
ampliada del objeto en una pantalla.  
c) Inspección de partes de una máquina en movimiento.  Una bombilla estroboscopia 
ofrece una solución muy satisfactoria: La frecuencia del destello estroboscópico 
puede ajustarse de forma que el objeto iluminado parezca estacionario.  Esta con-
dición requiere de entrenamiento especial en el puesto de trabajo de forma tal que 
el operario tenga consciencia del movimiento de la máquina.  
d) Inspección de ciertos materiales. Objetos fabricados de materiales tales como el 
vidrio pueden inspeccionarse mejor con luz monocromática.  
2) Se utilizar án luminarias con un componente indirecto de luz, normalmente entre el 10 
y el 30%, para proporcionar un buen componente de luz en el techo o estructura su-
perior, reduciendo las luminancias entre los campos de acción de las luminarias y el 
fondo.  La luz hacia arriba (hacia techos) , reduce la percepción del deslumbramiento 
de la luminaria, mitiga el efecto “ caverna ”, efecto de iluminación directa, y crea un am-
biente más cómodo y confortable.  
3) Se deben usar equipos de iluminación que satisfagan los requerimientos mecánicos 
para cumplir las condiciones  propias de cada tipo de trabajo, además los requerimien-
tos de sistemas  de montaje y funcionamiento.  
4) Se debe utilizar equipo seguro, fácil y práctico de mantener.  
5) Localización adecuada de las luminarias: Las líneas de luminarias se deben instalar 
perpendiculares a las filas de bancos de trabajo o máquinas. Esto evita la formación 
de sombras en la tarea visual y al mismo tiempo reduce la posibilidad de luz reflejada 
en los ojos de los trabajadores. La disposición alternada de luminarias con difusor y 
paralelas a las filas de bancos de trabajo dan una mejor impresión de conjunto y pro-
duce una mayor sensación de confort.  Sin embargo, no siempre se pueden obtener 
los be neficios de ambas disposiciones al mismo tiempo.  Normalmente, las buenas 
condiciones en el plano de trabajo son más importantes que una impresión de conjunto 
confortable.  
6) Instal ar luminarias suplementarias p ara c asos especiales de iluminación industrial , 
donde e n ciertos procesos de fabricación y en la inspección de algunos artículos , la 
instalación de alumbrado general no satisface las exigencias requeridas , caso en el 
cual,  se deben utilizar las siguientes  soluciones especiales, las cuales se aplican a las 
siguientes situaciones:  
a) Para e vitar reflexiones que originan luminancia de velo; la dirección de la luz refle-
jada no debe coincidir con el ángulo de visión.  
b) Para observación  de detalles especulares contra un fondo difuso se facilita si la 
dirección de la luz reflejada coincide con el ángulo de visión.  
c) La iluminación rasante hace resaltar irregularidades de la superficie que se exa-
mina.  
d) La luz reflejada desde una fuente de luz de gran superficie facilita la inspección de 
manchas en una superficie pulimentada.  
e) La luz difusa de una fuente de gran superficie facilita la composición tipográfica.  
f) Las irregularidades de un material transparente se descubren mediante la luz di-
fusa que lo atraviesa.  
g) La iluminación por silueta es muy efectiva en el control de contornos.  
h) La iluminación direccional es necesaria para poner de relieve la forma y la textura 
de un objeto.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 22 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
22 
 
  
 
Figura 3.2.2.3 . a. Ejemplos para colocación de luminarias suplementarias   
 
7) En la Iluminación de bodegas industriales, como complemento se deja a criterio del 
diseñador o dueño del proyecto,  el implementar  un techo en forma de lucernario , o la 
utilización de lumiductos con el fin de aportar en su interior más luz procedente del 
exterior. Cualquiera que sea el tipo de trabajo, es necesario añadir iluminación eléctrica 
a la iluminación diurna ya existente.  
8) Iluminación de naves de una planta de gran altura.  Las fuentes de luz se deben man-
tener fuera del campo de acción de las grúas o maquinaria similar. Para esta aplicación 
se deben usar luminarias con fotometrías optimizadas para grandes alturas o tipo high 
bay. 
3.2.2.4. Requisitos de Iluminación en Establecimientos Comerciales  
 
En los locales destinados a la exposición de objetos (tiendas, almacenes y salas de 
exposición) , se debe evitar que la iluminación sea excesivamente direccional porque producirá 
fuertes sombras, como tampoco que sea  excesivamente difusa porque se perderá el efecto 
modelado, dando lugar a un ambiente muy apagado o monótono . 
 
Para almacenes por departamentos o supermercados considerados como grandes superficies 
donde se presenta alta concentración de personas , se deben cumplir  como mínimo con  los 
siguientes niveles de iluminación en los pasillos de circulación donde se exponen los 
producto s a un plano de trabajo al piso (0  m) y para la zona de cajas (0,75  m): 
 
Tabla 3.2.2.4  .a. Niveles de iluminación general en áreas de almacenes por departamentos o supermercados de grandes 
superficies  
 
Área en metros cuadrados  Iluminancia media Ēm (lx)  Uniformidad  Altura de verificación  
Entre 600 y 1000  750 Mayor o igual a 0,4  A nivel del suelo  
Mayores de 1000  1000  Mayor o igual a 0,4  A nivel del suelo  
 
 
Para estos espacios, s e deben cumplir con los niveles de  iluminación de emergencia.  
 
Para las áreas comunes interiores dentro de centros o complejos comerciales , se les debe 
dar el tratamiento respectivo y cumplimiento de los requisitos específicos de niveles  (numeral  
3.2.2.6)  y requisitos para iluminación de zonas exteriores dados en el presente Reglamento .   
 
3.2.2.5 . Requisitos de Iluminación en Instituciones de asistencia médica  
 
En las instalaciones de asistencia médica se deberán tener en cuenta los siguientes 
parámetros:  
 
1) La iluminación de salas de cirugía y las áreas quirurgico -obstetrícas tener iluminación 
localizada con luminarias especializadas para áreas limpias . 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 23 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
23 
 
 2) Las luminarias usadas en los espacios de imagen por resonancia magnética (MRI, 
Magnetic Resonance Imaging) deben ser libres de metales ferrosos. Para tales insta-
laciones se deberán emplear luminarias que operen en conjunto con filtros MRI.  
3) Se deben utilizar  luminarias con tecnología LED de fácil mantenimiento, larga vida útil 
y fácil limpieza.  
4) La temperatura y la reproducción del color deben ser adecuadas para el procedimiento. 
En las áreas de examen, de tratamiento, los espacios quirúrgicos y donde los procedi-
mientos involucran fuentes luminosas de combinación de colores, se debe cumplir con 
una temperatura de color correlacionada  ≥ 4000 K y CRI ≥ 8 0. 
5) En áreas de radiología y los espacios de imagen por resonancia magnética, la ilumi-
nación de las cabinas de control debe atenuarse independientemente de la iluminación 
de la sala de tratamiento del paciente.  
6) En áreas donde se dispensan y almacenan los medicamentos la , iluminación debe 
facilitar una evaluación oportuna y precisa. Dado que la discriminación de color es 
importante, se utilizarán  fuentes luminosas que presenten un CRI ≥ 8 0. 
7) En las habitaciones de pacientes, para limitar mejor la alteración del ritmo circadiano 
durante el ciclo del sueño, son apropiadas las fuentes de longitud de onda larga, 
como los LED, que producen espectros entre 600 y 620 nm.  
 
 
3.2.2.6. Requisitos específicos de Iluminación - Iluminancia, uniformidad, R a y 
UGR L  
 
Los requisitos de iluminación para diversas tareas visuales y actividades se indican en las 
diferentes secciones de la Tabla 3.2.2.6. a. de este numeral , la cual fue adaptada de la EN 
12464 -1:2021.  
 
El valor de iluminancia media (promedio mantenido) Ēm, relacionado en la tabla en mención, 
debe considerarse como el objetivo de diseño y no debe ser menor a los niveles de iluminación 
allí estipulados . En la misma tabla se encuentran los requisitos de uniformidad de la 
iluminancia, los valores mínimos para el índice de reproducción cromática y el límite máximo 
de UGR L, para cualquier posición del observador.  Además, los requisitos para el espacio en 
el que se llevan a cabo las tareas o actividades vienen dados por Ēm,z para la percepción de 
objetos y personas dentro de cada espacio y Ēm,  pared y Ēm,  techo para la luminosidad de 
la habitación. Estos últimos se utilizan para diseñar el espacio a iluminar, incluido los valores 
de UGRL.  Las columnas de Ēm, Uo y Ra  son usadas para el diseño del área de tarea visual . 
Se debe tener en cuenta  que, más de una de estas áreas de tarea visual pueden ocurrir dentro 
de un mismo espacio.  
 
 
Para la lectura e interpretación de la tabla  en mención  se deben tener en cuenta las siguientes 
convenciones:  
 
1) Columna 1:  Ref. Enlista el número de referencia para área de tarea visual, ambiente 
interior, área de trabajo o actividad.  
2) Columna  2: Tipo de tarea  o área de actividad  especifica las áreas de tareas o áreas 
de actividades para las que se establecen requisitos específicos. Si la tarea o actividad 
en particular no figura en la lista, se deben adoptar los valores dados para una situa-
ción similar y comparable. Las áreas de tareas o áreas de activid ad también pueden 
ser una habitación, p. Ej. un pasillo o sala de descanso.  
3) Columna  3: Ēm(lx)  Establece la iluminancia media (promedio mantenido) en la super-
ficie de cálculo para el interior, la tarea visual o la actividad dada en la columna 2 
(véase numeral 3.2.1.2. Iluminancia).  Puede requerirse un control de iluminación para 
conseguir una flexibilidad adecuada, cuando existen variedad de tareas visuales en un 
mismo espacio.  
4) Columna  4: Uo  Establece la uniformidad de iluminancia mínimo sobre la superficie de 
cálculo, para la iluminancia mantenida dada en la columna 3.  
5) Columna 5: Ra (CRI)  Establece los índices mínimos de reproducción cromática en los 
ambientes que se enuncian en la columna 2, (véase numeral 3.2.1.6. Aspectos cromá-
ticos de las fuentes de luz).   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 24 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
24 
 
 6) Columna 6: UGRL Proporciona  el límite máximo de UGRL aplicable a los ambientes 
enunciados en la columna 2, (véase numeral  3.2.1.4. Deslumbramiento e índice de 
deslumbramiento unificado (UGR)).  
7) Columna 7: Ēm,  z Proporciona la iluminancia cilíndrica mantenida Ēm,  z para el reco-
nocimiento de objetos y personas, como se describe en el numeral  3.2.1.5.   
Este valor se exige en el diseño, pero no en la inspección de la instalación.  
8) Columna 8: Ēm,  pared  Proporciona la iluminancia mantenida en paredes.   
Este valor se exige en el diseño, pero no en la inspección de la instalación.  
9) Columna 9: Ēm,  techo  Proporciona la iluminancia mantenida en techos .  
Este valor se exige en el diseño, pero no en la inspección de la instalación.  
10) Columna 10:  Requisitos específicos Proporciona requisitos específicos y recomenda-
ciones para los ambientes presentados en la columna 2.  
 
Cuando no se indique la altura de la superficie de cálculo, el diseñador debe indicar la altura 
según corresponda con el área de trabajo, actividad o tarea visual que se realiza en el espacio.  
 
 
 
 
Tabla 3.2.2.6 a. Requisitos de iluminación de ambientes, áreas de trabajo, tarea visual y actividades en interiores  
 
Columna  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ref. 1. Zonas de 
tráfico en el 
interior de los 
edificios  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(lx) Ēm, 
pared  
(lx) Ēm, 
techo  
(lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
1,1 Corredores y 
zonas de 
circulación  100 0,40 40 28 50 50 30 1.  Iluminancia a nivel del 
suelo.  
Ra y UGRL similares a las 
áreas adyacentes.  
2.  150 lx si hay vehículos 
en la ruta, incluyendo la 
circulación compartida con 
peatones en los 
parqueaderos cubiertos.  
3.  La iluminación de las 
salidas y entradas debe 
proporcionar una zona de 
transición para evitar 
cambios bruscos en la 
iluminancia entre el 
interior y el exterior 
durante el día o la noche.  
4.  Se debe tener cuidado 
para evitar el 
deslumbramiento a 
conductores y peatones  
1,2 Escaleras, 
escaleras 
mecánicas, 
travoladores  100 0,40 40 25 50 50 30 1.  Iluminancia a nivel del 
suelo.  
2.  Requiere un mayor 
contraste en el borde de 
los escalones.  
1,3 Ascensores, 
montacargas  100 0,40 40 25 50 50 30 1.  Iluminancia a nivel del 
suelo.  
2.  Luz en frente del 
ascensor, ver Ref. 1.4. de 
esta tabla  
1,4 Área frente a 
ascensores y 
escaleras 
mecánicas  200 0,40 40 25 75 75 50 1.  Iluminancia a nivel del 
suelo.  
2.  Superficie de hasta 1 m 
en frente a ascensor, 
montacarga y escaleras 
mecánicas.  
1,5 Rampas/bahías de 
carga  150 0,40 40 25 50 50 -    
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 25 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
25 
 
 1,6 Entrada de edificio 
con toldo o 
marquesina  30 0,40 - - - - -   
1,7 Pasarelas: 
tripuladas  150 0,40 60 25 - 50 30 1.  Iluminancia a nivel del 
suelo.  
2.  Para la cara del 
bastidor de 
almacenamiento, consulte 
el numeral 4. Logística y 
almacenes de esta tabla.  
Ref. 2. Zonas 
generales en el 
interior de los 
edificios – Salas 
de descanso, 
saneamiento y 
primeros auxilios  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
2,1 Comedores y 
zonas de 
descanso  200 0,40 80 22 75 75 50   
2,2 Salas de 
descanso  100 0,40 80 22 50 50 30   
2,3 Salas para 
ejercicio físico  300 0,40 80 22 100 100 75   
2,4 Áreas de 
guardarropas, 
baños, vestidores, 
casilleros, duchas, 
lavabos e inodoros  200 0,40 80 25 75 75 50 En cada inodoro individual 
si estos están 
completamente cerrados.  
2,5 Iluminación facial 
frente a espejos  200 0,40 80 - - - - Iluminancia vertical, 0,5 m 
delante del espejo a la 
altura de la cabeza.  
2,6 Enfermería  500 0,60 80 19 150 150 100   
2,7 Habitaciones para 
atención médica  500 0,60 90 19 150 150 100 4 000 K ≤  TCC ≤ 5 000 K  
2,8 Limpieza general  100 0,40 - - 50 50 30 Aplicable cuando sea 
necesaria una limpieza 
regular.  
Ref. 3. Zonas 
generales en el 
interior de los 
edificios – Salas 
de control  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
3,1 Salas de planta, 
salas de operación 
de maquinaria  200 0,40 80 25 50 50 30   
3,2 Clasificación de 
correos, tableros 
de conmutadores  500 0,60 80 19 150 150 100   
3,3 Estación de 
vigilancia  300 0,60 80 19 100 100 75 1.  Los paneles de control 
son a menudo verticales  
2.  La iluminación debe 
ser regulable  
3.  Para el trabajo con 
pantallas VDT, consulte el 
numeral  3.2.1.8.  
Ref. 4. Zonas 
generales en el 
interior de los 
edificios – 
Almacenes, 
cámaras 
frigoríficas  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
4,1 Almacenamiento y 
alacenas, 
lavamanos y filtros 
sanitarios   
220 0,40 80 25 50 50 30  
De acuerdo con la 
Resolución 242 del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social o la que 
la modifique o reemplace.  
4,2 Áreas de 
manipulación y de 
empaque  300 0,60 80 25 100 50 30   
4,3 Despensa  200 0,40 80 25 - - - Se deben aplicar 
suficientes iluminancias 
verticales a las estanterías   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 26 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
26 
 
 4,4 Puntos de 
inspección, salas 
de sacrificio, 
procesamiento o 
desprese y áreas 
en las que se 
trabaje con 
cuchillos, 
rebanadoras, 
molinos y sierras  550 0,60 80 25 100 50 30 De acuerdo con la 
Resolución 242 del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social o la que 
la modifique o reemplace.  
Ref. 5. Logística y 
almacenes  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
5,1 Área de descarga 
/ carga  200 0,40 80 25 50 50 30   
5,2 Área de empaque 
/ agrupación  300 0,50 80 25 100 100 30   
5,3 Configuración y 
remanipulación  750 0,60 80 22 150 150 30   
5,4 Almacenamiento 
abierto de 
mercancías  200 0,40 80 25 50 50 30   
5,5 Almacenamiento 
en estante - suelo  150 0,50 80 25   - 30 1.  Iluminancia a nivel del 
suelo.  
2.  UGRL  sólo en la 
dirección de visualización 
de la luminaria.  
5,6 Almacenamiento 
en estante: cara 
del estante  75 0,40 80 – - - - 1.  En la cara del estante 
del pasillo.  
2.  Una banda de 1,0 m 
podrá excluirse del 
perímetro (consulte el 
numeral 3.2.3.1.).  
5,7 Corredor logístico 
central (tráfico 
pesado)  300 0,60 80 25 100 100 30   
5,8 Zonas 
automatizadas (no 
tripuladas)  75 0,40 80 25         
Ref. 6. Actividades 
industriales y 
artesanales – 
Agricultura  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
6,1 Carga y operación 
de mercancías, 
manipulación de 
equipos y 
maquinaria  200 0,40 80 25 50 50 -   
6,2 Edificios para 
ganado  50 0,40 40 - - - -   
6,3 Corrales para 
animales 
enfermos, 
establos de parto  200 0,60 80 25 50 50 -   
6,4 Preparación de 
alimento, 
lácteos,  lavado de 
utensilios  200 0,60 80 25 50 50 -   
Ref. 7. Actividades 
industriales y 
artesanías – 
Panaderías  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
7,1 Preparación y 
horneado  300 0,60 80 22 100 100 50   
7,2 Acabado, 
glaseado, 
decoración  500 0,70 80 22 150 150 75   
Ref. 8. Actividades 
industriales y 
artesanías – 
Cemento, 
productos de 
cemento, 
hormigón, 
ladrillos  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 27 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
27 
 
 8,1 Secado  50 0,40 20 28 - - - Los colores de seguridad 
deben ser identificables.  
8,2 Preparación de 
materiales;  trabajo 
en hornos y 
mezcladores  200 0,40 40 28 50 50 -   
8,3 Trabajo general de 
la máquina  300 0,60 80 25 100 100 -   
8,4 Formas ásperas  300 0,60 80 25 100 100 -   
Ref. 9. Actividades 
industriales y 
artesanías: 
cerámica, 
azulejos, vidrio, 
cristalería  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
9,1 Secado  50 0,40 20 28 - - - Los colores de seguridad 
deben ser  identificables.  
9,2 Preparación, 
trabajo general de 
la máquina  300 0,60 80 25 100 100 -   
9,3 Esmaltado, 
laminado, 
prensado, 
conformación de 
piezas simples, 
acristalamiento, 
soplado de vidrio  300 0,60 80 25 100 100 -   
9,4 Molienda, 
grabado, pulido de 
vidrio, 
conformación de 
piezas de 
precisión, 
fabricación de 
instrumentos de 
vidrio  750 0,70 80 19 150 150 100   
9,5 Molienda de vidrio 
óptico, cristal, 
molienda a mano 
y grabado  750 0,70 80 16 150 150 100   
9,6 Trabajos de 
precisión, por 
ejemplo, molienda 
decorativa, pintura 
a mano  1 000  0,70 90 16 150 150 100 4 000 K ≤  TCC ≤ 6 500 K  
9,7 Fabricación de 
piedras preciosas 
sintéticas  1 500  0,70 90 16 150 150 100 4 000 K ≤  TCC ≤ 6 500 K  
Ref. 10. Actividades 
industriales y 
artesanías: 
industria 
química, del 
plástico y del 
caucho  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
10,1 Instalaciones de 
procesamiento 
operadas a 
distancia  50 0,40 20 - - - - Los colores de seguridad 
deben ser   identificables.  
10,2 Instalaciones de 
procesamiento 
con intervención 
manual limitada  150 0,40 40 28 50 50 30   
10,3 Estaciones de 
trabajo 
constantemente 
atendidas en 
instalaciones de 
procesamiento  300 0,60 80 25 100 100 50   
10,4 Salas de medición 
de precisión, 
laboratorios  500 0,60 80 19 150 150 75   
10,5 Producción 
farmacéutica  500 0,60 80 22 150 150 75   
10,6 Producción de 
neumáticos  500 0,60 80 22 150 150 75   
10,7 Inspección de 
color  1 000  0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤  TCC ≤ 6 500 K   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 28 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
28 
 
 10,8 Corte, acabado, 
inspección  750 0,70 80 19 150 150 100   
Ref. 11. Actividades 
industriales y 
artesanías: 
Industria 
eléctrica y 
electrónica  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
11,1 Fabricación de 
cables y alambres  300 0,60 80 25 100 100 50   
11,2 Devanados:                  
11.2.1  - bobinas grandes  300 0,60 80 25 100 100 50   
11.2.2  - bobinas de 
tamaño medio  500 0,60 80 22 150 150 75   
11.2.3  - bobinas 
pequeñas  750 0,70 80 19 150 150 100   
11,3 Impregnación de 
bobinas  300 0,60 80 25 100 100 50   
11,4 Galvanizado  300 0,60 80 25 100 100 50   
11,5 Trabajo de 
montaje:  -- -- -- -- -- -- --   
11.5.1  - Rudo, por 
ejemplo, 
transformadores 
grandes  300 0,60 80 25 100 100 50   
11.5.2  - medio, por 
ejemplo, tableros 
de control  500 0,60 80 22 150 150 100   
11.5.3  - fino, por ejemplo, 
teléfonos, radios, 
equipos 
informáticos 
(computadores)  750 0,70 80 19 150 150 100   
11.5.4  - precisión, por 
ejemplo, equipos 
de medición, 
placas de circuito 
impreso  1 000  0,70 80 16 150 150 100   
11,6 Talleres 
electrónicos, 
pruebas, ajustes  1 500  0,70 80 16 150 150 100   
Ref. 12. Actividades 
industriales y 
artesanías: 
Productos 
alimenticios e 
industria 
alimentaria de 
lujo Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
12,1 Puestos de trabajo 
y zonas en:  
- cervecerías, 
malteado,  
- para lavar, 
rellenar barriles, 
limpiar, tamizar, 
pelar. 
- cocinar en 
fábricas de 
conservas y 
chocolate,  
- estaciones y 
zonas de trabajo 
en fábricas de 
azúcar,  
- para secado y 
fermentación de 
tabaco crudo, 
bodega de 
fermentación  200 0,40 80 25 50 50 30   
12,2 Clasificación y 
lavado de 
productos, 
molienda, mezcla, 
envasado  300 0,60 80 25 100 100 50    
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 29 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
29 
 
 12,3 Puestos de trabajo 
y zonas críticas en 
mataderos, 
carnicerías, 
centrales lecheras, 
en pisos de 
filtración en 
refinerías de 
azúcar  500 0,60 80 25 150 150 75   
12,4 Corte y 
clasificación de 
frutas y hortalizas  300 0,60 80 25 100 100 50   
12,5 Fabricación de 
alimentos 
delicatessen, 
trabajos de cocina, 
fabricación de 
puros y cigarrillos  500 0,60 80 22 150 150 75   
12,6 Inspección de 
vasos y botellas, 
control de 
productos, recorte, 
clasificación, 
decoración  500 0,60 80 22 150 150 100   
12,7 Laboratorios  500 0,60 80 19 150 150 100   
12,8 Inspección de 
color  1 000  0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤  TCC ≤ 6 500 K  
Ref. 13. Actividades 
industriales y 
artesanales. 
Fundiciones y 
fundición 
metálica  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
13,1 Túneles 
subterráneos, 
sótanos, etc.  50 0,40 20 - - - - Los colores de seguridad 
deben ser identificables.  
13,2 Plataformas  100 0,40 40 25 50 50 30   
13,3 Preparación de 
arena  200 0,40 80 25 50 50 30   
13,4 Revestimiento  200 0,40 80 25 50 50 30   
13,5 Puestos de trabajo 
en cúpula y 
mezclador  200 0,40 80 25 50 50 30   
13,6 Bahía de fundición  200 0,40 80 25 50 50 30   
13,7 Áreas de agite  200 0,40 80 25 50 50 30   
13,8 Moldeado a 
máquina  200 0,40 80 25 50 50 30   
13,9 Moldeado manual 
y de núcleo  300 0,60 80 25 100 100 50   
13.10  Fundición a 
presión  300 0,60 80 25 100 100 50   
13,11  Construcción de 
modelos  500 0,60 80 22 150 150 75   
Ref. 14. Actividades 
industriales y 
artesanales – 
Peluquerías  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
14,1 Peluquería  500 0,60 90 19 150 150 100   
Ref. 15. Actividades 
industriales y 
artesanías. 
Fabricación de 
joyas  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
15,1 Trabajo con 
piedras preciosas  1 500  0,70 90 16 150 150 100 4 000 K ≤  TCC ≤ 6 500 K  
15,2 Fabricación de 
joyas  1 000  0,70 90 16 150 150 100   
15,3 Fabricación de 
relojes (manual)  1 500  0,70 80 16 150 150 100   
15,4 Fabricación de 
relojes 
(automático)  500 0,60 80 19 150 150 100    
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 30 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
30 
 
 Ref. 16. Actividades 
industriales y 
artesanales – 
Lavanderías y 
tintorerías  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
16,1 Marcado y 
clasificación de 
mercancías  300 0,60 80 25 100 100 50   
16,2 Lavado y tintorería  300 0,60 80 25 100 100 50   
16,3 Planchado, 
prensado  300 0,60 80 25 100 100 50   
16,4 Inspección y 
reparaciones  750 0,70 80 19 150 150 100   
Ref. 17. Actividades 
industriales y 
artesanía – Cuero 
y marroquinería  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
17,1 Trabajos en 
cubas, barriles, 
pozos  200 0,40 80 25 75 75 30   
17,2 Descarnado, 
pelado, frotado, 
volteo de pieles  300 0,40 80 25 100 100 50   
17,3 Trabajo de 
talabartería 
(elaboración de 
artículos de 
cuero), fabricación 
de zapatos: 
puntadas, costura, 
pulido, modelado, 
corte, punzado  500 0,60 80 22 150 150 100   
17,4 Clasificación  500 0,60 90 22 150 150 100 4 000 K ≤  TCC ≤ 6 500 K  
17,5 Teñido de cuero 
(máquina)  500 0,60 80 22 150 150 100   
17,6 Control de calidad  1 000  0,70 80 19 150 150 100   
17,7 Inspección de 
color  1 000  0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤  TCC ≤ 6 500 K  
17,8 Fabricación de 
zapatos  500 0,60 80 22 150 150 100   
17,9 Fabricación de 
guantes  500 0,60 80 22 150 150 100   
Ref. 18. Actividades 
industriales y 
artesanías – 
Elaboración y 
transformación 
del metal  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
18,1 Forja de troquel 
abierto  200 0,60 80 25 50 50 30   
18,2 Forja por goteo  300 0,60 80 25 75 75 30   
18,3 Soldadura  300 0,60 80 25 75 75 30   
18,4 Mecanizado 
áspero y medio:  
tolerancias ≥ 0,1 
mm 300 0,60 80 22 75 75 30   
18,5 Mecanizado de 
precisión; 
molienda: 
tolerancias < 0,1 
mm 500 0,70 80 19 150 150 75   
18,6 Grabado; 
inspección  750 0,70 80 19 150 150 100   
18,7 Talleres de 
trefilado de cables 
y tuberías; 
formación en frío  300 0,60 80 25 75 75 30   
18,8 Mecanizado de 
placas: espesor ≥ 
5 mm  200 0,60 80 25 50 50 30   
18,9 Trabajo en placas 
metálicas: espesor 
< 5 mm  300 0,60 80 22 75 75 30    
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 31 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
31 
 
 18.10  Fabricación de 
herramientas; 
fabricación de 
equipos de corte  750 0,70 80 19 150 150 75   
18,11  Ensamblaje:                  
18.11.1  - áspero  200 0,60 60 25 50 50 30   
18.11.2  - medio  300 0,60 80 25 75 75 30   
18.11.3  - fino  500 0,60 80 22 150 150 75   
18.11.4  - precisión  750 0,70 80 19 150 150 100   
18,12  Galvanización  300 0,60 80 25 75 75 30   
18,13  Preparación de 
superficies y 
pintura  750 0,70 80 25 150 150 100   
18,14  Fabricación de 
herramientas, 
plantillas, 
mecánica de 
precisión, 
micromecánica   1 000  0,70 80 19 150 150 100   
Ref. 19. Actividades 
industriales y 
artesanías - 
Papel y artículos 
de papel   Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
19,1 Bordeado, fábricas 
de celulosa  200 0,40 80 25 50 50 30   
19,2 Fabricación y 
procesamiento de 
papel, máquinas 
de papel y cartón 
ondulado, 
fabricación de 
cartón  300 0,60 80 25 75 75 50   
19,3 Trabajos de 
encuadernación 
estándar, por 
ejemplo, plegado, 
clasificación, 
pegado, corte, 
estampado, 
costura  500 0,60 80 22 150 150 100   
Ref. 20. Actividades 
industriales y 
artesanales.  
Centrales 
eléctricas  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
20,1 Planta de 
suministro de 
combustible  50 0,40 20 - - - - Los colores de seguridad 
serán identificables.  
20,2 Sala de calderas  100 0,40 40 28 50 50 30   
20,3 Salas de 
máquinas  200 0,40 80 25 50 50 30   
20,4 Salas laterales, 
por ejemplo, 
cuartos de 
bombas, cuartos 
de 
condensadores, 
etc.; tableros de 
distribución 
(dentro de los 
edificios)  200 0,40 80 25 50 50 30   
20,5 Salas de control  500 0,70 80 19 150 150 100 1.  Los paneles de control 
suelen ser verticales.  
2.  Es posible que sea 
necesario atenuar.  
3.  Para el trabajo con 
pantallas VDT, consulte el 
numeral  3.2.1.8.  
Ref. 21. Actividades 
industriales y 
artesanías – 
Imprentas  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 32 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
32 
 
 Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
21,1 Corte, estampado, 
realce, grabado en 
bloque, trabajos 
sobre piedras y 
platinas, máquinas 
de impresión, 
fabricación de 
matrices  500 0,60 80 19 150 150 75   
21,2 Clasificación de 
papel e impresión 
a mano  500 0,60 80 19 150 150 75   
21,3 Ajuste de tipos, 
retoques, litografía  1 000  0,70 80 19 150 150 100   
21,4 Inspección de 
color en impresión 
multicolor  1 500  0,70 90 16 150 150 100 4 000 K  ≤  TCC ≤ 6  500 
K 
21,5 Acero y cobre 
grabado  2 000  0,70 80 16 150 150 100 Para iluminación 
localizada, consulte 
numeral  3.2.1.5. 
Iluminación en el espacio 
interior  
Ref. 22. Actividades 
industriales y 
artesanales – 
Laminadores, 
siderurgia     Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
22,1 Plantas de 
producción sin 
operación manual  50 0,40 20 - - - - Los colores de seguridad 
deben ser identificables.  
22,2 Plantas de 
producción con 
operación manual 
ocasional  150 0,40 40 28 50 50 30   
22,3 Plantas de 
producción con 
operación manual 
continua  200 0,60 80 25 50 50 30   
22,4 Tienda de losas  50 0,40 20 - - - - Los colores de seguridad 
deben ser identificables.  
22,5 Hornos  200 0,40 20 25 50 50 30 Los colores de seguridad 
deben ser identificables.  
22,6 Tren del molino; 
enrollado; línea de 
corte  300 0,60 40 25 75 75 30   
22,7 Plataformas de 
control; paneles 
de control  300 0,60 80 22 75 75 30   
22,8 Ensayo, medición 
e inspección  500 0,60 80 22 150 150 100   
22,9 Túneles 
subterráneos; 
secciones de 
cinta, bodegas, 
etc. 50 0,40 20 - - - - Los colores de seguridad 
deben ser identificables.  
Ref. 23. Actividades 
industriales y    
artesanías – 
Fabricación y 
transformación 
de textiles   Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
23,1 Puestos de trabajo 
y zonas en baños, 
apertura de fardos  200 0,60 60 25 50 50 30   
23,2 Cardado de textil, 
lavado, planchado, 
trabajo en 
máquina dentada, 
dibujo, peinado, 
dimensionamiento, 
corte de tarjetas, 
pre-hilado, hilado 
de yute y cáñamo  300 0,60 40 22 100 100 50   
23,3 Zonas de hilado o 
bobinado en 
carretes  500 0,60 40 22 150 150 75 Prevenir efectos 
estroboscópicos.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 33 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
33 
 
 23,4 Deformado, 
costura, trenzado, 
tejido de punto  500 0,60 60 22 150 150 75 Prevenir efectos 
estroboscópicos.  
23,5 Cosido, tejido fino, 
tomada de 
puntadas  750 0,70 80 22 150 150 100   
23,6 Diseño manual, 
patrones de dibujo  750 0,70 90 22 150 150 100 4 000 K  ≤  TCC ≤ 6  500 
K 
23,7 Acabado, teñido  500 0,60 80 22 150 150 100   
23,8 Sala de secado  100 0,40 60 28 50 50 30   
23,9 Impresión 
automática de 
telas   500 0,60 90 25 100 100 50   
23.10  Terminado 
(remoción de 
motas, nudos, 
hilos), recolección 
o selección y 
recorte  1 000  0,70 80 19 150 150 100   
23,11  Inspección del 
color; control de 
tejido  1 000  0,70 90 19 150 150 100 4 000 K  ≤  TCC ≤ 6  500 
K 
23,12  Reparación 
invisible  1 500  0,70 90 19 150 150 100 4 000 K  ≤  TCC ≤ 6  500 
K 
23,13  Fabricación de 
sombreros  500 0,60 80 22 150 150 75   
Ref. 24. Actividades 
industriales y 
artesanías. 
Construcción y 
reparación de 
vehículos  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
24,1 Taller de prensa - 
piezas grandes  300 0,60 80 25 100 50 30   
24,2 Taller de prensa - 
inspección visual  500 0,60 80 22 150 50 30   
24,3 Trabajo de 
carrocería y 
montaje - línea 
automática  300 0,60 80 25 100 50 30   
24,4 Trabajo de 
carrocería y 
montaje - 
soldadura manual  500 0,60 80 22 150 50 30   
24,5 Pintura, cámara 
de pulverización, 
cámara de pulido   750 0,70 80 22 150 150 30   
24,6 Pintura, 
inspección, 
retoque y pulido  1 000  0,70 90 19 150 150 30 4 000 K ≤ TCC ≤ 6 500 K  
24,7 Fabricación de 
tapicería (manual)  1 000  0,70 80 19 150 50 30   
24,8 Detallado:  
- Montaje de 
subpartes 
(puertas, 
salpicadero, 
tapicería)  
- Montaje bajo 
chasis  
- Montaje 
mecánico  
- Línea 
transportadora de 
montaje final  750 0,70 80 22 150 50 30   
24,9 Detallado:  
- trabajo con 
electrónica  750 0,60 90 22 150 50 30   
24.10  Inspección final  1 000  0,70 90 19 150 150 30   
24,11  Servicios 
generales de 
vehículos, 
reparación y 
ensayos  500 0,60 80 22 100 50 30 Considere la iluminación 
localizada. Consulte 
numeral  3.2.1.5. 
Iluminación en el espacio 
interior  
Ref. 25. Actividades 
industriales y 
artesanías – 
Elaboración y Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 34 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
34 
 
 transformación 
de la madera  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
25,1 Procesamiento 
automático, por 
ejemplo, secado, 
fabricación de 
madera 
contrachapada  50 0,40 40 28 - - -   
25,2 Pozos de vapor  150 0,40 40 28 50 50 30   
25,3 Marco de sierra  300 0,60 60 25 100 100 50 Prevenir efectos 
estroboscópicos.  
25,4 Trabajo en banco 
de carpintería, 
encolado, montaje  300 0,60 80 25 100 100 50   
25,5 Pulido, pintura, 
carpintería de lujo  750 0,70 80 22 150 150 100   
25,6 Trabajos en 
máquinas para 
trabajar la madera, 
por ejemplo, 
torneado, estriado, 
revestimiento, 
rebatido, 
ranurado, corte, 
aserrado, 
hundimiento  500 0,60 80 19 150 150 75 Prevenir efectos 
estroboscópicos.  
25,7 Selección de 
maderas de chapa  750 0,70 90 22 150 150 100 4 000 K ≤ TCC ≤ 6 500 K  
25,8 Marquetería, 
trabajo de 
incrustación   750 0,70 90 22 150 150 100 4 000 K ≤ TCC ≤ 6 500 K  
25,9 Control de calidad, 
inspección  1 000  0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCC ≤ 6 500 K  
Ref. 26. Oficinas  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
26,1 Área de copiado, 
impresión, etc.  300 0,40 80 19 100 100 75   
26,2 Escritura, 
mecanografía, 
lectura, 
procesamiento de 
datos  500 0,60 80 19 150 150 100 1.  Para el trabajo con 
pantallas VDT, consulte el 
numeral  3.2.1.8.  
2.  La iluminación debe 
ser regulable  
3.  Para oficinas celulares 
más pequeñas el requisito 
de la pared se aplica a la 
pared delantera. Para 
otras paredes un requisito 
más bajo de mínimo 75 lx 
es aceptado.  
26,3 Dibujo técnico  750 0,70 80 16 150 150 100 Para el trabajo con 
pantallas VDT, consulte el 
numeral  3.2.1.8.  
26,4 Estaciones de 
trabajo CAD  500 0,60 80 19 150 150 100 Para el trabajo con 
pantallas VDT, consulte el 
numeral  3.2.1.8.  
26.5.1  Salas de 
conferencias y 
reuniones  500 0,60 80 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
regulable  
26.5.2  Mesa de 
conferencias  500 0,60 80 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
regulable  
26,6 Recepción  300 0,60 80 22 100 100 75 Si el mostrador de 
recepción incluye tareas 
regulares de la estación 
de trabajo, estas deben 
iluminarse en 
consecuencia.  
26,7 Área de archivo  200 0,40 80 25 75 75 50   
Ref. 27. Locales 
comerciales  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 35 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
35 
 
 27,1 Área general de 
ventas  300 0,40 80 22 75 75 30 Asegurar suficiente 
iluminancia vertical en los 
estantes.  
27,2 Área de la caja 
registradora  500 0,60 80 19 100 75 30   
27,3 Área/mesa de 
empacado  500 0,60 80 22 100 - 50   
27,4 Área de 
almacenamiento  300 0,40 80 25 50 - -   
27,5 Vestuario/probado
r (vestidor)  300 0,4 90 - - - - Considere la iluminancia 
vertical y el modelado 
frente al espejo.  
Ref. 28.  Lugares de 
reunión pública – 
Zonas generales     Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
28,1 Pasillos de 
entrada  100 0,40 80 22 50 50 30 UGRL sólo si aplica  
28,2 Guardarropa  200 0,40 80 25 75 75 50   
28,3 Salones  200 0,40 80 22 75 75 50   
28,4 Taquillas  300 0,60 80 22 75 75 50   
Ref. 29. Lugares de 
reunión pública – 
Restaurantes y 
hoteles  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
29,1 Mostrador de 
recepción / cajero, 
escritorio de 
porteros  300 0,60 80 22 100 100 75   
29,2 Cocina  500 0,60 80 22 100 100 75 Debe haber una zona de 
transición entre la cocina y 
el restaurante.  
29,3 Restaurante, 
comedor, salón de 
reuniones/eventos  - - 80 - - - - La iluminación debe 
diseñarse para crear la 
atmósfera adecuada.   
29,4 Restaurante de 
autoservicio  200 0,40 80 22 75 75 50   
29,5 Buffet  300 0,60 80 22 75 75 50   
29,6 Salas de 
conferencias  500 0,60 80 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
controlable.  
29,7 Pasillos  100 0,40 80 25 50 50 30 Iluminancia a nivel del 
suelo  
Ref. 30.  Lugares de 
reunión pública – 
Teatros, salas de 
conciertos, 
cines, lugares de 
entretenimiento     Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
30,1 Salas de 
práctica/ensayo  300 0,60 80 22 100 100 75   
30,2 Vestieres  300 0,60 90 22 100 100 75 La iluminación de los 
espejos para el maquillaje 
debe ser "libre de 
deslumbramiento".  
Se debe evitar el 
deslumbramiento por 
discapacidad en los 
espejos para maquillaje.  
30,3 Zonas de estar – 
mantenimiento, 
limpieza  200 0,50 80 22 50 50 30 Iluminancia a nivel del 
suelo.   
30,4 Zona de 
suspensión de 
equipos en el área 
del escenario  300 0,40 80 25 75 75 30 Iluminancia a nivel del 
suelo.   
Ref. 31.  Lugares de 
reunión pública – 
Ferias 
comerciales, 
salas de 
exposiciones     Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
31,1 Iluminación 
general  300 0,40 80 22 50 50 30    
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 36 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
36 
 
 Ref. 32.  Lugares de 
reunión pública – 
Museos     Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
32,1 Exposiciones 
insensibles a la luz  - - 80 - - - - La iluminación está 
determinada por los 
requisitos de visualización.   
32,2 Exposiciones 
sensibles a la luz  - - 80 - - - - 1.  La iluminación está 
determinada por los 
requisitos de visualización.   
2.  La protección contra la 
radiación dañina es 
primordial.  
Ref. 33. Lugares de 
reunión pública    
– Bibliotecas     Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
33,1 Estanterías  200 0,40 80 19 - - - 1.  Iluminancia vertical en 
estantes.  
2.  Para la iluminación de 
estantería dedicada, no se 
aplica el valor de UGRL.  
33,2 Área de lectura  500 0,60 80 19 100 100 50 Se debe lograr un 
ambiente agradable  
33,3 Área de 
bibliotecarios  500 0,60 80 19 150 150 50   
33,4 Iluminación 
general  300 0,40 80 22 75 75 50   
Ref. 34. Lugares    de 
reunión pública – 
Parqueaderos 
(interiores)  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
34,1 Rampas de 
entrada/salida 
(durante las horas 
del día)  300 0,40 40 25 75 75 50 1.  Nivel de iluminancia 
para extenderse 5 m en el 
piso del estacionamiento  
2.  Iluminancias a nivel del 
suelo.  
34,2 Rampas de 
entrada/salida (por 
la noche)  75 0,40 40 25 50 50 30 1. Iluminancias a nivel del 
piso.  
34,3 Carriles de 
circulación de 
vehículos, rampas 
internas y sendas 
peatonales 
adyacentes a los 
carriles de 
circulación 
vehicular   75 0,40 40 25 50 50 30 1.  Iluminancias a nivel del 
suelo.  
2. Una alta iluminancia 
vertical aumenta el 
reconocimiento de los 
rostros de las personas y, 
por lo tanto, la sensación 
de seguridad.  
34,4 Áreas de 
estacionamiento – 
no abiertas al 
público  75 0,25 40 - 50 30 15 1.  Iluminancias a nivel del 
suelo.  
2. Una alta iluminancia 
vertical aumenta el 
reconocimiento de los 
rostros de las personas y, 
por lo tanto, la sensación 
de seguridad.  
34,5 Áreas de 
estacionamiento: 
abiertas al público 
con un gran 
número de 
usuarios, por 
ejemplo, centros 
comerciales, 
plazas.  150 0,40 40 - 50 50 15 1.  Iluminancias a nivel del 
suelo.  
2. Una alta iluminancia 
vertical aumenta el 
reconocimiento de los 
rostros de las personas y, 
por lo tanto, la sensación 
de seguridad.  
34,6 Taquilla  300 0,60 80 19 75 75 50 1.  Se deben evitar los 
reflejos en las ventanas.  
2.  Se debe evitar el 
deslumbramiento del 
exterior.  
Ref. 35. Locales 
educativos    – 
Guarderías  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 37 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
37 
 
 Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
35,1 Sala de juegos  300 0,40 80 22 100 100 75 Se deben evitar las 
luminancias altas en las 
direcciones de 
visualización desde abajo, 
mediante el uso de 
cubiertas difusas.     
35,2 Guarderías  300 0,40 80 22 100 100 75 Se deben evitar las 
luminancias altas en las 
direcciones de 
visualización desde abajo, 
mediante el uso de 
cubiertas difusas.     
35,3 Sala de 
manualidades  300 0,60 80 19 100 100 75   
Ref. 36. Locales 
educativos. 
Edificios    
educativos.  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
36,1 Aula o salón de 
clases, salas de 
lectura - 
Actividades 
generales  500 0,60 80 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
controlable, para 
diferentes actividades y 
ajustes de escena.  
36,2 Auditorio, salas de 
conferencias  500 0,60 80 19 150 150 50 La iluminación debe ser 
controlable para satisfacer 
las necesidades de 
presentaciones 
audiovisuales.  
36,3 Áreas para 
sentarse en 
auditorios y salas 
de conferencias  200 0,60 80 19 75 75 50 1. La iluminación debe ser 
controlable  
2. Para el trabajo con 
pantallas VDT, véase el 
numeral 3.2.1.8.  
36,4 Tableros negros, 
verdes y blancos  500 0,70 80 19 - - - 1. Iluminancias verticales.  
2. Se deben evitar las 
reflexiones especulares.  
3. El presentador/profesor 
se deberá iluminar con 
una iluminancia vertical 
adecuada.  
36,5 Tableros negros, 
verdes y blancos 
en auditorios y 
salas de 
conferencias  500 0,60 80 19 - - - 1. Iluminancias verticales.  
2. Se deben evitar las 
reflexiones especulares.  
3. El presentador/profesor 
se deberá iluminar con 
una iluminancia vertical 
adecuada.  
36,6 Presentación de 
proyector y 
smartboard    - - - - - - - 1.  La iluminación debe 
ser controlable  
2.  Se deben evitar las 
reflexiones especulares.  
3.  200 lx verticalmente 
detrás (alrededor) de la 
pantalla.  
4. Se debe evitar la 
iluminación directa en 
pantalla al mostrar 
contenido.  
36,7 Tablero de 
visualización/Pant
alla 200 0,60 80 19 - - - Iluminancias verticales  
36,8 Mesa de 
demostración en 
auditorios y salas 
de conferencias   750 0,70 80 19 - - -   
36,9 Luz sobre el 
profesor / 
presentador  - - 80 - 150 - - A 1,6 m sobre el suelo.  
Iluminancia vertical 
adecuada.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 38 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
38 
 
 36.10  Luz sobre el área 
del podio  300 0,70 80 - - - - 1. La iluminancia debe ser 
vertical en la dirección de 
la audiencia.  
2. La iluminación debe ser 
controlable para satisfacer 
las necesidades de 
presentaciones 
audiovisuales.  
36,11  Sólo trabajos con 
computadoras  300 0,60 80 19 100 100 75 1. La iluminación debe ser 
controlable  
2. Para el trabajo con 
pantallas VDT, véase el 
numeral 3.2.1.8.  
36,12  Salas de arte en 
las escuelas de 
arte 750 0,70 90 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
controlable  
4 000 K ≤ TCC ≤ 6 500 K  
36,13  Salas de dibujo 
técnico  750 0,60 80 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
controlable  
36,14  Salas de prácticas 
y laboratorios  500 0,60 80 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
controlable  
36,15  Salas de 
manualidades / 
Artesanías  500 0,60 80 19 150 100 100 La iluminación debe ser 
controlable  
36,16  Taller de 
enseñanza  500 0,60 80 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
controlable  
36,17  Salas de 
preparación y 
talleres  500 0,60 80 22 150 150 100 La iluminación debe ser 
controlable  
36,18  Hall de entrada del 
edificio / Pasillos 
principal de 
entrada del edificio  200 0,40 80 22 75 75 50   
36,19  Zonas de 
circulación, 
corredores  100 0,40 80 25 50 50 30 Nivel de suelo de 
iluminancia horizontal.  
36.20  Escaleras dentro 
de edificios 
educativos  150 0,40 80 25 50 50 30 Iluminancia horizontal a 
nivel del suelo.   
36,21  Salas comunes 
para estudiantes y 
salones de 
reuniones  200 0,40 80 22 75 75 50   
36,22  Salas de 
profesores  300 0,60 80 19 100 100 50 Para el trabajo de oficina, 
véase la Sección 26. 
Oficinas.  
36,23  Biblioteca: 
estanterías  200 0,60 80 19 - - - Iluminancia vertical en 
estantes.  
Para las estanterías 
dedicadas que   iluminan, 
el valor UGRL no se 
aplica.  
36,24  Biblioteca: áreas 
de lectura  500 0,60 80 19 100 100 50 Consulte la sección 33. 
Lugares de reunión 
pública    – Bibliotecas     
36,25  Almacenes para 
materiales 
didácticos   100 0,40 80 25 50 50 30   
36,26  Pabellones 
deportivos, 
gimnasios, 
piscinas  300 0,60 80 22 100 75 30 Estos requisitos solo son 
aplicables para las 
escuelas. Para uso no 
escolar, formación y 
competencia, aplicar los 
requisitos específicos 
dados en la EN 12193.  
36,27  Comedores 
escolares  200 0,40 80 22 75 75 50   
36,28  Cocina  500 0,60 80 22 100 100 75   
Ref. 37. Cuidado de la 
salud – Locales 
de uso general.  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
37,1 Salas de espera  200 0,40 80 22 75 75 30   
37,2 Pasillos: durante 
el día  100 0,40 80 22 50 50 30 Iluminancia a nivel del 
suelo.   
37,3 Pasillos: limpieza  100 0,40 80 22 50 50 30 Iluminancia a nivel del 
suelo.   
37,4 Pasillos: durante 
la noche  50 0,40 80 22 - - - Iluminancia a nivel del 
suelo.   
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 39 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
39 
 
 37,5 Pasillos 
multipropósito (por 
ejemplo, 
preexamen de 
pacientes)  200 0,60 80 22 75 75 50 Iluminancia a nivel de la 
tarea visual  
37,6 Salas de estar  300 0,60 80 22 75 75 50   
37,7 Ascensores para 
personas y 
visitantes  100 0,60 80 22 50 50 30 Iluminancia a nivel del 
suelo.   
37,8 Ascensores de 
servicio  200 0,60 80 22 75 75 50 Iluminancia a nivel del 
suelo.   
Ref. 38. Cuidado de la 
salud – Salas de 
personal.  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
38,1 Oficina del 
personal  500 0,60 80 19 150 150 100   
38,2 Salas de personal  300 0,60 80 19 100 100 50   
Ref. 39. Cuidado de la 
salud – Salas o 
habitaciones de 
pacientes, salas 
de maternidad.     Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
39,1 Iluminación 
general  100 0,40 80 19 50 50 30 1. Iluminancia a nivel del 
suelo.  
2. La iluminación de las 
paredes debe ser 
controlable.  
39,2 Iluminación para 
lectura  300 0,70 80 19 100 100 75 La iluminación debe ser 
controlable  y limitada a 
cada cama.  
39,3 Pabellones - 
Exámenes simples  300 0,60 80 19 100 100 75 Para los exámenes 
normales y los 
tratamientos especiales, 
consulte también la 
Sección 40. Cuidado de la 
salud – Salas de examen 
(general) y la Sección 51. 
Cuidado de la salud – 
Salas de autopsia y 
morgues.   
39,4 Examen y 
tratamiento  1 000  0,70 90 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
controlable  
39,5 Iluminación 
nocturna, 
iluminación para 
observación  5 - 80 - - - - Iluminancia a nivel del 
suelo.   
2200 K ≤ TCC ≤ 3000 K  
39,6 Baños para 
pacientes  200 0,40 90 22 75 75 50   
Ref. 40. Cuidado de la 
salud – Salas de 
examen (general)  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
40,1 Iluminación 
general  500 0,60 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCC ≤ 5 000 K  
40,2 Área de 
examinación y 
tratamiento  1 000  0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCC ≤ 5 000 K  
Ref. 41. Cuidado de la 
salud –   Salas de 
examen de la 
vista     Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
41,1 Iluminación 
general  500 0,60 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCC ≤ 5 000 K  
41,2 Examen de la 
parte externa del 
ojo 1 000  - 90 - 150 150 100 4 000 K ≤ TCC ≤ 5 000 K  
41,3 Pruebas de lectura 
y visión del color 
con gráficos de 
visión  500 0,70 90 16 150 150 100 4 000 K ≤ TCC ≤ 6 500 K  
Ref. 42.  Cuidado de 
la salud    –Salas 
de examen del 
oído  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 40 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
40 
 
 Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
42,1 Iluminación 
general  500 0,60 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCC ≤ 5 000 K  
42,2 Área de examen 
del oído  1 000  - 90 - 150 150 100 4 000 K ≤ TCC ≤ 5 000 K  
Ref. 43.  Cuidado de 
la salud    – Salas 
de escáneres     Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
43,1 Iluminación 
general  300 0,60 80 19 100 100 75   
43,2 Escáneres con 
potenciadores de 
imagen y sistemas 
de televisión  50 - 80 19 - - - Para el trabajo con 
pantallas VDT, véase el 
numeral 3.2.1.8.  
Ref. 44.  Cuidado de 
la salud    – Salas 
de parto  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
44,1 Iluminación 
general  300 0,60 90 19 100 100 75 La iluminación debe ser 
controlable  
44,2 Área de 
examinación y 
tratamiento  1 000  0,70 90 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
controlable  
Ref. 45.  Cuidado de 
la salud – Salas 
de tratamiento 
(general)  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
45,1 Diálisis  500 0,60 80 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
controlable  
45,2 Dermatología  500 0,60 90 19 150 150 100   
45,3 Endoscopia  300 0,60 80 19 100 100 75   
45,4 Enyesado  500 0,60 80 19 150 150 100   
45,5 Baños médicos  300 0,60 80 19 100 100 75   
45,6 Masaje y 
radioterapia  300 0,60 80 19 100 100 75   
Ref. 46. Cuidado de la 
salud.  Zonas de 
operaciones  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
46,1 Salas 
preoperatoria y de 
recuperación  500 0,60 90 19 150 150 100   
46,2 Alrededores de la 
mesa de 
operación  1 000  0,60 90 19 150 150 100 La iluminancia del área de 
operación debe tener 
luminancia equilibrada en 
los alrededores 
inmediatos.   
46,3 Quirófano  1 000  0,60 90 19 - - -   
46,4 Área de operación  - - 90 - - - - Aplicar los requisitos 
específicos dados en la 
EN 60601 -2-41:2009.  
Ref. 47.  Cuidado de 
la salud – Unidad 
de cuidados 
intensivos     Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
47,1 Iluminación 
general  300 0,60 90 19 50 50 30 Iluminancia a nivel del 
suelo.   
47,2 Exámenes 
sencillos  500 0,60 90 19 100 100 75 Iluminancia a nivel de la 
cama.   
47,3 Examen y 
tratamiento  1 000  0,70 90 19 150 150 100 Iluminancia a nivel de la 
cama.   
47,4 Observación 
nocturna  20 - 90 19 - - - Se debe tener en cuenta 
la temperatura de color.  
Ref. 48. Cuidado de la 
salud – Dentistas  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 41 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
41 
 
 Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
48,1 Iluminación 
general  500 0,60 90 19 150 150 100 La iluminación debe ser 
libre de deslumbramiento 
para el paciente.  
48,2 En el paciente  1 000  0,70 90 - 150 150 100   
48,3 Atención de caries 
/ Operación en la 
cavidad oral  - - - - - - - Aplicar los requisitos 
específicos dados en la 
norma EN ISO 9680.  
48,4 Blanqueamiento 
dental  - - - - - - - Aplicar los requisitos 
específicos dados en la 
norma EN ISO 9680.  
Ref. 49. Cuidado de la 
salud – 
Laboratorios y 
farmacias  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
49,1 Iluminación 
general  500 0,60 80 19 150 150 100   
49,2 Inspección de 
color  1 000  0,70 90 19 150 150 100 4 000 K ≤ TCC ≤ 6 500 K  
Ref. 50. Cuidado de la 
salud –Salas de 
descontaminació
n   Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
50,1 Esterilización  500 0,60 80 22 100 100 75   
50,2 Desinfección  500 0,60 80 22 100 100 75   
Ref. 51. Cuidado de la 
salud – Salas de 
autopsia y 
morgues  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) 
Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
51,1 Iluminación 
general  500 0,60 90 19 150 150 100   
51,2 Mesas de autopsia 
y mesas de 
disección   5 000  0,70 90 - 150 150 100 Es posible que se 
requieran valores 
superiores a 5 000 lx.  
Ref. 52. Zonas de 
transporte – 
Aeropuertos  Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
52,1 Salas de llegadas 
y salidas, zonas 
de reclamo de 
equipaje  200 0,40 80 22 75 75 30   
52,2 Áreas de conexión  150 0,40 80 22 50 50 30   
52,3 Mostradores de 
información, 
mostradores de 
facturación y 
check -in. 500 0,70 80 19 150 150 100 Para el trabajo con 
pantallas VDT, véase el 
numeral 3.2.1.8.  
52,4 Áreas de aduanas 
y control de 
pasaportes  500 0,70 80 19 150 150 100 Debe proporcionarse 
reconocimiento facial.  
52,5 Áreas de espera  200 0,40 80 22 50 50 30   
52,6 Salas de 
almacenamiento 
de equipaje  200 0,40 80 25 50 50 30   
52,7 Áreas de control 
de seguridad  300 0,60 80 19 100 100 75 Para el trabajo con 
pantallas VDT, véase el 
numeral 3.2.1.8.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 42 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
42 
 
 52,8 Torre de control 
del tráfico aéreo  500 0,60 80 16 50 - - 1.  La iluminación debe 
ser regulable  
2.  Para el trabajo con 
pantallas VDT, véase el 
numeral 3.2.1.8.  
3.  Se debe evitar el 
deslumbramiento de la luz 
del día.  
4.  Se deben evitar los 
reflejos en las ventanas, 
especialmente por la 
noche.   
52,9 Tareas en 
hangares:  
-  Áreas de prueba 
y reparación   
-  Áreas de prueba 
del motor  
-  Áreas de 
medición  500 0,60 80 22 50 50 30   
Ref. 53. Zonas de 
transporte – 
Instalaciones 
ferroviarias   Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
53.1.1  Plataformas 
totalmente 
cubiertas, 
pequeño número 
de pasajeros, por 
ejemplo, 
estaciones 
pequeñas, 
estaciones en 
zonas apartadas 
no urbanas, etc.  50 0,30 80 - - - - 1. Prestar especial 
atención al borde de la 
plataforma  
2. Evite el 
deslumbramiento de los 
conductores y pasajeros.  
3. Iluminancia a nivel del 
suelo en zona de 
referencia.  
53.1.2  Plataformas 
totalmente 
cubiertas, número 
medio de 
pasajeros, por 
ejemplo, 
estaciones 
intermedias, etc.  100 0,40 80 - - - - 1. Prestar especial 
atención al borde de la 
plataforma  
2. Evite el 
deslumbramiento de los 
conductores y pasajeros.  
3. Iluminancia a nivel del 
suelo en zona de 
referencia.  
53.1.3  Plataformas 
totalmente 
cubiertas, gran 
número de 
pasajeros, número 
grande de 
pasajeros, por 
ejemplo, 
terminales/estacio
nes de 
integración, de 
cabecera o 
portales, grandes 
estaciones de 
transporte masivo, 
terminales de 
transporte 
terreste, etc.  200 0,50 80 - - - - 1. Prestar especial 
atención al borde de la 
plataforma  
2. Evite el 
deslumbramiento de los 
conductores y pasajeros.  
3. Iluminancia a nivel del 
suelo en zona de 
referencia.  
53.2.1  Metro de 
pasajeros 
totalmente cerrado 
(pasos 
subterráneos), 
pequeño número 
de pasajeros  50 0,30 80 - - - - 1. Evite el 
deslumbramiento de los 
pasajeros.  
2. Iluminancia a nivel del 
suelo en zona de 
referencia.  
Ref. 53. Zonas de 
transporte – 
Instalaciones 
ferroviarias   Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
53.2.2  Metro de 
pasajeros 
totalmente cerrado 
(pasos 
subterráneos), 
número medio de 
pasajeros  100 0,40 80 - - - - 1. Evite el 
deslumbramiento de los 
pasajeros.  
2. Iluminancia a nivel del 
suelo en zona de 
referencia.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 43 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
43 
 
 53.2.3  Metro de 
pasajeros 
totalmente cerrado 
(pasos 
subterráneos), 
gran número de 
pasajeros  200 0,50 80 - - - - 1. Evite el 
deslumbramiento de los 
pasajeros.  
2. Iluminancia a nivel del 
suelo en zona de 
referencia.  
53.3.1  Escaleras, 
escaleras 
mecánicas, 
pequeño número 
de pasajeros  50 0,30 80 - - - - 1.  Evite el 
deslumbramiento de los 
pasajeros.  
2.  Prestar especial 
atención a los 
desembarcos.  
53.3.2  Escaleras, 
escaleras 
mecánicas, 
número medio de 
pasajeros  100 0,40 80 - - - - 1.  Evite el 
deslumbramiento de los 
pasajeros.  
2.  Prestar especial 
atención a los 
desembarcos.  
53.3.3  Escaleras, 
escaleras 
mecánicas, gran 
número de 
pasajeros  200 0,50 80 - - - - 1.  Evite el 
deslumbramiento de los 
pasajeros.  
2.  Prestar especial 
atención a los 
desembarcos.  
53,4 Taquilla y 
vestíbulo  200 0,50 80 28 75 75 50 Iluminancia a nivel del 
suelo en el área de 
referencia  
53,5 Mostradores de 
venta de tiquetes y 
oficinas de 
equipaje  300 0,50 80 19 100 100 75 Iluminancia en áreas de 
tareas  
53,6 Salas de espera  200 0,40 80   75 75 30   
53,7 Pasillos de 
entrada y de la 
estación  200 0,40 80   75 75 30   
53,8 Salas de 
máquinas e 
interruptores  200 0,50 80   50 50 30 Iluminancia en áreas de 
tareas (horizontales, 
verticales, inclinadas), 
individualmente regulables 
en áreas de las tareas 
visuales.  
Ref. 53. Zonas de 
transporte – 
Instalaciones 
ferroviarias   Ēm 
(Lx) Uo Ra UGR L Ēm,z 
(Lx) Ēm, 
pared  
(Lx) Ēm, 
techo  
(Lx) Requisitos específicos  
Tipo de tarea o 
área de actividad  Uo ≥ 0,10  
53.8.1  Centro de control 
ferroviario (zona 
de despachador)  200 0,50 80   - - - Iluminancia en áreas de 
las tareas visuales y 
uniformidad (horizontal, 
vertical, inclinada).  
1.  La iluminación debe 
ser controlable 
preferiblemente mediante 
atenuación.  
2.  Para el trabajo con 
pantallas VDT, véase el 
numeral 3.2.1.8.  
3.  Se debe evitar el 
deslumbramiento de la luz 
diurna.  
4.  Se deben evitar los 
reflejos en las ventanas, 
especialmente por la 
noche.  
5. Los colores de 
seguridad deben ser 
identificables.  
6. Los escritorios de 
control y las paredes de 
control requieren una 
iluminancia constante 
sobre toda la superficie.  
53,9 Túneles de acceso  50 0,40 20   - - - Iluminancia a nivel del 
suelo.  
53.10.1  Trabajos de 
montaje en 
cobertizos de 
mantenimiento - 
áspero  200 0,40 80   - - - Evite el deslumbramiento 
de los pasajeros.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 44 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
44 
 
 53.10.2  Trabajos de 
montaje en 
cobertizos de 
mantenimiento - 
medio  300 0,50 80   - - - Evite el deslumbramiento 
de los pasajeros.  
53.10.3  Trabajos de 
montaje en 
cobertizos de 
mantenimiento - 
fino 500 0,60 80   - - - Evite el deslumbramiento 
de los pasajeros.  
53.10.4  Trabajos de 
montaje en 
cobertizos de 
mantenimiento - 
precisión  750 0,70 80   - - - Evite el deslumbramiento 
de los pasajeros.  
53.10.5  Áreas de 
circulación para 
zonas de 
mantenimiento de 
vehículos 
ferroviarios (sin 
tráfico vehicular 
adicional)  100 0,25 80   - - -   
53.10.6  Áreas de 
circulación para 
zonas de 
mantenimiento de 
vehículos 
ferroviarios (con 
tráfico vehicular 
adicional)  150 0,40 80   - - -   
 
Parágrafo 1:  Para lugares no contemplados en la anterior tabla se deberán aplicar valores 
establecidos en la norma referenciada (EN 12464 -1), la norma IESNA o la NTC 6519 -1, para 
los mismos propósitos. En el evento que el espacio a iluminar no esté dentro de los 
compr endidos en la tabla o las normas referenciadas, el diseñador, con criterio profesional, 
debe escoger de la tabla el que más se asimile a las condiciones del lugar y dejará evidencia 
del hecho.  
3.2.2.7 . Requisitos de Iluminación de los medios de  evacuación  
 
El objetivo de la iluminación de los medios de evacuación para cada edificio , y estructura 
donde sea requerida , es el de  ayudar a la salida segura de los ocupantes de un recinto en 
condiciones normales de funcionamiento, según lo establecido en la sección 7.8 de la NFPA 
101. Los medios de evacuación deben incluir únicamente las escaleras, los pasillos, los 
corredores, las r ampas, las escaleras mecánicas y los pasadizos que conducen a una salida.  
La zona de salida debe incluir únicamente las escaleras, los pasillos, los corredores, las 
rampas, las escaleras mecánicas, las pasarelas y los pasadizos que conducen al exterior.  
 
Se deben cumplir los siguientes requisitos de iluminación para los medios de evacuación:  
 
1) La iluminación de los medios de evacuación deberá ser continua  y disponible para el 
uso durante todo el tiempo en que las condiciones de la ocupación así lo requieran.  
2) La iluminación artificial se deberá utilizar durante los períodos de tiempo requeridos 
para mantener la iluminación a los mínimos valores que se establecen en la tabla 
3.2.2.6.  a del presente Reglamento.  Como e xcepc ión s e deberán permitir los 
conmutadores de iluminación automáticos, del tipo sensible al movimiento, dentro de 
los medios de evacuación, siempre que los controladores de los conmutadores estén 
equipados para las operaciones a prueba de falla, los cronómetros d e iluminación 
estén dispuestos para una duración de un mínimo de 15 minutos y que el sensor de 
movimiento sea activado por el movimiento de cualquier ocupante en el área servida 
por las unidades de iluminación, siguiendo lo establecido en el artículo 3.2.6.  
3) Los pisos y otras superficies de tránsito dentro de una salida y de partes de los medios 
de evacuación y de la zona de salida, deben estar iluminados según lo establecido en 
la tabla 3.2.2.6. a , del presente Reglamento.  
4) En las ocupaciones de reunión, la iluminación de los pisos del medio de evacuación 
deberá ser de por lo menos 2 lux durante los períodos de actividades o proyecciones 
que involucren luz dirigida.  
5) Cualquier iluminación requerida deberá estar dispuesta de manera que la falla de una 
sola unidad de iluminación no resulte en un nivel de iluminación menor que 2 lux en  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 45 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
45 
 
 cualquier área designada. Una vez identificada la falla, se deberá proceder con el 
cambio de la unidad de iluminación en el menor tiempo posible.  
6) No se deberán emplear luces eléctricas activadas por baterías y otros tipos de 
lámparas linternas portátiles, como iluminación principal de los medios de evacuación.  
Artículo 3.2.3. Cálculos para iluminación interior  
 
En los cálculos de iluminación interior se deben tener en cuenta los requisitos de Iluminancia, 
la uniformidad y el índice de deslumbramiento. El nivel de iluminancia de un local se debe 
expresar en función de la iluminancia promedio en el plano de trabajo . Para la aplicación del 
presente reglamento se deben cumplir los valores de la Tabla 3.2.2.6. a. del numeral 3.2.2.6. 
 
Si no se especifica la altura del plano de trabajo (m), se deberá tomar un plano imaginario a:  
 
1) 0 m para pasillos y escaleras teniendo en cuenta que el plano de trabajo está definido 
a la altura del suelo. Esto incluye las intersecciones, zonas de cambio de dirección y 
rutas de evacuación relacionadas con la iluminación de emergencia.  
2) 0,75 m sobre el nivel del suelo para trabajar sentados.  
3) 0,85 m para trabajos de pie.  
3.2.3.1. Superficie de cálculo de iluminancia  
 
La superficie de cálculo debe crearse para indicar los puntos en los que se calcula el valor de 
iluminancia y para verificar que el plano útil, el área de tarea visual, el área circundante 
inmediata y el área de fondo , cumplen con los niveles de iluminación requeridos.   
 
El tamaño de la malla (retícula, cuadricula, rejilla, grilla, etc.) , necesaria para el cálculo y su 
medición , se establece dependiendo de la tarea visual o actividad, la geometría del área de la 
tarea visual, la precisión requerida y las magnitudes fotométricas a evaluar.  Las celdas de 
cuadrícula deben aproximarse  a un cuadrado, la relación entre la longitud y el ancho de una 
celda de cuadrícula se mantendrá entre 0,5 y 2 (ver también EN 12193 y EN 12464 -2). 
 
Los valores de iluminancia se calculan en el punto central de los rectángulos de la malla. En 
la Figura 3.2.3.1 a , se muestra una malla típica , la cual normalmente es generada por los 
softwares de diseño, con base en la EN 12464 -1. 
       
 
 
Figura 3.2.3.1. a.  Malla típica para el cálculo y verificación de los valores de iluminancia (Adaptada de EN 12464 -1) 
 
Donde:  
a: dimensión del lado más largo del área de cálculo / área de verificación  
b: dimensión del lado más corto del área de cálculo / área de verificación  
x: número de puntos a lo largo del lado más largo  
y: número de puntos a lo largo del lado más corto  
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 46 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
46 
 
 Se excluye del área calculada general una franja (distancia al borde) de hasta 0,50 m desde 
las paredes, excepto cuando un área de la tarea visual está en o se extiende dentro de esta 
área límite.  
 
Se debe aplicar un tamaño de cuadrícula apropiado a las paredes y al techo y también se 
puede aplicar una banda de 0,5 m. El espaciado de los puntos de la cuadrícula no debe 
coincidir con el espaciado de las luminarias.  
 
Artículo 3.2.4. Iluminación de emergencia  
 
La iluminación de emergencia debe funcionar automáticamente cuando falla el suministro o 
alimentación de energía eléctrica del sistema de alumbrado normal y, por ello, opera desde 
una fuente de energía diferente (independiente) a la del sistema de iluminación general.3 
 
Para los propósitos del presente Reglamento la iluminación de emergencia se considera como 
un término genérico del que existen varias formas específicas (Ver Figura 3.2.4 . a) 
               
Figura 3.2.4. a.  Formas específicas de iluminación de emergencia (Adaptado de NTC 6556)  
 
El diseñador de iluminación o el responsable, debe especificar el sistema de iluminación de 
emergencia, en cada espacio del proyecto, considerando , según aplique:  
 
1) La iluminación de emergencia de la ruta de evacuación.  
2) La iluminación de emergencia (de seguridad) antipánico.  
3) La Iluminación de emergencia en áreas de trabajo de alto riesgo.  
4) La iluminación de emergencia de continuidad.  
5) La señalización de evacuación  
En áreas de interiores a cielo abierto (terrazas, patios, etc.), los criterios de iluminación de 
emergencia serán aplicables de acuerdo con los criterios del profesional en seguridad humana 
de acuerdo con la aplicación y aglomeración de personas. En piscinas tanto interiores como 
exteriores, es obligatoria la implementación de iluminación de emergencia.  
 
Se deben ignorar las contribuciones de las inter -reflexiones en las superficies de los espacios 
con iluminación de emergencia, esto es considerar nulo (cero) las reflectancias de techos, 
muros y pisos.  Los valores medidos deben ser iguales o mayores a los estipulados en la 
memoria de cálculo.  
 
 
3 La sección de iluminación de emergencia del presente reglamento adapta los requisitos de los referentes normativos NTC 
6556, CIE S 020/E (ISO 30061) y EN 1838.  
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 47 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
47 
 
 Para proporcionar la visibilidad necesaria para la evacuación de la edificación en caso de una 
emergencia, todas las salidas destinadas a ser utilizadas para evacuar la edificación y la 
señalética a lo largo de las rutas de evacuación deben estar iluminadas, para indicar 
claramente la ruta de evacuación a un lugar seguro.  
 
La determinación de las rutas de evacuación, zonas puntuales que contengan equipos o 
dispositivos (camillas, extintores, gabinetes contra incendios, etc.), señalética de emergencia 
y espacios de alto riesgo, serán establecidos por el profesional en segurid ad humana o 
equivalente, identificándolos y señalándolos en la información documental y planimétrica 
entregada al responsable de la iluminación de emergencia (diseñador, constructor, instalador, 
propietario, inspector, interventor, entre otros).  
 
Para identificar colores de seguridad, el valor mínimo del índice de reproducción cromática de 
las fuentes de luz de las luminarias de emergencia debe ser R a ≥ 70.  
 
El diseñador o responsable de la ubicación de las luminarias de emergencia, debe asegurarse 
que la intensidad luminosa de los equipos de iluminación, en su ubicación, no generan en el 
campo de visión deslumbramiento perturbador, para eso se deben atender l os siguientes 
lineamientos:  
Para iluminación de rutas de evacuación, que se encuentren a nivel horizontal, la intensidad 
luminosa de las luminarias no debe exceder los valores de la Tabla 3.2.4 . a. dentro de la zona 
de 60º a 90º con relación al campo de visión (ver Figura 3.2.4 . b). 
 
 
Figura 3.2.4. b.  Zonas de deslumbramiento en rutas de evacuación a nivel horizontal. ( Adaptado  de NTC 6556)  
 
Para iluminación de zonas de énfasis, (de seguridad) antipánico y áreas de alto riesgo, la 
intensidad luminosa de las luminarias en cualquiera de los ángulos (C, ɣ) no debe exceder los 
valores de la Tabla 3.2.4 a (ver Figura 3.2.4 . c.). 
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 48 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
48 
 
  
 
Figura 3.2.4. c.  Zonas de deslumbramiento en zonas de énfasis, antipánico, áreas de alto riesgo. ( Adaptado  de NTC 
6556)  
 
 
Tabla 3.2.4 . a. Límites de deslumbramiento para luminarias de iluminación de emergencia. (Tomada de NTC 6556)  
 
 
 
Altura h de instalación de 
luminarias de emergencia 
sobre el nivel del suelo (m)  
 Intensidad luminosa máxima 
Imáx  (cd) de la luminaria, 
para iluminación de 
emergencia en ruta de 
evacuación y (de seguridad) 
antipánico.  Intensidad luminosa máxima 
Imáx  (cd) de la luminaria, 
para iluminación de 
emergencia en áreas de alto 
riesgo.  
  h < 2,5  500 1000  
2,5 ≤  h < 3,0  900 1800  
3,0 ≤  h < 3,5  1600  3200  
3,5 ≤  h < 4,0  2500  5000  
4,0 ≤  h < 4,5  3500  7000  
4,5 ≤  h   5000  10000  
 
Se determina  que la separación entre puntos de cálculo de iluminancia para las superficies de 
cálculo sea ≤ 0,5 m. La cantidad de puntos de cálculo tanto en dirección transversal como 
longitudinal deberá ser un número impar. En las superficies de cálculo para rutas de  
evacuación, la hilera central de puntos deberá quedar ubicada justo en la línea o eje central. 
Las superficies de cálculo inclinadas deberán evaluarse por parámetros de iluminancia 
horizontal.  
3.2.4.1. Instalaciones que requieren de iluminación de emergencia  
 
La determinación de las instalaciones que requieren de iluminación de emergencia la deberá 
realizar el profesional competente en seguridad humana o equivalente, según la necesidad 
de evacuación de cada espacio. Para tal fin , a continuación,  se establece n los espacios del 
proyecto que requieren:  
 
1) Iluminación de emergencia de evacuación (en cualquier caso .  
a) Iluminación de la ruta de evacuación.  
b) Iluminación de las zonas de énfasis: las indicadas en la Tabla 3.2.4.5 a.  
2) Iluminación de emergencia antipánico , tales como salones multipropósito, restauran-
tes, comedores, cafeterías, plazoletas de comidas, salas de espera/descanso, áreas 
de ejercicio, gimnasios, baños, salas de conferencias, auditorios y reuniones, aulas 
para clases y laboratorios, salas de lectura  en bibliotecas, teatros, salas de conciertos, 
salas de cine, museos, discotecas, graderías de escenario deportivos y de actividades 
culturales o de entretenimiento, instalaciones de culto, salas de llegada y salida de  
pasajeros, áreas de recogida de equipajes, área para compra de boletos y vestíbulos, 
revisión de pasajeros y equipajes, plataformas de espera de Instalaciones de trans-
porte masivo, ferroviario y terrestre, entre otras.  
3) Iluminación de emergencia en áreas de trabajo de alto riesgo , las cuales pueden co-
rresponder con tareas, actividades, operación de equipos, manipulación de herramien-
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 49 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
49 
 
 tas, entre otros, que supongan riesgos físicos relacionado con la seguridad de las per-
sonas; por ejemplo, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con 
energías peligrosas, trabajos con sustancias químicas peligrosas, entre otros.  
4) Iluminación de emergencia de continuidad.  
5) Señalización de evacuación . Iluminación de emergencia de evacuación (ruta de 
evacuación y zonas de énfasis)  
6) Parqueaderos cerrados o cubiertos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduz-
can hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.  
7) Zonas de baños en edificios de uso público.  
8) Lugares en los que se ubican tableros de distribución o de accionamiento de la insta-
lación de iluminación  y subestaciones eléctricas . 
9) Sitios de esparcimiento tales como bares, discotecas, casinos, entre otros.  
Artículo 3.2.4.2. Requisitos generales de la iluminación de 
emergencia  
 
Las Instalaciones de sistemas de iluminación de emergencia deben cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
1) Para la iluminación de emergencia de la ruta de evacuación y las zonas de énfasis, los 
equipos de iluminación de emergencia deben ser fijos y estar provistos de baterías 
recargables integradas como parte integral de la luminaria (de acuerdo con el artículo  
2.4.2) o kits balasto -batería.   
2) Debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse una falla de la alimen-
tación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por la iluminación 
de emergencia.  Se considera como falla de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70  % de su valor nominal.  
3) Los equipos de iluminación de emergencia, no debe demorar más de 1 segundo en 
estar en funcionamiento luego de presentarle la falla en el suministro de energía de la 
red eléctrica.  
4) La instalación cumplirá las condiciones de servicio continuo durante 1 hora ( 60 minu-
tos), como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar la falla  
5) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 
índice de rendimiento cromático Ra de las fuentes de luz debe ser 70.  
6) Los sistemas de iluminación de emergencia deben estar diseñados e instalados de 
modo que garantice un nivel de iluminancia, en caso del daño de un elemento del 
sistema de iluminación se debe realizar el cambio o reparación del equipo de forma 
inmediata, co n el fin de no dejar en completa oscuridad los espacios que requieran 
iluminación de emergencia.  
7) Las baterías que se utilicen como fuentes de alimentación para sistemas de emergen-
cia deben tener una capacidad nominal de corriente adecuada para alimentar y man-
tener durante 1 hora ( 60 minutos) como mínimo la carga total conectada, sin que la 
tensión aplicada a la carga caiga por debajo del 87,5% de la tensión nominal. La ins-
talación debe contar con un medio de carga automática de las baterías. No se deben 
utilizar baterías tipo automo triz. 
3.2.4.3. Localización de las luminarias de emergencia  
 
Con el fin de proporcionar una iluminación de emergencia adecuada , se deben cumplir las 
siguientes condiciones:  
 
1) Se deben situar por lo menos a 2 metros por encima del nivel del suelo, salvo que la 
evaluación de riesgos evaluada por el profesional experto en seguridad humana 
determine ajustes en la ubicación de estos elementos.  Salvo que donde deben 
evaluarse las condiciones en que el espacio pueda acumular humo en el cielorraso, lo 
cual podría obstruir la visibilidad de la iluminación para evacuación, en ese caso es se 
deben ubicar las luminarias de emergencia y señales de evac uación por debajo de la 
altura superior de  la ventana más próxima. En caso de que no sea posible ubicar la 
señalización de evacuación por debajo de la zona de acumulación posible de humo, 
es recomendable ubicar una señal de evacuación adicional en la región inferior cerca 
de las salidas de emergen cia.  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 50 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
50 
 
 2) Se debe disponer de iluminación de emergencia en las zonas descritas en la Tabla 
3.2.4.5 . a.  
3.2.4.4. Iluminación de emergencia de la ruta de evacuación  
 
El objetivo de la iluminación de las rutas de evacuación es ayudar a la salida segura de los 
ocupantes de un recinto, proporcionando las condiciones visuales y de orientación adecuadas, 
y asegurando que los equipos de lucha contra el fuego y de seguridad puedan ser fácilmente 
localizados y usados.  
 
Los requisitos de iluminación de emergencia para las rutas de evacuación son:  
 
1) Para rutas de evacuación de hasta 2 m de ancho, las iluminancias horizontales en el 
suelo a lo largo de la línea central de una ruta de evacuación no deben ser menor que 
1 lx. La banda central que comprende no menos de la mitad del ancho de la ruta de 
evac uación debe iluminarse a un mínimo del 50% de ese valor. Tal como se muestra 
en la Figura 3.2.4.4. Para rutas de evacuación más anchas, pueden ser tratadas me-
diante varias franjas de hasta 2 m de ancho o estar provistas de iluminación de emer-
gencia (de seg uridad) antipánico. En el caso que la ruta de evacuación contenga zonas 
de énfasis (véase numeral  3.2.4.5.), los requisitos de iluminación de emergencia serán 
los indicados en el numeral mencionado del presente reglamento.  
2) La relación de diversidad Ud de la iluminancia mínima en relación a la máxima no debe 
ser menor de 1:40 equivalente a 0,025 a lo largo de la línea o eje central de la ruta de 
evacuación.  
3) La duración mínima de la iluminación de emergencia para evacuación debe ser el pe-
ríodo de tiempo en el cual exista riesgo para las personas mientras evacuan la edifi-
cación en caso de una emergencia, sin ser este valor inferior a 60 minutos.  
Para el caso que la ruta de evacuación requiera mayores tiempos de iluminación por 
su recorrido desde el punto más lejano a la salida de emergencia, la duración mínima 
permitida de iluminación de emergencia deberá evaluarse con el profesional compe-
tente  y documentar la d ecisión ; por ejemplo,  edificaciones de atención médica, edifi-
caciones de gran altura, espacios subterráneos, minas, edificaciones de entreteni-
miento, sistemas de transporte masivo, entre otros.  
 
 
 
Figura 3.2.4.4 . a. Ejemplo de superficie de cálculo para ruta de evacuación (Tomada de NTC 6556)  
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 51 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
51 
 
 3.2.4.5. Requisitos de iluminación de emergencia para zonas de énfasis  
 
En caso de una emergencia y adicional a la iluminación de evacuación, antipánico y de áreas 
de alto riesgo, las luminarias de emergencia deben situarse de manera que proporcionen un 
nivel de iluminación de emergencia apropiado para destacar algún peligro p otencial o la 
ubicación de equipos de seguridad que puedan ser requeridos en un evento de emergencia, 
para esto deben iluminarse con énfasis las siguientes zonas  y cumpliendo con los siguientes 
requisitos : 
 
 
Tabla 3.2.4.5 . a. Requisitos de iluminación de emergencia para zonas de énfasis . 
 
ZONAS DE 
ÉNFASIS  
 Ehm
in 
(lx) Evm
in 
(lx)  
Ud Altura de superficie de 
cálculo  
(m)   
Dimensiones de superficie de cálculo  
Cada puerta de 
salida destinada a 
ser usada en una 
emergencia  5 - 0,025  0 La superficie de cálculo será de largo 1 m 
antes de la salida y al menos del ancho de 
la salida (puerta) de emergencia.  
Las escaleras 
ubicadas en la ruta 
de evacuación.  5 - 0,025  A la superficie inclinada 
paralela a los vértices 
superiores de la huella y 
contrahuella.  La superficie de cálculo corresponderá al 
largo y ancho de la escalera. Los 
descansos deben ser calculados en un 
plano horizontal a nivel del vértice entre 
huella y contrahuella.  
Las rampas 
ubicadas en la ruta 
de evacuación.  5 - 0,025  A la superficie inclinada en 
la pendiente de la rampa a 
nivel de suelo.  La superficie de cálculo corresponderá al 
largo y ancho de la rampa. Los descansos 
deben ser calculados en un plano 
horizontal a nivel del suelo.  
Cambios de nivel 
ubicados en la ruta 
de evacuación.  5 - 0,025  A la superficie inclinada en 
la pendiente dada por el 
cambio de nivel.  La superficie de cálculo corresponderá al 
largo del cambio de nivel y al menos 2 m 
de ancho.  
Cualquier cambio 
de dirección y cada 
intersección en la 
ruta de evacuación.  5 - 0,025  0 La superficie de cálculo corresponderá a 2 
m antes y después del cambio de dirección 
o intersección, y al menos el ancho de la 
franja de la ruta de evacuación.  
Equipos de 
primeros auxilios.  - 5 0,025  A la altura de uso del 
equipo.  La superficie de cálculo corresponderá 
con las dimensiones del equipo y la altura 
del mismo.  
Gabinetes contra 
incendios, 
extintores.  - 5 0,025  A la altura de uso del 
equipo/dispositivo.  La superficie de cálculo corresponderá 
con las dimensiones del equipo/dispositivo 
y la altura del mismo.  
Botones de pánico, 
pulsadores de 
alarmas luminosas 
y sonoras.  - 5 0,025  A la altura de uso del 
dispositivo.  La superficie de cálculo corresponderá 
con las dimensiones del dispositivo y la 
altura del mismo.  
Cabina de baños 
para personas con 
movilidad reducida.  5 - 0,025  0 La superficie de cálculo corresponderá 
con las dimensiones limitadas por el área 
de la cabina del baño  
Los equipos de 
evacuación 
previstos para 
personas con 
movilidad reducida.  5 - 0,025  0 La superficie de cálculo corresponderá 
con las dimensiones limitadas por el área 
que contiene los equipos.  
Zonas de refugio 
para personas con 
movilidad reducida.  5 - 0,025  0 La superficie de cálculo corresponderá 
con las dimensiones limitadas por esta 
área.  
Cuarto eléctrico  5 15 0,025  0 La superficie de cálculo horizontal 
corresponderá con el área que contenga el 
cuarto, excluyendo un borde de 0,5 m del 
perímetro de área evaluada. La superficie 
de cálculo vertical corresponderá con las 
dimensiones del equipo y la altura del 
mismo  
 
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 52 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
52 
 
  
Figura 3.2.4.5. a.  Ejemplo de superficies de cálculo para zonas de énfasis (Adaptada de NTC 6556).  
 
3.2.4.6. Requisitos de iluminación de emergencia de señalización para evacuación  
 
El propósito de la señalización para evacuación es proporcionar suficientes condiciones 
visuales y direccionales para ayudar a ubicar y utilizar la ruta de evacuación con facilidad 
hasta la salida de emergencia.  Se deben  cumplir  los siguientes requisitos:  
 
1. Cuando no es posible la visión directa de una salida final de emergencia, se debe 
proporcionar una señalización de evacuación iluminada (o una serie de señales de 
evacuación iluminadas) para ayudar a la progresión hacia la salida de emergencia, 
incluyendo señalización al interior y exterior de la salida de emergencia final.  La salida 
de emergencia final debe ser claramente identificable al exterior de la edificación, con 
el fin de informar a entidades de apoyo en caso de un evento de emergencia.  
 
2. Las señales para evacuación deben contar con iluminación incorporada y autónoma 
para asegurar que sean visibles y legibles en cualquier momento que se requiera 
evacuar la edificación o espacio . Las  señales de dirección de la ruta de evacuación, 
señales de salida de emergencia y otras señales de seguridad, que la evaluación de 
riesgos del profesional competente en seguridad humana o equivalente considere 
claramente identificables y necesarias en cond iciones de emergencia.  Es 
recomendable que la señalización de evacuación considere los requisitos de las 
normas ISO 3864 -1y ISO 7010.  
 
Los requisitos de iluminación de emergencia de señalización para evacuación  deben : 
 
1) En las señales para evacuación , el texto deberá estar en idioma español o deben po-
seer pictogramas siguiendo nomenclaturas internacionales de entendimiento univer-
sal.   
2) La duración mínima de la iluminación de emergencia para señalización debe ser el 
período de tiempo en el cual pueda existir riesgo para las personas mientras evacuan 
la edificación en caso de una emergencia, sin ser este valor inferior a 60 minutos.  
Para el caso que la evacuación requiera mayores tiempos de iluminación por su reco-
rrido desde el punto más lejano a la salida de emergencia, la duración mínima permi-
tida de iluminación de la señalización para evacuación deberá evaluarse con el profe-
sional competente y documentar la decisión.  
3) Las señales de evacuación iluminadas interiormente son perceptibles a una distancia 
mayor que una señal iluminada exteriormente del mismo tamaño. La distancia de vi-
sión máxima (véase figura 4) debe determinarse por la siguiente fórmula:  
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 53 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
53 
 
  
     Do = h x z    Ecuación 2  
 
Donde,  
Do: Es la distancia de observación (m)  
h: Es la altura de la señal de evacuación (m)  
z: Es el factor de distancia, z=200 para señales de evacuación con iluminación de 
emergencia incorporada  
 
            
 
Figura 3.2.4.6 . a. Distancia de observación (Do) en función del alto (h) de la señal de evacuación.  
 
4) Para obtener una lectura más clara de la señal de evacuación, estas deben instalarse 
en una posición no superior a 20º de la horizontal en el campo de visión.  
3.2.4.7. Requisitos de iluminación de emergencia (de seguridad) antipánico  
 
El propósito de la iluminación (de seguridad) antipánico es reducir la posibilidad de percepción 
de miedo y/o pánico ante la emergencia, al proveer suficientes condiciones visuales y 
direccionales que permitan identificar posibles obstáculos, garantizando el movimiento seguro 
cuando los ocupantes de un espacio se dirigen hacia la ruta de evacuación. Esta iluminación 
se aplica en espacios donde existe concentración y/o permanencia de pe rsonas, y que la falta 
de iluminación ante una emergencia pueda producir miedo y/o pánico.  
 
Al interior de las cabinas de los ascensores que puedan ser usados por personas, deben 
contar con iluminación de emergencia (de seguridad) antipánico.  Otros espacios  que 
requieren iluminación  de este tipo de iluminación son, salones multipropósito, restaurantes, 
comedores, cafeterías, plazoletas de comidas, salas de espera/descanso, áreas de ejercicio, 
gimnasios, baños, salas de conferencias, auditorios y reuniones, aulas para clases y 
laboratorios, salas de lectura en biblio tecas, teatros, salas de concier tos, salas de cine, 
museos, discotecas, graderías de escenario deportivos y de actividades culturales o de 
entretenimiento, instalaciones de culto, salas de llegada y salida de pasajeros, áreas de 
recogida de equipajes, área para compra de boletos y vestíb ulos, revisión de pasajeros y 
equipajes, plataformas de espera de Instalaciones de transporte masivo, ferroviario y terrestre, 
entre otras.  
Los requisitos de iluminación de emergencia (de seguridad) antipánico son:  
 
1) La iluminancia horizontal a nivel del suelo, en cualquier punto del área excluyendo un 
borde de 0,5 m del perímetro de área evaluada, debe ser mayor o igual que 0,5 lx.  
El mobiliario no será considerado en el cálculo de la iluminancia horizontal, en la ilu-
minación (de seguridad) antipánico.  
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 54 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
54 
 
 2) La relación de diversidad Ud de la iluminancia mínima con relación a  la máxima no 
debe ser menor de 1:40 equivalente a 0,025 en el área calculada.  
 
3) La duración mínima de la iluminación (de seguridad) antipánico debe ser el período de 
tiempo en el cual exista riesgo para las personas mientras evacuan la edificación en 
caso de una emergencia, sin ser este valor inferior a 60 minutos.  
 
4) Para el caso que la evacuación requiera mayores tiempos de iluminación por su 
recorrido desde el punto más lejano a la salida de emergencia, la duración mínima 
permitida de iluminación (de seguridad) antipánico deberá evaluarse documentar la 
decisión.
          
Figura 3.2.4.7 . a. Ejemplo de superficie de cálculo (de seguridad) antipánico ( Adaptada  de NTC 6556).  
 
5) Esta iluminación debe ser prevista en todos los baños para personas con movilidad 
restringida ya sean públicos o privados.  
 
 
3.2.4.8. Requisitos de iluminación de emergencia para áreas de alto riesgo  
 
El objetivo de la iluminación de áreas de trabajo de alto riesgo es contribuir a la seguridad de 
las personas  implicada s en un proceso o situación potencialmente peligros a y ayudar a que 
se puedan llevar a cabo procedimientos de interrupción por seguridad.  
 
Estas áreas de alto riesgo corresponden con tareas, actividades, operación de equipos, 
manipulación de herramientas, entre otros, que supongan riesgos físicos relacionado s con la 
seguridad de las personas; por ejemplo, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, 
trabajos con energías peligrosas, trabajos con sustancias químicas peligrosas, entre otros.  
 
Los requisitos de iluminación de emergencia para áreas de alto riesgo son:  
 
1) En áreas de alto riesgo la iluminancia promedio mantenida de emergencia en el área 
de la tarea visual no debe ser menor del 10% de la iluminancia promedio mantenida 
requerida para tal trabajo, en ningún caso no debe ser menor de 15 lx.  
2) La relación de uniformidad Uo de la iluminancia mínima en relación a la media no debe 
ser menor de 1:10 equivalente a 0,1 en el área de la tarea visual.  
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 55 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
55 
 
 3) La duración mínima de la iluminación de emergencia debe ser el período de tiempo en 
el cual exista riesgo para las personas en caso de una emergencia, sin ser este valor 
inferior a 60 minutos.  Para el caso que la evacuación requiera mayores tiempos de 
iluminación por su recorrido desde el punto más lejano a la salida de emergencia, la 
duración mínima permitida de iluminación de áreas de alto riesgo deberá evaluarse 
con el profesional competente y documentar la decisión , numeral  3.2.4.9. Requisitos 
de ilumin ación de emergencia de continuidad . Cuando se emplee la iluminación de 
emergencia para continuar el desarrollo de alguna actividad o tarea visual, los requisi-
tos de iluminación deben cumplir lo establecido en el numeral  3.2.2.6 del presente 
Reglamento.  
3.2.4.10. Pruebas periódicas a los sistemas de iluminación de emergencia  
 
Con el fin de asegurar que en el momento de un evento donde se requiera la iluminación de 
emergencia, ésta funcione correctamente y cumpla con su objetivo de salvar vidas, se debe 
hacer la verificación de ausencia de fallos en el sistema de iluminación de emergencia o sus 
componentes tales como la fuente luminosa y/o luminaria de emergencia de doble lámpara , 
baterías, autonomía de carga, conductores, conexiones, auto test de las luminarias y se debe 
verificar mensualmente su funcionamiento, dejando el corre spondiente registro. Se debe 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 
Se aplicarán  normas tales como:  NF -C71-820 (auto test de iluminación de emergencia), UNE 
EN 50172 (supervisión y mantenimiento de una instalación de iluminación de emergencia).  
 
El equipo de iluminación de emergencia alimentado por baterías y con funciones de auto 
prueba  y autodiagnóstico debe realizar automáticamente, no menos de una vez cada 30 días, 
una prueba de no menos de 30 segundos y una rutina de diagnóstico.  
 
El equipo de iluminación de emergencia alimentado por baterías y con funciones de auto 
prueba  y autodiagnóstico debe señalar las fallas mediante un indicador  de estado.  
 
La verificación de la funcionalidad del sistema de iluminación de emergencia con botón de test 
y sistemas de auto test  se debe registrar en un libro de registro de informes por el personal 
asignado para estas labores o asignado por la administración de la construcción, local, edificio, 
condominio o similar, y debe incluir como mínimo  la siguiente información:  
 
1) Fecha de inicio de funcionamiento del sistema de iluminación de emergencia .  
2) Fechas de cada una de las inspecciones periódicas y ensayos . 
3) Breve descripción de las inspecciones periódicas y ensayos . 
4) Identificación de los defectos encontrados . 
5) Acciones correctivas realizadas . 
6) Modificaciones realizadas en la instalación de iluminación de emergencia.  
7) Responsable de la verificación . 
 
Si el sistema de iluminación de emergencia es energizado por baterías, debe realizarse 
anualmente una prueba funcional por no menos de 1 hora ( 60 minutos).  
Artículo 3.2.5. Eficiencia energética en las instalaciones de sistemas de iluminación 
interior  
 
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona se evaluará mediante 
el indicador denominado Valor de Eficiencia Energética de la instalación (VEEI) expresado en 
(W/m2) por cada 100 luxes, mediante la siguiente expresión:   
 
 
VEEI   =       P * 100  
                                        S * Eprom       Ecuación 3  
Donde:  
P: Potencia total instalada en las bombillas más los equipos auxiliares, incluyendo sus 
pérdidas [W]  
S: Superficie iluminada [m2]  
Eprom: Iluminancia promedio horizontal mantenida [lux]   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 56 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
56 
 
  
Estos valores incluyen la iluminación general y el alumbrado direccional, pero no las 
Instalaciones de sistemas de iluminación de vitrinas y zonas de exposición.  
 
Los valores límite de VEEI para las actividades de las zonas en mención son los indicados en 
la siguiente tabla  3.2.5. a . 
 
 
Tabla 3.2.5. a. Valores límite de VEEI  Adaptado del Documento Básico HE - Ahorro de Energía, Sección HE3 numeral 3.1. 
Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de España  
 
 
Uso del Recinto  
  
Nota  Límites de 
VEEI  
Administrativa en general  - 3,0 
Andenes de estaciones de transporte  - 3,0 
Salas de diagnóstico                                      (1) 3,5 
Pabellones de exposición o ferias  - 3,0 
Aulas y laboratorios                                        (2) 3,5 
Habitaciones de hospital                               (3) 4,0 
Recintos interiores no descritos en este listado  - 4,0 
Zonas comunes                                             (4) 4,0 
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas  - 4,0 
Parqueaderos  - 4,0 
Espacios deportivos                                     (5) 4,0 
Estaciones de transporte                              (6) 5,0 
Supermercados, hipermercados y grandes almacenes  - 5,0 
Bibliotecas, museos y galerías de arte  - 5,0 
Zonas comunes en edificios residenciales  - 6,0 
Centros comerciales (excluidas tiendas)       (7) 6,0 
Hostelería y restauración                            (8) 8,0 
Centros de culto religioso en general  - 8,0 
Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, 
salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias                                (9) 8,0 
Tiendas y pequeño comercio  - 8,0 
Locales con iluminación promedio superior a 600 lux  - 2,5 
Habitaciones de hoteles, etc.  - 10,0 
 
NOTAS:  
(1) Incluye la instalación de iluminación de salas de examen general, salas de emergencia, salas de escáner y radiología, sal as 
de examen ocular y auditivo y salas de tratamiento. Sin embargo, quedan excluidos locales como las salas de operación, 
quirófanos, unidades de cuidados intensivos, dentista, salas de descontaminación, salas de autopsias y mortuorios y otras sal as 
que por su actividad puedan considerarse como sa las especiales.  
(2) Incluye la instalación de iluminación del aula y los tableros de las aulas de enseñanza, aulas de práctica de ordenador, música, 
laboratorios de lenguaje, aulas de dibujo técnico, aulas de prácticas y laboratorios, manualidades, talleres de enseñanza y  aulas 
de arte, aulas de preparación y talleres, aulas comunes de estudio y aulas de reunión, aulas de clases nocturnas y educación de 
adultos, salas de lectura, guarderías, salas de juegos de guarderías y sala de manualidades.  
(3) Incluye la instalación de iluminación interior de la habitación y baño, formada por iluminación general, iluminación de l ectura 
e iluminación para exámenes simples.  
(4) Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestíbulos, pasillos, escaleras, espacios de tránsit o de 
personas, baños públicos, etc.  
(5) Incluye las Instalaciones de sistemas de iluminación del terreno de juego y graderías de espacios deportivos, tanto para 
actividades de entrenamiento y competición, pero no se incluye las Instalaciones de sistemas de iluminación necesarias para l as 
retransmisiones televisadas. Las graderías serán asimilables a zonas comunes.  
(6) Espacios destinados al tránsito de viajeros como recibidor de terminales, salas de llegadas y salidas de pasajeros, salas  de 
recogida de equipajes, áreas de conexión, de ascensores, áreas de mostradores de taquillas, facturación e información, áreas 
de espera, salas de consigna, etc.  
(7) Incluye los espacios de recibidor, recepción, pasillos, escaleras, vestuarios y baños de los centros comerciales.  
(8) Incluye los espacios destinados a las actividades propias del servicio al público como recibidor, recepción, restaurante,  bar, 
comedor, autoservicio, pasillos, escaleras, vestuarios, servicios, baños, etc.  
(9) En el caso de cines, teatros, salas de conciertos, etc. se excluye la iluminación con fines de espectáculo, incluyendo la  
representación y el escenario.  
 
En el caso de aplicar alguna de las exclusiones el responsable del proyecto de iluminación 
deberá aplicar otros criterios de uso racional y eficiente de la energía y demostrar el criterio.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 57 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
57 
 
 Artículo 3.2.6. Eficiencia energética mediante control del alumbrado  
 
Este criterio se debe aplicar a l as nuevas edificaciones privadas, industriales, comerciales o 
de uso oficial con más de 500 m² de construcción como complemento a los sistemas de control 
manual, deben disponer de sistemas de control de iluminación, que permitan un uso racional 
y eficiente  de la energía (URE) y consecuentemente un ahorro de energía.  
 
Se deberá usar por lo menos una de las siguientes formas para controlar el nivel de 
iluminación eléctrica:  
 
1) Atenuación del flujo luminosos  
2) Encendido/apagado automático  
3) Dimerización automática  
4) Implementación de sistemas con sensores de presencia  
5) Implementación de sistemas automatizados que permitan ajustes en tiempo real de 
las condiciones de luz internas, dependiendo el aporte de luz diurna en el recinto.  
6) Sistemas que permitan la adecuación de condiciones, de acuerdo con el criterio de 
ciclo circadiano.  
7) Otras que garanticen un Uso Racional y Eficiente de la Energía  
 
Todo tipo de parqueadero subterráneo sin importar su uso o área se deben implementar 
sistemas de control por sensores de presencia. Igualmente, para corredores de circulación de 
parqueaderos, corredores de circulación interior en zonas comunes y puntos fijos, destinados 
al traslado de un sitio a otro, sin incluir zonas de transición de uso comercial o que cuenten 
con espacios de recepción, áreas sociales u otras áre as diferentes al tránsito de las personas 
de un lugar a otro.  
 
Los sistemas de control por sensores deben estar equipados o diseñados a prueba de fallo 
(fail-safe), el temporizador estar programado para un tiempo mínimo de 15 minutos de 
duración y el sensor debe activarse por cualquier movimiento de los ocupantes dent ro del área 
servida donde se encuentran instaladas las luces. Si el área servida corresponde a un pasillo 
o escalera , la totalidad de las luces en esos espacios deben encenderse al activarse el sensor.  
 
Todo tipo de proyecto, residencial, privado, comercial, industrial, público, entre otros, debe 
implementar  lo establecido en el Artículo 3.2.7. Domótica e inmótica en la iluminación interior .   
 
Las edificaciones de vivienda deberán atender los lineamientos que sobre el uso racional y 
eficiente de energía dicten el Ministerio de Ambiente  y Desarrollo Sostenible ,  y el Ministerio 
de Minas y Energía en cumplimiento del Decreto 2501 de 2007 “por medio del cual se dictan 
disposiciones para promover prácticas con fines de uso racional y eficiente de energía 
eléctrica”  el cual fue compilado por el Decreto 1073 de 2015 “por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”.  
 
3.2.6.1. Sistemas de control automáticos de niveles de iluminación  
 
El mejor sistema de control será el que de una manera continua mantenga un equilibrio entre 
la cantidad de luz diurna y el nivel de iluminación, de tal forma que la iluminancia de diseño 
se mantenga constante. Un Sistema Automático de Control de Iluminació n (SACI) puede ser 
definido como un dispositivo de control de la iluminación eléctrica, que tiene la finalidad de 
funciones de encendido, apagado y/o atenuación (control del flujo luminoso), de acuerdo con 
un patrón preestablecido, orientado al ahorro ener gético y en función de una o más de las 
siguientes variables:  
 
1) Nivel de iluminancia por la iluminación eléctrica o diurna .  
2) Ocupación de los locales  
3) Horario  de ocupación  de los locales . 
Un sistema de control automático de iluminación puede estar conformado por los siguientes 
dispositivos:   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 58 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
58 
 
 1) Salida a atenuadores del flujo luminoso de las bombillas o Dimmers . Es un sis-
tema donde la señal de control determina la proporción de atenuación del flujo lumi-
noso de las bombillas, disminuyéndoles su potencia.   No deben  producir  distorsiones  
en la forma  de corriente  de alimentación  de la bombilla.   
Las bombillas utilizadas deben ser compatibles  para la regulación de su flujo luminoso  
sin que experiment e algún  tipo de inconvenientes . 
2) Salida a Sensores: La finalidad de un sensor de un sistema de control es evaluar las 
condiciones de los ambientes (cantidad de luz diurna, presencia o ausencia de ocu-
pantes, etc.) para generar la señal de control. Deben ser utilizados  los sensores  tipo 
ocupación, fotoeléctrico, de vacancia o sensor de tiempo (reloj)  entre otros . 
El control de la Iluminación (encender, apagar y regular la iluminación) en la vivienda se 
realiza tradicionalmente a través de interruptores y reguladores de iluminación de pared. 
Con e l control de la iluminación integrado en un sistema de domótica se puede conseguir 
un importante ahorro energético y gran aumento del confort.  
En las Unidades Inmobiliarias Cerradas se debe disponer de sistemas de sensores de 
ocupación para el encendido de la iluminación de corredores y pasillos de áreas comunes.  
Artículo 3.2.7. Domótica e inmótica en la iluminación interior   
 
La implementación de este tipo de sistemas será determinada  por el dueño del proyecto o en 
común acuerdo con el diseñador  de iluminación. Debe componerse de equipamientos  
tecnológicos  que permit an gestionar de forma energéticamente eficiente, segura, remota y 
confortable para el usuario , los distintos tipos de aparatos e instalaciones domésticas 
tradicionales como iluminación, electrodomésticos, aire acondicionado, seguridad, etc. Deben  
integrar los sistemas de control, las comunicaciones y la gestión integral del recinto o edificio 
dentro de un mismo grupo para que pueda ser llamado recinto domótico.   
 
Forman parte de la domótica una serie de equipos, capaces de controlar parámetros de 
corrientes y tensiones típicas que pueden ser enviadas a una interfase de administración de 
la edificación, tales como Controladores Lógicos Programables (PLC). La finalid ad de estos 
sistemas es el control de todos los subsistemas, incluidos los de iluminación, luz de 
emergencia, señalización de vías de escape, alarmas de seguridad, etc.   
 
Debe implementar cambios  del estado de una iluminación cuando existe participación de la 
luz diurna, normalmente muy rápida, requiere de un control frecuente y para ello son aptos los 
conceptos domótica e inmótica. Los principales métodos para cambiar el estado de la 
iluminación mediante la domótica son:   
 
1) Control por Presencia – El control de presencia (mediante detectores de presencia) 
puede encender o apagar la iluminación de una persona en una habitación, enciende 
la iluminación, y cuando no la detecta, la apaga.  
2) Medir la Luz – Medir la luz en la estancia (incluyendo la iluminación diurna aportada 
por el exterior y la luz que llega de otras estancias) puede regular la iluminación para 
garantizar una cantidad de luz establecido con el sistema de domótica.  
3) La Actividad/Escenas – Según la actividad de los usuarios la iluminación se puede 
adaptar de forma automática (activándose una Escena). La iluminación que forma 
parte de una Escena se programa para que tome un determinado nivel de iluminación, 
mientras que  otras áreas toman otros valores  
4) Programación Horaria – Con la programación horaria se puede programar el control 
del apagado, encendido y regulación de la iluminación con la domótica según la hora 
del día, y el día de la semana. Por ejemplo, la luz del pasillo puede estar apagada 
durante  el día, pero encenderse automáticamente a 25% por la noche (variándose el 
horario según la época del año) y la luz del baño se programa para que solo se en-
ciende al 50% al encenderse por la noche. Otra función puede ser que la luz del dor-
mitorio se encien de de forma graduada por la mañana, los días laborables, para des-
pertar lentamente al usuario.  
5) Simulación de Presencia – La simulación de presencia tiene como objetivo hace pare-
cer que la casa está habitada, aunque esté vacía. La iluminación puede ser utilizada 
(con o sin otros elementos integrados en el control del sistema de domótica) para la 
simu lación de presencia en la vivienda, encendiendo y apagando la iluminación ciertas  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 59 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
59 
 
 horas del día, de forma programada, aleatoria, o de unas rutinas aprendidas por el 
sistema de domótica.  
6) Otros Eventos – Otros eventos en la casa, detectadas por el sistema de domótica, 
pueden activar la iluminación. Por ejemplo, sí la alarma de seguridad detecta intrusión 
en el jardín por la noche, automáticamente se puede encender toda la iluminación del 
exterior y la iluminación de los pasillos de la casa.  
 
TÍTULO 3 – INSTALACIONES DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 
Se deben cumplir los requisitos específicos establecidos en el presente título , resalta ndo que 
los diseños deben considerar todas las condiciones, previsiones y especificaciones que 
permitan garantizar la estabilidad del funcionamiento del proyecto a través del tiempo.  
 
Durante su vigencia no deben  disminuirse los requisitos de niveles de iluminación ofertados 
siguiendo los lineamientos dados en los criterios de aceptación de niveles de iluminación, 
estipulados para las mediciones en el libro 4 de evaluación de la conformidad , de este 
Reglamento . Por lo tanto, es necesario considerar en el diseño de iluminación  vías, cruces 
vehiculares, glorietas, sobre puentes, bajo puentes, zonas críticas, ciclorrutas adyacentes, 
andenes peatonales adyacentes a vías principales, además d e los requisitos para otras áreas 
del espacio público, tales como alamedas, parques, plazas, plazoletas, fachadas y 
monumentos y escenarios deportivos.  
Artículo 3.3.1. Criterios generales de diseño de Alumbrado Público  
 
Los espacios públicos que, de acuerdo con las disposiciones nacionales, municipales o 
distritales, deban implementar  Alumbrado Público, deben tener en cuenta los siguientes 
criterios de diseño, donde prima el reglamento técnico sobre las recomendaciones dadas en 
las cartillas desarrolladas por los municipios procurando garantizar la seguridad de los 
usuarios de dichos e spacios.  
 
1) Requerimientos de visibilidad  donde l a iluminación proporcionada por un sistema 
de Alumbrado Público debe ser adecuada para permitir el desarrollo normal y pro-
porcionar una percepción de seguridad en la movilidad tanto vehicular como pea-
tonal, así como de otras actividades que puedan realizarse de manera habitual en 
espacios públicos. Dicha percepción de seguridad se logra si el alumbrado permite 
apreciar oportunamente el entorno y evitar obstáculos, a los usuarios que circulan 
a las v elocidades permitidas por la ley.  El diseñador debe tener en cuenta las con-
diciones de velocidad de desplazamiento, densidad de tráfico, distancias de obser-
vación y condiciones ambientales que definen el trabajo visual a realizar por los 
usuarios de tales espacios, con los cuales debe establecer los parámetros adecua-
dos para su diseño, tal que garanticen la confiabilidad de la percepción y la como-
didad visual.  
2) La cantidad y calidad de luz  es el objetivo del Alumbrado Público , para proporcionar 
exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios pú-
blicos de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal , dentro del perímetro 
urbano y rural de un municipio o distrito , sin comprometer la percepción visual ade-
cuada del entorno, la seguridad de las personas y el confort visual.   
3) Verificar que no se violen los indicadores de densidad de potencia instalada . Tales 
parámetros se deberán mantener dentro de los límites permitidos por el reglamento 
durante toda la vida útil de la instalación con la que se ha definido el diseño de la 
instalación.  
4) Brindar una c omodidad visual  donde se debe entender como la cualidad del sis-
tema de iluminación que permite su aprovechamiento sin generar cansancio visual 
y tensión nerviosa, con ella aportará la seguridad en la circulación por los espacios 
públicos. Tal comodidad se relaciona con niveles apropiados de adaptación del ojo 
humano y principalmente con niveles de uniformidad apropiados que estimulen la 
concentración y, por ende, faciliten la reacción d e conductores y peatones.  
5) Se debe verificar que los valores de relación de entorno (EIR) se encuentren dentro 
de los valores requeridos por el presente reglamento (Véase la recomendación CIE 
136, CIE 140 y CIE 115 últimas versiones o las que las reemplacen) .  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 60 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
60 
 
 Para vías que involucren peatonales y ciclorrutas adyacentes, estos espacios de-
ben cumplir los niveles de iluminación estipulados en el presente reglamento en la 
tabla  3.3.1.1.2 . a., y no es necesario considerar este factor.  
6) Evaluación técnico -económica para todos los proyectos de Alumbrado Público 
donde se incluyan no solo los costos de inversión sino los costos de operación y 
mantenimiento durante la vida útil del proyecto de Alumbrado Público, de acuerdo 
con la clasificación de proyecto, tipo B o C. En cualquier caso, es necesario el 
análisis económico de mínimo tres propuestas , que incluyan mínimo tres marcas 
de luminarias diferentes , si no se logra obtener las tres propuestas es válido un 
comunicado o carta del proveedor de los equipos o del  fabricante , donde manifieste 
que no está interesado en desarrollar el proyecto.  Con este mecanismo se parte 
de una  base de estudio técnico por proyecto o perfil tipo, dando herramientas para 
determinar cuál de ellas presenta la mejor interdistancia, menor altura, menor con-
sumo de energía por kilómetro y menor costo constructivo. Estos análisis deben 
utilizar la metodología descrita en el presente reglamento, basado en el CAUE y 
VPN.  
7) El Uso Racional y Eficiente de la energía debe ser tenido en cuenta en  todos los 
proyectos de Alumbrado Público y tener en cuenta las demás leyes nacionales que 
lo fomentan.  Cuando sea posible y no comprometa, la seguridad de las personas, 
se deberá incentivar el uso de sistemas de dimerización, sensorización, telegestión 
e integración a futuro con sistemas de ciudades inteligentes,  con el fin de disminuir 
el consumo de energía . Nota: Para vías de circulación vehicular no se debe hacer 
uso de sistemas de dimerización.  
8) Determinar las c ondiciones ambientales, así como las condiciones particulares del 
medio donde se implementará la instalación, en especial aquellas que impliquen 
contaminación ambiental, presencia de agentes corrosivos, características climáti-
cas del sitio, viabilidad y pe riodicidad del mantenimiento, para determinar las ca-
racterísticas de los productos que resulten necesarias para el desarrollo del pro-
yecto, las cuales se deben reflejar en el diseño. Se debe tener especial cuidado 
con el tema de arborizació n donde e n los sistemas de alumbrado existentes donde 
hay postes a menos de un metro de distancia de un árbol y la luminaria quede 
ubicada dentro de la copa del árbol, el operador de alumbrado público debe propo-
ner la solución para cumplir con la coexistencia con e stas especies, y que la lumi-
naria quede sin ningún tipo de obstáculo por parte del follaje, esto se puede lograr 
ya sea por traslado de postes, utilización de brazos más largos entre otros ver 
recomendaciones adicionales en el numeral  3.3.1 .7. Coe xistencia de luminarias 
con árboles en las vías . 
9) Seguir los r equerimientos de las normas de urbanismo y el Plan de Ordenamiento 
Territorial – POT de cada ciudad o municipio, donde deben estar estipuladas las 
clasificaciones de las vías de acuerdo con su importancia, flujo vehicular en vehícu-
los carril por hora, velocidad de diseño y topología por lo que se debe considerar 
el estilo arquitectónico predominante en el sector donde se proyecta la instalación 
se resalta que el diseño fotométrico prima sobre el diseño urbanístico . 
10) En los sistemas de Alumbrado Público existentes que hagan uso de la infraestruc-
tura de redes eléctricas compartidas, se deben realizar los ajustes necesarios para 
dar cumplimiento a los niveles de iluminación exigidos en el presente reglamento, 
de tal form a que se realicen las respectivas modificaciones en la infraestructura 
existente, cuando sea el caso, consistentes en la adición de postes, modificación 
de longitudes del brazo, cambios en ubicación de postes o soportes, potencias de 
las luminarias, etc.  
11) En plazas públicas y vías con identidad histórica o turística, definidas por las auto-
ridades municipales, es necesario mantener el estilo, el color y la distribución, de 
tal manera que resulten concordantes con las prescripciones arquitectónicas. Así 
mismo , es importante considerar el uso típico de la vía, bien sea peatonal, ciclorruta  
o para vehículos automotores. Para cada caso, se deberán buscar las distribucio-
nes y equipos que mejoren el impacto visual de la instalación.  
12) Los diseños se deben realizar con recubrimiento en concreto usado R2 (Qo 0,07) 
y para asfalto usado R3 (Qo 0,07) según corresponda al tipo de recubrimiento (no 
se aceptan diseños para superficies nuevas), o de acuerdo con los criterios 
adaptados para caso c omo se menciona a continuación.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 61 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
61 
 
 13) Para vías con destinación histórica o turística donde los recubrimientos sean 
diferentes de asfalto o concreto, el cálculo de iluminación de la vía se deberá 
realizar de la siguiente forma:  
a) Si el recubrimiento es adoquín gris, se puede realizar el cálculo con recubrimiento 
R2 qo(0,07) y si es adoquín color ladrillo o vía empedrada se debe realizar con 
recubrimiento R3 qo(0,07).  
b) Para el caso de vías sin pavimento se debe realizar el cálculo con recubrimiento 
R2 qo(0,07) .En estos casos solamente se realizará verificación del cumplimiento con base en lo 
estipulado en el Libro 4 del presente reglamento, mediante el método de medición de los 9 puntos 
o el método de medición para iluminancia de acuerdo con la norma CIE 140, cuando al realizar la 
medición por el método de los 9 puntos no concuerden los datos con los resultados entregados  en 
la memoria de cálculo, donde se debe realizar el cálculo de iluminación de la calzada en luminancia, 
pero la corroboración de datos se hará en iluminancia.  
14) La iluminación del sistema de Alumbrado Público debe permitir, en particular, ver 
en conjunto el campo visual del conductor, el cual incluye las aceras o zonas pea-
tonales, separadores, cruces peatonales y vehiculares, la señalización y en general 
toda la g eometría de la vía , por lo cual la memoria de cálculo debe incluir todas las 
zonas en el mismo cálculo.  
15) Se deberá considerar que una instalación urbana necesita mayores niveles de co-
modidad visual, con el fin de reducir la tensión nerviosa de los conductores y con 
ello sus efectos sobre el comportamiento en la vía. Por ello, en el diseño de la 
instalación de a lumbrado se debe considerar  en una misma memoria de cálculo  la 
iluminación de aceras y ciclorruta s, limitando los valores de deslumbramiento de 
acuerdo con lo exigido en el presente reglamento y manteniendo la estética de la 
instalación.  No es permitida la instalación  de luminarias con paneles solares incor-
porados en el cuerpo de la luminaria en casco urbano , solo se permite su uso en 
zonas alejadas, donde no es posible tener acceso a redes eléctricas del sistema 
interconectado naci onal acompañados de sus estudios fotométricos , garantizando 
su funcionamiento 12 horas diarias inclusive para cas os de días nublados . Para 
luminarias con panel solar independiente a ser utilizados en alumbra do público, se 
deben presentar los cálculos  correspondientes , los cuales incluyen a parte del es-
tudio fotométrico, el de radiación solar, dimensionamiento de paneles , dimensiona-
miento de baterías  y autonomía, para garantizar la continuidad en el servicio inclu-
sive en días nublados.  
16) En Instalaciones de sistemas de iluminación en carreteras se debe asegurar la 
continuidad visual sobre el carril de circulación teniendo en cuenta la geometría de 
la vía, a fin de elevar la seguridad en función de la velocidad de circulación.  
17) El diseñador deberá tener en cuenta tres variables al seleccionar o asignar la Clase 
de Iluminación en el diseño de una instalación de Alumbrado Público para una de-
terminada  vía: 
a) La velocidad de circulación,  
b) La frecuencia y naturaleza de los obstáculos posibles en la vía y,  
c) El tipo de usuarios de la vía.  
18) Se debe tener en cuenta la geometría de la vía (rectilínea, curva), el número de 
carriles de circulación, las reglas de tránsito, la superficie de la vía y las guías vi-
suales, así como los puntos particulares que se pueden encontrar sobre ella (cru-
ces, pue ntes, túneles , etc.) 
19) En principio, todas las vías que respondan de similar manera a los criterios defini-
dos anteriormente pueden ser iluminadas de manera idéntica. En consecuencia, 
las vías se pueden agrupar en varios conjuntos, con el objetivo que respondan a 
un mismo tipo de  iluminación, en función de los fines perseguidos, diferentes para 
cada uno de ellos, pero bien caracterizados para un mismo conjunto.  
20) Para la corroboración de los niveles de iluminación en campo, utilizando los recu-
brimientos que se encuentran dentro de las dos clasificaciones (R2 concreto usado 
o R3 asfalto usado), se debe hacer la comparación de los niveles de iluminación 
obtenidos en la memoria de cálculo en luminancia con los resultados medidos en 
campo, o de acuerdo con lo estipulado en la metodología del Libro 4, dependiendo 
del tipo de instrumento disponible siendo prioridad el uso del luminancímetro.  
 
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 62 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
62 
 
 3.3.1.1. Clasificación de vía s 
 
Para la adecuada identificación de cada espacio en la vía, es necesario atender los perfiles 
típicos de vías que tiene aprobado el POT, EOT o PBOT en cada ciudad, municipio  o distrito , 
los cuales deben estar actualizados de acuerdo con lo estipulado en el presente Reglamento 
en el numeral  3.3.1.1.  
 
En caso de que el municipio no posea clasificación , se deben atender los criterios de 
clasificación de vías de acuerdo con lo estipulado en la Tabla 3.3.1.1 . a, y  3.3.1.1 . b. además, 
el municipio debe incluir en el POT, EOT o PBOT la clasificación de sus vías. Cuando  el 
operador de red o propietario de la infraestructura de la red de uso general realice la 
remodelación, deberá realizar el diseño y adecuación de dichas redes considerando el 
cumplimiento de las exigencias del servicio de Alumbrado Público de conformidad  con el 
presente Reglamento.  
 
Las vías se clasifican según la descripción de la vía, la velocidad de circulación permitida por 
la ley y la importancia de la misma, por lo cual se les asignará una clase de iluminación 
conforme a la siguiente Tabla 3.3.1.1 . a. 
 
 
Tabla 3.3.1.1 . a. Clases de iluminación para vías vehiculares.  
 
Clase de 
Iluminación  
  
Descripción vía   
Velocidad de circulación 
(km/h)   
Tránsito de vehículos T 
(Veh/h/carril)  
M1 Autopistas y carreteras  Extra alta  V>=80  Muy importante  T>1000  
M2 Vías de acceso controlado y 
vías rápidas.  Alta 45<=V<80  Importante  1000>T>70
0 
M3 Vías principales y ejes viales.  Media  40<=V<45  Media  700>T>500  
M4 Vías primarias o colectoras  Reducida  30<=V<40  Reducida  500>T>300  
M5 Vías secundarias en barrios  Muy reducida  20<=V<30  Muy reducida  300>T>150  
M6 Vías dentro de conjuntos 
residenciales cerrados y 
condominios.  Muy reducido  V<20  Muy reducido  T<150  
 
Para el efecto, una vez realizada la asignación de clase de iluminación principal, se deben  
tener en cuenta otros factores como son la complejidad de la circulación, la existencia de 
controles del tráfico, los tipos de usuarios permitidos en la vía y la existencia de separadores.  
 
Tabla 3.3.1.1 . b.  Variación en las Clases de iluminación por tipo de vía, complejidad de circulación y control del tráfico.  
 
Descripción de la vía  Tipo de iluminación  
Vías de extra alta velocidad, con calzadas separadas exentas de cruces a nivel y con accesos completamente controlados 
(Autopistas expresas). Con densidad de tráfico y complejidad de circulación (1):  
Alta T>1000 (Veh. /h/carril)  M1 
Vías de alta y media velocidad, vías con doble sentido de circulación. Con confluencias de tráfico, glorietas cruces 
semaforizados, pasos a nivel y desnivel, diferentes usuarios de vía (3) y separación (2):  
Alta 1000>T>700(Veh. /h/carril)  M2 
Vías intermedias y colectoras en entradas de barrios de tráfico urbano, vías distribuidoras. Con control de tráfico y separac ión 
de diferentes usuarios de la vía, vías de barrio en sectores comerciales:   
Medio 700>T>500(Veh. /h/carril)  M3 
Bajo 500>T>300(Veh. /h/carril)  M4 
Vías de bajo flujo vehicular, vías de barrio o residenciales. Vías de acceso a propiedades individuales y a otras vías 
privadas. Con control de tráfico y separación de diferentes usuarios de la vía:  
Bajo 305>T>150 (Veh. /h/carril)  M5 
Bajo 150>T (Veh. /h/carril)  M6 
 
NOTAS  
(1) La complejidad de la vía se refiere a su infraestructura, movimiento de tráfico y alrededores visuales. Se deben consider ar los 
siguientes factores: número de carriles, inclinación, letreros, señales, entradas y salidas de rampas. Se debe tener en cuenta que 
las intersecciones viales y otros sitios de tráfico complejo se analizan separadamente.  
(2) La separación puede ser por medio de carriles específicos o por normas que regulan la restricción para uno o varios de lo s 
tipos de tráfico. El menor grado se tomará en cuenta, cuando existe esta separación.  
(3) Los diferentes tipos de usuarios de la vía, son: automovilistas (en vehículos veloces o lentos), motoristas de vehículos pesados 
y lentos (camiones), vehículos grandes y lentos (buses y sistemas de transporte masivo, incluidos medios férreos urbanos) 
ciclistas, motociclistas, diferentes medios alternos motorizados y peatones.  
En los casos especiales en los que para una misma vía se tenga una clase de iluminación de acuerdo con la velocidad y otra de  
acuerdo con el tránsito de vehículos , prevalecerá aquella clase de iluminación superior, teniendo en cuenta que, en la escala, 
M1 es la superior y M6 la inferior.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 63 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
63 
 
 3.3.1.2. Requisitos de iluminación para vías vehiculares  
 
Conocidas las características de las vías y sus requerimientos visuales, se deberá asignar la 
clase de iluminación necesaria. A cada clase de iluminación se le establecen los requisitos 
fotométricos mínimos mantenidos a través del tiempo, los cuales se con densan en la Tabla 
3.3.1.1.2 . a., para luminancia. Los valores se deben calcular para piso seco.  
 
Tabla. 3.3.1.2 . a.  Requisitos fotométricos mantenidos por clase de iluminación para tráfico motorizado con base en la 
luminancia de la calzada y sus espacios adyacentes. Adaptada  de la norma CIE 115 -2010.  
  
Clase de iluminación  
 
 
 
 
 
Clase de Iluminación  
  
 
 
 
 
Superficie de la carretera   
 
  
 
 
 
 
Ciclorrutas adyacentes    
 
 
 
 
En andenes adyacentes   
Estado seco   Emed 
(lux)  Punto 
min. 
Emin 
(lux)  Ilumin. 
Vertical 
minima 
(Evmin, 
lux) Ilumin. 
Semi 
cilindrica 
minima 
(Esc,min, 
lux) Emed 
(lux)  Punto 
min. 
Emin 
(lux)  Ilumi
n. 
Verti
cal 
mini
ma 
(Evm
in, 
lux) Ilumin. Semi 
cilindrica 
minima 
(Esc,min, lux)  Luminan
cia 
promedi
o Lprom 
(cd/m2)  Uo  
(min/ 
(med
) UL 
(min/ 
max)  fTI Relació
n de 
entorno 
mínimo 
EIR  
M1  2.0  0,4  0.7  10  0,35 15 - 
22,5 3 5 3 15 - 22,5 2 3 2 
M2  1,5  0,4  0.7  10  0,35 15 - 
22,5 3 5 3 15 - 22,5 2 3 2 
M3  1,0  0,4  0.6  15  0,30  10 - 15 2 3 2 10 - 15 2 3 2 
M4  0,75  0,4  0.6  15  0,30 5 - 7,5 1 1,5 1 5 - 7,5 1 1,5 1 
M5  0,50  0,35  0.4  15  0,30 5 - 7,5 1 1,5 1 5 - 7,5 1 1,5 1 
M6  0.30  0.35  0.4  20  0,30 3 - 4,5 1 1 0,6 3 - 4,5 1 1 0,6 
 
 
Se debe diseñar con los niveles de uniformidad longitudinal (U L) especificados en este  
Reglamento, pues una falta del cumplimiento de este requerimiento puede generar aparición 
de zonas o áreas con diferencias marcadas de iluminación ( efecto cebra) , uno de los 
causantes de la fatiga visual de los conductores en las vías.  
 
Para vías de alta complejidad , tales como,  las que presentan perfiles que presentan varias 
calzadas paralelas  (no carriles) y separadores en el mismo corredor de circulación y donde se 
deben incluir simultáneamente todos los espacios involucrados en el corredor en la memoria 
de cálculo, para ver la influencia en los niveles de iluminación obtenidos de todos los eq uipos 
de iluminación instalados en el perfil sobre cada una de las zonas, puede presentarse que los 
valores de iluminancia promedio en ciclorruta s y peatonales se sobrepasen los rangos de 
valores de nivel de iluminación estipulados en la tabla 3.3.1.2 . a. 
 
Por lo tanto, el diseñador es responsable de acercarse tanto como sea posible a estos rangos 
de iluminancia estipulados en la tabla  en mención , propendiendo por el uso racional y eficiente 
de energía y no sobrepasa ndo los valores de densidad de potencia instalada del sistema de 
iluminación.  
 
Para tramos de vía muy cortos, de hasta 150 metros de longitud se debe utilizar el concepto 
de zona critica de acuerdo con la Tabla 3.3.1.2 . a. Requisitos fotométricos para áreas críticas, 
escogiendo el nivel de acuerdo con la clasificación de la vía, para el caso de finales de vía de 
longitud mayor a 150 metros,, se debe conservar la interdistancia entre postes de tal forma 
que se cumpla el n ivel de luminancia exigidos por el presente reglamento de acuerdo con su 
clasificación, y realizar el análisis de zona crítica en el sector comprendido entre el final de la 
vía y el último poste ubicado antes del mencionado final, de tal forma que se garan tice el 
resalte de este sector y facilitar y la percepción adecuada de esta zona; en caso que los 
valores no se cumplan, se deberá ajustar la interdistancia entre postes para que se ajuste a 
los requerimientos o realizar ajustes necesarios para dar cumplim iento con los requisitos de 
niveles de iluminación. La verificación se debe realizar  utilizando la metodología estipulada en 
el libro 4 de demostración de la conformidad, numeral  4.3.10 .1. Determinación de superficies 
y puntos de medición.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 64 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
64 
 
 3.3.1. 3. Zonas críticas - cruces vehiculares, glorietas, sobre puentes y bajo 
puentes  
 
Se consideran zonas críticas aquellas que implican un estado de atención mayor por parte de 
los usuarios de los espacios iluminados, estas zonas están comprendidas por los cruces 
vehiculares, glorietas, sobre puentes, bajo puentes, tanto vehiculares como peatonales, entre 
otros.  La clasificación C debe cumplirse en especial  en los espacios anteriormente  
mencionados. La Tabla 3.3.1. 3. a., establece los requisitos de niveles de iluminación promedio 
y de uniformidad mínimos para las denominadas áreas críticas, en el caso que un cruce o 
intersección vehicular involucre vías con dos clasificaciones M distintas, se debe tomar el valor 
C de la v ía de mayor importancia.  
 
Tabla 3.3.1. 3. a.  Requisitos fotométricos para áreas críticas . Adaptado de la norma CIE 115  
 
 
Tipo de la vía más importante 
que converge en el cruce  
  
Clase C   Iluminancia Promedio en toda 
la superficie (luxes)    
Uniformidad general  
Uo 
M1 C0  50  0,4  
M2 C1  30  0,4  
M3 C2  20,0  0,4  
M4 C3  15,0  0,4  
M5 C4  10,0  0,4  
M6 C5  7.50  0,4 
 
 
En áreas críticas particulares tales como las mencionadas a continuación, se deberán aplicar 
los criterios y clases de iluminación según la Tabla 3.3.1. 3. b. 
 
Tabla 3.3.1. 3. b.  Clases de iluminación en áreas críticas particulares.  Adaptado de la norma CIE 115  
  
Área crítica  
 Clase de iluminación del área 
crítica(C)1 
Pasos subterráneos para peatones o ciclistas   C0  
Rampas vehiculares, puentes vehiculares, entradas a 
divergencias o convergencias en vías.  C1  
Sobre y bajo Puentes Vehiculares  C1  
Puentes peatonales y zonas aledañas a estos espacios2 C2 
Cruces ferroviarios   C1  
Glorietas, rotondas.  C0  
Área vehicular en fila de espera (p.ej. Aeropuertos, terminales de 
transporte, estaciones de metro, entre otros)   C0  
TÚNELES dentro de Ciudades, zonas urbanas o cualquier tipo de 
vía intermunicipal, interdepartamental o vía Nacional, aplica para 
todos los túneles independiente de su longitud.  NORMA CIE 88, CIE189, CIE 193  
 
NOTAS  
(1) Todos los niveles de iluminación deben ser cumplidos con una uniformidad U0 mayor o igual a 0,4.  
(2) Se considera zona aledaña a la franja de 2 m que circunda horizontalmente el área del puente, rampa y escaleras.  
 
3.3.1. 4. Localización de luminarias  
La localización de las luminarias en la vía está relacionada con su patrón de distribución, con 
el ancho de la vía, con los requerimientos lumínicos de la calzada, con la altura neta de 
montaje de las luminarias con respecto a la calzada, con el perfil de la vía, la proximidad a 
redes de AT, MT (en donde se deberán cumplir las normas de distancias mínimas de 
seguridad establecidas en el RETIE y las zonas de servidumbres), líneas férreas, mobiliario 
urbano, etc.  Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
1) Los postes deben ser instalados a una distancia del borde de la vía mínimo 60cm, para 
el caso de requerirse o determinar que la mejor solución es instalar los postes en  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 65 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
65 
 
 separadores centrales o separadores, estos no deben tener un ancho menor de 1,5 
metros.  
2) Aparte de estas consideraciones, la altura de montaje se relaciona con las facilidades 
para el mantenimiento y el costo de los apoyos.  La interdistancia de los postes de 
alumbrado será la que resulte del estudio fotométrico de iluminación de la vía y primará 
sobre la distancia de ubicación de los elementos del mobiliario urbano (árboles, sillas, 
canecas para basura, bolardos, ciclo parque os, etc.).  
3) Los municipios, o entidades encargadas del alumbrado público, deben realizar el 
estudio de iluminación previo a la determinación de la disposición de los elementos de 
urbanismo y arquitectónicos con el fin de que el proyecto cumpla con las condiciones 
óptimas de niveles de iluminación y uso racional y eficiente de energía.  
4) Las interdistancias definidas en la memoria de cálculo , sólo se deben disminuir debido 
a obstáculos insalvables, como por ejemplo sumideros de alcantarillas, rampas de 
acceso a garajes existentes, rampas, entre otras.  
5) La inclinación de la luminaria de ser necesario entre 0 y máximo 15° con respecto a la 
horizontal, y/o utilizando brazos con mayor longitud.  
6) Se pueden utilizar las distribuciones de equipos más adecuadas de acuerdo con el perfil de la 
vía, de acuerdo con las siguientes recomendaciones donde H es la altura de la luminaria, W el 
ancho de la calzada y S la interdistancia entre luminarias . Conocidas las características de las 
vías y las propiedades fotométricas de las luminarias, el diseñador deberá aplicar la configuración 
que mejor resuelva los requerimientos de iluminación  de acuerdo con las siguientes 
disposiciones de puntos luminosos:   
7) Disposición unilateral: Es una disposición donde todas las luminarias se instalan a un 
solo lado de la calzada.  El diseñador debe utilizar la luminaria más apropiada que 
cumpla con los requisitos fotométricos exigidos.  
 
       
Figura 3.3.1. 4. a. Disposición Unilateral  
  
 
8) Central doble: Donde los carriles de circulación en una dirección y otra cuentan con 
separador no menor de 1,5 m de ancho. Se logra una buena economía en el proyecto 
si los postes comparten en el separador central a manera de dos disposiciones unila-
terales.  
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 66 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
66 
 
  
 
Figura 3.3.1. 4. b. Disposición Central doble (para1,5 m ≥ b ≤ 4 m)  
 
9) Bilateral alternada. Se podrá utilizar esta configuración cuando la calzada presenta un 
ancho W superior a la altura de montaje H de las luminarias, de forma tal que se cumpla 
la siguiente relación 1.0 < (W/H) < 1,50. Se excluye esta disposición para el ca so de 
aplicación en túneles.  
 
 
Figura 3.3.1. 4. c. Disposición Bilateral alternada  
 
 
 
 
 
10) Bilateral opuesta sin separador:  Aplican los criterios expuestos del ítem 3) bilateral 
alternada.   
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 67 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
67 
 
  
 
Figura 3.3.1. 4. d.  Disposición Bilateral opuesta  sin separador  
  
11) Bilateral opuesta con separador:  En este caso, la iluminación consta de dos filas de 
luminarias: una a cada lado de la vía y cada luminaria se encuentra enfrentada con su 
correspondiente del lado contrario. Por otra parte, el solo uso de la disposición no ga-
rantiza el resultado.  El diseñ o completo contempla una solución integral a la ilumina-
ción de la vía propuesta incluidos los alrededores inmediatos. Esta disposición sobre 
vías principales es comúnmente usada si se requiere solamente para iluminación dob le 
propósito: la vehicular y la peatonal.  
 
 
 
Figura 3.3.1. 4. e. Disposición Bilateral opuesta con separador (para cualquier valor de b)  
 
 
 
 
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 68 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
68 
 
 12) Otras combinaciones:  
Otra forma muy eficiente para vías de cuatro calzadas es utilizar una distribución central 
sencilla para las calzadas centrales y una distribución bilateral alternada en conjunto con las 
centrales, para los carriles externos.  
 
 
Figura 3.3.1.4 . f. Otras combinaciones.  
 
13) Disposición central suspendida en catenaria o guaya:  En este caso, la iluminación 
consta de una fila de luminarias en el centro de la vía, las cuales están suspendidas 
en una guaya de seguridad, estas luminarias deben tener una fotometría que permita 
enviar la luz en forma asimétrica longitudinal a la vía, p ermitiendo obtener la mayor 
Interdistancia posible. Como aplicaciones principales se encuentran zonas en calles 
angostas o muy arborizadas en donde para este caso se facilita evadir el follaje de los 
árboles disminuyendo los posibles problemas de un iformidad sobre la vía que se pue-
dan presentar  
 
 
Figura 3.3.1.4 . g. Disposición central suspendida en catenaria.  
 
14) Disposición en glorietas o rotondas: En estos casos, la ubicación de los equipos se 
define a criterio del diseñador, donde se puede optar por luminarias distribuidas en el 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 69 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
69 
 
 área externa de la glorieta o en mástiles de gran altura según convenga, utilizando la 
menor cantidad de potencia posible.  
             
 
 
 
 
Figura 3.3.1. 4. h. Disposición de luminarias en glorietas o rotondas.  
 
3.3.1. 4.1. Casos especiales de disposición de luminarias  
 
En sitios críticos como bifurcaciones, curvas, cruces a nivel, etc. se debe cumplir con las 
especificaciones fotométricas exigidas para cada sitio.  El diseñador debe tener en cuenta las 
condiciones del tránsito automotor, la importancia relativa de las vías, la localización de 
monumentos, los obstáculos existentes, las señales de tránsito, etc.  
 
Las recomendaciones que se dan a continuación no constituyen una solución definitiva para 
cada caso particular.  
 
1) Disposición en curvas. El trabajo visual del conductor en las curvas se aumenta, por lo 
que en curvas leves (entre 0 ° y 30°) se debe reducir la interdistancia básica hasta un 
máximo de  0,90X en el trayecto de entrada o salida de la curva (normalmente com-
prende 100 a 200 m para velocidades de circulación de 60 o 75 km/h respectivamente) 
y a 0,7 5X en el trayecto mismo de la curva (donde se ha trazado la vía con un radio 
dado).  
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 70 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
70 
 
  
  
Figura 3.3.1. 4.1. a.  Disposición de luminarias en trayectos curvos . 
 
 
 
Se considera que un tramo es realmente curvo, cuando el radio de curvatura del 
trazado de la carretera sobre su eje es mayor a 300 m.  Cuando se trata de curvas más 
pronunciadas (entre 30 ° y 90° y radio interior a 300 m) la interdistancia se puede reducir 
hasta  0,7X, cuando las luminarias se encuentran instaladas en la acera exterior de la 
curva. Si se encuentran en la acera interior, esta reducción puede llegar  hasta 0,55 X. 
En los casos de retornos en puentes donde la curvatura es muy cerrada, esta distancia 
puede llegar a 0,5 X sin importar en cuál de los costados estén instalados los postes.  
No se debe utilizar distribución bilateral alternada . 
 
2) Disposición en calzadas con pendiente. Cuando las luminarias están localizadas en 
calzadas con pendiente, se serán  orientarlas de tal manera que el rayo de luz en el 
nadir sea perpendicular a la vía. El ángulo de giro formado entre el brazo y la luminaria, 
se denomina spin y debe ser igual al ángulo de inclinación de la vía q. Esto asegura 
máxima uniformidad en la dis tribución de la luz y reduce el deslumbramiento de una 
manera eficaz. Igual  que en las curvas, el trabajo visual del conductor en una calzada 
con pendiente se aumenta. Se considera que una calzada está en pendiente, como 
para variar las condiciones de ilum inación, cuando ésta excede el 8%, por debajo de 
este valor se considera la iluminación como un trayecto plano. Los diseños de ilumina-
ción siempre se deben realizar como si estos estuvieran en parte plana independiente 
de la inclinación.  
Al igual que en los trayectos curvos, los primeros 100 o 200 m (dependiendo de la 
velocidad de circulación) al entrar a una sección de la calzada en pendiente, el 
diseñador debe reducir la interdistancia a 0,90 X. En la cima, unos 100 o 200 m antes 
y después, dependiendo de la velocidad de circulación, la interdistancia se reduce  
paulatinamente hasta llegar a 0,70X. Ver la Figura 3.3.1.4.1 b.  
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 71 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
71 
 
  
  
Figura 3.3.1. 4.1 b. Disposición de luminarias en calzada con pendiente.  
 
 
 
Los postes, en estos trayectos en pendiente, deberán permanecer verticales e independientes 
de la inclinación de la calzada.  
 
Si un trayecto de la calzada es inclinado y además es curvo, los postes o apoyos de las 
luminarias deben ubicarse detrás de las barreras protectoras o naturales que existan, con el 
fin de evitar accidentes de tránsito y reducir sus complicaciones, cuando se produzcan.  
 
3.3.1. 5. Requisitos de iluminación de otras áreas del espacio público  
 
Son consideradas otras áreas de espacio público con fines de esparcimiento, actividades 
lúdicas, bienes de interés cultural y relajación. Entre ellas están contemplados los parques 
zonales o vecinales (tanto recreacionales como de esparcimiento), plazas, p lazoletas, 
alamedas, ciclorrutas, espacios peatonales, parqueaderos, zonas verdes destinadas a las 
diferentes actividades físicas o lúdicas o de esparcimiento de la comunidad (no se incluyen 
en estas zonas verdes las destinadas exclusivamente a los ecosist emas de fauna y flora; islas 
de parqueo o similares adyacentes a vías vehiculares y también se incluye la iluminación de 
fachadas de edificios gubernamentales, de iglesias y monumentos que dentro de los acuerdos 
municipales sean incluidos como alumbrado pú blico, siempre y cuando esté de acuerdo con 
lo estipulado en el Decreto 943 de 2018 o los que lo sustituyan, modifiquen o reemplacen.  
 
Se deben brindar  niveles de iluminación recomendados en el presente reglamento , puesto 
que estos dependen de la iluminación presente del entorno y del efecto arquitectónico 
deseado, se debe tener especial cuidado para que los niveles de iluminación creen el efecto 
de realce y protagonismo, y no queden mimetizados por la luz presente por el entorno. A 
continuación, se relacionan las recomendaciones de cad a uno de estos espacios con sus 
niveles de iluminación recomendados.  
 
Para algunos de los casos se estipularán niveles de iluminación para las clases de iluminación 
P, en otros casos, se determinarán los niveles de acuerdo con el  nivel de importancia del área 
a iluminar.  
 
 
 
 
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 72 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
72 
 
 Tabla 3.3.1. 5. a.  Clases de iluminación P para otras zonas del espacio público.  Adaptado de la norma CIE 115  
 
Clase de 
iluminación  Rango Iluminancia promedio 
Emed.(lux)  Punto mínimo 
Emin(lux)   Iluminancia 
Vertical mínima 
(Evmin,lux)   Iluminancia Semi 
cilíndrica mínima 
(Esc,min,lux)   
P1  15,0 - 22,50  3,00 5,00 3,00 
P2  10,0 - 15,0 2,00 3,00 2,0 
P3  7,50 - 11,25  1,50 2,5 1,5 
P4  5,00 - 7,50 1,00 1,5 1,0 
P5  3,00 - 4,50 0,60 1,0 0,6 
P6  2,00 - 3,00 0,40 0,6 0,4 
 
Como guía para la escogencia de los niveles de iluminación en este tipo de aplicaciones a 
continuación se dan ejemplos en la tabla 3.3.1. 5.b., de algunas áreas que pueden ser 
clasificadas como clase de iluminación P.  
 
Tabla 3.3.1. 5 b.  Criterios guía para la escogencia de zonas estipuladas con Clases de iluminación P para otras zonas del 
espacio público . 
 
 
Clase de 
iluminación  
  
Tipos de aplicación recomendados  
P1  Zonas peatonales adyacentes a vías principales M1 y M2  
P2  Zonas peatonales adyacentes a vías M3, senderos peatonales no 
adyacentes a vías y con alto índice de circulación de personas, 
paseos peatonales comerciales abiertos, zonas peatonales alrededor 
de zonas de parqueo abiertos y zonas de parqueo en zonas de 
reserva forestal.  
P3  Senderos peatonales con alta afluencia de personas adyacentes o 
dentro de parques recreativos, polideportivos o similares, senderos 
peatonales no adyacentes a vías vehiculares  
P4  Zonas peatonales adyacentes a vías M4 y M5.  
P5  Zonas peatonales adyacentes a vías M6,  
P6  Zonas verdes dentro de parques urbanos o iluminación de Zonas 
peatonales dentro de reservas naturales, senderos rurales, complejos 
de protección ecológicos y de protección de fauna silvestre.1, o zonas 
dentro de estos complejos, donde se autorice implementar iluminación 
de seguridad.  
 
NOTA  
(1) Para zonas de reserva natural excepto zona de tránsito de vehículos en las vías de acceso la altura máxima de insta-
lación de la luminaria es de 5 metros, con distribución fotométrica que no emita flujo luminoso (FHS) encima de la 
horizontal, solo se deben iluminar senderos peatonales que conduzcan a edificios o p arqueaderos dentro de la reserva 
forestal, es de criterio del diseñador no iluminar estos espacios de no ser necesario, allí prima el no perturbar a la 
fauna.  
3.3.1. 5.1. Parques  
 
Los parques corresponden a aquellos espacios de uso colectivo, donde en algunos casos 
actúan como reguladores del equilibrio ambiental cuando poseen arborización; y garantizan 
el espacio libre destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de 
la ciudad. Algun as de est as áreas  integran espacios para práctica de deportes , donde en 
ocasiones  son incluidas canchas múltiples. Para el diseño de iluminación en parques urbanos 
que poseen zonas verdes , el nivel de iluminación exigido en estas zonas, se debe cumplir 
dentro de una franja de 4 metros la cual coli nda con los senderos peatonales, ciclorrutas, 
zonas de juego, plazas o plazoletas. Para porciones más grandes de zona verde se debe 
consensuar con el cliente final la necesidad de iluminar extensiones mayores.  
 
Para el caso de diseños de iluminación en parques considerados como reservas forestales o 
de protección ambiental , se prohíbe la utilización de equipos con fotometrías que envíen FHS 
flujo luminoso sobre la horizontal, y deben ser instalados con ángulos de inclinación de 0° 
sobre la horizontal, se deben utilizar alturas de montaje libre al piso de hasta de 8 metros en  
vías de acceso y de hasta 5 metros en senderos peatonales y ciclorrutas, esto con el fin de 
evitar al máximo interferir con la fauna presente en el sitio. N o se deben iluminar zonas verdes  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 73 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
73 
 
 u otros espacios.  La temperatura de color de las fuentes luminosas a instalar en estas reservas 
naturales debe estar entre los 3000  K y 3500  K. 
 
A continuación, se relacionan algunos espacios considerados como parte integral de parques 
urbanos y reservas forestales o protegidas, con sus respectivos niveles de iluminación 
recomendados:  
 
Tabla 3.3.1. 5.1. a.  Niveles de iluminación en parques urbanos y parques en reservas naturales.  
 
 
ZONA  
 Iluminancia  
promedio 
mínima 
Emed.(lux)  Uniformidad 
mínima 
(Emin/Emed)  
Zonas de Juegos de Niños, ubicados en parques urbanos dentro de ciudades 
o municipios  50 0,40 
Plazas, Plazoletas o malecones, dentro de parques urbanos de ciudades o 
municipios.  30 0,30 
Senderos peatonales en parques urbanos dentro de ciudades o municipios.  10 0,20 
Zona de bancas o sillas dentro de parques urbanos de ciudades o municipios  10 0,20 
Zonas verdes en parques urbanos de ciudades o municipios (ver condiciones 
en el presente articulo), o donde el Municipio o Distrito determine casos 
particulares o excepcionales, en los cuales se otorgará autorización para 
instalar iluminación de seguridad.2 2 0,20 
Senderos Peatonales o ciclorrutas dentro del casco urbano alejados de zonas 
de vías vehiculares o ubicados en humedales, en rondas de ríos, que estén 
estipuladas como de uso nocturno1 10 0,20 
Ciclorrutas ubicadas dentro de parques recreativos que estén estipuladas 
como de uso nocturno1 10 0,20 
Senderos peatonales ubicados dentro de parques recreativos que estén 
estipuladas como de uso nocturno1 7,5 0,20 
Ciclorrutas en parques forestales o de reserva natural que estén estipuladas 
como de uso nocturno1 3 0,20 
 
Fuente propia adaptada de Retilap 2010.  
 
NOTAS  
(1) Se consideran zonas de uso nocturno, aquellas zonas de libre acceso que puedan ser utilizadas en cualquier hora de 
la noche o que no tengan restricciones de acceso, o aquellas donde se estipule que se pueden realizar actividades de 
desplazamientos en bicicleta o a pie y que permitan niveles de seguridad óptimas a las personas que se encuentran 
en esos lugares, o que se encuentren dentro  de zonas con vigilancia privada.  
(2) Ver aclaración para aplicar este requisito, dado en el párrafo 1 del artículo 3.3.1.3.1. Parques.  
 
 
 
 
3.3.1. 5.2. Canchas urbanas  
 
Para canchas ubicadas en polideportivos o complejos deportivos los criterios se encuentran 
en la Tabla 3.4. 2.2. a y b , Niveles de iluminación de campos de juego recreativos  del numeral  
3.4.2.2. A continuación, se dan los requisitos mínimos a cumplir en estos espacios.  
 
Tabla 3.3.1. 5.2 a.  Niveles de iluminación en canchas recreativas dentro de parques de barrio.  
 
 
ZONA  
 Iluminancia 
promedio 
Emed.(lux)  Uniformidad 
mínima 
(Emin/Emed) 
(lux)  
Canchas Múltiples o de cualquier clase en parques urbanos 
de barrios  50 0,4 
 
Las canchas múltiples recreativas pueden contar con las siguientes configuraciones de 
soportes para luminarias.  
 
1) Cancha sencilla.  El esquema de iluminación más frecuente en estas canchas, cuando 
están solas, es usar cuatro (4) postes dispuestos dos a cada lado del campo tal y como 
lo sugiere la Figura 3.3.1. 5.2. a 
  
 
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 74 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
74 
 
                         
 
Figura 3.3.1. 5.2. a. Cancha múltiple sencilla  
  
2) Canchas múltiples : Para dos canchas múltiples seguidas, se pueden utilizar cuatro (4) 
postes distribuidos en los costados laterales o con dos (2) postes ubicados en el sector 
central de las canchas cada uno con doble luminaria o proyector hacia las canchas. 
Véase la Figura 3.3.1. 5.2. b.  
El número de luminarias o proyectores y su potencia, se establece de acuerdo con el 
nivel lumínico recomendado en este reglamento  
 
 
 
Figura 3.3.1.3.2 . b. Cancha múltiple doble . 
 
 
 
3.3.1. 5.3. Plazas, plazoletas y malecones  
 
Las plazas, plazoletas son espacios abiertos asociados principalmente al uso cívico y de 
encuentro en el ámbito urbano, dentro de estos espacios también se encuentran los 
malecones, generalmente se relacionan con el paso y la aglomeración de personas. Los 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 75 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
75 
 
 niveles requeridos para estas zonas se encuentran en la Tabla 3.3.1. 5.1. a., Niveles de 
iluminación en parques urbanos y parques en reservas naturales.  
 
3.3.1. 5.4. Alamedas, ciclorrutas y espacios peatonales no adyacentes a vías 
vehiculares  
 
Esta sección cuenta con los requisitos de iluminación para alamedas, ciclorrutas y espacios 
peatonales no adyacentes a vías vehiculares, que son aquellas zonas de reserva vial 
específicamente definidas para la implantación de sistemas peatonales a través d e corredores 
verdes, dotados de la necesaria arborización ornamental, generalmente hacen parte esencial 
del espacio público.  Algunos de estos espacios están clasificados en la Tabla 3.3.1. 5.1. a., 
Niveles de iluminación en parques urbanos y parques en rese rvas naturales. Para el caso que 
el diseñador determine que las zonas del proyecto no se ajustan a las zonas descritas en la 
tabla en mención, se puede tomar como base la clasificación de la norma CIE 115 Niveles de 
iluminación para áreas de peatones y zon as de baja velocidad de tráfico, y siguiendo la 
metodología de clasificación allí mencionada.  
 
 
3.3.1. 5.5. Parqueaderos, islas de parqueo o similares adyacentes a vías 
vehiculares  
 
Son aquellas áreas del espacio público destinadas al aparcamiento temporal de vehículos, 
tales como zonas parqueo públicos exteriores adyacentes a vías vehiculares, bahías de 
parqueo o similares. Estas zonas son consideradas como críticas, por lo cual se debe n cumplir 
los requisitos establecidos en la Tabla 3.3.1. 5.5 a. No aplica para parqueaderos exteriores 
ubicados en lotes o grandes áreas ni para parqueaderos cubiertos.  
 
Para zonas de parqueo o bahías de parqueo públicos adyacentes a parques, canchas o 
centros recreativos urbanos no adyacentes a vías vehiculares se debe utilizar la clasificación 
C3. 
Tabla 3.3.1. 5.5. a.  Requisitos zonas de parqueo adyacentes a vías vehiculares  
 
Case 
iluminación 
vía adyacente 
a la zona de 
parqueo  Clase de 
iluminación C 
aplicable a la 
zona de 
parqueo   Iluminancia 
Promedio en 
toda la 
superficie 
(luxes)   Uniformidad 
general  
(min/med)   
Uo 
M1 C0  50  0,4  
M2 C1  30  0,4  
M3 C2  20,0  0,4  
M4 C3  15,0  0,4  
M5 C4  10,0  0,4  
M6 C5  7,50  0,4 
 
 
3.3.1. 5.6. Fachadas y monumentos  
 
En las fachadas públicas o privadas, monumentos con destinación histórica o turística 
definidas por las autoridades municipales, dependiendo de las políticas establecidas , se 
pueden establecer rubros destinados para estas aplicaciones, también, de acuerdo con la 
naturaleza del sitio, se debe tener en cuenta si es necesario mantener el estilo, la tonalidad 
del color de la luz, entre otros aspectos, acompañados de una adecuad a distribución 
fotométrica, de tal forma que  los resultados sean los esperados y concordantes con las 
prescripciones arquitectónicas municipales o de la entidad responsable de estos espacios 
públicos.  
Aparte de las vías convencionales, en la iluminación de fachadas, iglesias, conventos y 
monumentos es de gran interés mantener la estética del paisaje urbano, esto también puede 
ser complementado con los planes maestros de iluminación de iluminación, mejorando de 
esta manera la comodidad visua l, la estética, el realce arquitectónico y potencializar las  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 76 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
76 
 
 ciudades desde el punto de vista turístico. Sus fines son puramente estéticos. La iluminación 
exterior de un edificio reporta, además, beneficios como prestigio y publicidad económica en 
la medida que se convierta en referente de la ciudad.  Todos los lineamientos técnicos 
estipulados en el presente numeral  también deben ser seguidos para proyectos privados que 
se proyecten dentro de los alcances de realce arquitectónico.  
 
Al elaborar un proyecto de iluminación exterior de fachadas de edificios y monumentos 
públicos se deben considerar los siguientes factores : 
 
1) Dirección principal de la visión de los observadores: Es necesario determinar desde 
dónde será contemplado el edificio o fachada por la mayoría de los observadores.  
Esta dirección será considerada como el origen de la visual principal, por lo cual en 
algunos casos no es necesario iluminar todas las caras del edificio fachada o monu-
mento.  Se debe tener especial cuidado porque, dependiendo del material del que esté 
recubierto el elemento, puede generarse un brillo o reflejo que puede generar deslum-
bramiento a los observadores o a las edificaciones vecinas generando molestias a las 
personas y observadores.  
2) Nivel de iluminancia vertical requerido: Sobre las fachadas el diseñador debe prever 
una iluminancia vertical, que depende de la ubicación del observador, la reflectancia 
de la fachada y la iluminación circundante en los alrededores del edificio considerad o. 
Se debe cumplir con los valores de la Tabla 3.3.1. 5.6. a, los cuales solo aplican para 
luz blanca o amarilla, presentes en las fuentes luminosas de tipo monocromáticos.  
Para sistemas RGB se debe acudir a especialistas para determinar la mejor solución,  
teniendo en cuenta las recomendaciones citadas a continuación para evitar contami-
nación lumínica, por otra parte, debido a que no es posible aplicar los requerimientos 
de niveles de iluminación recomendados, debido a los cambios de color que se pueden 
programar, el especialista en iluminación debe determinar las potencias de los equipos 
a instalar adecuados para realizar los realces arquitectónicos y visuales.  
 
Para la escogencia de los niveles de iluminación apropiados se debe tener en cuenta el tipo 
de iluminación presente en los alrededores (Brillo de los alrededores) el cual es clasificado en 
4 grupos como sigue:  
 
E1 - Zonas oscuras: Parques nacionales, áreas de singular belleza natural o zonas para 
observaciones astronómicas.  
E2 - Áreas de bajo brillo: Zonas fuera del perímetro urbano, zonas urbanas rurales.  
E3 - Áreas de brillo medio: Zonas urbanas residenciales.  
E4 - Áreas de brillo alto: Zonas urbanas con uso comercial o mixto residencial/comercial con 
elevada actividad nocturna.  
 
Para calcular el valor objetivo se toma el valor en luxes promedio, dependiendo del tipo de 
brillo del entorno, y se debe multiplica por el factor de corrección, el cual depende del tipo de 
luz con la cual se está iluminando la superficie; el resultado de esta operación es el nivel de 
iluminación promedio que se debe dar a la fachada o monumento.  
 
Está prohibida la iluminación de fachadas en zonas oscuras clasificadas como E1 debido a 
que son clasificadas como zonas de parques nacionales o zonas de observación astronómica, 
por lo cual no se debe emitir ningún tipo de luz al entorno o espacio.  
 
Se debe n utilizar fotometrías asimétricas tipo wallwasher (bañadoras de fachada), cuando van 
a ser instaladas en el piso o cuando estas sean instaladas enviando la luz hacia arriba, de tal 
forma que los equipos envíen la mayor cantidad de luz a la fachada y no hac ia la bóveda 
celeste.  
 
Para otro tipo de instalaciones, por ejemplo, sobre postes, el diseñador de iluminación debe 
determinar cuáles son las mejores distribuciones fotométricas, para realizar el resalte 
arquitectónico de tal forma que no se presente deslumbramiento a transeúnte s, conductores 
y envío de luz intrusiva a edificaciones aledañas.  
 
En exteriores se deberán instalar equipos con distribución asimétrica cuando estos envíen la 
luz de abajo hacia arriba, o cuando la fuente de luz esté separada de la fachada, de tal forma  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 77 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
77 
 
 que la mayor parte del flujo luminoso sea dirigido hacia la fachada. El uso de paralúmenes 
está permitido para evitar el deslumbramiento y el exceso de luz enviado a la bóveda celeste.  
 
Tabla 3.3.1. 5.6. a. Niveles de iluminancia vertical recomendado para fachadas o monumentos  
Adoptado de la norma CIE 94  
 
 
 
 
Material del recubrimiento 
de la Superficie  
  
Iluminancia minima 
promedio Emed.(lux)  Factor de 
corrección 
dependiendo del 
tipo de fuente 
luminosa utilizada  
Brillo de los alrededores  
E2 E3 E4 Luz 
Blanca  Luz 
Amarilla  
Piedra clara, mármol 
blanco  20 30 60 1 0,9 
Piedra gris, mármol 
coloreado claro  40 60 120 1,1 1 
Piedra oscura, granito gris, 
mármol oscuro  100 150 300 1 1,1 
Ladrillo amarillo claro  35 50 100 1,2 0,9 
Ladrillo marrón claro  40 60 120 1,2 0,9 
Ladrillo marrón oscuro, 
granito rosa  55 80 160 1,3 1 
Ladrillo rojo  120 150 300 1,3 1 
Ladrillo oscuro  120 180 360 1,3 1,2 
Hormigón arquitectónico  60 100  200 1,3 1,2 
Aluminio natural  200 300 600 1,3 1 
Acabado termo lacado muy coloreado (10%)  
Rojo -marrón -amarillo  120 180 360 1,2 1 
Azul verdoso  1 1,2 
Colores medios (30% a 40%)  
Rojo -marrón -amarillo  40 60 120 1,2 1 
Azul verdoso  1 1,2 
Colores pastel (60% a 70%)  
Rojo -marrón -amarillo  20 30 60 1,1 1 
Azul verdoso  1 1,1 
 
Las Instalaciones eléctricas deben cumplir las disposiciones previstas en el  RETIE.  
Análisis económico y financiero. Deben incluir no solo costos de inversión sino de opera-
ción y mantenimiento en la vida útil del proyecto.  Se aclara que, para proyectos de ilumi-
nación arquitectónica, iluminación de fachadas y monumentos de carácter público o gu-
bernamental, será la entidad responsable de esta iluminación la que defina las especifica-
ciones técnicas del proyecto para su respecti va evaluación de costos.  
Para todos los sistemas incluidos los RGB instalados en exteriores, se deben utilizar tipos 
de conectores IP 65  o Clasificación UL “Wet Location” , o sellados para evitar fallas en los 
contactos.  
 
 
 
 
 
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 78 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
78 
 
 3.3.1. 6. Mitigación de la contaminación lumínica  
 
En todas las instalaciones de alumbrado público y exteriores, se deben instalar luminarias con 
FHS ≤ 3  %. 
 
Cuando las instalaciones de alumbrado existentes lleguen al final de su vida útil, o por 
cualquier causa se proceda a su renovación, se deben reemplazar por luminarias con las 
limitaciones de flujo hemisférico superior a las aquí señaladas.  
Los ángulos de inclinación en proyectores no deben ser mayores a 65° con respecto a la 
vertical.  
 
 
Figura 3.3. 1.6 a. Control del flujo luminoso de proyectores . 
 
Se deben utilizar ángulos de inclinación con respecto a la horizontal en luminarias de 
alumbrado público para iluminación de vías, peatonales y ciclorrutas de máximo 15 grados.  
 
Figura 3.3. 1.6 b. Ángulos de inclinación de las luminarias.  
 
En iluminación de fachadas, monumentos o similares, utilizar fotometrías que permitan enviar 
la mayor cantidad de flujo luminoso al objetivo, prohibido el uso de fotometrías simétricas, si 
el equipo se encuentra a una distancia menor de 2 metros de la fachada, para estos casos se 
debe utilizar fotometría asimétrica rasante tipo ( wallwasher ) con el fin de mitigar la cantidad 
de luz emitida a la bóveda celeste.  
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 79 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
79 
 
  
Figura 3.3. 1.6 c. Ángulos de inclinación de proyectores para iluminar una superficie vertical  
Está prohibido el uso de luminarias tipo hongo o farol que no tenga limitación del flujo 
hemisférico superior FHS.  
 
 
Figura 3.3. 1.6 d. Control del flujo luminoso de luminarias esféricas o  globos  
 
Para el uso de proyectores se prohíbe inclinar los equipos a más de 65 grados con respecto 
a la vertical.  
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 80 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
80 
 
  
 
Figura 3.3. 1.6 e. Ángulos de inclinación de proyectores  
 
Es responsabilidad de los diseñadores brindar  los niveles de iluminación justos y la limitación 
de excesos de iluminación es importante para mitigar la contaminación lumínica., y no usar 
fuentes con temperaturas de más de 4500K, para disminuir así la generación excesiva de luz 
azul producida por estas fuentes.  
 
3.3.1. 7. Coexistencia de luminarias con árboles en las vías  
 
La arborización en el casco urbano de un municipio debe estar sometida, como todo lo público, 
a normas regulatorias que faciliten la coexistencia con la red eléctrica aérea o subterránea, 
los andenes, la iluminación y demás elementos del mobiliario urbano.  Se debe evitar arborizar 
con especies como el ficus, los cauchos y ceibas u otra especie de follaje ancho y alto; 
mientras, se plantar án árboles de follaje liviano, lo cual se hace separando el punto de siembra 
al menos 1,5 m de la proyección que da la re d aérea sobre el piso.  
 
Para lograr una coordinación entre la arborización y la iluminación pública es necesario que, 
en el caso de proyectos nuevos, se realice el diseño de iluminación para determinar la mejor 
distancia, potencia, altura y demás parámetros que hagan el proyecto lo más económico 
posible, desde el punto de vista de precio por kilómetro, para posteriormente proceder a 
realizar el diseño de urbanismo donde se estipule la posición de la arborización, de tal forma 
que esta distribución de árboles o vegetación a futuro no impliquen excesos en costos de 
mantenimiento.  
 
Para el caso de proyectos en etapa de modernización a tecnología LED, donde la posición de 
las bases o de los soportes no pueda ser variado, se debe n efectuar desviaciones a los 
parámetros generales del diseño del Alumbrado Público para la vía, tales como la altura de 
montaje, la longitud del brazo o la inclinación de los equipos. Se debe estudiar la alternativa 
para variar la interdistancia, la disposición de las luminarias, el cambio de ubicación del 
costado donde se encuentran instalados los equipos, con el objetivo de evitar la sombra 
ocasionada por los follajes, donde el criterio que debe primar, para la toma de e stas 
decisiones, es la seguridad de  las personas. Cada caso debe tratarse separadamente, 
dependiendo de la topología del sitio.  
 
Se debe solicitar el permiso a la entidad competente para la realización de podas, con el fin 
de determinar los procedimientos necesarios que deben tenerse en cuenta para la realización 
de las respectivas labores. No es necesario podar los árboles más allá de las ramas que 
interfieran con el haz luminoso útil (Véase la figura 3.3.1.1. 7. a.) ya que el follaje restante 
permite mejorar el apantallamiento de la instalación y, por ende, mejorar la visibilidad de los 
obstáculos por efecto silueta. Para casos espe ciales donde no sea posible este procedimiento, 
se debe realizar el desplazamiento de los equipos de iluminación a lugares que eviten las 
sombras presentadas por el follaje.  
 
En todos los casos, es mejor planear desde el momento de iniciar el diseño de la calzada los 
sitos para las redes de servicios públicos, tanto aéreos como subterráneos. Si es necesario 
cambiar la interdistancia de algunas luminarias debido a diferentes cir cunstancias, como 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 81 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
81 
 
 raíces , obstáculos, entre otros, se debe reducir la interdistancia a una que permita su 
instalación, esta reducción no se rá de más del 10% de la distancia estipulada en la memoria 
de cálculo.  
 
Es obligatorio consultar los manuales o cartillas de espacio público y/o de silvicultura del 
Municipio o Distrito, para considerar desde la etapa de diseño, la convivencia del alumbrado 
público y la arborización, los expertos deben considerar el recomendar  especies de un follaje, 
que implique el mínimo impacto en obstaculización de la luz proveniente de los equipos de 
iluminación.  
 
Para instalaciones previamente instaladas y que posean conflictos con el tema de sombras 
por el follaje de los árboles existentes, donde no haya un presupuesto que permita realizar los 
cambios recomendados previamente descritos para los procesos de modernización, el 
parámetro principal a cambiar es el avance de la luminaria sobre la calzada, el cual depende 
de la longitud del brazo, para eliminar o mi nimizar al máximo las sombras y así aumentar los 
niveles de iluminación y la seguridad en la vía.  
 
Se debe conceder a la arborización la importancia que merece como integrante del contexto 
urbano, en tal condición debe formar parte integral de los proyectos de diseño de alumbrado 
y se debe coordinar con los diseñadores su ubicación, de tal forma que arm onicen con la 
instalación, también se requiere la coordinación entre los diferentes entes municipales, la 
selección de las especies que mejor se adapten y no riñan con el principal objetivo del 
Alumbrado Público, el cual está orientado a la seguridad de la s personas, ya sean peatones 
o que se movilicen en vehículos.  
 
 
 
  Figura 3.3.1.7. a. Separación mínima entre los árboles y los postes con las luminarias de Alumbrado Público, para evitar 
sombras sobre la vía (Fuente: Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Gobierno de España).  
 
 
 
 Tabla 3.3.1.7. a. Relación altura de montaje de luminaria vs altura de poda para lograr ángulo óptimo  de cubrimiento de la luz 
sobre la vía.  
 
  
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 82 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
82 
 
 3.3.1. 8. Máxima densidad de potencia eléctrica para alumbrado de vías y otros 
espacios públicos  
  
El cálculo de los indicadores de prestación energética, están constituidos por la densidad de 
potencia instalada PDI (Dp), indicador Anual de consumo de energía ECI (D E) y el consumo 
de potencia de la instalación por Km . Estos parámetros  deben ser tenidos en cuenta para ser 
ponderados como complemento del análisis técnico económico; para este análisis se deben 
entregar las memorias de cálculo donde se informe del valor en luminancia e iluminancia.  
 
Con el fin de determinar las zonas de análisis se adjunta un perfil de vía  genérico en la Figura 
3.3.1. 8. a., consistente en dos calzadas de carril con aceras en ambos lados y bandas de 
hierba o zona dura separándolas de la calzada , allí se muestran como los  soportes de 
iluminación deben estar instalados en la banda de hierba o zona dura entre la calzada y la 
acera derecha. Dos luminarias están instaladas en cada soporte: la luminaria PR para la 
iluminación de la calzada y la acera lejana (izquierda) también ilumina parcialmente la acera 
derech a. Una luminaria adicional PF está i nstalada para ayudar a la iluminación de la acera 
derecha y está, por tanto, orientada hacia esta acera. La potencia del sistema de las luminarias 
PR y PF es la potencia nominal normalmente proporcionada por el fabricante de la luminaria. 
Si el cálculo de la prestación energética se realiza para un campo típico entre dos soportes 
de iluminación consecutivos de acuerdo con la Norma EN 13201 -3, la potencia del sistema 
PR y PF se incluye en el cálculo una sola vez. Si el cálculo de las prestaciones energéticas  
se realiza en la longitud total de la carretera o en una sección más larga que un campo simple 
para el cálculo fotométrico, se incluyen todas las luminarias asociadas con esta sección de 
carretera.  
 
Las áreas iluminadas de la calzada AR, acera izquierda AFL y acera derecha AFR se pueden 
calcular a partir de las correspondientes anchuras del perfil de carretera y la longitud 
considerada de la instalación (longitud de la carretera, sección de la carrete ra y separación 
de las luminarias). La iluminancia de la calzada ER, acera izquierda EFL y acera derecha EFR 
se deberían calcular de acuerdo con la Norma EN 13201 -3. Las áreas de bandas de hierba y 
las bandas para el cálculo de la relación de iluminancia d e entorno están excluidas del cálculo 
de los indicadores de prestación energética.  
 
Para el cálculo de ECI es necesario tener en cuenta el perfil de control de iluminación aplicado 
al sistema de iluminación como combinación del coeficiente de reducción y del tiempo de 
funcionamiento anual para cada uno de los regímenes operacionales y la probabilidad de 
detección de movimiento, si se usa. Por ejemplo, en caso de la ampliamente utilizada 
operación bi -potencia el tiempo de funcionamiento anual total está dividido en el tiempo de 
funcionamiento a plena potencia tfull y el tiempo de nivel de i luminación reducida tred en el 
cual la potencia del sistema es disminuida por el coeficiente de reducción kred.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 83 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
83 
 
  
 
Figura 3.3. 1.8. a. Ejemplo perfil vía para calculo PDI(Dp) y AECI(DE).  
 
 
Cuando se aplica la situación de la figura 3.3. 1.8. a, y respetando los supuestos mencionados 
abajo, las fórmulas para el cálculo de los indicadores de prestación energéticas son como 
sigue:  
  
DP =(PR + PF)/(EFL × AFL + ER × AR + EFR × AFR)  Ecua ción 4  
 
DE = ( (PR + PF ) × (tfull + kred × tred ) ) / (AFL + AR + AFR)  Ecuación  5 
 
donde  
 PR                     es la potencia del sistema de la luminaria principal de la instalación de iluminación, en W;  
 PF     es la potencia del sistema de la luminaria auxiliar para la iluminación de la acera derecha, en W;  
 AR     es el área de la calzada, en m²;  
AFL es el área de la acera izquierda, en m²;  
AFR es el área de la acera derecha, en m²;  
ER es la iluminancia mantenida calculada de la carretera, en lx;  
EFL es la iluminancia mantenida calculada de la acera izquierda, en lx;  
EFR es la iluminancia mantenida calculada de la acera derecha, en lx;  
tfull es el tiempo de funcionamiento anual del nivel de iluminación total, en h;  
tred es el tiempo de funcionamiento anual del nivel de iluminación reducido, en h;  
kred es el coeficiente de reducción para el nivel de iluminación reducido.  
Adaptado de la norma EN 13201 -5. 
Los valores  máximos permitidos en instalaciones viales, para cada uno de los valores de Dp 
y D E se tienen los siguientes valores . 
 
 
Tabla 3.3.1. 8. b – Valores máximos permitidos para el Indicador de densidad de potencia Dp en W·lx -1·m-2 
 
Clase de 
alumbrado  Tipo de 
Fuente  
LED 
M1 0,025  
M2 0,018  
M3 0,015  
M4 0,012  
M5 0,09 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 84 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
84 
 
 M6 0,06 
 
 
Tabla 3.3.1. 8. c – Valores máximos permitidos para el Indicador de consumo anual de energía D E en kWh·m -2 
 
Clase de 
alumbrado  Tipo de 
Fuente  
LED 
M1 2,4 
M2 1,25 
M3 1,1 
M4 1 
M5 0,7 
M6 0,4 
  
 
 
Como parámetro complementario se debe tener en cuenta que se le debe dar alta ponderación 
a un diseño de iluminación al que tenga menor consumo de energía por Km por lo cual se 
debe tener en cuenta el cálculo de este parámetro mediante la siguiente formula.  
 
Consumo de energía x Km= (int/1000) W  
 
Donde  
 
Int: Interdistancia entre luminarias dato obtenido de la memoria de cálculo.  
 
W: potencia consumida por las luminarias presentes en un punto luminoso o poste, para el 
caso de disposiciones bilaterales opuestas se debe multiplicar por dos este consumo.  
 
Para diseños de otros espacios del espacio público se debe determinar el solo el valor del D E, 
y el valor máximo de nivel de iluminación promedio en luxes definido para cada una de las 
zonas no debe exceder en un 15  % el valor mínimo permitido por el reglamento.  
 
 
3.3.1. 9. Factor de mantenimiento proyectos de Alumbrado Público  
 
Todo diseño de un sistema de iluminación pública debe contener el factor de mantenimiento 
en su desarrollo. Estos factores son tomados de acuerdo con el referente normativo ISO/CIE 
TS 22012.  Con el objetivo de unificar criterios para determinar los valores del mantenimiento 
se han estipulado los siguientes grados de contaminación, con base en el comportamiento de 
las instalaciones de alumbrado público : 
 
 
Tabla 3.3. 1.9. a.  Clasificación de los niveles de contaminación en las vías  
 
Contaminación 
del sitio  Descripción  Nivel de 
partículas  Observaciones  
 
 
 
BAJO   
Ambientes 
poco 
polucionados  Bajo 
Menor que 80 
μg/m3 No existen actividades 
generadoras de polvo o humos en 
la cercanía.  
Tráfico ligero, generalmente 
limitado a áreas residenciales o 
rurales regularmente estipulados 
en vías M5 y M6  
 
 
MEDIO   
Ambientes 
medianamente 
polucionados  Medio  
80 – 150 
μg/m3 
  Existen actividades generadoras de 
polvo o humos en la cercanía.  
Tráfico pesado, generalmente 
limitado a áreas residenciales e  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 85 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
85 
 
 industriales ligeras. Estipulados 
para vías secundarias tipo M4  
 
 
 
ALTO   
Ambientes muy 
polucionados y 
zonas 
industriales  Alto 
150 μg/m3 en 
adelante  Existen actividades generadoras de 
nubes de polvo o humos en la 
cercanía, que pueden envolver 
ocasionalmente las instalaciones.  
Áreas altamente industriales.  
Niveles de contaminación 
presentes en vías M1, M2 y M3  
 
 
De igual forma, en la Tabla 3.3. 1.9. b., se determina el valor del factor de depreciación 
luminosa ocasionado a la luminaria por ensuciamiento fLM, producto del grado de 
contaminación del sitio donde esté instalado el equipo.  
 
Tabla 3.3. 1.9. b.  Valores del factor de depreciación luminosa fLM, de acuerdo con la contaminación del sitio.  
Adaptado de la norma CIE 154 . 
 
CLASIFICACIÓ
N IP DEL 
COMPARTIMEN
TO ÓPTICO   
CONTAMINACIÓ
N DEL SITIO   
PERIODO DE LIMPIEZA EN AÑOS  
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
 
IP 6X  ALTA  0,91 0,9 0,88 0,85 0,83 
MEDIA  0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 
BAJA  0,93 0,92 0,91 0,90 0,90 
 
Para el cálculo de iluminación en proyectos nuevos de alumbrado público con tecnología LED 
se deben tomar los factores de mantenimiento de la Tabla 3.3. 1.9. c. basados en la 
información de fLM, Tomando como base un factor de depreciación de flujo del 5% a las 
50.000 horas de vida y un factor de supervivencia de 1. Estos valores deben ser utilizados por 
todas las entidades, municipios, estamentos, operadores de  red y demás instituciones 
encargadas de la administración, operación y mantenimiento de los parques de alumbrado 
público.  
 
No aplica para instalaciones que actualmente se encuentran con equipos de iluminación 
equipados con bombillas de vapor de sodio de alta presión, puesto que a estos equipos solo 
se les realizarán labores de reemplazo de bombilla hasta el fin de su vida útil  y mantenimientos 
preventivos y correctivos para luego ser reemplazados por LED.  
 
De igual forma, tampoco aplica para el caso de luminarias equipadas con bombillas HID, 
donde esta tecnología se prohíbe para utilización en alumbrado público debido a sus costos 
altos de mantenimiento, su alta reducción de flujo luminoso con el tiempo y lo s altos costos 
de recambio, en comparación con las fuentes LED.  
 
En ciclorrutas y alamedas adyacentes a vías se debe aplicar el criterio de acuerdo a la 
clasificación M correspondiente a la vía. Para parques ubicados en zona urbana, incluyendo 
sus zonas deportivas, se debe tomar un como criterio un grado de contaminación media y 
para aquellos alejados de zonas urbanas, incluyendo ciclorrutas y alamedas o similares, 
aplicar el criterio con un grado de contaminación baja.  
 
Tabla 3.3. 1.9. c. Factores de Mantenimiento a utilizar para proyectos de alumbrado público.  
 
 
Clasificación de 
iluminación de 
la vía  
  
Grado de 
contaminación   
Factor de mantenimiento 
a utilizar en el diseño o 
cálculo de iluminación  
M1 ALTO  0,86 
M2 ALTO  0,86 
M3 ALTO  0,86  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 86 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
86 
 
 M4 MEDIO  0,87 
M5 BAJO  0,88 
M6 BAJO  0,88 
 
Para túneles el factor de mantenimiento  a aplicar es de 0,7.  
3.3.1.10. Cálculos fotométricos computarizados y uso de software  
 
Para efectos de hacer la evaluación técnica y financiera necesaria y la comparación con otras 
alternativas, los diseñadores y fabricantes de luminarias o sistemas de iluminación que 
presenten propuestas con diseño fotométrico usando software especializado, deberán 
suministrar la información necesaria que le permita al evaluador, o a quien tome 
determinaciones sobre el proyecto, comparar y recomendar la propuesta que presente los 
mejores resultados técnicos y económicos para el municipio, de acuerdo con lo establecido 
en el capítulo 6 del presente Reglamento Técnico.  
 
El software debe cumplir con los requisitos especificados en el numeral 3.1.3.3:  
 
1) Debe utilizar en sus rutinas de cálculo la metodología de la norma EN 13201 del 2015, 
o la que la reemplace y/o CIE140 última versión o la que la reemplace.  
2) Deberá obtener los resultados en forma numérica de: Luminancia media, iluminancia 
media, Uniformidad general, uniformidad longitudinal, Tl, valores de iluminancias se-
micilíndricas y verticales. Igualmente debe contar con módulo gráfico para apreciar la 
distribución de las luminarias en el perfil de la vía.  
3) Debe permitir la identificación y medidas de las mallas de cálculo, así como las posi-
ciones del observador, valores de parámetros de instalación (altura, longitud del brazo, 
inclinación de la luminaria en grados, interdistancia entre postes en metros) ademá s 
de incluir todos los datos de la o las luminarias utilizadas, flujo luminoso, temperatura 
de color, factor de mantenimiento usado, y entregar los valores de consumo por km, 
Dp y D E 
 
Artículo 3.3. 2. Procedimiento para realizar un proyecto de alumbrado público    
 
Los proyectos de Alumbrado Público  se consideran como aquellos relacionados con la 
iluminación de vías, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruce 
a desnivel, parques, ciclorrutas, andenes, senderos en zonas duras, malecones y en general 
la iluminación de espacios de libre circulación , previo análisis técnico, financiero y ambiental . 
Debe ser  construido siguiendo las especificaciones de equipos y de instalación estipulados  
en el presente reglamento, donde  el interventor es directo responsable del cumplimiento a 
cabalidad de todo lo estipulado en el diseño , so pena de las sanciones legales 
correspondientes, de tal forma que al final, el proyecto este conforme para el recibo de obra 
final, y cumpla con todos los requeri mientos exigidos para el proceso de certificación RETIE 
y RETILAP donde los dos deben ser cumplidos a cabalidad , requisitos para que el operador 
de red, suministre el servicio definitivo de alimentación eléctrica. Las entidades encargadas 
del alumbrado público también deben hacer un análisis jurídico y social para ver la viabilidad 
del proyecto.  
 
A continuación, se estipulan los pasos a seguir para el desarrollo de un proyecto de 
iluminación pública.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 87 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
87 
 
  
Figura 3.3. 2. a Proce sos asociados a  un proyecto de Alumbrado Público.  
 
3.3.2.1. Identificación del proyecto  
 
En esta etapa se busca identificar los proyectos que parecen convenientes, desde el punto de 
vista técnico, financiero e institucional, para que satisfagan las necesidades detectadas y que 
sean armoniosos con el Esquema o Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal  o según 
sea su población PBOT , o EOT , entre los cuales deben estar incluidas las clasificaciones de 
las vías de la ciudad o municipio o las clasificaciones desde M1 a M6  establecidas en el 
presente Reglamento , y la identificación de los demás espacios públicos existentes, además 
deben estar especificados los planes de inversión y montaje del proyecto, incluyendo 
necesidades de insumos, estimativos de costos, identificación de posibles obstáculos.  
 
En el proceso de identificación se requiere conseguir información sobre insumos, recursos 
humanos, alternativas tecnológicas  y experiencias anteriores.  
 
Se debe examinar el proyecto desde el punto de vista local, describiendo los procesos de 
generación de mecanismos de participación y comunicación efectiva, entre la municipalidad y 
los ciudadanos, canalizados a través de las Juntas de Acción Comunal u orga nizaciones 
locales.  
 
Dentro de los objetivos de la identificación del proyecto se deben analizar temas como la 
integración de los sistemas de alumbrado público para ser parte a futuro de ciudades 
sostenibles e inteligentes  (smart cities), que creen entornos seguros y agradables, creación 
de identidades urbanas y culturales, respeto al medio ambiente, optimización de consumos 
energéticos, y disminución de la contaminación lumínica.  
 
Se debe hacer usos de herramientas GIS para los levamientos de la información, como, por 
ejemplo, Google, MapGIS u otras . 
 
 
 3.3.2.1.1 Categorización de los proyectos de Alumbrado Público  
 
Los proyectos de Alumbrado Público deben ser categorizados conforme a los siguientes 
criterios:  
 
1) Clase de iluminación asignada a la vía o espacio público.  El nivel del proyecto será 
mayor, en la medida en que se ejecute sobre la malla vial principal y arterial comple-
mentaria y será menor sobre otras áreas como alamedas, ciclorruta s, etc.  
2) Magnitud del proyecto. La categoría del proyecto resulta de los parámetros “cantidad 
de puntos luminosos (cantidad)” o “longitud de la red eléctrica ya sea aérea o de ex-
cavación (m)”.  
 
Para efectos del presente Reglamento, los proyectos de Alumbrado Público nuevos y 
las expansiones , se categorizarán conforme a la Tabla 3.3.3.2 a , acorde con los tipos 
de vías o áreas de espacios públicos tales como: alamedas, ciclorruta s, parques, pa-
seos, plazas, plazoletas, peatonales, puentes y túneles peatonales, etc.  
 
 
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 88 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
88 
 
 Tabla 3.3. 2.1.1. a Categorización de los proyectos de Alumbrado Público  
 
PROYECTOS NUEVOS O EXPANSIONES  Nivel A  Nivel B  Nivel C  
Clase de iluminación de la vía o Tipo de área  Bajo Impacto  Medio Impacto  Alto Impactos  
 
 
 
SISTEMA VIAL  M1 – M2 P ≤ 25  
o 
L < 1.000  25 < P ≤ 75  
o 
L ≤ 1.000  P > 75  
o 
L > 1.000  
M3 – M4 P ≤ 25  
o 
L < 1.000  25 < P ≤ 100  
o 
1.000≤ L ≤ 2.000  P > 100  
o 
L > 2.000  
M5 - M6 P ≤ 25  
o 
L < 1.000  26 ≤ P ≤ 100  
O 
1.000 ≤ L ≤ 2.000  P > 100  
o 
L > 2.000  
 
 
 
 
OTRAS ÁREAS  Alamedas, ciclorrutas, 
parques, paseos, plazas, 
plazoletas, vías 
peatonales, puentes 
túneles vehiculares, 
túneles peatonales, 
canchas y placas 
deportivas, pistas para 
diferentes deportes entre 
otros.  P ≤ 25  
o 
L < 1.000  25 < P ≤ 50  
o 
1.000 ≤ L ≤ 2.000  P >50  
o 
L > 2.000  
 
ESPECIALES [1*]  Zonas históricas de 
conservación, y otros que 
por sus características 
revista de un especial 
interés para el municipio.  P ≤ 25  25 < P ≤ 50  P > 50  
 
NOTAS : 
P:    Cantidad de luminarias [ u]. 
L:    Longitud de excavación ductería , red subterránea de Alumbrado Público[m] o longitud de la red aérea(m).  
1) Para Proyectos Especiales, el municipio definirá de entre al menos dos alternativas a presentar de dos fabricantes distintos la 
mejor oferta y definirá las condiciones de entrega de las propuestas con sus diferentes requerimientos . 
 
Los proyectos de Alumbrado Público de medio impacto (NIVEL B) debe n presentar al menos 
dos propuestas con luminarias de dos fabricantes distintos  y los de (NIVEL C) , tres propuestas 
diferentes , se deben presentar los cálculos de iluminación de cada una de las opciones, y 
realizar el análisis técnico económico de las mismas , según los procedimientos estipulados 
más adelante en los numerales 3.3.3.4. al 3.3.3.6, demostrando que se tuvo en cuenta lo 
ofertado en los dos diseños los cuales deben venir debidament e firmados por los diseñadores 
de acuerdo con lo estipulado en el libro 4 de demostración de la conformidad y así soportar 
cuál de las ofertas es las más económica.   
 
La dependencia municipal responsable del servicio de Alumbrado Público y/o la interventoría , 
debe verificar que todo el proceso se haya realizado según los requerimientos del 
Reglamento . Finalmente, para los proyectos de bajo impacto, solo se debe presentar el diseño 
de iluminación siguiendo los lineamientos del presente Reglamento y la propuesta económica.  
 
Para adquisición de equipos y desarrollo de proyectos , independiente del modelo de 
contratación , el municipio o la entidad responsable del proceso , debe tener al menos un perfil 
tipo de vía por cada topología diferente de vía o espacio público, y su  plano  o planos  del 
proyecto, para así exigir a los proponentes, el estudio técnico económico y realizar la revisión 
de los resultados para determinar cuál de las propuestas es la mejor para ser adjudicada, 
previa aprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por RETILAP . 
 
En caso de que por fuerza mayor cuando en al momento de realizar la etapa constructiva del 
proyecto con el proveedor que fue considerado como la mejor opción, no tenga disponibilidad 
de los equipos originalmente determinados para la instalación, se debe realizar la 
implementación con la segunda opción comparada en el estudio técnico económico, o el 
tercero si lo hay, si se pres enta la misma circunstancia;  luego de haber agotado estas 
alternativas se debe proceder a realizar un nuevo estudio fotométrico e iniciar de nuevo el 
proceso, realizando a su vez un nuevo análisis técnico económico.  
 
No es válida la presentación de un nuevo diseño o proveedor antes de agotar las mencionadas 
etapas. Los municipios, operadores de red, concesiones o terceros encargados de la 
Administración, Operación y Mantenimiento  del servicio de alumbrado público , deben 
asegurar la preservación de los diseños previos de consultoría con las memorias de cálculo 
fotométrico y estudios técnico económicos con el fin  de tener disponible esta información,   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 89 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
89 
 
 para el contratista o constructor en caso de presentarse estas contingencias y determinar la 
adquisición de los equipos alternativos para el proyecto.  
3.3.2.2. Diseño  
 
Todos los diseños de proyectos de Alumbrado Público deben tener en cuenta  y dar 
cumplimiento a los  siguientes lineamientos y preceptos generales, según se aplique:  
 
1) En proyectos de modernización, remodelación o ampliación se debe realizar el levan-
tamiento de la infraestructura existente de Alumbrado Público, con el fin de determinar 
en el caso de las vías, los perfiles tipo, y así tener las herramientas para solicitar  los 
cálculos de iluminación respectivos que cumplan con los requerimientos de iluminación 
exigidos por el reglamento y que sirvan a su vez para determinar las acciones nece-
sarias de adecuaciones para cumplir con los niveles de iluminación.  El levantamient o 
de la información permitirá evitar la duplicidad de infraestructura de Alumbrado Público 
puesto que se podrá determinar el retiro de infraestructura existente cuando sea ne-
cesario y podrá determinar en el caso contrario, si se deberá evaluar la influenci a de 
la iluminación existente para que permanezca, y/o que la infraestructura sea aprove-
chable o utilizable evitando inversiones adicionales. En los casos de retiro de infraes-
tructura, se deben relacionar las cantidades en las memorias del proyecto y en lo s 
planos definitivos, la identificación (rótulo) de cada luminaria que se eliminará o se 
reubicará si este es el caso. Esta información se debe consignar también en las actas 
de entrega de obra.  
2) En los casos en que se considere necesario alterar o restringir los parámetros producto 
del diseño fotométrico debido a accidentes geográficos, restricciones por la interferen-
cia con líneas eléctricas de alta tensión, canales, ductos de servicio público, e difica-
ciones, puentes, entradas vehiculares a supermercados, parqueaderos, estaciones de 
servicio, etc.), el diseñador debe registrar en el proyecto de tales situaciones y el cons-
tructor en conjunto con el diseñador deben realizar los ajustes necesarios, i niciando 
con la disminución de interdistancia y realizar nueva distribución de postes para que 
la interdistancia máxima determinada en la memoria de cálculo no sea sobrepasada 
para evitar incumplir con los niveles de iluminación y uniformidades requeridas por el 
reglamento de acuerdo con la clasificación del sitio.  
3) El diseño fotométrico tiene prioridad sobre los diseños de espacio público, de urba-
nismo y paisajismo los cuales deben tener armonía con la  interdistancia entre postes 
y alturas de montaje resultante de los diseños de iluminación.  
4) Con el propósito de garantizar el manejo de intersecciones y transiciones en los 
cambios de perfil, se deberá presentar el cálculo fotométrico del área critica incluyendo 
las luminarias incidentes en el área. La documentación asociada al proyecto debe 
reflejar las cantidades de obra total del mismo. En caso de presentarse modificaciones 
posteriores, se deberá indicar la versión y la fecha de actualización y el cálculo 
fotométrico que sustente el cambio realizado, demostrando que se cumplen con los 
niveles de iluminación.  
5) Como resultado del diseño fotométrico, se debe especificar en forma escrita en las 
memorias de cálculo y gráficamente sobre los planos de diseño fotométrico de acuerdo 
con los lineamientos dados en el artículo 3.1.4 . 
6) Se debe dar claridad en lo que respecta al ángulo de inclinación de la luminaria, la cual 
debe coincidir  con la memoria de cálculo y que este es independiente del ángulo de 
inclinación del brazo.  
7) Las zonas peatonales u otras áreas diferentes a la calzada deben iluminarse en lo 
posible con las mismas referencias de luminarias en potencia menor que con las que 
se iluminan las vías vehiculares.  La utilización del sistema doble propósito o doble 
lumin aria para la iluminación de calzadas y de manera simultánea ciclorruta s, andenes 
y demás áreas peatonales, se debe aplicar sólo cuando los niveles calculados obteni-
dos por la influencia de las luminarias dispuestas para la calzada no sean suficiente; 
deber á demostrarse y soportarse con cálculos fotométricos o con mediciones de 
campo.   
8) No se deberán proyectar luminarias hacia los andenes en sistema doble o doble pro-
pósito, cuando éstos sean de ancho igual o inferior a 3 m.  
9) Para poder tener referentes de comparación iguales entre las distintas propuestas, los 
diseñadores deberán realizar la evaluación técnica y económica del proyecto de 
acuerdo con lo estipulado en los numerales  3.2.2.3 y 3.3.2.4.  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 90 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
90 
 
 10) Como complemento al punto anterior, para facilitar las comparaciones el diseñador 
debe establecer las cantidades definitivas totales de obra civil de las dos o tres alter-
nativas según aplique para (cajas de inspección, canalizaciones, etc.) y eléctrica (pos-
tes, bombillas, luminarias, conductores, empalmes, etc.) asociadas exclusivamente a 
las Unidades Constructivas del Sistema de Alumbrado Público – UCAP, incluidas en 
el proyecto de alumbrado público, utilizando las vidas útiles y la desagregación del 
costo total de las UCAP establecidas por la CREG.  
11) El valor de las luminarias deberá corresponder con el precio ofertado en el mercado y 
las consideraciones sobre ajuste del mismo si existen, para la evaluación técnico -
económica de las distintas propuestas,  y estará soportado con un documento de 
compromiso de suministro por parte del comercializador o fabricante por un periodo 
mínimo de 2 años.  
12) Además de los costos iniciales de materiales, equipos y mano de obra, la evaluación 
debe contemplar los costos anuales de operación (mantenimiento y consumo de 
energía eléctrica, incluyendo las pérdidas) y el valor de salvamento de la 
infraestructura en el  horizonte analizado.  
13) Para efectos de trazabilidad del proyecto se deberá dejar memoria, sobre las reunio-
nes de carácter interinstitucional realizadas para definir criterios y lineamientos espe-
cíficos para los estudios y diseños fotométricos.  
14) Para los proyectos de alumbrado público Tipo A, los diseñadores pueden  presentar 
una sola alternativa.  
3.3.2.3. Evaluación técnica del diseño  
 
Con los parámetros fotométricos definidos para el proyecto de Alumbrado Público, se procede 
a solicitar las propuestas de diseño fotométrico. A cada alternativa se le deberá anexar la 
propuesta o compromiso de suministro por parte del fabricante o comercia lizador de 
luminarias. El diseñador o quien presente la propuesta fotométrica, deberá hacerlo tanto en 
forma numérica como gráfica, indicando las grillas de cálculo correspondientes, dando estricto 
cumplimiento al presente reglamento, por lo cual debe anex ar una declaración de 
cumplimiento de los parámetros fotométricos en su diseño de acuerdo con lo estipulado en el 
libro 4 de demostración de la conformidad, dentro del formato establecido . Esta declaración 
se considera un documento público que es emitida bajo la gravedad de juramento, y quien la 
expida asume toda la responsabilidad que esto implica.  
3.3.2.4. Evaluación financiera del proyecto  
 
Con las propuestas que cumplen con los requisitos de diseño fotométrico, requerimientos 
eléctricos, demás requisitos del presente Reglamento, disposiciones ambientales y 
disposiciones urbanísticas que le apliquen, el diseñador del proyecto de Alumbrado Público 
debe hacer la evaluación financiera del proyecto comparando las alternativas y recomendando 
la que presente el menor costo tot al en toda la vida útil del proyecto.  Para la evaluación 
financiera del proyecto se deberán utilizar los métodos de “Costo An ual Equivalente y valor 
presente neto (VPN)”.  
 
La evaluación debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
1. Los costos no pueden superar los establecidos por el municipio o distrito, siguiendo 
la metodología de costos máximos para la prestación del servicio establecida en la 
Resolución CREG 101 013 de 2022 o la que la modifique o reemplace.  
2. Realizarse a precios constantes de la fecha de análisis, en pesos colombianos.  
3. En cada alternativa se deben considerar todos los costos del proyecto . 
4. Las alternativas deben ordenarse de menor a mayor costo anual equivalente.  
 
3.3.2.4.1. Evaluación de costos  
 
La evaluación del proyecto en sus diferentes alternativas se debe hacer no solamente sobre 
la inversión inicial, sino también sobre los costos de operación, mantenimiento y reposición 
de elementos cuya vida útil se estipula en la Tabla 3.3. 2.4.4. b a precios constantes de la  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 91 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
91 
 
 fecha de presentación del proyecto. El valor de los diferentes componentes del proyecto se 
toma de los valores obtenidos de los estudios de mercado, en los casos que sea utilizada esta 
herramienta, los cuales no deben  ser mayores a los resultantes de aplicar la metodología para 
determinación del costo máximo expedida por la CREG; la cual deberán aplicar los municipios 
o distritos para remunerar el servicio.  
   
Para efectos de comparación de alternativas de diseño del proyecto se deben diligenciar los 
formatos de la Tabla 3.3. 2.4.4. c y 3.3.2.4.4 . d, las cuales se puede n ajustar de acuerdo con 
las características específicas de cada proyecto.  
 
3.3.2.4.2. Costos de Inversión  
 
Se deben incluir los  costos iniciales de la infraestructura nueva, así como los de proyectos de 
normalización, y de reposición a nuevo deben incluir no solamente los costos de suministro 
de los elementos básicos de la infraestructura, tales como las luminarias especificadas a  
utilizar en el proyecto, los postes y mástiles, las cámaras, las canalizaciones, la red eléctrica 
correspondiente, sino también los siguientes costos:  
 
1) Costo de suministro en sitio del elemento  
2) Costo de la obra civil  
3) Costo del montaje.  
4) Costo de la administración de la obra.  
5) Costo de inspección  
6) Costo de interventoría  
7) Costos financieros.  
 
También deben considerarse los activos no eléctricos del sistema de Alumbrado Público 
indispensables para la prestación del servicio, tales como oficinas, bodegas, vehículos, 
parqueaderos, cuyo valor máximo serán reglamentado por la Resolución CREG 101 013 de 
2022, o la resolución que l a modifique o reemplace ; de igual forma para la estructura de costos 
de las UCAP . 
 
Finalmente, el análisis debe incluir las actividades necesarias para el retiro o aprovechamiento 
de la infraestructura de alumbrado existente.  
 
3.3.2.4.3. Costos de administración, operación y mantenimiento  
 
El costo de administración, operación y mantenimiento –AOM - corresponden a un porcentaje 
de los activos eléctricos y no eléctricos, el cual será definido por la CREG en desarrollo de lo 
dispuesto en el Decreto 2424 de 2006, el cual fue compilado por el Dec reto 1073 de 2015. 
Como complemento se encuentran los valores estipulados por la Resolución CREG 101 013 
de 2022 o  la resolución que la modifique o reemplace.  
 
Estos costos deben ser consistentes con el esquema de mantenimiento y los valores de factor 
de mantenimiento definidos por el presente reglamento para el proyecto.  
 
Para efectos de comparación y selección de alternativas, en el diseño se debe incluir el valor 
de la energía requerida para la prestación del servicio en cada alternativa, dado que el 
consumo dependerá de las luminarias escogidas, las cuales se correlacionan con la potencia 
de la fuente, la interdistancia y la altura de montaje.  
  
3.3.2.4.4. Costo anual equivalente  
 
Se debe considerar un período de evaluación de 17,5 años (21 0 meses) teniendo en cuenta 
la vida útil de los diferentes componentes del proyecto y un valor de salvamento de cero pesos. 
Para el efecto, se establecen como valores mínimos de vida útil los de la Tabla 3.3. 2.4.4. a, 
así: 
 
 
 
 
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 92 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
92 
 
  Tabla 3.3. 2.4.4. a Vidas útiles mínimas de los componentes de la infraestructura de A Público para la evaluación de costos  
EQUIPO  VIDA ÚTIL  
(años)  EQUIPO  VIDA ÚTIL  
(años)  
Transformadores  25 Postes y mástiles  35 
Redes eléctricas aéreas y 
subterráneas (conductores, herrajes 
y aisladores)  35 Cajas de inspección, ducterías y demás 
obras civiles asociadas  35 
Luminaria de alumbrado público led  17,5   
NOTAS:  
Sin perjuicio de las garantías que sobre los productos publiciten y expidan los productores, las vidas útiles 
indicadas en esta tabla sólo se tendrán en cuenta para la evaluación económica del proyecto.  
 Para el análisis de costo anual equivalente se debe tener en cuenta el recambio de los drivers, considerando 
una vida útil de 8,75 años (105 meses) dentro del periodo de evaluación de 17,5 años (210 meses)  
 El municipio o distrito tendrá que definir previamente en que eventos se dará un aumento significativo del valor 
y/o la vida útil de un activo de alumbrado público, de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, de a cuerdo con lo establecido en la Resolución 101 013 de 2022, la 
que la modifique o reemplace.  
  
 
Con el objetivo de hacer comparables las propuestas, los diseños de iluminación se deben 
realizar con el mismo factor de mantenimiento . 
 
Costos Iniciales (CI.) de infraestructura (luminarias o proyectores, transformadores, 
conductores, postes, materiales, etc.), transporte y mano de obra. Estos costos son presentes.  
 
Costos Anuales de Operación (CAO), los cuales están compuestos por el mantenimiento de 
la infraestructura y el consumo de energía eléctrica del sistema de alumbrado. Estos costos 
son anualizados y deben traer a valor presente, con la siguiente fórmula:  
 
𝑉𝑃(𝐶𝐴𝑂)=𝐶𝐴𝑂
(1+𝑖)𝑛   Ecuación 6  
 
En la fórmula anterior, i corresponde a la tasa de descuento (TD), vigente, resolución CREG 
215 de 2021, que corresponde a 12,09%, o la que determine la CREG para la tasa de retorno 
de la actividad de distribución de energía eléctrica o la que expida en forma particular para el 
alumbrado  público.  
n corresponde al número de año de análisis, que en este caso es de 21 años . 
 
 El valor presente total del proyecto (P T) se obtiene aplicando la siguiente fórmula:  
 
 VPN= P T = CI + VP(CAO) - VP(VS)  Ecuación 7  
 
 VS es el valor de Salvamento al final de la vida, es decir, el valor de la vida útil remanente del 
sistema de iluminación. En el caso de la evaluación de proyectos de alumbrado y con el fin de 
simplificar el procedimiento sin afectar el resultado, se considera nulo el valor de salvamento; 
luego  
  
PT = CI + VP(CAO)   Ecuación 8  
  
El Valor Total (P T) se multiplica por el factor de anualidad para obtener el Costo Anual 
Uniforme Equivalente (CAUE) del proyecto.  
 
CAUE = CAO - VP(VS) + CI/(1+i)n Ecuación 9  
  
Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE) del proyecto = valor presente total del proyecto 
(PT) por el factor de anualidad.  
Para tal fin, la Tabla 3.3. 2.4.4 b., presenta el formato del análisis de costos iniciales de cada 
propuesta, el cual deberá modificarse de acuerdo con las especificaciones propias de cada 
proyecto, discriminando los costos asociados.  
 
Tabla 3.3.2.4.4 . b. Análisis de Costos iniciales de cada propuesta   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 93 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
93 
 
 Nombre del Proyecto: ___________________________________________  
Fecha: ____________  
Propuesta Nº ___________  
COSTOS INICIALES DE CADA PROPUESTA  
Descripción  Características  COSTOS DE INVERSIÓN ANUALIZADOS  
  Cant(U
) Costo 
unitario  Cos
to 
Tot
al Vida 
útil 
(años
) A
ñ
o 
 
1 A
ñ
o 
 
2 - 
- 
- A
ñ
o 
21 SUM ST 
ACT (**)  
Luminarias 
(incluye 
fotocontrol y 
brazo)  
(Indicar en la 
columna de 
característica
s la potencia 
de la 
luminaria)  
 Potencia 1:___ 
W 
                    
Potencia 2:___ 
W                    
Potencia 3:___ 
W                    
Potencia 4:___ 
W                    
Potencia 5:___ 
W                    
Potencia 6:___ 
W                    
Potencia n:___ 
W                    
Costo luminarias  Subtotal                
Postes 
(metálicos o 
de concreto)  
(Indicar en la 
columna de 
característica
s la dimensión 
del poste)   m                   
 m                   
 m                   
 m                   
 m                   
Costo postería  Subtotal                
Cables de 
aluminio THW  
(Indicar en la 
columna de 
característica
s el calibre del 
conductor)  
 Nº  AWG                    
Nº  AWG                    
Costo cables de BT  Subtotal                
Canalización 
y cajas de 
inspección  
(Indicar en la 
columna de 
característica
s las de los 
productos, 
tomando 
como ejemplo 
lo presentado 
em la tabla)  
 1Φ3” zona verde                    
1Φ3” zona dura                    
2Φ3” cruce de 
calzada                    
Cajas de 
inspección                    
Costo canalización  Subtotal                
Transformado
r  ---- kVA                   
---- kVA                   
 ---- kVA                   
 ---- kVA                   
Total costos Iniciales      
Sumatoria de los costos anualizados de inversión     
 (**) SUM ST ACT = Sumatoria subtotales actualizados  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 94 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
94 
 
 Tabla 3.3.2.4.4 . c Análisis de costos anuales de operación y mantenimiento  
COSTOS INICIALES DE CADA PROPUESTA  
Descripción  Característ
icas COSTOS DE INVERSIÓN ANUALIZADOS  
  C
a
n
t
(
U
) Cost
o 
unita
rio Costo 
Total  Vi
da 
úti
l 
(a
ño
s) A
ñ
o 
 1 A
ñ
o 
 
2 - 
- 
- A
ñ
o 
21 SUM 
ST 
ACT 
(**) 
Luminarias (incluye 
fotocontrol y brazo)  
(Indicar en la 
columna de 
características la 
potencia de la 
luminaria)  
 Potencia 
1:___ W  
                    
Potencia 
2:___ W                    
Potencia 
3:___ W                    
Potencia 
4:___ W                    
Potencia 
5:___ W                    
Potencia 
6:___ W                    
Potencia 
n:___ W                    
Costo luminarias  Subtotal                
Postes (metálicos o 
de concreto)  
(Indicar en la 
columna de 
características la 
dimensión del poste)   m                   
 m                   
 m                   
 m                   
 m                   
Costo postería  Subtotal                
Cables de aluminio 
THW  
(Indicar en la 
columna de 
características el 
calibre del 
conductor)  
 Nº  AWG                    
Nº  AWG                    
Costo cables de BT  Subtotal                
Canalización y cajas 
de inspección  
(Indicar en la 
columna de 
características las 
de los productos, 
tomando como 
ejemplo lo 
presentado em la 
tabla)  
 1Φ3” zona 
verde                    
1Φ3” zona 
dura                   
2Φ3” cruce 
de calzada                    
Cajas de 
inspección                    
Costo canalización  Subtotal                
Transformador   ---- kVA                   
---- kVA                   
 ---- kVA                   
 ---- kVA                   
Total costos Iniciales      
Sumatoria de los costos anualizados de inversión     
 
  IPP = Índice de precios del productor – Oferta interna o el índice que establezca la CREG  
  
 
Tabla 3.3.2.4.4 . d.  Resumen del análisis para la evaluación económica  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 95 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
95 
 
 OFERENTES  Costos 
iniciales (ci)  
  
(a) Costos 
anuales de 
operación y 
mantenimiento 
totales (caso)  
(b) VPN de los 
costos 
anuales de 
operación y 
mantenimiento 
totales (caso)  
(c) Valor presente 
total del 
proyecto 
costos 
iniciales 
anualizados 
corresponde a 
(d) Costo anual 
equivalente en 
el periodo de   
21 años  
(b+d)  
  
Propuesta 1            
Propuesta 2            
Propuesta 3           
 
3.3.2.5. Evaluación ambiental  
 
Se debe realizar este análisis en  los proyectos de iluminación , donde  se evalué la posible 
afectación que pueda haber a la fauna  y flora,  con el objetivo de limitar los niveles de 
iluminación, altura de instalación y limitar ángulos de inclinación de los equipos de iluminación 
a instalar  de acuerdo con el numeral  3.3.1.5. , además, de tener en cuenta los grados de 
contaminación ambiental, conforme con lo estipulado en el presente reglamento .  
 
Este análisis debe ser revisado y aprobado por el interventor del proyecto y/o el inspector 
RETILAP . Finalmente , para proyectos ubicados en reservas naturales se debe tener en 
cuenta lo estipulado en la clasificación P de iluminación, la recomendación para parques y 
reservas naturales, las recomendaciones de instalación estipulados en el presente reglamento 
y a los  requerimientos de las autoridades ambientales competentes  y normatividad ambiental 
aplicable.  
Artículo 3.3. 3. Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de 
Alumbrado Público  
 
El servicio de alumbrado público debe dar cumplimiento a los aspectos establecidos en el 
Decreto 943 de 2018 “ Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título III 
del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 
1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público" , que modifica 
el Decreto 1073 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energía”,  el cual compil a en el CAPÍTULO 6 ASPECTOS 
GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA SECCIÓN 1 DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO , el Decreto 2424 de 2006 , el Artículo 5 del Decreto 2424 de 2006 y demás 
normatividad legal o reglamentaria sobre alumbrado público .  
 
Los municipios y distritos deben elaborar un plan anual del servicio de alumbrado público que 
contemple entre otros , la expansión del mismo, a nivel de factibilidad e ingeniería de detalle, 
armonizado con el plan de ordenamiento territorial y con los planes de expansión de otros 
servicios públicos, cumpliendo con la reglamentación asociada y de uso eficiente de energía 
vigente.  
 
Cuando el operador de red o propietario de la infraestructura de la red de uso general realice 
la remodelación, deberá realizar el diseño y adecuación de dichas redes considerando el 
cumplimiento de las exigencias del servicio de alumbrado público de confo rmidad con el 
presente reglamento.  
 
El operador de Alumbrado Público debe mantener información con los reportes de quejas y 
reclamos del servicio, así como de las repuestas y seguimiento a las mismas, además 
disponer de información actualizada, gráfica y de base de datos, conforme a las labo res de 
modernización, expansión y mantenimiento de la infraestructura de Alumbrado Público; así 
como de las quejas y reclamos del servicio de Alumbrado Público. Esta información debe ser 
proporcionada a la interventoría y sirve de herramienta para la toma de decisiones por parte 
del operador de la red. Adicionalmente, con esta información, el municipio debe descontar el 
valor calculado por fallas en el servicio y por gasto de energía por fallas en el mantenimiento.  
La administración municipal, deberá establecer las políticas para que en la operación y el 
mantenimiento del sistema de Alumbrado Público se cumpla con la materialización de las  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 96 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
96 
 
 acciones y condiciones controlables que se usaron con base en el factor de mantenimiento 
determinado y realizar la programación del mantenimiento (esquema de mantenimiento).  En 
el mismo sentido deberá exigir el cumplimiento de los niveles de iluminación m ínimos 
mantenidos contemplados en el presente reglamento, el seguimiento se debe realizar cada 4 
meses.  
 
Frente al reporte de una falla, con base en los procedimientos establecidos y aprobados por 
el municipio, el operador del servicio debe definir su grado de criticidad, y proceder a tomar 
las acciones correctivas de acuerdo con su escala de prioridades.  
 
Mediante el control y seguimiento del comportamiento de los diferentes componentes del 
Alumbrado Público, se deben identificar, registrar y clasificar los tipos de daños frecuentes y 
esporádicos que se presentan, así como las causas que los generan; entre otros.  
 
El reporte de los atributos anteriores deben ser parte de la información a reportar en el Sistema 
de Información de Alumbrado Público, actividad, que esta remunerada en el Costo Máximo 
de Administración, Operación y Mantenimiento, de acuerdo con lo estable cido en la resolución 
CREG 101 013 de 2022 y documento CREG 102 de 2011 o las que las modifiquen o 
reemplacen.  
3.3.3.1. Sistema de información de Alumbrado Público  
 
Todo municipio debe contar con el Sistema de Información del Alumbrado Público (SIAP), 
bajo su responsabilidad si la AOM  lo realiza directamente.  En el evento en que la 
Administración, Operación y Mantenimiento lo realice a través de un tercero, este debe 
desarrollar e implementar el SIAP, con cargo al costo que se le remunera por las actividades 
de Administración, Operación y Mantenimiento, teniendo en cuenta la resolución CREG 101 
013 de 2022 y documento 102 de 2011 o las que la modifiquen o reemplacen.  
 
El SIAP debe cumplir con lo establecido en el RETILAP. El SIAP estará disponible para la 
consulta en línea  por parte del municipio, en el evento en que este sistema sea suministrado 
y operado por un tercero.  
 
El sistema de información de Alumbrado Público debe estar dividido en los siguientes  
componentes:  
3.3.3.1.1 Infraestructura del sistema de información de Alumbrado 
Público  
 
Debe contener  el inventario de equipos de la infraestructura del servicio de Alumbrado Público 
estructurado como base de datos georreferenciada.  
 
Disponer de información actualizada, gráfica y de base de datos, conforme a las labores de 
modernización, expansión y mantenimiento de la infraestructura de Alumbrado Público; así 
como de las quejas y reclamos del servicio de Alumbrado Público.  
 
Facilitar la supervisión de la actualización del inventario de la infraestructura para la prestación 
del servicio de Alumbrado Público y el seguimiento de la atención de las quejas y reclamos 
del servicio, esta información debe ser analizada y aprobada por  la interventoría.  
 
Se deben registrar las fechas y eventos relacionados con fallas y diagnóstico, acciones 
correctivas y/o preventivas y demás aspectos que agreguen valor al Sistema de Información 
de Alumbrado Público.  
 
Los resultados de las labores realizadas por la interventoría a la infraestructura de alumbrado, 
así como las diferentes quejas y reclamos presentadas por los usuarios, deben ser 
almacenados en una Base de Datos, la cual servirá de base para definir los programas tanto 
puntuales como p eriódicos de mantenimiento a realizar por el operador.  
 
 
La información de la infraestructura de Alumbrado Público debe cumplir con los siguientes 
objetivos:   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 97 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
97 
 
  
 
1) Permitir el control del inventario de la infraestructura del servicio de Alumbrado Público 
del municipio. La información será la correspondiente a la infraestructura existente in-
cluida la relacionada con todos los componentes del sistema de Alumbrado Públi co.  
En terreno cada luminaria debe estar marcada e identificada con un número único de 
rótulo registrado en la base de datos de la infraestructura del sistema de Alumbrado 
Público.  
2) Facilitar el seguimiento a las labores de expansión, operación y mantenimiento, de 
forma tal que permita determinar índices de calidad.    
3) Facilitar la gestión del Operador del sistema de Alumbrado Público en sus labores de 
administrar, operar y realizar el mantenimiento técnico. En el mismo sentido debe per-
mitir el control por parte de la interventoría.  
4) Informar sobre la ubicación geográfica de cada punto luminoso a través de un sistema 
georreferenciado.  La información incluida debe ser tal que permita realizar las accio-
nes de mantenimiento y control.   
5) Apoyar la toma de decisiones en el área de la iluminación pública del municipio.   
6) En este sistema se deben identificar los siguientes componentes de la infraestructura:  
a) Luminarias: tipo de fuente lumínica, potencia y tipo de luminaria, tipo de balasto y 
su valor de pérdidas, control de encendido (múltiple o individual), tipo de espacio 
iluminado (parque, tipo de vía, senderos peatonales, zonas verdes, campos depor-
tivos, c iclovía, etc.), identificación del transformador de distribución al cual están 
conectadas  
b) Estructuras de soporte o poste: De uso exclusivo o compartido con red de uso 
general.  Tipo de material, longitud.  
c) Red de alimentación: De uso exclusivo o compartido con red de uso general.  Tipo 
de material, calibre de conductores, tipo de instalación (aérea o subterránea).  
d) Canalizaciones: De uso exclusivo o compartido con red de uso general, cajas de 
inspección y ducter ías, Tipo de zona (dura, verde o cruce de calzada)  
e) Transformadores: De uso exclusivo o compartido con red de uso general, tipo aé-
reo, local, pedestal o subterráneo.  
 
 
 
El sistema de información debe permitir para cada luminaria, con su número de rótulo, la 
identificación del transformador de distribución al cual está conectada.  En el mismo sentido 
cada transformador debe permitir identificar el circuito de media tensión  que los alimente, con 
el fin de poder analizar valores de los índices de calidad del servicio de energía, DES y FES, 
o SAIDI y SAIFI, que el Operador de Red le entrega a la Superintendencia de Servicios 
Públicos.  
3.3.3.1.2. PQRS del sistema de Alumbrado Público  
 
El sistema de información del registro de atención de quejas, reclamos y solicitudes de 
Alumbrado Público  debe ser  el centro de acopio de la información de los reportes de quejas y 
reclamos del servicio, así como de las repuestas y seguimiento a las mismas.  
 
Debe permitir e valuar los índices de calidad del servicio y soportar las penalizaciones en 
función de los criterios previamente establecidos entre el municipio y el operador del servicio 
de Alumbrado Público.   
 
La base de datos que se utilice para el registro de quejas y reclamos deberá contener como 
mínimo los siguientes registros planteados en la Tabla 3.3. 3.1.2. a.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 98 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
98 
 
 Tabla 3.3. 3.1.2. a. Información mínima que debe tener el registro de PQR´s  
 
FUENTE  CAMPOS  
USUARIO:  
Quejas y reclamos  Tipo de queja o solicitud –descripción - 
Ubicación  
Fecha, hora  
Acción tomada por el Operador  
INTERVENTORÍA  
Del servicio de alumbrado público  
Informes   
  Tipo de informe  
Fecha  
Período del informe  
Aspectos evaluados  
Cumplimiento de los Índices objetivos 
establecidos  
Costos de operación del período evaluado  
Recomendaciones  
Compromisos para el siguiente período  
 
 
La Interventoría , en relación con el mantenimiento del sistema de Alumbrado Público , deberá 
verificar la realización de los programas de mantenimiento correctivo y preventivo.  
3.3.3.1.3. Bases de datos del sistema de Alumbrado Público  
 
El sistema de información de Alumbrado Público deberá permitir la sistematización en código 
abierto de la información, de manera ordenada y funcional, garantizar la conservación de la 
base estadística, respondiendo a las necesidades de información, tanto de las entidade s 
municipales como de terceros autorizados, derivada de la ejecución de actividades del 
operador y de la interventoría, por eso debe contener  como mínimo  la información detallada 
que se presenta a continuación : 
 
1) Información georreferenciada. Donde se estipule por lo menos; altura de la luminaria, 
interdistancia entre postes, longitud del brazo, ángulo de inclinación de la luminaria, 
tipo de fuente luminosa, marca y referencia de la luminaria, potencia activa, y te mpe-
ratura de color. Para esto el operador de red, entidad encargada el AOM, municipio o 
tercero encargado del alumbrado público se puede soportar en levantamientos de in-
formación georreferenciados o plataformas de telegestión.  
2) Consumos, facturación y pagos de energía.   
3) Recaudos del servicio de Alumbrado Público.  
4) Recursos recibidos para financiamiento de expansión o modernización de la infraes-
tructura de servicio de Alumbrado Público, identificando su fuente.  
5) Los municipios que tengan registrados en su base de datos de infraestructura del Ser-
vicio de Alumbrado Público más de dos mil (2.000) puntos luminosos, deberán dispo-
ner de un sistema de consulta a través de la WEB con la información de Alumbrado 
Público, e n las áreas operativa y de atención al Cliente.  
6) Debe mantener el registro del inventario del alumbrado público al día y la interventoría 
debe velar porque esta información se encuentre actualizada.  
7) Los demás parámetros que cada Operador incluya a fin de mejorar o permitir el control 
de la información del sistema de alumbrado público . 
 
Artículo 3.3. 4. Mantenimiento del sistema de Alumbrado Público  
 
La administración municipal, deberá establecer las políticas para que en la operación y el 
mantenimiento del sistema de Alumbrado Público se cumpla con la materialización de las 
acciones y condiciones controlables que se tomaron como  base en el factor de mantenimiento 
determinado para el proyecto (esquema de mantenimiento).  En el mismo sentido deberá 
exigir el cumplimiento de los niveles de iluminación mínimos mantenidos contemplados en el 
presente Reglamento.  
 
Frente al reporte de una falla, con base en los procedimientos establecidos y aprobados por 
el municipio, el operador del servicio debe definir su grado de criticidad, y proceder a tomar 
las acciones correctivas de acuerdo con su escala de prioridades. Med iante el control y 
seguimiento del comportamiento de los diferentes componentes del Alumbrado Público, se 
deben identificar, registrar y clasificar los tipos de daños frecuentes y esporádicos que se 
presentan, así como las causas que los generan.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 99 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
99 
 
  
El operador debe identificar y clasificar los daños, y establecer la planeación y programación 
del mantenimiento. Se deben examinar y analizar las diferentes causas de deterioro y 
depreciación de las obras de iluminación pública para extraer conclusiones relativas a:  
 
1) Las características que se deben exigir a los nuevos materiales empleados.  
2) Los métodos de mantenimiento más convenientes para las diferentes categorías de 
instalaciones.  
Las luminarias utilizadas en Alumbrado Público , o sus fuentes luminosa s según sea el caso 
deberán cambiarse cuando la emisión del flujo luminoso haya descendido al setenta por ciento 
(70%) de su valor inicial.  
 
3.3.4.1. Mantenimiento Preventivo  
 
El mantenimiento preventivo debe determinar las acciones para evitar o eliminar las causas 
de las fallas potenciales del sistema y prevenir su ocurrencia, mediante la utilización de 
técnicas de diagnóstico y administrativas que permitan su identificación.  
 
Dentro de las técnicas de diagnóstico se deben considerar:  
 
1) Las mediciones eléctricas en diferentes puntos de la red de los perfiles de tensión, 
niveles de armónicos  
2) La medición de los parámetros eléctricos de operación de las luminarias y sus compo-
nentes  
3) Las mediciones fotométricas a la calzada y alrededores (para túneles aplica solamente 
medición en lumina ncia) ( Uo), Uniformidad longitudinal sobre la calzada ( UL), para de-
terminar si se necesario tomar acciones de mantenimiento con mayor de periodicidad . 
  
Estas rutinas de inspección se deben ejecutar a través de personal  con equipos y elementos 
adecuados para la realización de las labores mencionadas indicando  que durante esas 
labores se le debe dar cumplimiento a la Resolución 5018 de 2019 del Ministerio de Trabajo.  
 
Con el fin de determinar si los esquemas de mantenimiento son los adecuados en una vía y 
si los equipos cumplen con los índices de calidad ofertados y exigidos por el presente 
Reglamento, se deben comparar los valores de iluminación medidos en la vía con los valores 
de iluminación promedio mantenida requeridos de acuerdo con la clase de iluminación 
asignada a la vía.  
 
Para vías nuevas que no hayan sido recibidas por el municipio, este seguimiento de niveles 
de iluminación se debe realizar cada 4 meses con el fin de verificar que la luminaria conserve 
la curva de descendimiento luminoso ofertada de acuerdo con el valor L reportado al número 
de horas ofertado (por ejemplo, L70@100000h). Para vías existente s, las mediciones se 
deben realizar anualmente y de forma aleatoria de acuerdo con el criterio de la interventoría. 
Si se llega a detectar un descendimiento del nivel de iluminación de más del 5 % durante  los 
dos primeros años de funcionamiento, el municipio, operador de red o tercero encargado de 
la administración del parque de alumbrado público  deberá proceder a la reclamación por 
garantía al fabricante o importador o comercializador de la luminaria. Con estos seguimientos 
se tienen criterios para aplicar o ajustar estos esquemas.  
 
Se debe aplicar el  esquema de mantenimiento de diseño de la instalación de Alumbrado 
Público, el operador debe efectuar los trabajos de mantenimiento preventivo de limpieza del 
conjunto óptico de la luminaria , en el caso de luminarias con tecnología de vapor de sodio se 
debe  hacer un reemplazo en grupo de todas las bombillas que tengan el mismo tiempo de 
instalación, es decir cuando lleguen al final de su vida útil (70% flujo luminoso nominal).  
 
La periodicidad con la cual se adelanten las labores de muestreo será determinada por la 
interventoría para obtener una mejor trazabilidad de cada uno de los componentes de la 
infraestructura del sistema de Alumbrado Público y su incidencia en el plan de mantenimiento 
preventivo.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 100 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
100 
 
 La elaboración de un programa de mantenimiento preventivo  debe ser elaborado por el 
operador del servicio de alumbrado y aprobado por la interventoría, teniendo en cuenta:  
 
1) Reemplazos masivos bombillas para el caso  de luminarias de vapor de sodio, la r epo-
sición programada de luminari as tiene por objeto mantener las instalaciones de alum-
brado dentro del nivel proyectado.   
2) Operaciones de limpieza de luminarias y soportes , donde se  progra me esta labor  te-
niendo en cuenta el grado de hermeticidad de la luminaria y el nivel de contaminación 
de su sitio de instalación.  Esta labor  se debe realizar tanto interior como exteriormente.  
Al mismo tiempo se debe efectuar una inspección visual del sistema óptico y del estado 
de todos los componentes de la luminaria.  
3) Se deben aprovechar estos desplazamientos al sito , para realizar todo el manteni-
miento de la luminaria, es decir:  
a) Orientación correcta de la luminaria en ángulo y rotación . 
b) Revisión de  los accesorios eléctricos o equipo s auxiliar es. 
c) Revisión de las partes mecánicas de la luminaria.  
4) Coordinar con las entidades municipales competentes y con el operador de alumbrado 
público, la poda de los árboles circundantes a los equipos de iluminación, para 
despejar el cono de intensidad máxima de cada luminaria, así como eliminar las 
interferencias de los árboles con las redes exclusivas de alumbrado público.  
3.3.4.2. Mantenimiento correctivo  
 
Se debe  localizar  el equipo  en falla , reparar y adecuar las instalaciones para que funcionen el 
máximo número de horas posible, con el desempeño para el que fueron diseñadas. Para la 
ejecución del mantenimiento correctivo es importante tener en consideración los siguientes 
aspectos, principalmente en lo que tiene que ver con las luminarias:  
 
1) Revisar el correcto encendido , apagado y funcionamiento general del dispositivo de 
control , y detectar fallas eléctricas.  
2) Limpiar el conjunto óptico de las luminarias . 
3) Realizar el mantenimiento mecánico , eléctrico y del sistema de alimentación . 
 
3.3.4.3. Esquema de mantenimiento de instalaciones de Alumbrado Público  
 
Todas las instalaciones de Alumbrado Público deben contar con un plan de mantenimiento 
que garantice el mantenimiento de los niveles de eficiencia energética y los parámetros de 
iluminación.  Este plan de mantenimiento debe incluir entre otras informacione s, periodo de 
limpieza el cual se debe realizar cada 12 meses, y la estipulación de cambio del driver, el cual 
depende de la información entregada por el fabricante de la luminaria.  
 
Hay que resaltar, como se puede ver en la figura 3.3. 4.3. a, que con el mantenimiento nunca 
se restablecen las condiciones iniciales, por cuanto hay factores que son no controlables, 
como la depreciación de la luminaria debido al envejecimiento y a la degradación de sus 
materiales, que producen un aumento de la opacidad y/o reducción de reflectividad en los 
materiales del conjunto óptico de la luminaria. A medida que pasa el tiempo, el valor de 
iluminancia promedio de la instalación se va alejando del valor inicial de iluminancia promedio 
(100%), hasta llegar al final de la vida útil de las luminarias.  Un caso extremo sería cuando 
las luminarias con bombillas nuevas escasamente produzcan el valor de iluminancia mínimo 
mantenido.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 101 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
101 
 
   
Figura 3.3. 4.3. a. Esquema de mantenimiento de una instalación de Alumbrado Público  
 
 
 
 
TÍTULO 4 – INSTALACIONES DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR  
 
 
Se consideran grandes áreas en espacios exteriores de más de 2500 m2, entre los cuales se 
encuentran, parqueaderos de grandes extensiones a cielo abierto, patios de contenedores, 
bodegas a cielo abierto, o similares.  
Artículo 3.4.1. Requisitos de iluminación de grandes áreas en espacios exteriores  
 
Se debe cumplir con los requisitos mínimos estipulados a continuación para la implementación 
se sistemas de iluminación:  
 
Cuando el área a iluminar es de grandes dimensiones, se debe  considerar realizar la 
iluminación con postes de gran altura o mástiles y no simplemente con postes y luminarias 
convencionales , (Ver figura 3.4.1 . a).  
 
Los mástiles se deben instalar de manera que no interfieran con el trabajo a realizar en el 
área. (Ver figura 3.4.1 . b). 
 
La inclinación máxima permitida de los equipos de iluminación no debe exceder los 65° con 
respecto a la vertical . 
 
Deben realizarse  cálculo s en los cruces viales a desnivel considerando completamente su 
geometría  al igual si se llegarán a presentar  cambios de altura e inclinación  en las superficies,  
donde  para cada uno de ellos se calcula la iluminación horizontal Eh respectiva, a partir del 
aporte de todos y cada uno de los proyectores de la instalación.  respectiva, a partir del aporte 
de todos y cada uno de los proyectores de la instalación.  
 
 
 
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 102 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
102 
 
   
 
Figura 3.4.1. a.  Ubicación de mástiles en el centro del área no aplica para escenarios deportivos.  
 
 
 
 
 
Figura 3.4.1. b.  Ubicación de mástiles laterales al área.  
 
 
Desde el punto de vista de la resistencia mecánica de la estructura del mástil y de las 
plataformas de soporte de los equipos de alumbrado, se deben cumplir con los requerimientos 
exigidos en RETIE, realizar estudios  estructurales y/o  de suelos y de resistencia al viento, 
para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran dentro del área de influencia 
de estos elementos; para el caso de mástiles de gran altura, a partir de 16 metros, todos los 
postes, mástiles o estructuras, deben poseer plataforma de mantenimiento, escalones de 
ascenso y línea de vida, y a partir de los 25 metros adicionar canasta de seguridad envolvente 
para los escalon es de ascenso, de tal forma que se garantice la seguridad de los operarios y 
las labores de mantenimiento.  En las labores de planeación de fabricación de estos 
elementos, se debe concertar con el constructor, las bases o soportes, ventanas de acceso y 
demá s elementos con el que debe contar el elemento para facilitar el tendido de cableado de 
alimentación eléctrica.  
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriormente dadas, se deben seguir los 
requerimientos estipulados para grandes áreas estipulados en la Tabla 3.4.1 . a. (los cálculos  
se deben realizar a plano de  trabajo 0m).  
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 103 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
103 
 
 Tabla 3.4.1 a. Niveles de iluminación para áreas exteriores abiertas . 
 
Área  
 Nivel 
promedio 
de 
iluminación   
Uniformidad 
(Emin/Emed) 
Parqueaderos exteriores en 
grandes áreas  30 0,3 
Bodegas al aire libre donde no se 
realizan maniobras en horas de la 
noche  30 0,3 
Bodegas al aire libre donde se 
realizan maniobras en horas de la 
noche o patios de maniobras  150 0,3 
Patios de contenedores  50 0,3 
zonas abiertas utilizadas para 
eventos o espectáculos  200 0,3 
 
Artículo 3.4.2. Iluminación de escenarios deportivos o recreativos  
 
El trabajo visual en los escenarios deportivos está orientado a proveer una visión clara del 
área de juego a los deportistas, incluyendo los objetos que intervienen en cada deporte.  
 
Para el caso de escenarios deportivos donde de forma continua y no esporádica se realizan 
eventos o campeonatos donde es necesario realizar transmisión de televisión, se deben incluir 
como componentes adicionales las relaciones de uniformidades (min/max) y  los valores de 
iluminancia vertical, con sus respectivas uniformidades (min/max) y (min/media), para cada 
cámara de televisión, siguiendo los lineamientos estipulados para cada deporte . No están 
incluidos en parques ubicados en barrios o zonas residencial es donde se encuentra una 
cancha múltiple . 
 
3.4.2.1. Disposición de los soportes y equipos  
 
De acuerdo con el escenario a iluminar, se debe tener en cuenta la topología del sitio, si es 
cubierto o descubierto, puesto que, dependiendo de esto, los niveles de iluminación pueden 
cambiar.  
 
Para el caso de instalaciones cubiertas, tales como los coliseos o conchas acústicas, la 
ubicación de los equipos se debe realizar sobre las estructuras de la cubierta, dando  el mismo 
tratamiento como si se tratara de una iluminación industrial interior, ubicando los equipos en 
arreglo matricial y conservando en los posible la simetría; se deben utilizar para estos 
escenarios luminarias tipo highbay simétricas (tipo UFO), no se acepta la instalación de 
equipos tipo proyector debido a que no poseen sistemas de fijación a techo optimas.  
 
Si dentro de los alcances del escenario se encuentra la necesidad de transmisión de televisión 
de forma frecuente y no esporádica, se debe tener en cuenta que el diseño debe ser realizado 
de tal forma que la distribución de equipos de tal forma que se cump lan con los requerimientos 
de iluminación vertical.  
 
En canchas no cubiertas, los postes o apoyos para la iluminación de campos deportivos 
exteriores de uso público y privado, se ubican en disposición lateral al campo de juego, para 
campos de futbol los mástiles o postes se deben ubicar o en los vértices del  campo detrás de 
la línea de meta y los marcos para el soporte de los proyectores deben estar orientados de tal 
forma que los proyectores al ser orientados no vayan a generar sombras unos con otros, 
desde que la topología del sitio lo permita, esto con el objetivo de disminuir los índices de 
deslumbramiento. La distancia mínima de separación entre la cancha y el pie de los postes, 
mástiles o soportes depende en general de la disposición de espacio disponible del campo de 
juego. Siempre se debe tener en cuen ta no ubicar estos elementos delante de graderías para 
no obstaculizar la observación de los espectadores.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 104 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
104 
 
 La determinación de la altura óptima de postes, mástiles o soportes  es un factor importante 
para el buen desempeño fotométrico de los equipos, el confort visual de los jugadores y 
espectadores de tal forma que cuando se realice iluminación de campos de juego exteriores 
sin transmisión de TV y con anchos mayores a 30 metro s (se entiende que el ancho la menor 
longitud del campo de juego), se limita la inclinación de los equipos hasta un ángulo máximo 
de 60° con respecto a la vertical.  
  
 
 
Figura 3.4.2.1 . a. Diagrama que muestra el ángulo máximo de inclinación de los equipos a instalar en campos de juego 
exteriores sin transmisión de TV.  
  
Para campos deportivos con un ancho máximo de 30 m, el cálculo de altura mínima se debe 
realizar mediante la siguiente ecuación basados en el diagrama 3.4.2.1.  a.: 
 
hm = [ (2 * W / 3) +Sep ] * tan (30°)   Ecuación 10  
 
Donde:  
  
hm  = Altura de montaje exterior mínima de los proyectores   
W  =       La menor longitud entre el largo y el ancho del campo deportivo  
Sep .  = Separación entre el campo deportivo y la base de los postes  
 
Los niveles de iluminación para este tipo de escenarios se estipularán en el presente 
reglamento al final del este apartado.  
 
Para diseños de iluminación de campos de juego diseñados para campeonatos nacionales o 
internacionales los cuales requieren transmisión de televisión el criterio de ángulo máximo de 
inclinación de los equipos continúa siendo 70° con respecto a la vertical,  o lo que determinen 
los reglamentos o normatividades para cada deporte, esto, debido a las características 
especiales de estos escenarios, donde el cálculo de la altura óptima debe ser realizado por 
personal especializado, puesto que los valores de deslum bramiento máximo (GR) son 
exigentes, además, el cumplimiento de los valores de iluminancias horizontales, verticales 
para cada una de las cámaras determinadas para el escenario, y gradientes, implican detalles 
implican que el diseñador tenga alto nivel de conocim iento.  
Por último, debido a los avances tecnológicos de los equipos de iluminación, específicamente 
hablando de los desempeños fotométricos, es permitido el uso de alturas de montaje inferiores 
a las calculadas, cuando se realice el uso de productos de iluminació n con fotometrías que 
implique que el ángulo de inclinación máximo recomendado por el fabricante sea menos de 
15° sobre la horizontal . 
3.4.2.2. Niveles de iluminación de escenarios deportivos o recreativos  
 
Estos escenarios se ha n clasificado en  tres grandes grupos : 
 
1. Campos de juego recreativos ubicados en recintos cubiertos . 
2. Campos de juego recreativos tipo ubicados en exteriores  
3. Escenarios deportivos profesionales tanto interiores como exteriores .  
 
Para el caso de campos de juego recreativos  en general , la malla de cálculo para determinar 
el nivel de iluminación horizontal se debe ubicar a una altura de 0m . 
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 105 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
105 
 
 En escenarios deportivos recreativos interiores se determinan los siguientes niveles de 
iluminación y uniformidades a seguir, para deportes que no se encuentran en el presente 
cuadro, referir a la norma EN12193 última versión o la que a futuro la reemplace : 
 
Tabla 3.4.2.2 . a. Niveles de iluminación de campos de juego recreativos en interiores . 
 
Deporte  Nivel de iluminación 
promedio (lx)  Uniformidad 
(Emin/Emed) 
Voleibol  200 0,4 
Microfutbol  200 0,4 
Baloncesto  200 0,4 
Tenis  300 0,4 
Ciclo Cross  200 0,4 
 
Para el caso de escenarios deportivos exteriores recreativos que no se encuentren dentro de 
la clasificación de campos deportivos tipo cancha múltiple ubicados dentro de parques en 
barrios, a continuación, se determinan los siguientes niveles de iluminación y uniformidades a 
seguir; para deportes que no se encuentran en el presente cuadro referir a la norma EN12193 
última versión o la que a futuro la reemplace:  
 
Tabla 3.4.2.2 . b. Niveles de iluminación de campos de juego recreativos.  
 
Deporte  Nivel de iluminación 
promedio (lx)  Uniformidad 
(Emin/Emed) 
Fútbol  100 0,4 
Voleibol  60 0,4 
Microfutbol  60 0,4 
Baloncesto  60 0,4 
Tenis  150 0,4 
Béisbol  150 0,4 
Ciclo Cross  100 0,4 
 
 
Cuando sea necesario el diseño de iluminación de escenarios deportivos profesionales con 
transmisión de televisión, el diseñador se debe referir a los refrentes normativos de cada 
deporte. En caso de no encontrarse referentes de nivel o niveles de iluminac ión para el 
deporte, el diseñador debe tomar las recomendaciones dadas en la norma EN12193 última 
versión o la que en el futuro la reemplace o información del ANSI/IES RP -6.  
 
Los puntos de las mallas de cálculo como tanto para niveles horizontales como verticales de 
cada una de las cámaras, incluidas las de campo deben estar a una altura de 1 metro sobre 
la superficie de juego, salvo que el referente normativo del deporte diga lo contrario, de igual 
forma esta información está disponible en las normas anteriormente mencionadas.  
Artículo 3.4.3. Requerimientos para realizar un proyecto de iluminación deportiva  
 
Para la realización y presentación de este tipo de proyectos se deben tener en cuenta a parte de lo 
anteriormente estipulado en el presente Reglamento, lo siguiente:  
  
Se deben ubicar las mallas de cálculo de tal forma que cubran la totalidad de la, o las zonas 
de juego a iluminar, o llamadas áreas principales (PA), para el caso de deportes que lo 
requieran se debe realizar la iluminación de las áreas principales y áreas totales (TA).  
 
Excepto para los proyectos de iluminación de escenarios deportivos interiores sin transmisión 
de TV,  se debe presentar un plan de enfoque de los equipos de iluminación, de tal forma que 
se observen los puntos de impacto de cada uno de los proyectores sobre el campo de juego 
y el mástil o poste al cual pertenecen, con el fin de garantizar que los equipos queden 
orientados de acuerdo con lo estipulado en la memoria de cálculo arrojada por el software, de 
igual forma se debe hacer, para el caso de escenarios d eportivos abiertos que presentan  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 106 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
106 
 
 cubiertas laterales o en toda la extensión de los alrededores del campo de juego, donde se 
debe observar claramente la ubicación de cada uno de los equipos con sus respectivas 
alturas. Se tomará  como punto de origen (x,y) (0,0) el centro del campo de juego con el fin de 
facilitar la ubicación de los puntos de referencia y de impacto, facilitando así la ubicación 
espacial dentro del terreno de juego.  
 
Se debe presentar el cálculo con las alturas máximas de instalación de los proyectores o 
luminarias, de tal forma que se garantice que los ángulos inclinación máximos de los equipos 
no excedan los valores máximos permitidos exigidos en el presente reglamento.  
Artículo 3.4.4. Cálculos fotométricos y diseños para iluminación deportiva profesional 
con transmisión de televisión  
 
Al igual que en todos los proyectos de iluminación deportiva, l os cálculos de iluminación se 
deben realizar cubriendo la extensión total del campo de juego para el área  principal (PA), y 
para deportes que así lo estipulen se debe realizar el cálculo del área total (TA) y cumplir con 
los requerimientos  estipulados en el presente reglamento y para cada deporte . 
 
Se debe cumplir con los niveles recomendados para cada deporte (ejemplo: FIFA, FIBA, ATP, 
etc), donde se deben presentar los resultados de los diseños fotométricos tanto  horizontal es 
como verticales para el área de juego principal (PA), cuando aplique para el área total (TA) y 
para mínimo tres cámaras, donde una de ellas sea la cámara principal  o fija, ubicada sobre 
las graderías a la altura de los palcos o cabinas de radio, o de acuerdo a la información 
suministrada por el dueño del proyecto,  y mínimo dos cámaras adicionales de campo , de 
acuerdo con las recomendaciones dadas en los manuales o documentos de cada deporte , 
para el caso de  futbol, ubicación de cámaras de campo detrás cada una de las porterías, las 
cámaras de campo se deben colocar a una altura de 1 metro o a la que determinen los 
documentos, normas o reglamentos para cada deporte. La ubicación de los puntos de 
medición vertical se determina en 1  m para cada una de las cámaras, salvo que el referente 
normativo de cada deporte disponga lo contrario, además de cumplir con los valores de 
uniformidad (min/max), (min/med), y GR. Adicionalmente  deben calcular los gradientes de 
uniformidad o coeficientes de variación con respecto a las mallas de medición cuando sea el 
caso.  
 
Para el momento de procesos de certificación y recibo de obra, se deben medir todas las 
mallas de cálculo que están diseñadas para el campo de juego, incluidas la horizontal, y 
mediciones verticales para cada cámara, donde el sensor del luxómetro debe esta r orientado 
en dirección de la cámara que se está midiendo y se realizarán tantos promedios y mediciones 
como cámaras se hayan dispuesto en el diseño, estas mediciones deben seguir los protocolos 
estipulados en el libro 4 de Demostración de la conformidad y ser adjuntos al certificado 
expedido, así como los reportes fotográficos, toda la información del proceso es de carácter 
público.  
Artículo 3.4.5. Contaminación lumínica de exteriores . 
 
Con el fin de disminuir el impacto de contaminación lumínica de las instalaciones para 
exteriores, incluyendo las canchas y escenarios deportivos se deben seguir las indicaciones 
dadas en el numeral 3.4.2.1 Disposición de los soportes y equipos, y el numeral 3.3.1.5 
Mitigación de la contaminación lumínica.  
 
Artículo 3.4.6. Instalaciones en  aeródromos, aeropuertos y helipuertos  
 
Los aeródromos, aeropuertos y helipuertos, así como las pistas, calles de rodaje  y plataformas 
deben cumplir con los requisitos de la norma RAC 14. AERÓDROMOS, AEROPUERTOS Y 
HELIPUERTOS, OACI ANEXO 14. Diseño y operaciones de aeródromos y el Doc 9157. 
Manual de diseño de aeródromos: parte 4 ayudas visuales, o sus modificaciones o 
aclaraciones.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 107 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
107 
 
 Artículo 3.4.7. Operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación exterior  
 
Al igual que en alumbrado público, se deben seguir las indicaciones dadas en el numeral  
3.3.4.3 Esquema de mantenimiento de instalaciones de Alumbrado Público, y adjuntar un 
manual de mantenimiento y de montaje para que el administrador del escenario, usuario final 
u operador del escenario dispongan de la información necesaria para realizar estas labores.  
 
 
TÍTULO 5 – INSTALACIONES DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN EN TÚNELES  
 
El diseño de alumbrado de túneles debe cumplir con los requerimientos de iluminación para 
una percepción segura, oportuna y una seguridad en los niveles de movilidad de los 
conductores, debido a que en este tipo de proyectos se genera lo comúnmente llamado efecto 
agujero negro, que no es más que la perdida  de percepción visual al entrar a un sitio poco 
iluminado o sin iluminación, al estar expuesto el conductor a la luz del día. Para ello en el 
presente reglamento se determinan los requisitos que se deben cumplir para el desarrollo de 
este tipo de proyectos . 
 
Artículo 3.5.1. Requisitos específicos de diseño de iluminación en túneles  
 
Para realizar un diseño de iluminación de túneles se debe aplicar la norma CIE 88 última 
versión u otra equivalente, complementándola con la CIE 193 de tal forma que se realice un 
diseño que cumpla con las expectativas de seguridad y calidad propias de est e tipo proyectos.  
 
El objetivo de la iluminación de túneles es suministrar una apropiada visibilidad a los 
conductores tanto en el día como en la noche.  Los factores que contribuyen a disminuir la 
visibilidad deben ser determinados para cada túnel.  
 
Los factores comprenden:  
 
1) Características de la vía de acceso y salida, más sus proximidades  
2) Características de la vía en el túnel, paredes y techos  
3) Características del portal del túnel  
4) Condiciones ambientales y atmosféricas  
5) Características del tráfico vehicular  
6) Orientación del túnel con respecto al sol  
En la Figura 3.5.1 . a, se muestran las zonas que se deben tener en cuenta en el diseño de 
iluminación de túneles.  
 
 
 
Figura 3.5.1 a. Zonas principales de un túnel  
 
Zonas de acceso y salida : Corresponde a la parte de la vía externa antes y después del túnel.  
Zona de Umbral : corresponde a los primeros metros luego de la entrada al túnel.  
Zona de Transición : Es la segunda parte del túnel, luego del umbral donde los niveles de 
iluminación donde se hace una reducción gradual del nivel de iluminación hasta llegar a los 
valores calculados en la zona central o cuerpo del túnel.  
Zona central o cuerpo del túnel : Zona donde se debe proveer el menor nivel de iluminación, 
ya estando el ojo del conductor adaptado.  
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 108 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
108 
 
 Zona de salida : Últimos metros del túnel donde se debe aumentar el nivel de iluminación para 
que el conductor llegue adaptado a los altos niveles de iluminación presentes en la parte 
exterior.  
 
La longitud de cada una de las zonas depende de la velocidad de diseño del túnel y demás 
parámetros de construcción del mismo. La iluminación diurna se debe apagar en la noche de 
tal forma que solo quede un nivel de iluminación bajo y uniforme a lo largo d e la longitud total 
del túnel siguiendo las indicaciones de la norma cie 88 última versión o la que la reemplace, 
la corroboración de datos se debe realizar siguiendo las recomendaciones de mediciones de 
luminancia dadas en el libro 4 de demostración de la  conformidad, para cada una de las zonas 
del túnel para las horas del día y el mismo procedimiento para un sector tipo en la noche, se 
deben entregar los reportes fotográficos y de la medición, llenando los formatos que se 
encuentran en el mismo libro.  
 
Artículo 3.5.2. Parámetros de diseño para la iluminación de túneles  
 
El diseño, cálculo e instalación de alumbrado de túneles se realizará de forma tal que se eviten 
los efectos de agujero negro, adaptación, cebra y parpadeo o efecto flicker,  considerando los 
siguientes parámetros:  
 
1. Flujo vehicular por carril/hora y velocidad de diseño del túnel.  
2. Clasificación del túnel dependiendo de su longitud.  
3. Condiciones de luminancia externa tanto en el día como en la noche.  
4. Pendiente de inclinación de entrada a las bocas del túnel.  
5. Orientación geográfica del túnel.  
 
Artículo 3.5.3. Clasificación de los túneles según su ubicación  
3.5.3.1. Túneles Urbanos  
Estos túneles se encuentran como su nombre los indica en zonas urbanas y se les tiene que 
dar el mismo tratamiento que a los túneles ubicados en vías nacionales, intermunicipales o 
interdepartamentales y deben cumplir con los mismos requisitos exigidos por  la norma CIE 
88, última versión o la que la reemplace, al igual que lo estipulado para iluminación de 
emergencia de acuerdo con la norma CIE 193.  
 
3.5.3.2. Túneles ubicados en vías nacionales, interdepartamentales o 
intermunicipales  
Estos túneles se encuentran ubicados en vías nacionales, intermunicipales o 
interdepartamentales. Siguiendo las recomendaciones de seguridad en estos túneles está 
prohibido el uso de recubrimientos en asfalto o materiales inflamables y se les debe dar el 
tratamiento de zonas de alto índice de accidentalidad, por lo cual deben cumplir con todos los 
requerimientos de seguridad. Su criterio de diseño debe tener en cuenta la bidirec cionalidad, 
así se encuentren en una calzada unidireccional, esto para prever contingencias de 
contraflujos, y eventos de contingencias que se puedan presentar ante adversidades de índole 
meteorológico, geológico, derrumbes, entre otros.  
 
Artículo 3.5.4. Clasificación de los túneles según su longitud  
Independientemente del tipo de túnel, ya sea Urbano o no, los túneles se clasifican según su 
longitud y para fines de alumbrado, en túneles cortos, túneles largos y túneles muy largos. La 
clasificación se debe hacer por parte de un profesional calificado en iluminación de túneles, 
quien determinará su naturaleza, con el objetivo de determinar el t ipo de tratamiento que se 
le debe dar a su iluminación basados en la norma internacional CIE88 última versión o la que 
la reemplace.  
 
Otra forma de clasificar los túneles viales en Colombia según su longitud y TDP (Transito 
Promedio Diario)  está dada por el Manual para el diseño, construcción, operación y  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 109 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
109 
 
 mantenimiento de túneles de carretera para Colombia -INVIAS  2021, la cual se indica a 
continuación:  
 
1) Túnel Tipo A: Longitud mayor de 3.000 metros con tránsito promedio diario anual por 
carril (TPDA) mayor a 100 vehículos; o longitud mayor de 500 metros con TPDA mayor 
a 10.000 vehículos.  
2) Túnel Tipo B: Longitud mayor de 1.000 metros y menor o igual a 3.000 metros con 
TPDA mayor de 100 vehículos y menor o igual a 10.000 vehículos; o longitud mayor 
de 500 metros y menor o igual a 3.000 metros, con TPDA mayor de 4.500 vehículos y 
menor o igual a 10.000 vehículos.  
3) Túnel Tipo C: Longitud mayor de 500 metros y menor o igual a 1.000 metros con TPDA 
mayor de 100 vehículos y menor o igual a 4.500 vehículos; o longitud mayor de 250 
metros y menor o igual a 500 metros, con TPDA mayor a 4.500 vehículos.  
4) Túnel Tipo D: Longitud mayor de 250 metros y menor o igual a 500 metros con TPDA 
mayor de 100 vehículos y menor o igual a 4.500 vehículos; o longitud mayor de 100 
metros y menor o igual a 250 metros, con TPDA mayor a 4.500 vehículos.  
5) Túnel Tipo E: Longitud mayor de 50 metros y menor o igual a 250 metros con TPDA 
mayor de 100 vehículos y menor o igual a 4.500 vehículos.  
  
La clasificación anterior se muestra en la Figura 3.5.4 . a: 
 
 
 
Figura 3.5.4 . a. Clasificación de túneles viales por longitud y TPD en Colombia ( Adaptada  de: Manual para el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de túneles de carretera para Colombia –INVIAS 2021 ) 
Artículo 3.5.5. Requisitos para la iluminación de túneles  
 
A continuación, se determinan los requisitos de iluminación de túneles durante el día, durante 
la noche, de las zonas de acceso antes de entrar a los túneles durante la noche, de iluminación 
de emergencia e iluminación de balizaje. Los requisitos para los diferentes tipos de iluminación 
para túneles se muestran en la Tabla 3.5.5 . a: 
 
 
 Tabla 3.5.5 . a. Requisitos de iluminación según la clase del túnel  
 
 
NUMERAL  
  
TIPO   
A  
B  
C  
D  
E 
3.5.5.1.  Iluminación de túneles durante el día  X X X X X 
3.5.5.2.  Iluminación de túneles durante la noche  X X X X X 
3.5.5.3.  Iluminación de las zonas de acceso antes de entrar a los 
túneles durante la noche  X X X X X 
3.5.5.4.  Iluminación de emergencia    
3.5.5.4.1       Iluminación de seguridad (Stand -by lighting)  X X X O O 
3.5.5.4.2       Luces indicadoras (balizaje) para la ruta de 
evacuación (evacuation route marker light)  X X X R O 
3.5.5.4.3        Salida de emergencia  X X X X* X* 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 110 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
110 
 
         1) Iluminación para la salida de emergencia 
(emergency exit lighting)    
        2)  Luces indicadoras para la salida de emergencia 
(emergency exit marker  light)  
3.5.5.4.4         Iluminación de la ruta de escape  X X X X* X* 
3.5.5.4.5        Refugios  X X X X* X* 
X: Obligatorio    R: Recomendado    O: Opcional    *En caso de que exista  
 
3.5.5.1. Requisitos para la iluminación de túneles durante el día  
Es obligatorio instalar iluminación diurna en el túnel de tal forma que se brinden las 
condiciones de seguridad necesarias para entrar en este tipo de construcciones, salvo que el 
referente normativo CIE 88 indique lo contrario dependiendo de las características 
constructivas del mismo.  
 
3.5.5.2. Requisitos para la iluminación de túneles durante la noche  
En las horas de la noche se debe apagar toda la iluminación diurna, y dejar en funcionamiento 
solo la iluminación destinada para la noche, donde dependiendo de la velocidad de diseño, 
flujo vehicular y demás condiciones constructivas del túnel se sebe deja r un nivel de 
iluminación bajo del orden de 1 a 2 cd/m2, el cual está determinado por la CIE 88, se prohíbe  
utilizar los niveles de  iluminación diurna para estos fines puesto que el consumo energético 
contraviene las buenas prácticas tendientes al uso racional y eficiente de energía y aumentaría 
los costos operativos del mismo.  
 
3.5.5.3. Requisitos para la iluminación para la iluminación de las zonas de 
acceso antes de entrar a los túneles durante la noche  
En las horas de la noche se deben iluminar 200 metros antes de las bocas del túnel para 
ajustar el campo de visión del conductor a las condiciones de iluminación internas del túnel, 
estos niveles deben ser como mínimo los niveles con los que se diseñó el s istema de 
iluminación nocturna.  
 
3.5.5.4.  Requisitos para la iluminación  de emergencia   
Es necesario proveer de iluminación de  emergencia  para la vía del  túnel,  la cual puede ser 
alimentada  por un grupo electrógeno o Ups de tal manera  que, en el caso de falla eléctrica se 
brinden los niveles mínimos estipulados en la norma CIE 88 y CIE 193 última versión o la que 
la reemplace.  Para brindar estos niveles de iluminación se pueden  utilizar  algunos de los equi-
pos para la iluminación nocturna o  en condiciones  normales.   
  
Para los senderos peatonales o vías de evacuación para peatones es necesario emplear los 
equipos  Artículo 2.8.3. Luminarias de emergencia en sistemas de túneles.   
  
En situaciones de emergencia, la iluminación cubre dos funciones principales:  
 
1) Proveer una guía y visibilidad a los conductores para salir del túnel en sus vehículos.  
2) Proveer una guía y visibilidad a las personas cuando tengan que dejar sus vehículos 
y tengan que evacuar el túnel como peatones.  
 
Todos los sistemas deben estar alimentados eléctricamente con sistemas eléctricos ininte-
rrumpibles (UPS o GRUPO ELECTRÓGENO, o sistemas autónomos alimentados con bate-
rías dependiendo de la aplicación, siendo obligatorio para las rutas de escape la utili zación de 
sistemas autónomos alimentados con batería; para equipos conectados al grupo electrógeno, 
el tiempo de respuesta debe ser como máximo de 20 segundos y para los sistemas UPS de 
0,3 segundos).  
 
La Figura 3.5.5.4 . a, presenta  una tipología típica de las diferentes posibilidades de esquemas 
constructivos que se pueden presentar para la evacuación de los túneles, donde se muestra 
cada uno de los nombres dados a los espacios que conforman el túnel.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 111 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
111 
 
  
 
Figura 3.5.5.4 . a. Ejemplos de esquemas constructivos para evacuación en túneles .  
 
3.5.5.4.1.  Requisitos para la iluminación  de seguridad (Stand -by lighting)  
 
Forma parte de la iluminación normal (generalmente de la iluminación nocturna) dispuesta de 
manera que se ilumine y proporcione una visibilidad adecuada para que los conductores 
salgan del túnel en sus vehículos, en caso de fallo de la fuente de alimentaci ón. Los niveles 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 112 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
112 
 
 recomendados para esta eventualidad se encuentran estipulados en la norma CIE 88 y CIE 
193 o su última versión.  
 
Para la iluminación de las bahías de parqueo (lay bys) en todo momento se debe mantener 
un nivel de iluminación no menor de tres veces el nivel de iluminación presente sobre la 
calzada adyacente, para el caso en que se utilice la misma luminaria utilizada en la calzada, 
o dos veces el nivel de la iluminación si la luminaria es diferente. La uniformidad de iluminancia 
no debe ser menor a la obtenida sobre la calzada. Se debe tener en cuenta que a pesar de 
que los niveles de iluminación en el túnel se deben d eterminar y diseñar en luminancia, se 
debe tomar para estos casos como referencia el nivel de iluminancia, para esto, los softwares 
tienen la capacidad de entregar los niveles de iluminación en ambas magnitudes fotométricas.  
 
Para el caso de túneles que posean cruces entre túneles paralelos, el nivel de iluminación no 
debe ser menor al que posee el túnel en el cuerpo o interior.  
 
En el caso de falla eléctrica, donde la calzada se convierte en vía peatonal (ruta de 
evacuación), los niveles de iluminación de seguridad se consideran como suficientes para 
este propósito por lo cual no es necesario colocar iluminación adicional.  
 
Solo para este caso, se puede utilizar grupo electrógeno (planta de emergencia) como sistema 
de soporte ante una falla eléctrica, y el tiempo de respuesta del sistema no debe ser mayor a 
20 segundos.  
 
 
 
3.5.5.4.2.  Luces indicadoras (balizaje) para la ruta de evacuación (evacuation 
route marker light)  
 
En cualquier emergencia, como complemento de la iluminación de seguridad y principalmente 
cuando se presenten situaciones de baja visibilidad por ejemplo en eventualidad de incendios 
donde el humo cubra las luminarias de la iluminación de seguridad, es nec esario instalar luces 
indicadoras que guían a los usuarios del túnel para facilitar su evacuación a pie hacia las 
salidas de emergencia o hacia las salidas del túnel siguiendo la calzada. La ruta de evacuación 
deberá estar marcada de forma clara e inequívo ca.  
 
Las luces indicadoras hacen referencia a equipos conocidos como: balizas, luces de orienta-
ción/señalización, entre otras.   
 
Los requisitos para las luces indicadoras son:   
 
1) Luces indicadoras a una distancia no superior a 10 m entre ellas y a una altura de 
instalación no superior a 1 m por encima del nivel de la calzada en ambos lados del 
túnel  (Ver Figura 3.5.5.4.2 . b.). 
2) En todo momento, las luces indicadoras a lo largo de la ruta de evacuación deben estar 
operativas, ya sea en modo normal o de emergencia. Deben ser diseñada de tal forma 
que limiten el deslumbramiento a los conductores, de tal forma que deben tener una 
intensidad luminosa máxima Imáx  ≤ 40 cd en un cono de 2x15° formado desde el eje 
de visión del conductor,  en dirección del mismo.   (Ver Figura 3.5.5.4.2  a.) Para incre-
mentar la visión en presencia de humo se estipula que la luminaria debe tener como 
mínimo un a intensidad luminosa de 1 candela(cd) en todas las direcciones.  
3) El sistema debe estar conectado a un sistema UPS o similar de tal forma que el tiempo 
de respuesta sea de máximo 0,3 segundos. La duración mínima de las luces indicado-
ras debe ser el período de tiempo en el cual exista riesgo para las personas mientras 
evacuan el túnel en caso de una emergencia, sin ser este valor inferior a  60 minutos.   
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 113 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
113 
 
  
 
Figura 3.5.5.4.2 . a. Esquema de ubicación de luces indicadoras dentro de ambas paredes del túnel y de limitación de 
deslumbramiento.  
  
 
  
 
Figura 3.5.5.4.2 . b. Esquema de ubicación de luces indicadoras dentro de ambas paredes del túnel.   
 
 
3.5.5.4.3.  Requisitos para la iluminación  de las salidas de emergencia en túneles  
 
Las salidas de emergencia en túneles deben estar claramente identificadas por la iluminación 
de salida de emergencia, lo cual permitirá a los ocupantes de los vehículos abandonar los 
cuando sea necesario.  Se deben proporcionar diferentes sistemas de iluminación para ilumi-
nar y para marcar la salida de emergencia. El sistema debe estar conectado a un sistema 
UPS o similar de tal forma que el tiempo de respuesta sea de máximo 0,3 segundos. La du-
ración mínima  de las luces indicadoras debe ser el período de tiempo en el cual exista riesgo 
para las personas mientras evacuan el túnel en caso de una emergencia, sin ser este valor 
inferior a  60 minutos.   
 
1) Iluminación para la salida de emergencia (emergency exit lighting)  
   
Para que las salidas de emergencia sean adecuadamente visibles y para familiarizar 
a todos los usuarios del túnel con sus posiciones y geometría, cada salida de 
emergencia, incluida la puerta y un área de la pared del túnel que se extienda hasta 2 
m más allá del marco de la puerta en todas las direcciones, como se muestra en la 
Figura 3.5.5.4.3. a., debe estar iluminada.  
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 114 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
114 
 
 La iluminancia vertical media mantenida en todo momento en la salida de emergencia 
debe estar dentro de un rango de 3 a 5 veces el nivel medio de iluminancia en esa 
sección de las paredes hasta 2 m de altura en la zona interior durante el día.  
 
La uniformidad general (mínima/media) de la iluminancia en el área definida de la 
puerta y el marco no debe ser inferior a 0,6.  
 
Las luminarias de emergencia deben tener un índice de reproducción cromática Ra ≥ 
60. 
 
 
 
Figura 3.5.5.4.3 a.  Iluminación de la salida de emergencia en túneles ( Adapatada  de CIE 193).  
 
2) Luces indicadoras para la salida de emergencia (emergency exit marker light)  
Se deben instalar luces indicadoras de salida de emergencia verdes alrededor de la 
puerta de salida, pero deben funcionar solo durante una emergencia. En la Figura 
3.5.5.4.3. b. , se muestra una disposición sugerida.  
 
 
 
 
Figura 3.5.5.4.3 b.  Disposición sugerida para las luces indicadoras verdes de la salida de emergen-
cia. ( Adaptada  de CIE 193)  
 
 
Artículo  3.5.5.4.4.  Requisitos para la iluminación  de la ruta de escape  
 
Durante una emergencia, cuando haya peatones presentes, la iluminación de las rutas de 
escape deben proporcionar un nivel de iluminancia horizontal medio mantenido no inferior al 
nivel de iluminancia diurna de la zona interior del túnel, con una uniformidad global (mí-
nima/media) no inferior a 0,2.  
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 115 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
115 
 
 Las luminarias deben tener un índice de reproducción cromática Ra ≥ 40.  
 
El sistema debe estar conectado a un sistema UPS o similar de tal forma que el tiempo de 
respuesta sea de máximo 0,3 segundos. La duración mínima de las luces indicadoras debe 
ser el período de tiempo en el cual exista riesgo para las personas mientras eva cuan el túnel 
en caso de una emergencia, sin ser este valor inferior a  60 minutos.   
 
 
Artículo  3.5.5.4.5.  Requisitos para la iluminación  de refugios  
 
La CIE 193 precisa los espacios de refugio como zonas que ofrecen seguridad a los usuarios 
mientras esperan la evacuación.   
 
Los requisitos de iluminación de emergencia para refugios son:   
 
1) La iluminación del refugio debe proporcionar un nivel de iluminancia horizontal media 
mantenida no inferior a 100 lx, a nivel del suelo.   
2) La relación de uniformidad  Uo de la iluminancia mínima en relación a la media no debe 
ser menor de 1:5 equivalente a 0,2 en el refugio.   
3) La duración mínima de la iluminación de estos refugios, en caso de existir, no debe  
ser inferior a 60 minutos.   
4) Los sistemas de iluminación deben tener un índice de reproducción de color Ra ≥ 40.  
 
Para el caso que se requieran mayores tiempos de autonomía para la iluminación de emer-
gencia debido a las condiciones de acceso por parte de los rescatistas, la duración mínima 
permitida de iluminación de emergencia para estos refugios deberá evaluarse con el profesio-
nal competente y documentar la decisi ón.  
 
Artículo 3.5.6. Tipos de distribuciones luminosas en túneles  
 
En el alumbrado de túneles se pueden usar luminarias con diferentes tipos de distribución 
luminosa con el fin de optimizar la distribución de la luz.  
 
 
 
Figura 3.5.6 . a.  Tipos de luminarias de túneles , según su distribución luminosa  
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 116 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
116 
 
 3.5.6.1. Distribución Fotométrica transversal  
 
Las intensidades luminosas se irradian principalmente en ángulo recto con el eje longitudinal 
del túnel.  El ejemplo más familiar de este alumbrado es la hilera continua de tubos 
fluorescentes.  El sistema óptico que se utiliza en este caso es muy adecuado  para el empleo 
con fuentes lineales de luz. Las ventajas de dicho sistema son: buena orientación visual, 
deslumbramiento mínimo, penetración luminosa entre vehículos, y disposición de 
conmutación sencilla.  Sus desventajas son: eficiencia moderada por el corto espaciamiento 
de las luminarias y posible efecto de parpadeo, que se produce en el caso de no planificarse 
debidamente la conmutación de las luminarias.  
 
3.5.6.2. Distribución Fotométrica longitudinal  
Las intensidades luminosas se irradian más o menos en paralelo al eje longitudinal del túnel 
y el sistema óptico que se usa debe ser adecuado para el empleo de las fuentes adecuadas 
con fotometrías asimétricas .  
 
Las ventajas de este sistema son: un mayor rendimiento de la distribución lumínica para 
obtener los niveles de luminancia adecuados y el gran espaciamiento entre luminarias. Sus 
desventajas son: la posible creación de sombras, la irregular luminancia de las paredes y el 
hecho de que la conmutación nocturna exige luminarias de doble bombilla o accesorios de 
reducción de intensidad.  
3.5.6.3 Distribución Fotométrica contra luz -probeam o counter beam  
Esta distribución a contraluz consiste en colocar luminarias con una distribución de la 
intensidad luminosa dirigida en contra de la dirección del flujo de tráfico. Se caracteriza por 
producir un alto contraste negativo de los objetos situados en la vía de bido a que la luminancia 
de los planos que mira el conductor es muy baja. Garantiza una muy buena percepción de 
contrastes, una eficiencia en luminancia mayor a los sistemas anteriores lo que conduce a 
una disminución en la potencia eléctrica instalada, un  adecuado nivel de deslumbramiento.  
 
Para tener las ventajas descritas, se deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 
1) La parte de las paredes con alta luminancia debe limitarse a una altura de 1 m para 
reducir la iluminancia vertical (Ev) de los obstáculos.  
2) La intensidad luminosa emitida por la luminaria en la dirección del tráfico debe limitarse 
al máximo.  
3) La distribución fotométrica debe ser tal que el ángulo vertical del haz sea alto, pero en 
lo posible, inferior a 60° y las intensidades entre 70º y 90° debe mantenerse tan baja 
como sea posible, con el fin de evitar el deslumbramiento.  
 
Esta distribución se utiliza preferencialmente para iluminar la zona de umbral y las zonas de 
transición de los túneles unidireccionales. En el caso de túneles bidireccionales se restringe 
a los túneles largos provistos con zona interior entre las dos boca s de entrada.  
 
TÍTULO 6 – INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN DE ÁREAS CLASIFICADAS  
 
La iluminación de estas zonas demanda un cuidado especial debido a sus características  Se 
denomina área clasificada a toda aquella que contiene presente en su interior, vapor, líquido, 
gases inflamables, polvos o fibras que puedan generar explosiones y/o fuego en el caso de 
estar presente una fuente de ignición. Para esto los equipos instal ados deben adaptarse a los 
diferentes tipos de circunstancias que se puedan presentar en el recinto. La fabricación de 
estos equipos difiere en muchos puntos, en comparación con los equipos tradicionalmente 
utilizados en instalaciones cotidianas, por lo qu e se deben seguir todas las recomendaciones 
dadas por las normas internacionales.  
Artículo 3.6.1. Requisitos específicos de diseño de áreas clasificadas  
 
Los diseños de iluminación deben tener en cuenta la clasificación de los equipos a utilizar de 
acuerdo con el tipo de atmosfera en la cual van a ser instalados y deben escogerse de acuerdo  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 117 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
117 
 
 con los estándares internacionales, una de esas clasificaciones está dada por NEC ossegún 
los grupos asociados al tipo de material y ubicación de la atmósfera explosiva o peligrosa . 
 
Los detalles inherentes a la instalación se encuentran estipulados en el NEC, IEC, NTC 2050 
y RETIE.  
 
Dentro de los diseños de iluminación realizados para este tipo de proyectos se debe seguir la 
recomendación del experto, y determinar bajo cu ál tipo de clasificación del área se va a 
trabajar, con el objetivo que los equipos escogidos para iluminar cumplan a cabalidad con la 
clasificación informada o escogida . Es responsabilidad del diseñador que los equipos 
especificados sean los adecuados para el proyecto por lo cual se debe asegurar la 
comunicación efectiva entre los expertos de seguridad de la empresa, y el diseñador para 
evitar cualquier discrepancia entre l os criterios tomados en cuenta durante el proceso de 
diseño y espe cificación de equipos.  
 
Tal cual como se realiza en cualquier tipo de diseño de iluminación se tienen que seguir las 
indicaciones dadas en el presente libro de instalaciones para la presentación de los proyectos 
y adicionalmente debido a la complejidad de estos proyectos  desde q ue sea posible , realizar 
una visita in situ para determinar los posibles obstáculos visuales y también los inconvenientes 
técnicos que se puedan presentar que no permitan ubicar equipos en algunos lugares, y evitar 
así el posible rediseño  por desplazamiento o reubicació n de los mismos y también determinar 
de manera precisa la altura de instalación.  
 
En general, cada industria tiene sus propios niveles de iluminación recomendados 
dependiendo del tipo de labor a realizar; por lo cual, se debe diseñar con estos niveles; en el 
caso de no estar disponible esta información, ni tampoco en los valores recomen dados en el 
presente reglamento, se deben consultar recomendaciones dadas en normatividad 
internacional.  
TÍTULO 7 – SISTEMAS DE TELEGESTIÓN  
 
La iluminación pública es una de las partes más importantes de la infraestructura de la ciudad 
y desempeña un papel muy importante en el marco del desarrollo de ciudades inteligentes. 
Se reconoce que los sistemas actuales presentan altos consumos de energí a, los cuales - de 
manera ampliada - no son monitoreados en tiempo real y no presentan servicios de gestión y 
control remoto automático, que puedan contribuir al ahorro de energía de las luminarias de 
alumbrado público. Así mismo, se presentan altos costos de mantenimiento al tener 
dificultades en la detección automática de las luminarias defectuosas, lo que conlleva a 
pérdidas de eficiencia energética del sistema.  
 
Por su parte, se destaca que la implementación de sistemas de telegestión es esencial para 
reducir el consumo de energía, promover la eficiencia de la gestión del mantenimiento y 
mejorar la calidad de los servicios municipales como parte de los servicios de un a ciudad 
inteligente, es por eso que los municipios que implementen estos sistemas deben asegurar 
que sea un servicio funcional, de calidad y confiable, además de ser el responsables directos 
de que se cumplan a cabalidad con los servicios mínimos que el sistema deba prestar, asignar 
independientemente del modelo de contratación del suministro y/o servicio prestado, un 
interventor independiente y especializado en el tema que vele por los intereses del municipio, 
dependiendo de las condiciones determinad as previa aprobación del consejo municipal para 
implementar estos sistemas, el municipio podrá delegar a un tercero, la implementación, 
administración, operación y mantenimiento, siempre y cuando el municipio tenga acceso y 
control del servicio y/o bien ad quirido, sin ningún tipo de limitación desde el punto de vista 
administrativo y técnico.  
 
Dado lo anterior, se hace necesario establecer requisitos mínimos funcionales para la 
implementación de los sistemas de telegestión, con el fin de armonizar criterios y definir 
especificaciones de estos sistemas, en el marco del concepto de ciudad intelige nte y su 
consecuente transformación, tanto digital como energética, en las que una implementación 
armonizada y eficiente potencializarán su adecuado desarrollo en el país.  
Por lo tanto, en el presente reglamento se especifican los requisitos mínimos y la arquitectura 
funcional de un servicio de alumbrado público inteligente basado en sistemas de telegestión.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 118 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
118 
 
 Artículo 3.7.1. Arquitectura funcional y características generales de los sistemas de 
telegestión  
 
Con el fin de soportar las funcionalidades básicas del sistema de telegestión, el presente 
Reglamento proporciona una arquitectura conceptual del sistema (Ver Figura 3.7.1), basada 
en el estándar ITU -T Y.4458 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones , el cual debe 
estar conformado cómo mínimo por las siguientes secciones y sus respectivas 
funcionalidades:  
 
1) Dispositivos de campo: Dentro de los que se encuentran las luminarias de alumbrado 
público y los periféricos para conectarse con varios sensores y dispositivos de ciuda-
des inteligentes. Estos dispositivos deben permitir intercambiar información con el con-
trolador.  
2) Controlador: Implementado para las luminarias de alumbrado público, es responsable 
de conectarse a una plataforma de telegestión para establecer canales de comunica-
ción, intercambiar datos y ejecutar comandos de control de alumbrado público, te-
niendo en cu enta las siguientes funcionalidades:  
a) Notificación de parámetros eléctricos: medir y enviar a la plataforma de telegestión 
como mínimo los siguientes parámetros eléctricos: corriente, tensión, energía ac-
tiva, energía reactiva, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor 
de po tencia, frecuencia. Los equipos que tengan como finalidad alguna de las des-
critas en el Artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1595, el que lo modifique o sustituya, 
deberán cumplir con los requisitos de control metrológico establecidos en el de-
creto en mención . 
b) Ajuste automático de iluminación por luminaria y por grupos de luminarias: garan-
tizar que cada luminaria pueda ajustar su estado de funcionamiento, de acuerdo 
con: 
i) Recibir y almacenar políticas de control de alumbrado público enviadas por la 
plataforma de telegestión  
ii) Encender o apagar automáticamente cada luminaria de forma individual o ajus-
tar el brillo/nivel de iluminación de cada luminaria, una vez que se alcanzan las 
condiciones preestablecidas de la política de control de alumbrado público.  
c) Actualización de las políticas de gestión de alumbrado público: debe permitir recibir 
la actualización de las políticas de control y gestión de alumbrado público e incluir 
la opción de establecer perfiles de dimerización ( Dimming profile) y esquemas de 
programación por calendario.  
3) Plataforma de telegestión: Encargada de monitorear y administrar el alumbrado pú-
blico de forma remota, además de brindar un servicio iluminación inteligente para los 
administradores del sistema, deberá ser una solución de plataforma de servicios de 
softwar e – SaaS, On premise u otra, siempre y cuando cuente con  las siguientes fun-
cionalidades:  
a) Gestión de parámetros eléctricos:  
i) Recibir y almacenar valores de parámetros eléctricos informados por los con-
troladores.  
ii) Crear políticas de informes de parámetros eléctricos.  
iii) Configurar el ciclo de informes de los parámetros eléctricos o de los informes 
de errores.  
iv) Modificar y eliminar las políticas de notificación de parámetros eléctricos.  
v) Enviar las políticas de informes de parámetros eléctricos a los controladores.  
b) Gestión de políticas de control de alumbrado público: gestionar la creación, confi-
guración, modificación y eliminación de las políticas de control de alumbrado pú-
blico de la siguiente manera:  
i) Crear políticas de control de alumbrado público basadas en el clima, la intensi-
dad de la iluminación, el flujo de tráfico y los factores ambientales relevantes, 
la hora de salida y puesta del sol, la ubicación y los niveles específicos de aho-
rro de energía . Estos parámetros pueden ser obtenidos por otros sistemas y 
compartidos con el sistema de telegestión a través del uso de APIs u otras 
interfaces.  
ii) Configurar los niveles de control de alumbrado público: control por luminaria y 
por grupo de luminarias conectadas.  
iii) Configurar los modos de control de alumbrado público - modo automático y 
modo manual.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 119 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
119 
 
 iv) Configurar el estado de funcionamiento del alumbrado público: encendido o 
apagado, ajuste de niveles de iluminación;  
v) Configurar el ciclo de ejecución de las políticas de control de alumbrado pú-
blico: periodicidad de aplicación, por ejemplo, permanente, tres veces al día.  
vi) Modificar y eliminar las políticas de control de alumbrado público.  
vii) Enviar políticas de control de alumbrado público a los controladores.  
c) Detección de fallas y gestión de alarmas: debe proporcionar la información de fallas 
asociadas al equipo, la comunicación o el sistema en general y gestionar las alar-
mas correspondientes para la solución de problemas, teniendo en cuenta:  
i) Monitorear el estado de funcionamiento de las luminarias de alumbrado público 
en función de los valores de los parámetros eléctricos.  
ii) Identificar fallas en el alumbrado público, una vez que se alcanzan las condi-
ciones de falla preestablecidas.  
iii) Identificar la desconexión de las luminarias de alumbrado público, una vez que 
se alcanzan las condiciones de desconexión preestablecidas.  
iv) Generar un informe de avería, una vez que se identifica desconexión o daño 
de una luminaria.  
v) Activar automáticamente una alarma y notificar al personal de mantenimiento 
a través de la Interfaz de usuario web.  
d) Reportes estadísticos de consumo de energía: debe proporcionar informes rele-
vantes sobre el consumo de energía, teniendo en cuenta:  
i) Obtener información sobre el consumo de energía en tiempo real de cada lu-
minaria de alumbrado público, por grupos de luminarias y por sectores.  
ii) Analizar estadísticas de consumo de energía.  
iii) Proporcionar un informe sobre la eficiencia del ahorro de energía.  
e) Interfaz de usuario de visualización basada en el sistema de información geográ-
fica: presentar la información de las luminarias en un mapa, con sus respectivas 
coordenadas geográficas:  
i) Presentar la distribución física de cada luminaria, sensores o endpoints y con-
centradores o agregadores en un mapa basado en Sistemas de Información 
Geográfica (GIS).  
ii) Mostrar el estado de funcionamiento de cada luminaria de alumbrado público: 
encendido o apagado, nivel de iluminación, conectado o desconectado, defec-
tuoso.  
iii) Controlar el estado de funcionamiento de cada luminaria de alumbrado público: 
encender o apagar, ajustar el nivel de iluminación.  
iv) Permitir consultar los valores de los parámetros eléctricos de cada luminaria.  
v) Mostrar información de fallas y alarmas sobre las luminarias de alumbrado pú-
blico.  
vi) Mostrar información estadística sobre el consumo de energía y la eficiencia del 
ahorro de energía.  
f) Integración con otros sistemas: debe permitir el acceso a plataformas externas, 
teniendo en cuenta las siguientes funcionalidades  
i) Conectarse con plataformas externas a través de interfaces.  
ii) Intercambiar información o contenido relevante con plataformas externas.  
iii) Permitir obtener regularmente varios valores de parámetros ambientales a tra-
vés de sensores meteorológicos, sensores de intensidad de iluminación, sen-
sores de densidad de tráfico, etc., los cuales pueden ser obtenidos por otros 
sistemas y compartidos con e l sistema de telegestión a través del uso de APIs 
u otras interfaces.  
iv) La plataforma de telegestión debe permitir un flujo bidireccional de toda la in-
formación para parametrizar y poder hacer un control y seguimiento de los dis-
positivos de campo  
4) Interfaz de usuario web: Permite a los administradores del sistema de alumbrado pú-
blico monitorear y administrar las luminarias en cualquier momento y en cualquier lugar 
a través de un periférico, como por ejemplo un teléfono celular o un computador. Se 
debe permitir el acceso de interacción con los usuarios (front -end) y la adecuada co-
nexión con las bases de datos y servidores del sistema administración (back -end) sin 
la necesidad de una instalación de un software especifico.  
5) Sistema de comunicación: Responsable de las comunicaciones entre los controlado-
res y la plataforma de telegestión, debe permitir la comunicación bidireccional entre 
todas secciones y componentes de la arquitectura funcional. Este sistema puede ser  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 120 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
120 
 
 a través de redes cableadas, fibra óptica o inalámbricas, redes celulares, redes de 
radiofrecuencia, redes de comunicación directa M2M, redes IoT (Internet of things) 
entre otras, o una combinación de cualquiera de las anteriores.  
6) Ciberseguridad: Corresponde a una funcionalidad intrínseca de todo el sistema y debe 
contar con los requisitos de seguridad tales que no se permita la vulnerabilidad del 
sistema, entre estos se debe garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponi bi-
lidad y el no repudio de la información. Adicionalmente, se deben incluir funciones de 
control de acceso, autenticación y autorización.  
 
 
Figura 3.7.1 . a Arquitectura funcional de un servicio de telegestión para alumbrado público  
 
Artículo 3.7.2. Requisitos funcionales del sistema de telegestión   
 
Además de cumplir con los requisitos establecidos en la arquitectura funcional del sistema de 
telegestión, se deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos funcionales 
básicos:  
 
1) Control automático de las luminarias: el sistema debe poder encender, apagar, atenuar 
(dimerizar) o iluminar automáticamente las luminarias del alumbrado público (por sec-
tores, por grupos y para cada equipo de iluminación individual) de forma remota, en 
función de las condiciones climáticas, la intensidad de la iluminación, el flujo de tráfico, 
el flujo de pasaje ros y otros cambios de los factores ambientales. Estos parámetros 
pueden ser obtenidos por otros sistemas y compartidos con el sistema de telegestión 
a través del uso de APIs u otras interfaces.  
2) Control remoto de las luminarias de forma individual y por grupo de luminarias: con el 
fin proporcionar una gestión más detallada, se debe poder controlar de forma remota 
las luminarias de forma individual y por grupo de luminarias.  
3) Detección automática de fallas y generación de alarmas: se deben proporcionar me-
canismos automáticos de detección de fallas y generación de alarmas. Una vez que 
se detecta una luminaria defectuosa en el sistema de alumbrado público, se debe po-
der enviar au tomáticamente un mensaje de alarma al personal de mantenimiento co-
rrespondiente.  
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 121 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
121 
 
 4) Gestión de visualización: se debe proporcionar una interfaz de usuario (UI) para reali-
zar una gestión de visualización basada en mapas, que incluye, entre otros, la visuali-
zación de la ubicación y el estado de funcionamiento de las luminarias, información de 
fallas e información de consumo de energía.  
5) Integración con otros servicios y sistemas: debe permitir la conexión de sensores, dis-
positivos inteligentes y plataformas de aplicaciones para proporcionar varios servicios 
de ciudad inteligente.  
6) Interoperabilidad: se debe permitir el intercambio de información, a nivel de servidores, 
que pueda ser usada por los componentes del sistema y los sistemas externos, a tra-
vés de estándares/protocolos abiertos y compatibles. Se debe permitir la conexión de  
APIs (interfaz de programación de aplicaciones) para el acceso de información u otras 
interfaces.  
7) Medición y notificación de parámetros eléctricos: los dispositivos de campo deberán 
medir y enviar a la plataforma de telegestión como mínimo los parámetros eléctricos 
mencionados en la arquitectura del sistema de telegestión - Literal a) del numeral 2) 
del Artículo 3.7.1.  El sistema de medición debe tener como mínimo un índice de clase 
1 para medición de energía activa, en concordancia con lo establecido en la Resolu-
ción CREG 038 de 2014, o la que la reemplace, con el objetivo de ser tomados en 
cuenta por  los operadores de red, municipios, distritos y terceros encargados de la 
administración, operación y mantenimiento como herramienta para la toma de decisio-
nes administrativas, operativas y legales. Los equipos que tengan como finalidad al-
guna de las descr itas en el Artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1595, el que lo modifique 
o sustituya, deberán cumplir con los requisitos de control metrológico establecidos en 
el decreto en mención.  
8) Escalabilidad y gestión de la información: para garantizar el cumplimiento de todas las 
funcionalidades requeridas a nivel de redes de comunicación entre equipos y proce-
samiento de datos, acceso a la información y confiabilidad en la analítica, se debe 
garantizar la escalabilidad del sistema, dado el crecimiento progresivo en la conexión 
de nuevos dispositivos de campo a la plataforma. Se debe garantizar la flexibilidad 
para la inclusión a futuro de nuevos módulos funcionales o una mayor cantidad de 
“endpoi nts” o fotocontroles, cualquier otro sensor o dispositivo de campo, sin que esto 
afecte el desempeño en la gestión de los que se encuentren conectados a la plata-
forma de telegestión.  
9) Comunicación bidireccional: se debe garantizar la comunicación bidireccional entre to-
das secciones y componentes de la arquitectura funcional.  
10) Ciberseguridad: se deben garantizar requisitos de seguridad, incluyendo los relacio-
nados al hardware y software del sistema de telegestión. El proveedor del sistema 
deberá implementar procedimientos donde se empleen auditorías de seguridad profe-
sionales, r ealizadas por especialistas externos y ejecutadas regularmente para garan-
tizar la máxima seguridad de la plataforma de servicios.  
11) Confiabilidad del sistema: se debe garantizar que el sistema de telegestión desarrolle 
todas las funciones mínimas establecidas en el presente reglamento, dentro de los 
límites y condiciones de funcionamiento durante un tiempo definido, desarrollando pro-
tocolos de probabilidad de fallas dentro de tiempos definidos y escenarios de recupe-
ración del sistema ante fallas, definiendo tiempos de respuesta para cada escenario. 
Debe ser posible la actualización del firmware del controlador de la luminaria de ma-
nera local o de forma remota. Permitiendo la actualización de las características y co-
rrección de problemas o errores.  
 
Artículo 3.7.3. Requisitos específicos del sistema de telegestión  
 
Los sistemas de telegestión deben cumplir con los siguientes requisitos específicos:  
 
1) Requisitos de los dispositivos de campo (luminarias, controladores y concentradores)  
a) Los productos usados en sistemas de telegestión deben dar cumplimiento a los 
requisitos de producto especificados en el Artículo 2.10.7 Productos usados en 
Telegestión del Libro 2 del RETILAP.  
b) Las luminarias que vayan a ser usadas en sistemas de telegestión deben con-
tar con el conector ANSI C136.41 de 5 o 7 pines  o Zhaga y debe tener la posi-
bilidad de ser intercambiable, de tal forma que, en caso de ser aplicable, el  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 122 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
122 
 
 usuario pueda utilizar productos de otros proveedores con el mismo tipo de 
base o socket.  
c) Deben permitir medir los parámetros eléctricos mencionados en el Artículo 
3.7.1.  
d) Los controladores de luminaria deben dar cumplimiento a los requisitos de pro-
ducto establecidos en el Artículo 2. 10.2. Fotocontroles, fotoceldas del Libro 2 
del RETILAP  
2) Requisitos funcionales del controlador  
a) Deberán permitir la conexión de dispositivos de campo de diferentes fabrican-
tes, a través de las APIs u otras interfaces, las cuales deben ser de protocolos 
abiertos e interoperables con el sistema de telegestión disponible.  
b) Tener la capacidad de obtener los valores de los parámetros eléctricos, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 7) del Artículo 3.7.2.  
c) Una vez que se alcanzan las condiciones preestablecidas de la política de con-
trol de alumbrado público, se requiere que pueda encender o apagar automá-
ticamente el estado de la luminaria y ajustar el nivel de iluminación por sí 
mismo.  
d) Enviar periódicamente valores de parámetros eléctricos de alumbrado público 
a la plataforma.  
3) Requisitos funcionales de la plataforma de telegestión  
a) Soportar políticas flexibles de control de alumbrado público basadas en facto-
res ambientales, factores de tiempo, factores de ubicación y niveles específicos 
de ahorro de energía, entre otros.  
b) Permitir establecer perfiles de dimerización ( Dimming profile) y esquemas de 
programación por calendario.  
c) Permitir relacionar la distribución física de cada luminaria en un mapa basado 
en Sistemas de Información Geográfica (GIS), por ejemplo, a través de georre-
ferenciación de cada luminaria del sistema. El sistema debe contar con un nivel 
de precisión de ubica ción de cada luminaria CEP50 < 2,5 m.  
d) Permitir control remoto de cada luminaria del sistema y por grupos de lumina-
rias. 
e) Permitir modos de control automática o manual  
f) Admitir el estado de encendido o apagado y el ajuste del nivel de iluminación 
de las luminarias del sistema de alumbrado público  
g) Detectar automáticamente la ubicación de las luminarias defectuosas y desco-
nectadas, y enviar alarmas al personal de mantenimiento  
h) Soportar esquemas de gestión de mantenimiento, basados en la información 
de detección de fallas y gestión de alarmas.  
i) Analizar las estadísticas de consumo de energía en kWh y proporcionar un 
informe sobre la eficiencia del ahorro de energía  
j) Contar con una interfaz de usuario para visualización, con el fin de presentar 
información sobre las luminarias del sistema en un mapa y controlar su estado 
de funcionamiento de forma remota  
k) Proporcionar interfaces para interacción y transferencia de datos con platafor-
mas externas  
l) Asegurar la gestión, control, seguridad y aprovisionamiento para los concen-
tradores o agregadores y la autentificación de los controladores dispuestos en 
las luminarias.  
m) Tener la capacidad de almacenar y analizar la información recopilada para el 
control de inventarios, tanto de los concentradores o agregadores como de los 
sensores o endpoints.  
n) Tener la capacidad de administrar los usuarios y la creación de diferentes roles 
o perfiles administrativos y de visualización de los sistemas de comunicaciones 
del sistema de telegestión  
o) Permitir actualizaciones de firmware de manera local o remota para agregado-
res, sensores o endpoints y otros elementos asociados a la red que necesiten 
actualizarse.  
p) Permitir la administración de inventarios de agregadores, puntos finales de con-
trol (sensores o endpoints) y otros elementos que compongan el sistema.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 123 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
123 
 
 q) Permitir controlar la dimerización de las luminarias de manera individual, por 
grupos, por sectores o de acuerdo con las políticas establecidas por el admi-
nistrador del sistema, en diferentes horarios, niveles, días, porcentajes, meses, 
etc. 
r) Permitir la creación de informes relacionados con parámetros eléctricos por 
cada dispositivo o zona de trabajo (agrupación de sensores) y los relacionados 
con fallas de luminarias. Dichos reportes deben permitir ser exportados a for-
matos estándares de docu mentos abiertos, además de permitir el envío de 
mensajes de alerta vía email, mensajes de texto u otros medios.  
s) Debe exponer servicios para intercambiar y suministrar información a aplica-
ciones independientes del sistema. La fuente de datos debe conservar la ca-
dena de integridad de datos del sistema frente a cualquier desarrollo o integra-
ción futura hacia aplicacion es o portales abiertos autorizados. Es decir, las 
API’s deben tener certificados que garanticen el establecimiento de sesiones 
seguras entre el sistema de gestión y dichos portales o desarrolladores. Adi-
cionalmente, el sistema de gestión deberá permitir vi sualizar la información su-
ministrada por los “endpoints” .  
t) Debe tener la capacidad de obtener los datos de sensores asociados a 
parámetros ambientales, de intensidad de iluminación, sensores de densidad 
de tráfico, entre otros. Los datos de los sensores asociados pueden ser 
obtenidos por otros sistemas y compartid os con el sistema de telegestión a 
través del uso de APIs u otras interfaces.  
4) Requisitos del sistema de comunicación  
a) El medio de comunicación entre los “endpoints” o fotocontroles debe ser 
inalámbrico y con una arquitectura de comunicaciones estándar.  
b) Los “endpoints” o fotocontroles deben contar con módulo de comunicaciones 
basado en estándares de comunicación inalámbricos de redes de baja potencia 
y área amplia (LWPAN), (IEEE 802.15.4), LORA, LTE Narrowband, NB Iot u 
otras, para arquitectura de red de agregación estándar tipo malla ( Mesh ) y/o 
tipo Estrella ( Star) “Punto Multipunto”.  
c) Los concentradores deben contar con puertos que habiliten diferentes tipos de 
conectividad alámbrica  o inalámbrica con la internet, u  optimizando la conexión 
al Backhaul, y aplicando configuraciones mínimas de integración de conectivi-
dad al internet.  
d) La comunicación de Backhaul entre el concentrador y la nube debe permitir 
como mínimo hacerse a través de redes 4G o LTE, bajo las bandas aprobadas 
por la Agencia Nacional del Espectro - ANE.  
e) Para la arquitectura de red tipo malla (mesh), la topología de red de campo y 
el sistema de comunicaciones deben permitir la conexión automática entre 
“endpoints” o fotocontroles hacia múltiples concentradores, permitiendo que en 
ausencia de un concentrado r otro cercano pueda suplir la comunicación de un 
determinado “endpoint” o grupo de “endpoints”  
f) Los “endpoints” o fotocontroles deben soportar en la capa de red el protocolo 
de direccionamiento IP o MAC, para el estándar de comunicación usado al que 
le aplique. Y en la capa de aplicación deben manejar protocolos de industria 
(de estándares abiertos),  tales como CoAP, MQTT, REST, HTTPS, entre otros.  
g) El estándar utilizado para la comunicación entre los concentradores y los 
“endpoints” o fotocontroles debe funcionar bajo las bandas aprobadas por la 
ANE (Agencia Nacional del Espectro) de Colombia para redes ISM ( Industrial, 
Scientific and Medical ): 902 -928 MHz bajo las notas nacionales de la ANE: CLM 
5, CLM 12 y CLM 49. Adicional en el rango de frecuencia, las tolerables a ban-
das de telefonía como 1700 -2600 MHz.  
h) Los equipos concentradores deben cumplir el estándar IEEE 802.15.4 o simi-
lares, disponibles para redes WAN de baja potencia (LPWAN), compatibles 
bajo el espectro radioeléctrico en bandas no licenciadas de 900 MHz.  
i) Los sistemas de telegestión que tengan alcance para integrar aplicaciones de 
Smart City deben indicar los principales servicios, diferentes a la telegestión de 
alumbrado público, que se pueden soportar utilizando las comunicaciones es-
tablecidas entre los e quipos que constituyen las redes de campo de la solución, 
el protocolo de comunicación que usan en la capa de aplicación y las caracte-
rísticas de enrutamiento y ciberseguridad que manejan.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 124 de 124 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
124 
 
 5) Requisitos de ciberseguridad  
a) Para los concentradores se debe:  
i) Soportar un esquema de seguridad con la posibilidad del estableci-
miento de VPNs utilizando protocolos estándares como IPSec, IKEv2 
y/o similares.  
ii) Garantizar un vínculo de autenticación certificado bajo la norma X.509 
o similar para identificación con el propósito de garantizar la integridad 
de seguridad de red.  
iii) Tener la capacidad y/o funcionalidad de negociar la transferencia de 
claves y/o certificados digitales con los sistemas de control de red de 
comunicaciones  
b) La interfaz de usuario Web debe contar con certificados SSL (Secure Sockets 
Layer), que garanticen la transferencia de datos cifrados entre los navegadores 
y los servidores web de forma segura.  
c) La plataforma de telegestión debe:  
i) Permitir el servicio de doble factor de autenticación, u otro con nivel 
superior.  
ii) Dar cumplimiento a los criterios de ciberseguridad establecidos en la 
Guía de Ciberseguridad vigente, en cumplimiento de los acuerdos del 
CNO (Consejo Nacional de Operación) actualizados, cuando así el 
Operador de Red lo determine.  
iii) Disponer de la funcionalidad de control de acceso basado en roles, 
perfiles y/o niveles de autorización, para la protección frente a accesos 
no autorizados.  
iv) Tener la capacidad de integrarse con servicios LDAP o directorio activa 
para la autenticación de usuarios de manera robusta y centralizada.  
v) Almacenar las contraseñas cifradas, las cuales - por ningún motivo - 
pueden estar en código fuente o incrustadas de forma estática en me-
moria.  
vi) Gestionar eventos y/o alertas de los endpoint.  
vii) Tener la capacidad de supervisar, administrar y controlar, el estado ló-
gico y físico de los endpoints.  
d) Los módulos de RF del agregador o concentrador deben permitir el uso del 
estándar 802.1X para la autentificación y el estándar 802.11i para el manejo 
de las llaves de encriptación basado en EAP -TLS o el uso de llaves asimétricas 
en AES -128 o AES -256 u otros.  
e) Los endpoints deben:  
i) Previo a la actualización de firmware, deben tener la capacidad de 
verificar la integridad y autenticidad de la actualización solicitada.  
ii) Generar eventos y/o alertas hacia el sistema de telegestión para su 
debida gestión.