DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/ 19 2010 CONDUCTOR ELECTRICO H07Z1 -R (Consulta Publica)  
 
Página 1 de 8 PROTOCOLO DE AN ÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD  DE PRODUCTO 
ELÉCTRICO  
 
PE Nº 2/19 : Fecha 30 de Julio  2010  
 
PRODUCTO  : Conductor eléctrico; 
denominación: H 07Z1-R  
 
CATEGORÍA                                        :                    C onductores  
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UNE 211002 :2008 ; IEC 60332 -3-
24:2008; IEC 61034 -2:2005; IEC 
60754 -1:1994; IEC 60754 -2:1997; 
IEC 60684 -2:2005.  
 
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410 :1985 del Ministerio 
de Economía , F omento y 
Reconstrucción.  
 
  DS Nº  298, de 2005 , del Ministerio 
de Ec onomía, Fomento y 
Reconstrucción . 
 
  RE Nº 345 de fecha 20.07.2010 del 
Ministerio de E nergía.     
  
APROBADO POR  : RE Nº                de fecha      
 
 
 
CAPITULO I  
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACI ÓN 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certifica ción de Seguridad para el 
conductor eléctrico unipolar , sin cubierta,  no propagadores del incendio, libre de 
halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos cuando están expuestos al 
fuego; construido de cobre recocido, desnudo o recubierto de una  capa metálica; rígido 
cableado  clase 2, con aislación de mater ial termoplástico del tipo TI 7 ; para  temperatura 
de servicio de 70 ºC, rango de voltaje  de 450/750 volts; de acuerdo al alcance y campo 
de aplicación de la Norma UNE 211002:2008 , designación código  H 07Z1-U, de acuerdo 
al documento de armonización HD 21. 15 S1:2006  de CENELEC.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/ 19 2010 CONDUCTOR ELECTRICO H07Z1 -R (Consulta Publica)  
 
Página 2 de 8 CAPITULO II  
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
 
TABLA  A  
 
Ítem 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  
1 Marcado (*) UNE 211002  4.3.5 (1) Crítico  
2 Construcción y clase del 
conductor  UNE 211002  4.3.1 Crítico  
3 Separador  UNE 211002  4.3.2 Crítico  
4 Aislamiento y espesores  UNE 211002  4.3.3 y Tabla 
1, columna 3 Crítico  
5 Diámetro exterior  UNE 211002  4.3.4 y Tabla 
1, columnas 
4 y 5 Crítico  
6 Resistencia de Aislamiento a 70 
ºC UNE 211002  4.4 y Tabla 
1, columna 6 Crítico  
7 Resistencia eléctrica del 
Conductor a 20 ºC  UNE 211002  4.4 y Tabla 2 Crítico  
8 Ensayo de Tensión sobre cable 
completo  UNE 211002  4.4 y Tabla 2 Crítico  
9 Prescripciones re lativas a las 
características constructivas y 
dimensionales  UNE 211002  4.4 y Tabla 2 Crítico  
10 Ensayo de Choque  del 
aislamiento   a  –15 ºC  UNE 211002  4.4 y Tabla 2 Crítico  
11 Ensayo a la llama de un cable 
unipolar  UNE 211002  
(IEC 60332 -1-2) 4.4 y Tabl a 2 Crítico  
12 Ensayo de no propagación del 
incendio (Categoría C)  UNE 211002  
(IEC 60332 -3-24) 4.4 y Tabla 2 Crítico  
13 Ensayo de  Emisión de humos  UNE 211002  
(IEC 61034 -2) 4.4;  4.5 y 
Tabla 2 Crítico  
14 Ensayo para la determinación  
de PH y Conductivid ad UNE 211002  
(IEC 60754 -1) 4.4 y Tabla 2 Crítico  
15 Ensayo para la determinación  
del contenido de Cromo, Bromo  UNE 211002  
(IEC 61034 -2) 4.4 y Tabla 2 Crítico  
16 Ensayo para la determinación  
del contenido de fluor)  UNE 211002  
(IEC 60684 -2) 4.4 y Tabla 2 Crítico  
 
Nota s: 
1. Este Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el Capítulo IV 
del presente protocolo.  
2. Además, el marcado adicional con la sigla “(AS) TYPE 2 ó TIPO 2”, alta seguridad que indica las        
propiedades del  producto en condiciones de fuego: No propagador de la llama; no propagador del  
incendio; baja emisión de humos; baja opacidad de los humos y emisión de gases no ácidos.  
3. Para efectos  de la realización de la toma de muestras para ejecutar  todos los ensay os, se 
considerará  una muestra unitaria de una longitud mínima de 50 metros (m) de conductor.  
4. Se considerará como unidad  de medida de longitud,  para el tamaño de la producción o 
importación , el kilómetro (km) de conductor.  
5. (*) La identificación del produc to, en su marcado, (impreso o en relieve) sobre la cubierta debe 
contener a lo menos la siguiente información:  
-  Nombre del fabricante o su marca registrada.  
-  Identificación del producto usando código designación: H07Z1-R 
-  Sección nominal en mm2. 
-  Tensión de servicio en kV (U o/U). 
-  Temperatura de servicio en ºC.  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/ 19 2010 CONDUCTOR ELECTRICO H07Z1 -R (Consulta Publica)  
 
Página 3 de 8 CAPITULO III  
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298, de 2005, se deberá considerar como familia, 
aquellos grupos de secciones nominales del mismo tipo de conductor denominación 
H07Z1-R, que se distinguen por tener características de diseño, materiales componentes 
similares y método de fabricación semejante.  
El número de  secciones nominales  del tipo  de conductor a ensayar ser á: 
a) Hasta 5 secciones = 2 secci ones  diferentes , las más representativ as. 
b) Hasta 10 secciones = 3 secciones  diferentes , las más representativa s. 
c) Sobre 10 secciones  = 4 secciones diferentes , las más repre sentativa s. 
 
Nota : 
 
1. Las secciones nominales más representativas  de la familia del conductor se obtendrán , en 
consideración a frecuencia de uso , complejidad de fabricación  y otros aspectos de  carácter 
técnico . 
 
1. ENSAYO DE TIPO SEG UIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS 
PRODUCTOS . 
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra unitaria  de una longitu d mínima  de 50 m etros 
(m)    por cada sección nominal de conductor a  ensayar . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricaci ón se deberán efectuar todos los Análisis y/o 
Ensayos  establecidos en la TABLA A, del  Capítulo II, del presente Protocolo.  
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto, estará n dado s 
por la Tabla  B.  
TABLA B  
 
Tamaño de la 
producción  
(Kilómetros )  Tamaño de la 
muestra      
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (*)  Acepta  Rechaza  
2 a 25 2 0 1 Mensual  
26 a 150  3 0 1 Mensual  
151 a 1200  5 0 1 Mensual  
1201 a 35000  8 0 1 Mensual  
35001 o m ás 13 0 1 Mensual  
 
Notas:  
 
1. Para tamaños de la producción menores a 2 km. de conductor , se deben considerar ensayos en 2 
muestras representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/ 19 2010 CONDUCTOR ELECTRICO H07Z1 -R (Consulta Publica)  
 
Página 4 de 8 3. (*) Si no hay  producción durante algún período, se continuará con las inspecciones mensuales a 
partir de la  primera producción siguiente a dicho período.  
4. La composición de las muestras se deberán obtener considerando el criterio de selección 
representativa de la s secciones nominales miembros de la familia del conductor.   
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
1.2.2.1  Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o   
Ensayos  indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del pres ente Protocolo.  
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto, estará n dado s 
por la Tabla C .  
TABLA C  
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(Kilómetros )  Tamaño de la 
muestra    
(unidades)  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15 2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Notas:  
 
1. Para tamaños de la partida de importación menores a 2 km. de conductor , se deben consi derar 
ensayos en  2  muestras representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  
3. La composición de las muestras se deberán obtener considerando el criterio de selección 
representativa de las secciones nomin ales miembros de la familia del conductor.  
 
3.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el 
fabricante o importador requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o 
importador deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 
44. Of2007 , sus modificaciones o la disposición que la reemplace, para ello, el 
Organismo de Ce rtificación en una segunda inspección extraerá una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de 
la partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2 .2.2, del Capítulo III del presente Protocolo , 
según corresponda .   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, 
señalando las causas del rechazo inicial.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACI ÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE 
FÁBRICA Y SU ACEPTACI ÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACI ÓN LA AUDITOR ÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE F ÁBRICA Y DEL MERCADO . 
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del   Capítulo II del presente Protocolo.  
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/ 19 2010 CONDUCTOR ELECTRICO H07Z1 -R (Consulta Publica)  
 
Página 5 de 8 2.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longitud mínima de 50 m etros 
(m)  por cada sección nominal de conductor a ensayar.  
 
2.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán  efectuar los Análisis y/o  Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto, estará n dado s 
por la Tabla D .  
TABLA D  
 
Tamaño de la 
partida de 
Producción 
(Kilómetros ) Tamaño de la 
muestra    
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (*)  Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
 
Notas:  
 
1. Para tamaños de la partida de producción menores a 2 km. de conductor , se deben considerar 
ensayos en 2 muestras representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  
3. (*) Semestral, o en su defecto  la primera producción siguiente.  
4. La composición de las muestras se deberán obtener considerando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.    
 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obteni da de la partida de fabricación , por ende la 
partida representada por dicha muestra, y si el fabricante requiere volver a 
certificar dicho lote, deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la 
norma NCh 44 . Of2007 , sus  modificaciones o la disposición que la reemplace ; 
para ello, el Organismo de Certificación en una segunda inspección extraerá 
una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que 
considere el tot al de la partida de fabricación , de acuer do a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 2.2.2, del Capítulo III del presente Protocolo.   
En el Informe de  Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
2.3 Verificación de muestras tomadas en el Mercado   
Se deberá , cada seis meses , verificar en el mercado  una muestra 
representativa del producto certificado; efectuándo le los Análisis y/o Ensayos  
establecidos en el  punto 1.2.1.1   del Capítulo III,  del presente Protocolo .  
Notas:  
 
1. Para efectos de la verificación de muestras tomadas en el mercado , éstas se obtendrán a partir 
de las cantidades de secciones nominales miembros de la familia del conductor, seleccionadas en 
forma representativa; según  indicaciones  al inicio del  capítulo III: Sistemas de Certificación.  
2. El Organismo de Certificación deberá, progresivamente incluir durante el tiempo en que se 
efectúe el control de mercado ; la verificación de la totalidad de las secciones nominales miembros 
de la familia del conductor.  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/ 19 2010 CONDUCTOR ELECTRICO H07Z1 -R (Consulta Publica)  
 
Página 6 de 8 2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará una evaluación y aprobación anual del sistema del control de 
calidad del fabricante, según lo establecido para el Sistema 2 en el Artículo 5 
del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
3. ENSAYO POR LOTES . 
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se  deberán efectuar a cada unidad de la s 
muestra s extraída s, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, 
del Capítulo  II, del presente Protocolo.  
3.1.1  Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la TABLA  A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2  Planes de muestreo  
Los planes de muestreo especificados a continua ción, se basan en la norma 
NCh 44 . Of2007 , de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defe ctos mayores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección d e la muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43 . Of61.  
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el 
fabricante o importador  requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o 
importador deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 
44. Of2007 , sus modificaciones o la disposición que la reemplace ; para ello, el 
Organismo de Certificación  en una segunda  inspección extraerá una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de 
la partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III del presente Pr otocolo.   
En el Certificado  de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que 
el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas 
del rechazo inicial.  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/ 19 2010 CONDUCTOR ELECTRICO H07Z1 -R (Consulta Publica)  
 
Página 7 de 8 4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITOR ÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 
DEL FABRICANTE . 
 
4.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
4.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longitud mínima de 50 m etros 
(m)  por cada sección nominal de conductor a ensayar.  
4.1.2  Aprobación o rechazo  
El Tipo no podrá tener defectos.  
4.1.1  Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará  una evaluación y aprobación semestral del sistema de control de 
calidad del fabric ante, según lo establecido para el Sistema 5 en el Artículo 5 
del Decreto  Supremo  Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
5. CERTIFICAC ION ESPECIAL . 
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación 
deberán  cumplir con lo señalado en el artículo 22° del Decreto Supremo N° 298  
de 2005 y asegurarse que dicho reconocimiento, sea otorgado por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante resolución exenta y 
que el certificado se encuentre vig ente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lote o 
partida, la cua l será sometida a los análisis y/o ensayos establecidos en el 
punto 1.2.1.1  del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto, estará n dado s 
por la Tabla E .  
TABLA E  
 
TAMA ÑO TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  
MARCA DE 
CONFORMIDAD  CERTIFICADO 
DE 
APROBACIÓN 
O SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO 
DE TIPO  N: Kilómetros  
n A R n A R n A R 
2            25 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/ 19 2010 CONDUCTOR ELECTRICO H07Z1 -R (Consulta Publica)  
 
Página 8 de 8 Notas:  
 
1. Para tamaños del lote  menores a 2 km. de conductor , se deben considerar ensayos en 2 
muestras representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  
3. La composición de las muestras se deberán obtener considerando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.    
 
5.3 Rechazo de la muestra  
De ser rechazada  la mu estra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el 
fabricante o importador requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o 
importador deberá acogerse a lo establecido en  el punto 7.6 de la norma NCh 
44. Of2007 , sus modificaciones o la disposición que la reemplace ; para ello, el 
Organismo de Certificación en una segunda inspección extraerá una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el  total de 
la partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 5.2, del Capítulo III del presente Protocolo.   
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que 
el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas 
del rechazo inicial.  
 
 
CAP ITULO IV  
 
MARCA DO NACIONAL      
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del 
Certificado de Aprobación para este producto, el Organismo de Certifica ción 
deberá verificar que éste cuente con el marcado , ya sea en forma impresa o en 
relieve sobre el aislamiento del conductor, con a lo menos la siguiente 
información:  
 
a) Denominación del conductor usando código armonizado: H07Z1-R. 
b) Número de Certificado de aprobación del producto en cuestión.  
c) País de fabricación del producto.  
d) Mes/año de fabricación u otro medio de trazabilidad.  
 
En resumen , el marcado general para este tipo de conductor deberá contar con , 
a lo menos , la siguiente información: Nombre del fabr icante o su marca 
registrada ; H07Z1-R; Sección nominal en mm2; Nº del Certificado de 
Aprobación ; País de fabricación ; Mes/año de fabricación  y la sigla (AS)  TYPE 2 
ó TIPO 2 . 
 
 
2. Ante el no cumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de 
Certifi cación deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO/SBP/ JCLM/ DAB/dab