Version finale  
 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   
Ministère de l'intérieur, de l'outre/mer  
et des collectivités territoriales 
   
   
NOR :IOCE 
 
 
 
ARRETE DU     
portant approbation de diverses  dispositions 
complétant et modifiant le règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans le s établissements recevant du public 
 
 
 
Le ministre de l'intérieur, de l'outre/mer et des c ollectivités territoriales,  
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et d u Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une 
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de l'informati on, et notamment la notification n°2010/…/    ;  
Vu le code de la construction et de l'habitation, e t notamment l'article R 123/12 ; 
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approba tion des dispositions générales du règlement de 
sécurité contre les risques d'incendie et de paniqu e dans les établissements recevant du public; 
Vu les avis du Comité d’étude et de classification des matériaux et éléments de construction par 
rapport au danger d’incendie en date des 21 mars 20 05, 12 juin 2007, 2 juin 2009 et 1 er  décembre 
2009 ;  
Vu les avis de la sous/commission permanente de la commission centrale de sécurité en date des 2 
avril 2009 et 7 janvier 2010 ;  
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluatio n des normes en date du  1 er  avril 2010 ;  
 
Arrête : 
 
 
 Version finale  
 2  
Article 1 
 
Les dispositions de l’article CO 20 du Livre II, ti tre Ier, chapitre II du règlement de sécurité contr e 
les risques d’incendie et de panique dans les établ issements recevant du public sont remplacées par 
les dispositions suivantes :  
 
« Article CO 20 
Réaction au feu des composants et équipements de faç ades 
 
 
§ 1. Les revêtements extérieurs de façades, les tab leaux de baie situés à l’extérieur des vitrages, le s 
cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fer metures et éléments d’occultation des baies, les 
stores, les garde/corps et leurs retours ainsi que les grilles d’aération doivent être en matériau de 
catégorie M3 ou D/s3, d0. 
 
§ 2. Toutefois, lorsque la règle de l’article CO 21  § 3 (règle C + D) n’est pas appliquée à l’ensemble  
d’une façade, les revêtements extérieurs de façade,  les fermetures et éléments d’occultation des 
baies doivent être de catégorie M2 ou C/s3, d0. 
 
§ 3. Les coffres de branchement, les joints et garn itures de joint ne sont pas soumis aux exigences 
de réaction au feu des paragraphes 1 et 2 ci/dessus . » 
 
 
Article 2 
Les dispositions du b) du § 3 de l’article CO 21 du  Livre II, titre Ier, chapitre II du règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de paniqu e dans les établissements recevant du public sont 
remplacées par les dispositions suivantes :  
 
« Article CO 21 
Résistance à la propagation verticale du feu par les  façades comportant des baies 
 
 
b) C, D et M définis dans l’instruction technique r elative aux façades, respectent :  
 
C + D ≥ 1 mètre si M ≤ 130 MJ/m 2 
 
C + D ≥ 1,3 mètre si M > 130 MJ/m 2 » 
 
Article 3 
 
L’instruction technique IT n°249 prévue par la circ ulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions 
techniques prévues dans le règlement de sécurité de s établissements recevant du public est 
remplacée par l’instruction technique IT n°249 ci/j ointe, relative aux façades.  
 
 Version finale  
 3  
 
Article 4 
 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables  trois mois après la date de sa publication. 
 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel  de la République française. 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le  
 
Pour le ministre de l'intérieur, de l'outre/mer 
et des collectivités territoriales, 
et par délégation, 
Le directeur de la sécurité civile 
 
Alain Perret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Version finale  
 4 INSTRUCTION TECHNIQUE N° 249  
RELATIVE AUX FACADES  
 
SOMMAIRE 
 
1. Règle du C + D. 
 
1.1 Définition du C et du D 
1.2 Eléments de construction susceptibles de partic iper au C ou au D 
1.2.1 Participation à l’indice C 
1.2.2 Participation à l’indice D 
1.3 Exigences constructives 
1.3.1 Conditions de mise en œuvre des éléments part icipant au C + D 
1.3.2 Recoupement des vides 
 
2. Solutions constructives avec C + D. 
 
2.1  Conception et mise en œuvre des façades légère s simple peau 
2.1.1 Façades rideaux à ossatures métalliques 
2.1.2 Façades semiHrideaux à ossatures métalliques  ou menuiseries métalliques en applique  
extérieure  
2.1.2.1  Principes généraux 
2.1.2.2  Etanchéité en périphérie du châssis « visi on » en aluminium 
2.1.2.3  Habillages des tableaux intérieurs de baie s   
2.1.2.4  Dispositions complémentaires pour certains  types de châssis  
 
2.2 Conception et mise en œuvre des façades lourdes  
 
2.3 Fenêtres et ensembles menuisés 
2.3.1  Menuiserie bois ou acier 
2.3.2  Menuiserie aluminium  
2.3.3 Menuiserie PVC 
2.3.4 Jonction entre fenêtres ou panneaux de façade  pour les parties participant au C 
 
2.4 Conception et mise en œuvre des façades bois 
2.4.1 Façades rideaux 
2.4.2 Façades semiHrideaux 
2.4.3 Variantes d'isolation 
  
3. Solutions constructives sans C + D  
 
4. Masse combustible mobilisable  
 
4.1 Définition 
4.2 Évaluation de la masse combustible mobilisable par mètre carré de façade 
 
5. Systèmes d'isolation par l’extérieur des ouvrage s en béton ou maçonnerie 
 
5.1 Systèmes d'isolation sans lame d'air 
5.1.1 Systèmes avec enduit hydraulique épais armé d ’épaisseur supérieure à 10 mm   
5.1.2 Systèmes avec enduit hydraulique armé d’épais seur inférieure ou égale à 10 mm  ou systèmes 
d’enduits comportant une fraction massique organiqu e inférieure à 10%  
5.1.3 Autres enduits  ou finitions  
5.1.4 Systèmes de vêtures ou vêtages  sans lame d’air  
 
5.2 Systèmes d’isolation comportant une lame d’air  
5.2.1 Isolants au moins classés A2Hs3, d0 
5.2.2 Isolants non classés au moins A2Hs3, d0 d’épa isseur inférieure ou égale à 100mm  
 
5.3 Autres solutions d'isolation sur béton ou maçon nerie 
 
 Version finale  
 5  
 
 
 
5.4 Réalisation d’un système d’isolation par l’exté rieur sur une paroi déjà isolée par l’extérieur 
(renforcement de l'isolation thermique) 
 
 
5.5 Solutions de protection 
 
 
 
 
Annexes  
 
A1. Exemples de mesure du C et du D. 
A2. Essais pour la détermination de la chaleur de c ombustion mobilisable  
A3. Terminologie  Version finale  
 6 L'éclosion d'un incendie dans l’un des niveaux d’un  bâtiment engendre des risques de propagation 
du feu au(x) niveau(x) supérieur(s) ou latéralement , par les façades.  
 
La présente Instruction Technique s'applique aux ét ablissements recevant du public du premier 
groupe, aux immeubles d'habitation et aux immeubles  de grande hauteur, dans la limite des 
prescriptions de chaque réglementation. Elle a pour  objet de: 
 
/ préciser les conditions d'application des exigence s réglementaires ; 
/ définir des dispositions relatives aux façades et à leur jonction avec les planchers ne 
nécessitant pas de vérifications expérimentales au moyen de l'essai LEPIR 2, défini par 
l'arrêté du 10 septembre 1970, pour l'évaluation du  C + D et du comportement au feu 
de l’accrochage des façades aux planchers ;  
/ définir des dispositions pour éviter le passage ra pide des flammes ou  gaz chauds d’un 
étage à l’autre, que l’application de la règle du C  + D soit requise ou non. 
 
Pour les immeubles de grande hauteur, satisfaire à cette instruction technique ne dispense pas de 
l’obtention  du visa  prévu à  l’article GH12. 
 
Les solutions constructives prévues dans cette inst ruction font référence aux notions suivantes : 
/ règle dite du C + D ; 
/ limitation de la masse combustible mobilisable ; 
/ comportement au feu des éléments et produits de co nstruction ; 
/ étanchéité aux jonctions façadeHplanchers. 
 
1. Règle du C + D 
 
1.1  Définition du C et du D 
 
C : distance verticale égale soit à la valeur telle que  définie sur la figure 1a, soit à la valeur  de 
l’indice caractéristique déterminé suivant l’arrêté  du 10 septembre 1970 (essai LEPIR 2). Lorsque 
les baies vitrées ne sont pas superposées, le C se mesure selon la distance la plus courte entre 
ces baies (figure 1b). 
D : distance horizontale entre le plan extérieur des él éments de remplissage et le nu extérieur de 
la façade, à l’aplomb des baies superposées, sailli es incluses si elles forment un obstacle résistant 
au feu (figure 1a). La mesure est prise sur la plus  grande largeur des baies superposées. Cette 
valeur n’est à prendre en compte que lorsqu’elle es t supérieure ou égale à 0,15 m. 
 
Des exemples de mesure du C + D et règles d’applica tion pour des cas plus complexes sont 
donnés en annexe A1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                          Figure 1a : cas général   Figure 1b : baies décalées  
Version finale  
 7  
1.2  Eléments de construction susceptibles de parti ciper au C ou au D 
 
Les éléments décrits ciHaprès sont susceptibles de participer au C ou au D, sous réserve du 
respect des  conditions de mise en œuvre du paragra phe 1.3.  
 
1.2.1 Participation  à l’indice C  
 
Les éléments  suivants sont susceptibles de partici per à l'indice C. 
 
/square4 Placés auHdessus du plancher (figure 2a), des élém ents pareHflammes de degré ½ h, feu à 
considérer de l’extérieur , ou E o → i 30 (RE o → i  30 si porteur), avec utilisation du programme 
thermique normalisé. Sont réputés répondre à cette exigence : 
 
/ Allège en maçonnerie ou en béton armé conforme aux  règles de l’art, pour le degré 
indiqué ciHdessus ; 
/ Elément de remplissage  « EdR feu »1. 
 
/square4 Placés sous le plancher ou sous un linteau partici pant au « C + D » (figure 2a), des éléments 
pareHflammes de degré 1h, feu à considérer de l’int érieur, ou  E i → o 60 (RE i → o  60 si porteur). 
Cette exigence est ramenée au degré de résistance a u feu requis pour la structure du 
bâtiment, si celuiHci est inférieur à une heure. So nt réputés répondre à ces exigences :  
 
/ Linteau en maçonnerie ou en béton armé conforme au x règles de l’art , pour le degré à 
considérer ;  
/ Tôle d’acier de 1,5 mm d’épaisseur minimale, mise en œuvre selon le §1.3.1 ;  
/ Elément de remplissage « EdR feu » 1.  
 
/square4 Placés devant le nez de plancher, en position fila nte (figure 2b), des élément  pareHflammes de 
degré1h, feu à considérer de l’intérieur, ou E i → o  60, au droit du plancher et sous celuiHci, et 
pareHflammes de degré1/2h, feu à considérer de l’ex térieur, ou E o → i  30, auHdessus du 
plancher, avec utilisation du programme thermique n ormalisé. L'exigence 1 h est ramenée au 
degré de résistance au feu requis pour la structure  du bâtiment, si celuiHci est inférieur. Sont 
réputés répondre à ces exigences : 
 
/  Elément en maçonnerie ou en béton armé conforme a ux règles de l’art,  pour le degré à   
considérer ; 
/ Elément de remplissage « EdR feu » 1 ;  
/ Caisson  en tôle d’acier d’épaisseur minimale de 1 ,5 mm, avec bords retournés et avec 
contreHparement feu 1  fixé mécaniquement ; 
/ Caisson  en tôle d’acier d’épaisseur minimale de 2  mm, avec bords retournés et isolation 
par panneaux de laine minérale de roche, de masse v olumique supérieure ou égale à 70 
kg/m 3, d’épaisseur 60 mm minimum, fixés au caisson.  
S'agissant des caissons en tôle d’acier, la tôle do it être retournée sur les bords d’une  
largeur au moins égale à 60 mm. Il est possible de ne pas réaliser ce retour si la tôle est 
fixée sur un élément de structure en acier de large ur au moins égale à 60 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Voir terminologie Version finale  
 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2a et Figure 2b : résistance au feu des élém ents participants au C 
 
 
Il convient de vérifier, selon la destination des o uvrages, la conformité aux exigences 
réglementaires en matière de protection des isolant s visHàHvis du feu intérieur.  
 
 
     
Cas particulier  :  
 
Au cas où les trois conditions ciHaprès sont simult anées satisfaites : 
• un élément de construction participant à l’indice C est fixé au nez de dalle, 
• plus de 50% de la hauteur de l’indice C se situe a uHdessus de la dalle, 
• la partie inférieure de l’indice C est, sur une ha uteur minimale de 0,6 mètre, conforme à 
l’une des solutions explicitée ciHdessus (§1.2.1), 
Alors, la partie supérieure de l’indice C peut être  constituée d’un vitrage isolant, dont la 
composition de base est, de l’intérieur vers l’exté rieur, la suivante : 
• un verre feuilleté d’épaisseur minimale 44/2, clas sé M2 ou CHs3,d0, 
• une lame d’air d’épaisseur minimale 14 mm, 
• un vitrage d’épaisseur minimale 6 mm. 
 
Ce vitrage isolant peut en outre comporter une ou p lusieurs couches de verre supplémentaires 
positionnées côté extérieur. 
La hauteur maximale d’un tel vitrage participant à l’indice C, doit être inférieure ou égale à 0,6 
mètre. Ce vitrage isolant doit être maintenu dans u n encadrement en acier présentant une hauteur 
de feuillure de 20 mm. 
La face inférieure de la traverse inférieure de l’e ncadrement en acier doit être protégée soit par de 
la laine de roche, fixée dans la partie opaque du «  C » (voir figure 2c), soit par une tôle en acier 
faisant fonction de déflecteur fixée en tête de la partie opaque du « C ». 
Cette configuration est également valable pour les façades panneaux. La figure 2c illustre la 
configuration décrite ciHavant. C 
 PLAN 
EXTÉRIEUR  
PF 1 h  PF 1/2 h 
COUPE  C 
PF 1 h  PLAN  
EXTÉRIEUR 
PF 1/2 h 
COUPE  Version finale  
 9  
 
 
 
Figure   2c : cas particulier de complément de C en  verre feuilleté 
 
 
 
1.2.2 Participation à l’indice D  
 
Sont susceptibles de participer à l’indice D (figur e 3), les éléments pareHflammes de degré 1h ou E 
60 (RE60 si porteur). Pour les bâtiments dans lesqu els le degré de résistance au feu des 
planchers exigé est inférieur à 1h, il convient de retenir pour l’élément en avancée, la même 
exigence. Les avancées en béton armé, justifiées po ur le degré requis, répondent à cette 
exigence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : résistance au feu des éléments participa nt au D 
 
Les isolants éventuels, placés en sousHface d'avanc ée de dalle participant au D, doivent être 
classés au moins A2Hs3, d0. 
 
1.3 Exigences constructives 
 
1.3.1 Conditions de mise en œuvre des éléments part icipant au C + D  
 
Des dispositions doivent être prises, notamment au droit des ossatures et des meneaux, pour 
assurer la continuité de l’écran formant le C + D a fin de conserver la résistance au feu des 
éléments euxHmêmes en prenant en compte leur dilata tion.  
CVerre feuilleté dans un 
encadrement acier et placé 
derrière (14 mm mini) un 
vitrage d’au moins 6 mm 
d’épaisseur 
 
COUPE  Ht ≥ 0,60 m Ht ≤ 0,60 m Verre extérieur ép. ≥ 6mm 
d’épaisseur 
Version finale  
 10 L’ossature ne doit pas remettre en cause pendant la  durée requise : 
• la tenue mécanique de l’élément formant écran (par ticulièrement si celuiHci est un élément 
de remplissage)  
• son étanchéité sur le filant du nez de dalle, comp te tenu des déformations éventuelles des 
planchers.  
 
1.3.2 Recoupement des vides 
 
Pour les IGH, ainsi que pour les ERP dans les cas v isés à l’article CO21 §2, afin d’éviter un effet 
de cheminée en cas d’incendie, les vides de façade doivent être recoupés tous les deux niveaux 
par des matériaux classés M0 ou A2Hs2, d0. L’étanch éité entre les dispositifs de coupure et les 
parois du vide doit être assurée. S’ils sont situés  à moins de 1,2 m du point le plus haut de sortie 
des flammes, les matériaux formant coupure, doivent  assurer leur fonction à une température 
supérieure à 900°C (par exemple tôle en acier 1 mm) .  
 
2. Solutions constructives avec C + D 
 
Ces solutions se rapportent à la façade proprement dite et à la jonction façadeHplanchers.  
 
2.1 Conception et mise en œuvre des façades légères  simple peau 
 
2.1.1 Façades rideaux à ossatures métalliques  
 
Pour les façades à ossature aluminium, le poids des  éléments de façades situés auHdessus du C 
doit être repris par la structure du bâtiment, au n iveau supérieur de l’élément de façade étudié. 
 
Par ailleurs, le principe du maintien des éléments participant à l’indice C peut être obtenu selon les  
dispositions suivantes: 
 
Cas A :  Les éléments participant au C sont fixés, d'une pa rt, sur l'ossature du mur rideau et, 
d'autre part, sur la structure du bâtiment (figure 4).   
 
Au droit de la hauteur C : 
 
H L’ossature aluminium doit comporter un renfort ac ier, d’épaisseur minimale de 1,5 mm, sur 
toute la hauteur C augmentée de 0,10 m . Si l'ossature est en acier, cette disposition ne 
s’applique pas car les profilés assurent la stabili té mécanique d'ensemble. Au dernier niveau, 
la stabilité de l’ossature de façade est assurée so it en doublant les fixations afin de limiter la 
rotation (minimum tous les 200mm), soit en augmenta nt la longueur du renfort dans l’ossature 
de  0,4 m minimum. 
H L’attache de l’ossature de façade à la structure du bâtiment (schéma 1Ha) y compris le renfort 
doit être en acier et protégée en sousHface par un calfeutrement de laine minérale de roche sur 
au moins 50 mm d’épaisseur, luiHmême maintenu par u ne tôle d’acier de 1,5 mm d’épaisseur. 
H Afin d’éviter un effet de cheminée dans les profi lés, l’ossature doit comporter un bourrage 
ponctuel en laine minérale de roche maintenu mécani quement (schéma 1Hc).  
Si le renfort acier est un profilé à section ouvert e (non tubulaire), le bourrage en laine minérale 
de roche doit être réalisé sur toute la hauteur du C (schéma 1Hb).  
H La continuité horizontale des  éléments  formant le C, doit être assurée de part et d’autre du 
renfort de l’ossature de façade par des pièces de s olidarisation en acier (schémas 1Hb et 1Hc). 
L’étanchéité aux fumées et gaz chauds à chaque liai son ossatureHremplissage doit être 
réalisée. A titre d’exemple,  elle peut être consti tuée par un habillage vertical en tôle d’acier du 
(des) profil (s)  de l’ossature de façade fixé de p art et d’autre de celleHci (selon le principe 
illustré par le schéma 2Hb de la figure 5, pour le cas sans renfort). 
H L'élément formant le C (EdR ou caisson en tôle) e st fixé tous les 350mm sur une tôle filante en 
acier de 1,5 mm d’épaisseur fixée tous les 500mm su r l’ossature primaire. Cette tôle filante est Version finale  
 11 protégée en sousHface par un calfeutrement de laine  minérale de roche sur au moins 50 mm 
d’épaisseur, luiHmême maintenu par une tôle d’acier  de 1,5 mm d’épaisseur (schéma 1Hd).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4Ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 1Ha 
 
 
 
 
 
Version finale  
 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 1Hb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 1Hc 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version finale  
 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 1Hd 
 
Figure 4 : élément C maintenu par appui sur dalle e t au dévers 
 
 
 
 
Cas B :  Les éléments participant au C sont maintenus par e ncastrement auHdessus et auHdessous 
de la dalle de plancher (figure 5).  Pour assurer ce maintien, la distance entre les tôl es d’acier 
placées de part et d’autre de la dalle de plancher,   doit être supérieure ou égale à 180 mm 
(schéma 2Ha). 
 
H La continuité horizontale des éléments formant le  C  au droit des montants de l’ossature de 
façade est réalisée sur toute la hauteur du C : 
 
/square4 Soit par un dispositif en applique (schéma 2Hb), h abillage en tôle d’acier protégée du 
feu extérieur par un calfeutrement en laine minéral e de roche. 
 
/square4 Soit par un renfort acier. Les  éléments  formant le C, de part et d’autre du renfort de 
l’ossature de façade, doivent être reliés à celuiHc i par   (schémas 1Hb et 1Hc) des pièces 
de solidarisation en acier. L’étanchéité aux fumées  et gaz chauds à chaque liaison 
ossatureHremplissage doit être réalisée.  
 
H  En partie supérieure de la hauteur « C », afin d ’éviter un effet de cheminée dans les profilés, 
l’ossature doit comporter un bourrage ponctuel en l aine minérale de roche maintenu 
mécaniquement (schéma 1Hc). Si le renfort acier est  un profilé à section ouverte (non 
tubulaire), le bourrage en laine minérale de roche doit être réalisé sur toute la hauteur du C 
(schéma 1Hb).  
 
H Le profilé de maintien du remplissage de l’élémen t C, situé en sousHface coté feu, doit être 
protégé visHàHvis du feu venant de l’intérieur pend ant une heure* et maintenu mécaniquement  
par fixations métalliques. L’espace entre façade ri deau et nez de dalle doit être rempli par un 
bourrage en laine minérale de roche**. 
Version finale  
 14  
H Si l’attache est placée auHdessus du nez de dalle , elle peut être en aluminium sous réserve 
que sa disparition en cas d’incendie n’entraîne pas  la chute de plus de deux niveaux de 
façade. Si elle est placée dans l’épaisseur de la d alle, elle doit être en acier et être protégée en 
sousHface par un bourrage en laine minérale de roch e* de densité 70 kg/m 3 et sur au moins 50 
mm de hauteur. 
 
 
* Exemple de plaques de protection, fixées mécaniqu ement à la tôle : 
H Plaques de laine minérale de roche de masse volum ique minimale de 70kg/m 3 et d’épaisseur 
minimale 25mm 
H Plaques de plâtre d’épaisseur minimale 18 mm   
H Plaques de silicate de calcium d’épaisseur  minim ale 18 mm  
 
** La laine minérale de roche doit avoir une masse vol umique minimale de 70 kg/m 3 et être de classe 
A1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Version finale  
 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 2Ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma 2Hb 
 
 
Figure 5 : élément C maintenu par encastrement auHd essus et en dessous de dalle 
 
 
Version finale  
 16 2.1.2 Façades semi-rideaux à ossature métallique ou  menuiseries métalliques en applique 
extérieure 
 
2.1.2.1 Principes généraux 
 
Pour ce type de façade (figure 6), la paroi intérie ure (voile de béton, maçonnerie ou autre) entre 
deux baies  superposées doit avoir une hauteur au m oins égale à la valeur « C » de l’indice C + D 
requis et en avoir les caractéristiques. 
 
L’étanchéité aux gaz et aux flammes doit être assur ée à la périphérie des châssis vision.   
 
Lorsque la paroi extérieure de la façade semiHridea u située devant une paroi intérieure opaque est 
constituée d’un vitrage monolithique sans qualité p articulière de tenue au feu, le recoupement 
entre les deux parois n’est pas nécessaire du fait de la casse rapide du verre. 
 
 
 
 
Figure 6 : principe de façade semiHrideau 
 
 
 
 
2.1.2.2  Etanchéité en périphérie du châssis « visi on » en aluminium 
 
Les parties basses et verticales en périphérie du c hâssis « vision » en aluminium, placées en 
avant de la paroi maçonnée et à moins de 1,20 m du point de plus haute sortie des flammes 
doivent être protégées par un bandeau en laine miné rale de roche, de masse volumique minimale 
de 70 kg/m 3, de hauteur minimale 0,10 m et de largeur suffisan te pour protéger complètement la 
traverse. Ce bandeau doit être fixé par collage en plusieurs cordons (hotHmelt ou silicone) ou par 
aiguilles et clips à entraxe maximal de 0,35 m. 
 
Latéralement, à plus de 1,20 m, l’étanchéité aux fu mées et gaz chauds est assurée par un mastic 
d’étanchéité à l’air et à l’eau entre profilés tubu laires et maçonnerie. En revanche, s’il existe une 
cavité entre dormant et maçonnerie celleHci est rem plie par une laine minérale de roche ou de 
verre comprimée. ( figure 7)  
 
 C 1,20m  4/5S  
C A A B 
B Version finale  
 17 
 
 
Figure 7 : étanchéité en périphérie des châssis "vi sion" 
 
 
 
2.1.2.3 Habillages des tableaux intérieurs de baies  
 
A moins de 1,20m du point de sortie des flammes, le s habillages combustibles de tableaux 
intérieurs doivent être protégés de l’échauffement potentiel des menuiseries aluminium par un 
isolant thermique en laine minérale de roche.  (fig ure 8) 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : protection des habillages intérieurs com bustibles 
 
2.1.2.4 Dispositions complémentaires pour certains types de châssis  
 
La tenue du vitrage des châssis « vision » des type s suivants doit être assurée par la mise en 
place de dispositions spécifiques :  
 
 
 
 Version finale  
 18  
 
• Vitrages extérieurs parclosés (VEP) 
 
La traverse basse du châssis vision doit être proté gée soit par la présence d’un profilé tubulaire en 
aluminium (ex : traverse haute du châssis inférieur  situé devant l’allège), soit par le bandeau en 
laine minérale de roche indiqué au § 2.1.2.2.  
 
Le vitrage du châssis vision peut être maintenu par  parclosage extérieur sous réserve que 4/5 
(figure 6) de sa surface soit situé à plus de 1,20m  auHdessus du point de plus haute sortie des 
flammes (cote basse du C). A défaut, les parcloses doivent être sécurisées, par des vis inox 
espacées de 300mm au plus, en traverse basse et lat éralement jusqu’à une hauteur de 1,20m auH
dessus du point de plus haute sortie des flammes.  
 
• Vitrages extérieurs collés (VEC) 
 
Le vitrage du châssis vision peut être maintenu par  le seul collage extérieur, à base de silicone 
exclusivement, sous réserve que 4/5 (figure 6) de s a surface soit situé à plus de 1,20 m auHdessus 
du point de plus haute sortie des flammes. A défaut , les supports de calage des vitrages et leurs 
fixations doivent être en acier inox.  
 
• Menuiseries à rupture de pont thermique 
 
Les deux profilés en aluminium constituant la menui serie à rupture de pont thermique doivent être 
solidarisés en traverse basse et jusqu’à une hauteu r de 1,20 m auHdessus du point de plus haute 
sortie des flammes par des vis inox de diamètre 5 m m ou plus, espacées au plus de 300 mm et 
reliant les deux parties au travers du système de c oupure du profilé. 
 
2.2 Conception et mise en œuvre des façades lourdes  
 
Ces façades peuvent être en maçonnerie d’éléments, en béton banché ou en béton préfabriqué. 
 
L'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds est assu rée à la jonction façadeHplancher lorsque les 
façades, y compris leurs allèges, sont en éléments préfabriqués lourds sur lesquelles les planchers 
prennent appui ou sont fixés. Les allèges en maçonn erie reposant directement  ou par leur 
chaînage sur les planchers répondent à cette exigen ce.  
 
L'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds est assu rée à la jonction façadeHplancher lorsque les 
façades, y compris leurs allèges, sont en éléments préfabriqués lourds sur lesquelles les planchers 
ne prennent pas appui en respectant l'une des condi tions suivantes:  
 
a) La jonction satisfait à un degré pareHflammes éq uivalent au degré coupeHfeu du plancher avec 
un maximum de 1 heure 
  
b) La réalisation d'un soufflet ou d'un calfeutreme nt par contact élastique soit auHdessus du 
plancher, soit devant le nez de plancher, soit en s ousHface du plancher et un bourrage en 
matériaux compressibles. Les matériaux sont au moin s A2Hs2, d0 (la laine de verre ne convient 
pas pour cette application)  (figures n os  9, 10, 11, );  
 
 
 
 
 
 
 
 Version finale  
 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figure 9                          Figure 10   Figure 11 
 
Exemple de soufflet 
Au-dessus du plancher  
Exemple de dispositif 
Devant le nez de plancher   
  
Autre exemple de 
dispositif devant le nez 
de plancher 
 
 
c) La fixation de la façade ou de l’allège au planc her par un dispositif qui ne s’oppose pas au 
mouvement du plancher (figure n° 12) ; 
 
 
 
Figure 12 : exemple de dispositif de fixation 
 
 
d) La fixation de la façade ou de l’allège au planc her par un dispositif s’opposant à tout mouvement 
relatif (figure n° 13). 
 
 
Figure 13 : exemple de fixation s'opposant à tout m ouvement relatif 
 
Version finale  
 20  
La dimension des soufflets et calfeutrements (cas a ) et la valeur des efforts (cas b et/ou cas c) 
peuvent être estimés suivant les indications suivan tes :  
 
Les déformations des dalles peuvent être considérab lement réduites par une protection rapportée 
ou par un raidisseur de rive. Trois cas se présente nt: 
 
1. Le plancher et l’allège ne sont liés d’aucune maniè re (ou ces liaisons doivent être négligées). 
Le dispositif d’étanchéité doit assurer sa fonction  même lorsque le déplacement horizontal de 
l’allège est de 0,08 m et le déplacement vertical d u plancher est de 0,05 m. (figure n° 9). 
 
2. L’allège est empêchée de se déformer vers l’extéri eur par un dispositif permettant la 
déformation du plancher vers le bas, celleHci pouva nt atteindre 0,05 m (figure n° 12). Le calcul 
des attaches selon le D.T.U. FeuHBéton (art. 5.2), les règles B.A.E.L, les Eurocodes… est 
effectué en négligeant l’effet de l’effort normal é ventuel.  
 
3. Les deux ouvrages, allège et plancher, sont liés ( voir figure 13). 
Les liaisons sont calculées dans les conditions nor males d’utilisation du bâtiment, de façon que 
l’allège puisse porter la part de plancher qui s’ap puie sur elle du fait de la liaison. 
 
2.3 Fenêtres et ensembles menuisés  
 
Les dispositions suivantes sont applicables aux fen êtres et ensembles menuisés posés sans 
débord par rapport au nu extérieur de la façade. 
 
Il n’y a pas de disposition particulière pour les f enêtres et ensembles menuisés situés auHdessus 
du C. 
 
2.3.1  Menuiserie bois ou acier 
 
Pour les parties formant le C, les dispositions sui vantes sont applicables : 
 
- Possibilité d’utiliser tout élément bénéficiant d’ un classement pareHflammes de degré 1 h ou 
E 60 en linteau ou pareHflammes de degré ½ h (ou E 30) en allège, en respectant les 
conditions de mise en œuvre des documents de classi fication ou de calcul et en assurant 
les étanchéités aux flammes et aux gaz chauds entre  remplissage et ossature, ou entre 
ossatures.  
 
- Pour les remplissages opaques manufacturés  
/square4 Dans le cas où le retrait du nu extérieur du rempli ssage par rapport à la plus grande 
saillie du nez de dalle formant le D est inférieure  à 0,15 m, il faut utiliser un élément 
de remplissage « EdR  feu ». 
/square4 Si le retrait est supérieur ou égal à 0,15 m, les m êmes dispositions sont 
acceptables ou, en atténuation, un EdR de la famill e CBHE standard, comportant 
une paroi intérieure en acier d’épaisseur minimale de 0,75 mm, peut être utilisé en 
allège. 
/square4 Si la partie basse de l’EdR n’est pas directement f ixée au plancher, celleHci doit être 
prise en feuillure par une ossature acier, elleHmêm e fixée au plancher, sur une 
hauteur d’au moins 2 cm. 
 
2.3.2 Menuiserie aluminium  
 
Pour les parties formant le C les dispositions suiv antes sont applicables : 
 
H Il convient de prévoir, dans les montants et trav erses situés dans la hauteur du C des profilés 
aluminium, des renforts intérieurs en acier liaison nés entre eux mécaniquement. Ces renforts Version finale  
 21 doivent être liaisonnés au gros œuvre. L’"EdR feu" assurant le C devra être solidarisé par un 
dispositif en acier aux renforts. 
 
H Les règles d’emploi et de mise en œuvre des rempl issages, ainsi que les dispositions pour 
assurer l’étanchéité aux flammes et aux gaz sont id entiques à celles du § 2.3.1 alinéa 2. 
 
2.3.3 Menuiserie PVC 
 
Pour les parties formant le C les dispositions suiv antes sont applicables  : 
 
H Il convient de prévoir, dans les montants et trav erses situés dans la hauteur du C des profilés 
PVC, des renforts intérieurs en acier liaisonnés en tre eux mécaniquement. Ces renforts 
doivent être liaisonnés au gros œuvre. L’"EdR feu" assurant le C devra être solidarisé par un 
dispositif en acier aux renforts. 
  
H Les règles d’emploi et de mise en œuvre des rempl issages, ainsi que les dispositions pour 
assurer l’étanchéité aux flammes et aux gaz, sont i dentiques à celles du § 2.3.1 2 ème  tiret. 
 
A)  Exemple de mise en œuvre d’un ensemble menuisé à o ssature en PVC participant au C (figure 
14) 
 
La fixation à l’ossature primaire du bâtiment est r éalisée soit par des vis traversant le dormant en 
montants latéraux, soit par des pattes en acier fix ées à la maçonnerie et sur le renfort à travers le 
dos du dormant PVC. Pour la traverse basse du dorma nt, seules des fixations par une patte en 
acier sont autorisées. L’ « EdR feu » assurant le C , devra être solidarisé par un dispositif en acier 
aux renforts du dormant en PVC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Version finale  
 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14 : panneau de façade à ossature en PVC pos é au plus au nu extérieur de la façade (nu 
extérieur de la fenêtre aligné au mieux ou en retra it de moins de 10cm avec  le nu extérieur de la 
façade). 
 
 
 
B)  Exemple de mise en œuvre en rénovation sur un dorm ant en bois conservé d’un ensemble 
menuisé à ossature en PVC participant au C (figure 15) 
 
Les fixations sont réalisées sur le dormant en bois  reconnu sain au sens des règles de l’art 
applicables. La traverse basse du dormant existant,  si elle est en bois, est protégée par une tôle 
en acier galvanisé de 1,5 mm d’épaisseur et fixée s ur son profil extérieur . Une ventilation doit être  
assurée entre la tôle et le bois selon les prescrip tions des règles de l’art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version finale  
 23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15 : panneau de façade à ossature en PVC pos é au plus au nu extérieur de la façade (nu 
extérieur de la fenêtre aligné au mieux ou en retra it de moins de 10cm avec  le nu extérieur de la 
façade) en réhabilitation (pose sur dormant existan t) 
 
 
2.3.4 Jonction entre fenêtres ou ensembles menuisés  pour les parties participant au C  
 
La liaison entre deux fenêtres ou deux ensembles me nuisés métallique ou PVC est réalisée par un 
profilé en acier galvanisé non tubulaire, plié en f orme de « U », d’épaisseur de 2,5 mm ou tubulaire 
de 1,5 mm. Ce profilé doit être liaisonné, aux plan chers haut et bas, par des fixations en acier.  La 
largeur de ce profilé est telle que la continuité d e la liaison est assurée avec les montants ou 
renforts en acier des menuiseries. Le profilé est p lacé au dos des dormants verticaux et liaisonné à 
ceuxHci par vis traversantes. Le profilé est rempli  de laine minérale de roche sur au moins sur toute 
la hauteur du C. (figure 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version finale  
 24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16 : jonction entre fenêtres ou ensembles me nuisés 
 
 
Pour le PVC, seule la liaison réalisée par profilé en acier galvanisé, plié en forme de « U » et 
d’épaisseur de 2,5 mm est autorisée. 
 
Concernant les autres types de menuiseries, la just ification de la tenue au feu de la jonction doit 
être apportée. 
 
 
 
 
2.4 Conception et mise en œuvre des façades bois 
 
Ces façades peuvent être en éléments à ossature boi s ou en éléments bois monobloc. Elles 
peuvent être des types : façades rideaux (figures nos 17, 18) et façades semiHrideaux (figures n os 
19, 20, 21, 22). 
 
La tenue au feu des liaisons façadeHplancher et des  éléments à ossature bois et bois monobloc est 
justifiée pour le degré de stabilité au feu requis pour la structure. 
 
L'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds est assu rée aux jonctions façadeHplancher par la 
mise en œuvre d'un calfeutrement en laine minérale de roche (masse volumique minimale de 70 
kg/m³) devant le nez de la dalle béton (figure n o 16).  
 
Si un système d’isolation par l’intérieur est placé  devant l’élément à ossature bois, il est conforme 
à l’article AM 8 (exemple sur la figure n° 16). 
 
Un complément d’isolation A2Hs3,d0 peut être ajouté  par l’extérieur entre le panneau de fermeture 
de l’élément à ossature bois ou l'élément bois mono bloc et le système de bardage (exemples 
figures n os   18 à 22). 
 
Une bavette en acier est fixée à chaque niveau. 
 
 
2.4.1 Façades rideaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version finale  
 25  
 
 
 
 
 
 
Lisses bois massifoi30 Paroi ossature bois  E
ou PF 1/2h
Paroi ossature bois  Ei
ou PF selon § 1.2.1oEp. totale mini = 70 mmsystème d'isolation par l'intérieurElément à ossature bois
Système de bardage rapporté
Etanchéité de jonction 
laine minérale de roche
masse volumique mini = 70 kg/m3Bavette acierdalle béton REI ou CFRemplissage isolant A2-s3,d0
selon règlementation
 
 
 
 
Figure 17 : jonction de murs à ossature bois en nez  de dalle béton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 18 : jonction de murs à ossature bois devant  plancher bois  
 Plancher bois  REI ou CF
selon règlementation
Paroi ossature bois  Ei
ou PF selon § 1.2.1ooi30 Paroi ossature bois  E
ou PF 1/2hSystème de bardage rapporté
Bavette acierElément à ossature bois
Parement intérieurRemplissage isolant A2-s3,d0
Lisses bois massif
Ep. totale mini = 70 mm
Isolation par l'extérieur A2-s3,d0Version finale  
 26 2.4.2 Façades semi-rideaux 
 
 
Paroi ossature bois  Ei
ou PF selon § 1.2.1oElément à ossature bois Système de bardage rapporté
Paroi ossature bois  Eoi30
ou PF 1/2h
Bavette acierParement intérieurRemplissage isolant A2-s3,d0
Isolation par l'extérieur A2-s3,d0
masse volumique mini = 70 kg/m3laine minérale de rocheEtanchéité de jonction dalle béton REI ou CF
selon règlementation
 
 
 
 
Figure 19 : jonction de murs à ossature bois entre dalles béton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 20 : jonction de murs à ossature bois entre planchers bois 
 Plancher bois  REI ou CF
selon règlementation
Paroi ossature bois  Ei
ou PF selon § 1.2.1oElément à ossature bois Système de bardage rapporté
Bavette acierParement intérieurParoi ossature bois  E
ou PF 1/2hio30
Isolation par l'extérieur A2-s3,d0Remplissage isolant A2-s3,d0
Lisses bois massif
Ep. totale mini = 70 mm
Remplissage isolant A2-s3,d0Version finale  
 27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 21 : jonction de murs à ossature bois entre planchers bois monobloc 
 
 
 
 
Figure 22 : jonction d’éléments bois monobloc entre  planchers bois monobloc 
 
 
 Plancher bois monobloc REI ou CF
selon règlementation
Paroi ossature bois  Ei
ou PF selon § 1.2.1oSystème de bardage rapporté
oi30 Paroi ossature bois  E
ou PF 1/2h
Bavette acierElément à ossature bois
Remplissage isolant A2-s3,d0
Parement intérieur
Isolation par l'extérieur A2-s3,d0
Plancher bois monobloc REI ou CF
selon règlementation
Paroi bois monobloc  Ei
ou PF selon § 1.2.1oSystème de bardage rapporté
oi30 Paroi bois monobloc E
ou PF 1/2h
Bavette acierElément bois monobloc
Parement intérieur
Isolation par l'extérieur A2-s3,d0Version finale  
 28 2.4.3 Variantes d’isolation 
 
Si des isolants autres que A2Hs3, d0 sont introduit s dans les solutions constructives ciHavant, que 
ce soit dans les éléments à ossature bois ou en iso lation extérieure *, leur utilisation est assujetti e 
à la réalisation d'une étude effectuée selon les in dications du §5.3.  
 
Cette  étude fait l’objet d’une appréciation favora ble d’un organisme habilité à délivrer des visas 
façade.  
 
_________________ 
* Les compléments d'isolation par l'intérieur avec is olants autres que A2Hs3, d0 peuvent être mis en œuv re dès lors qu'ils 
répondent aux exigences de l'article AM 8. 
 
 
3. Solutions constructives sans C + D  
 
Des dispositions doivent être prises visant à évite r le passage des flammes ou des gaz chauds par 
la jonction façadeHplanchers pendant au moins 15 mi nutes.  
 
Cette exigence est obtenue : 
/ Soit par la réalisation des dispositions identique s à celles associées à la règle du C + D ; 
/ Soit, par la mise en œuvre, entre le nez de planch er et la façade, d’un calfeutrement  continu 
sur la longueur de la façade.  
 
Ce calfeutrement est réalisé par un bourrage à refu s en laine minérale de verre ou de roche, sur 
une hauteur d’au moins 0,10 m. Ce bourrage doit êtr e soutenu par une tôle en acier d’au moins 
0,75 mm d’épaisseur, fixée à la sousHface du planch er par des fixations en acier prévues tous les 
500 mm maximum. L’aboutage des tôles peut être réal isé par recouvrement ou éclissage. La 
jonction entre cette tôle et la façade est réalisée  par mastic sur fond de joint. (figure 23) 
 
Toutefois, lorsque la distance entre le plancher et  la façade n’excède pas 30mm, le dispositif décrit 
ciHdessus peut être remplacé par la mise en place d ’un mastic sur un fond de joint classé A2Hs2, 
d0,  placé entre le nez de plancher et la façade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Version finale  
 29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 23 : exemple de jonction façade / plancher l orsque le C + D n'est pas appliqué  
 
4. Masse  combustible mobilisable  
 
4.1  Définitions  
 
La chaleur de combustion effective d’un matériau de  façade est la quantité de chaleur susceptible 
d’être dégagée lors de la participation de ce matér iau à la propagation du feu sur la façade. Elle 
est exprimée en MJ/kg et est déterminée dans les co nditions ciHaprès.  
 
Cette chaleur de combustion, dite mobilisable (CCM en MJ/kg), est déterminée lors d'essais 
décrits en annexe A2. 
 
A défaut de cet essai, cette chaleur de combustion mobilisable est le pouvoir combustible 
supérieur (PCS en MJ/kg) du matériau. 
 
La « masse combustible mobilisable » (M) d’une faça de exprimée en MJ/m² est le quotient de la 
quantité de chaleur susceptible d’être dégagée par la totalité des matériaux combustibles situés 
dans une surface de référence, par la valeur de cet te dernière (Sref).  
 
Cette quantité de chaleur est obtenue en faisant la  somme des produits suivants : masse de 
chaque matériau combustible présent dans la surface  de référence multipliée par sa CCM. 
 
Les couches combustibles protégées du  feu extérieu r par un écran coupeHfeu de degré ½ heure 
ou EI 30 ne sont pas comptées dans le calcul de la masse combustible mobilisable.  
 
 
La surface de référence est définie sur un plan par allèle à la baie et déterminée comme suit (figure 
24) : 
 
Sref = Href x Lref 
 
Href : hauteur de référence égale à la hauteur d’ét age comptée de dessus de dalle à dessus de 
dalle. 
 
Version finale  
 30 Lref : largeur de référence  égale à la largeur de baie (Lb) augmentée de part et d’autre d’une 
largeur égale à la moitié de la largeur de chaque t rumeau (½ Lt 1 , ½ Lt 2). Chacune de ces deux 
valeurs (½ Lt 1 , ½ Lt 2)  est limitée à  la valeur de la hauteur de la bai e (Hb) divisée par  4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 24 : définition de la surface de référence S ref  
 
 
4.2 Évaluation de la masse combustible mobilisable d’une façade selon les  bâtiments 
 
Pour les IGH, tous les éléments combustibles consti tutifs de la façade sont à considérer pour 
calculer la masse combustible mobilisable.  
Pour les autres bâtiments, tous les éléments combus tibles constitutifs de la façade sont à prendre 
en compte  à l’exclusion :  
/ des profilés et des garnitures d’étanchéité consti tutifs des menuiseries et des gardeH
corps situés hors du C et du D, 
/ des stores extérieurs,  
 
5. Systèmes d’isolation par l’extérieur des ouvrage s en béton ou maçonnerie 
 
Les présentes dispositions s’appliquent aux façades  en béton ou en maçonnerie, comportant des 
baies. L’isolation par l’extérieur de ces façades p eut être mise en œuvre si elle utilise l’une des 
techniques décrites ciHaprès, sous réserve que l’ex igence relative à la réaction au feu des 
systèmes ou solutions soit satisfaite. Les mortiers  et colles de fixation des isolants ne sont pas à 
prendre en compte dans le calcul de la masse combus tible mobilisable. 
 
 
5.1 Systèmes d’isolation sans lame d’air 
 
Les systèmes sur isolant classé au moins A2Hs3, d0 ne nécessitent pas, sous l’angle de la sécurité 
contre l’incendie, de disposition constructive part iculière. Lorsque l’isolant n’est pas classé au 
moins A2Hs3, d0, les dispositions décrites ciHaprès  sont applicables.  
 
Les isolants en polystyrène expansé ou extrudé font  état du marquage CE et d’une Euroclasse E. 
De plus, l’industriel doit pouvoir apporter la preu ve du suivi d’ignifugation chez le producteur de la  
matière première avec un niveau de performance équi valent à l’Euroclasse D pour l’épaisseur 
conventionnelle de 60 mm pour les polystyrènes expa nsés ou 40mm pour les polystyrènes 
Version finale  
 31 extrudés. Une certification par tierce partie est c onsidérée comme preuve suffisante portant sur 
cette caractéristique. Ces dispositions s’appliquen t également  aux panneaux composites de type 
sandwich, constitués d'une plaque de polystyrène ex pansé ou extrudé comprise entre deux 
plaques de laine de bois classées BHs1, d0. 
 
 
5.1.1 Systèmes avec enduit hydraulique épais armé d ’épaisseur supérieure à 10 mm   
 
Lorsque le C + D est  au moins égal à 1 m, le recou rs à l’une des solutions ciHaprès dispense du 
calcul de la masse combustible mobilisable. 
 
 
• Isolant d’épaisseur inférieure ou égale à 120 mm 
 
Tout isolant plastique alvéolaire faisant état du m arquage CE et d’une Euroclasse E  est 
autorisé sans dispositions complémentaires autres q ue celles de la solution de protection P1 
du § 5.5. 
 
• Isolant d’épaisseur supérieure à 120 mm et inférieu re ou égale à 200 mm 
 
Pour les isolants répondant aux conditions fixées a u second alinéa du § 5.1, la protection est 
réalisée selon l'une des solutions P2, P3 ou P4 du § 5.5.  
 
• Isolant d’épaisseur supérieure à 200 mm et inférieu re ou égale à 300 mm 
 
Pour les isolants répondant aux conditions fixées a u second alinéa du § 5.1, la protection est 
réalisée selon la solution P4 du § 5.5.  
 
 
 
5.1.2 Systèmes avec enduit hydraulique armé d’épais seur inférieure ou égale à 10 mm  ou 
systèmes d’enduits comportant une fraction massique  organique inférieure à 10%  
 
Lorsque le C + D est au moins égal à 1 m, le recour s à l'une des solutions ciHaprès dispense du 
calcul de la masse combustible mobilisable. 
 
Les isolants admis sont ceux visés au second alinéa  du § 5.1. 
 
• Isolant d’épaisseur inférieure ou égale à 120 mm 
 
La protection est réalisée selon une des solutions P2, P3 ou P4 du § 5.5.  
 
• Isolant d’épaisseur supérieure à 120 mm et inférieu re ou égale à 200 mm 
 
La protection est réalisée selon la solution P4 du § 5.5. 
 
5.1.3 Autres enduits  ou finitions 
 
Ces solutions relèvent des dispositions du paragrap he 5.3 
 
 
5.1.4 Systèmes de vêtures ou vêtages  sans lame d’air  
 
 La périphérie des baies est protégée selon la solut ion P5 du § 5.5. 
 
a) Isolant d’épaisseur inférieure ou égale à 80 mm 
 
La masse combustible mobilisable dans la surface de  référence doit être respectée.  
 Version finale  
 32 b) Isolant d’épaisseur supérieure à 80 mm et inféri eure ou égale à 200 mm 
 
• Parement minéral d’épaisseur supérieure à 10 mm en  tout point 
 
La solution de protection admise est décrite en P4 du § 5.5. 
Lorsque le  C + D est au moins égal à 1 m, le recou rs à cette solution dispense du calcul de la 
masse combustible mobilisable. 
 
• Autres parements 
 
La solution de protection admise est décrite en P4 à condition que la masse combustible 
mobilisable (MCM) dans la surface de référence soit  respectée. 
 
c) Autres cas  
 
Ces solutions relèvent des dispositions du § 5.3. 
 
 
5.2  Systèmes d’isolation comportant une lame d’air   
 
Ces systèmes recouvrent les bardages qui comportent  une lame d’air ventilée ou non. Les 
éléments d’ossature sont des profilés en acier ou e n bois.  
 
Lorsque le C + D est au moins égal à 1 m, le recour s à l’une des solutions décrites ciHaprès 
dispense du calcul de la masse combustible mobilisa ble.  
 
 
5.2.1 Isolants au moins classés A2-s3, d0 
 
Ils peuvent être installés sans limite d’épaisseur.  La lame d’air doit être recoupée tous les deux 
niveaux comme décrit dans la solution P6.1 du § 5.5 . Aucune disposition complémentaire n’est 
applicable. 
 
5.2.2 Isolants non classés au moins A2-s3, d0 d’épa isseur inférieure ou égale à 100mm 
 
Le recoupement de la lame d’air est : 
• A chaque niveau et respecte les dispositions de la  solution P6.1 du § 5.5 ; 
• Tous les deux niveaux si la protection de la périp hérie des baies est réalisée selon la 
solution P6.2 du § 5.5. 
 
Les isolants en polystyrène expansé ou en polystyrè ne extrudé doivent répondre aux conditions 
fixées au second alinéa du paragraphe 5.1  
 
Les isolants en polyuréthanne rigide (PIR ou PUR) d oivent être surfacés sur leurs deux faces par 
une feuille en aluminium d'épaisseur 50 µm au minim um. Ils font état du marquage CE et d’une 
Euroclasse au moins D–s2, d0. De plus, l’industriel  doit pouvoir apporter la preuve de la constance 
de cette performance. Une certification par tierce partie est considérée comme preuve suffisante.  
 
 
 
5.3 Autres solutions d'isolation sur béton ou maçon nerie. 
 
Les solutions d'isolation par l'extérieur des façad es en béton ou en maçonnerie autres que celles 
décrites dans les paragraphes précédents peuvent êt re mises en œuvre si elles ont fait l'objet d'un 
avis favorable  du C.E.C.M.I. sur leur comportement  au feu. Cet avis repose sur une appréciation 
délivrée par un laboratoire, ou un groupe de labora toires agréés, ayant des compétences en 
réaction et résistance au feu. Le rapport de cette appréciation comporte une description détaillée 
du système constructif et de l'origine de ses compo sants, y compris joints calfeutrements, fixations Version finale  
 33 et en particulier les dispositions prises au niveau  de l'encadrement des baies avec schémas 
d’exécution. 
 
Cet avis sera délivré après avoir démontré que la s olution étudiée n'a pas d'effets aggravants des 
conditions de propagation du feu par rapport à une solution réputée satisfaisante décrite dans les 
paragraphes précédents. 
 
Lorsque cette démonstration est basée sur l'analyse  de données issues d'essais globaux jugés 
pertinents par le(s) laboratoire(s), les corps d'ép reuve doivent être représentatifs de la solution 
étudiée au regard de la mise en œuvre (joint, fixat ion, recoupement..), dont les dispositions à 
l'encadrement des baies.  Le foyer de référence doi t reproduire, dans des conditions maîtrisées, a 
minima les sollicitations en façade observées dans l'essai LEPIR II. 
 
A titre indicatif, les méthodes d’essais suivantes sont susceptibles d'être prises en considération, 
sous réserve d'une vérification que les conditions ciHdessus sont respectées :  
 
• ISO 13785H1 et ISO 13785H2 
• BS 8414H1 
• SP Fire 105 
• ULC S 134M 
 
Des essais sur des corps d’épreuve ou échantillons de taille réduite peuvent également être 
pratiqués dans le but d’évaluer des points particul iers de comportement au feu. Des données 
issues de ces essais sont susceptibles d’être explo itées comme des données d’entrée pour 
d’éventuelles simulations numériques afin de précis er certaines dispositions constructives. 
 
 
5.4  Réalisation d’un système d’isolation par l’ext érieur sur une paroi déjà isolée par 
l’extérieur (renforcement de l'isolation thermique)  
 
Il est possible de réaliser un système d’isolation par l’extérieur sur une paroi déjà isolée lorsque 
l'une des conditions suivantes est respectée : 
 
• Après dépose d’un bardage, si l’isolant en plastiq ue alvéolaire est classé M1 ou M2 et 
d'épaisseur maximale de 120 mm.  
• Lorsque le système d’isolation en place comporte u n enduit hydraulique épais sur un 
isolant en plastique alvéolaire d’épaisseur maximal e de 120mm. 
• Lorsque le système d’isolation en place comporte u n isolant en polystyrène expansé ou 
extrudé classé au moins M1 ou E, d’épaisseur maxima le de 120 mm.  
 
Les dispositions de protection de la section 5 sont  applicables à l’ensemble du nouvel ouvrage 
réalisé jusqu’à la maçonnerie.  
 Version finale  
 34   
5.5 Solutions de protection 
 
Solutions P1 
 
Le treillis d’armature en fibre de verre du système  armant l’enduit est fixé mécaniquement sur les 
chants périphériques de la baie. Cette disposition a pour objectif d’éviter le flottement du treillis au 
pourtour de la baie. 
 
 
Solution P2 
 
Un renforcement au niveau des linteaux, tableaux et  appuis de fenêtre est réalisé au moyen d’une 
armature supplémentaire en fibres de verre identiqu e à celle du système. Cette armature en une 
pièce est positionnée et collée au mortier sur la m açonnerie, fixée mécaniquement puis retournée 
sur chant et sur une largeur d’au moins 20 cm  sur la face extérieure de l’isolant. Un profilé d’angle  
préHentoilé est mis en œuvre en tableau et linteau est prévu. L’armature principale vient en 
recouvrement en partie frontale. 
 
 
Solutions P3 
 
• Menuiserie au nu intérieur :  
 
Bandes de protection auHdessus de chaque baie au dr oit des linteaux et débordant de 300 mm de 
part et d’autre de la baie du gros œuvre.  
 
La bande de protection se compose d’un isolant en l aine minérale de roche ou autre isolant au 
moins classé A2Hs3, d0, de masse volumique minimale  de 90 kg/m 3. Cette bande est d’épaisseur 
identique à celle de l’isolant et de hauteur minima le de 200mm. Elle est collée sur sa surface et 
fixée mécaniquement au pas de 1m à miHhauteur de la  bande. La bande doit présenter un chant 
coplanaire avec celui correspondant de la baie (vou ssure ou tableau). Pour éviter le risque de 
fissuration de l’enduit, à la jonction des deux iso lants de nature différente, il convient de mettre e n 
œuvre en complément un profilé d’angle préHentoilé (comme en P2) dont l’aile frontale entoilée 
vient en recouvrement sur toute la largeur de la ba nde et sur une largeur complémentaire  de 20 
cm en face extérieure de l’isolant non A2Hs3,d0 
 
• Menuiserie au nu extérieur :  
 
En complément des dispositions ciHdessus des bandes  de protection identiques sont également 
disposées verticalement,  protégeant le pourtour de  la baie.  
 
 
Solution P4 
 
Protection par bandes filantes :  
Un recoupement par une bande de protection horizont ale filante sur tout l’étage est requis tous les 
deux niveaux. Pour les bâtiments abritant des locau x avec application du C + D ce recoupement 
est réalisé à chaque niveau. Les caractéristiques d e cette bande de protection  et son mode de 
fixation sont décrits dans la solution P3. 
 
Solutions P5  
 
Menuiserie au nu intérieur Version finale  
 35 Un encadrement en acier galvanisé ou inox de 1mm d’ épaisseur est fixé à la maçonnerie au 
pourtour de la baie 
 
Solutions P6  
 
Solution P 6.1  : le recoupement horizontal de la lame d’air  entr e les niveaux est réalisé par une 
bavette continue  en tôle d’acier galvanisé ou inox  de 15/10 mm d’épaisseur, fixée sur le support 
maçonné par chevillage au pas de 1m. 
 
Solution P 6.2  : la protection au pourtour des baies est réalisée  par une tôle d’acier galvanisé ou 
inox d’épaisseur 15/10 de mm. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Version finale  
 36 Annexe A1 
 
Exemples de mesures du C et du D 
 
A1.1 Étage supérieur en retrait  
La valeur D est mesurée en supposant que la façade de l’étage inférieur est dans le même plan 
que celle du nez de plancher de l’étage supérieur. D n’est pris en compte que si sa valeur est 
supérieure ou égale à 0,15 m.  
 
 
Figure A1 : étage supérieur en retrait 
 
 
A1.2 Étage supérieur en avancée  
La valeur de cette avancée L n’est à prendre en com pte dans le D qu’au delà de 0,80 m et la 
valeur du retrait d n’est prise en compte dans le c alcul de D qu’à partir de 0,15 m:  
 
 
 
 
 
 
  
 
Figure A2 : règle de calcul du D, d < 0,15m         Figure A3 : règle de calcul du D , d > 0,15m   d < 0,15 m d ≥ 0,15 
L≤ 0,80 m D = 0 D = d 
L > 0,80 m D = L H 0,80 m D = (L H 0,80) + d 
PLAN  
EXTÉRIEUR  
COUPE  C 
L d PLAN 
EXTÉRIEUR 
COUPE C D 
PLAN  
EXTÉRIEUR 
COUPE C 
L d Version finale  
 37  
 
 
A.1.3 Allège en retrait d’une façade entièrement vi trée 
 
Pour pouvoir prendre en compte la hauteur d’une all ège dans le calcul de C, le retrait R ne devra 
pas excéder 0,20 m, mesuré par rapport au nu du vit rage intérieur. De plus, les vitrages 
superposés doivent être maintenus en partie haute d e l’allège. La tenue du vitrage supérieur ne 
doit pas être subordonnée à la tenue de la façade s ituée sous la coupure.  
 
  
 
Figure A4 : allège en retrait d’une façade entièrem ent vitrée  
 
.   
A.1.4 Façade inclinée plane ou courbe sur plusieurs  niveaux (partie opaque et partie vision)  
 
  
 
Figure A5 : façade inclinée vers l'intérieur 
 
 
 
 
 
  
Figure A6 : façade inclinée vers l'extérieur PLAN  
EXTÉRIEUR 
COUPE  R C 
C = 0 si R > 0,20 m  
Version finale  
 38  
 
 
 
Façade inclinée vers l’intérieur (figure A4) 
Quelle que soit la valeur de α °, on applique la règle générale du §1.1 
 
Façade inclinée vers l’extérieur (figure A5) 
Si  α ≤ 15 ° : on applique les règles de façades, on mesur e C selon la verticale et D est égal à 0  
Si α  > 15 ° : la façade du niveau inférieur au niveau  incliné  doit être pareHflammes ou E i/barb2righto  de 
degré identique au degré exigé pour la stabilité au  feu de la structure du bâtiment, avec un 
maximum pareHflammes 1H00 ou E60.    
 
 
A.1.5 Garde-corps  
 
Ils sont pris en compte pour la mesure de C s’ils r épondent aux exigences du § 1.2.1. Toutefois, 
des orifices ponctuels d’écoulement d’eaux pluviale s, de diamètre maximal de 80 mm, peuvent 
traverser ces gardeHcorps. 
 
 
 
Figure A7 : gardeHcorps 
  
 
A.1.6 Fenêtres et PortesHFenêtres 
 
Les parties ouvrantes de ces éléments ne sont pas p rises en compte pour la mesure de C. 
 
A.1.7 « D » variable sur la largeur d’une baie 
 
En présence d’un balcon ou d’une avancée, placés de vant une baie et répondant aux exigences 
du § 1.2.2 , D est la plus courte distance mesurée au droit de la baie, perpendiculairement à la 
façade. 
 PLAN  
EXTÉRIEUR 
COUPE  C 
D  Orifices ponctuels 
d’écoulement 
d’eaux pluviales Version finale  
 39 PLAN Balcon   
 
D 
    
 
                 Figure A8 : cas a                  Figure A8 : cas  b 
  
  
 
 
    
 
          Figure A8 : cas c               Figure A8  : cas d 
    
 
 
    
 
 
        Figure A8 : cas e            Figure A8 : ca s f 
 
 
 PLAN Balcon  PLAN 
EXTÉRIEUR 
D 
PLAN Balcon PLAN 
EXTÉRIEUR 
D PLAN Balcon  PLAN 
EXTÉRIEUR 
D PLAN Balcon  PLAN 
EXTÉRIEUR 
D 
PLAN Balcon  PLAN 
EXTÉRIEUR 
D Version finale  
 40  
Annexe A2 
 
Essais pour la détermination de la chaleur de combu stion mobilisable  
 
 
La séquence suivante doit être réalisée : 
 
1. Mesure du pouvoir calorifique supérieur 1PCS  (MJ/kg) du matériau concerné. La masse 
volumique du matériau ρ1  en kg/m 3
 est fournie par le demandeur de l’essai. 
 
2. Réalisation d’un essai  suivant le programme the rmique normalisé durant ½ heure, sur une 
éprouvette de dimensions 0,30 x 0,40 mètre et d'épa isseur e 0 mètre. Cette épaisseur e 0 est 
déterminée par le laboratoire sur proposition du de mandeur. Elle tient compte de la nature du 
matériau et des différentes épaisseurs utilisées. E lle est choisie pour que l’épaisseur résiduelle 
e3 soit au moins de 5mm ou qu’elle permette l’applica tion de la formule du point 4. 
 
3. A l'issue de la ½ heure d'exposition, extinction  rapide au CO 2 et refroidissement de 
l'éprouvette.  
 
En fonction du comportement du matériau examiné pen dant l'essai, on distingue deux cas qui vont 
influer sur le mode de détermination de la quantité  de chaleur mobilisable : 
 
H Cas 1 : le matériau ne s’est pas  déformé et comp orte une épaisseur partielle non 
endommagée ; 
H Cas 2 : le matériau s’est déformé et il est impos sible de distinguer entre partie endommagée et 
partie non endommagée. 
 
Cas 1 : 
 
1. L'éprouvette est brossée sur la face exposée pou r éliminer la partie du matériau totalement 
carbonisée.  
 
2. Mesure des épaisseurs e 2 (m) et e 3 (m) (voir figure 1) après une coupe orthogonale au x deux 
faces principales dans l’axe longitudinal de l'épro uvette   
  
/square4 e 3  épaisseur de l'éprouvette non endommagée par le f eu, 
/square4 e 2  épaisseur moyenne endommagée par le feu, 
/square4 e 1  épaisseur du matériau solide disparu pendant l'ess ai ou éliminée par brossage 
après l'essai (car non adhérente à e 2) 
 
 
/square4 e1
e0e3e2
 
 
 
 
 Version finale  
 41  
 
3. Détermination de la masse volumique du matériau endommagé d'épaisseur e 2 (m) par 
prélèvement d'un élément de surface de 0,01 m², soi t 2ρ(kg/m 3). 
 
4.  Mesure du pouvoir calorifique supérieur du maté riau endommagé 2PCS  (MJ/kg). 
       La chaleur de combustion mobilisable pour 1 kg de matériau est : 
 
01 2 22 1 3 0 1 e]/ρ PCSeρ PCS)e (e[ρ CCM ×−×−=  (MJ/kg). 
 
. 
 
Cas 2   
 
1. Broyage et pesage de l'intégralité de l'éprouvet te. 
 
2. Mesure du pouvoir calorifique supérieur 2PCS  (MJ/kg) et de la masse volumique 2ρ (kg/m 3) du 
matériau broyé. Ce matériau résiduel est placé dans  un caisson de dimensions 0,4 x 0,3 (m) 
afin de déterminer l'épaisseur résiduelle conventio nnelle re utilisée dans la formule ciH
dessous. 
 
3. La chaleur de combustion mobilisable pour 1 kg d e matériau est : 
 
2 01r2 1 PCS)e/ρe(ρ  PCS CCM × −=  (MJ/kg). 
 
 
                                
 
 
    
 
 
 Version finale  
 42  
 
 
 
Annexe A3 
 
Terminologie 
 
 
Baie 
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une t oiture, ayant pour objet le passage des 
personnes ou l’éclairage des locaux  
 
Baie vitrée 
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une t oiture avec un remplissage par un vitrage 
 (porte extérieure, fenêtre, vasistas, lucarne, sou pirail …). 
 
Bardage rapporté 
Ensemble constitué d’éléments manufacturés de parem ent (plaques, clins, ardoises, tuiles, 
bardeaux, carreaux, dalles, …) fixés sur une ossatu re, elleHmême fixée à un support en béton ou 
en maçonnerie. Le bardage comporte au dos du pareme nt une lame d’air ventilée qu’il y ait ou non 
un isolant. 
 
Châssis vision 
Partie fixe d’élément de remplissage transparent, p ermettant la vue à l’extérieur. 
 
Contre-parement feu 
Il s’agit d’un contreHparement isolant du point de vue du feu, associé à une tôle d'acier, à savoir : 
H Plaques de laine minérale de roche de masse volum ique minimale de 70kg/m 3 et 
d’épaisseur minimale 25 mm 
H Plaques de plâtre d’épaisseur minimale 18 mm   
H Plaques de silicate de calcium d’épaisseur  minim ale 18 mm  
 
Élément de remplissage  
Élément en feuille, plaque ou panneau, simple ou co mposé (type EdR), destiné à s'intégrer dans 
les menuiseries pour constituer la façade du bâtime nt. 
Les éléments de remplissage peuvent être opaques, t ranslucides ou transparents y compris dans 
le cas des baies et des fenêtres. 
 
Elément de remplissage "EdR feu" :  
Elément de remplissage de façade (EdR) de la famill e CBHE, version feu, conforme au cahier 
CSTB 3076 d’octobre 1998, comportant depuis l’intér ieur : 
H soit une tôle acier de 1,5mm d’épaisseur minimale  et un contreHparement feu conforme à 
l’exigence ciHdessus;  
H soit une tôle d’acier de 1,5 mm d’épaisseur minim ale et 40 mm au moins de laine minérale de 
roche de masse volumique supérieure ou égale à 90 k g/m 3; 
Si l’EdR est placé uniquement en allége une tôle d’ acier de 0,75mm d’épaisseur est suffisante. 
 
Façade légère 
Façade constituée d’une ou plusieurs parois, dont l a paroi extérieure, au moins, est caractérisée 
par une masse faible, généralement inférieure à 100  kg/m². 
 
Façade légère «double peau » 
Façade légère vitrée ou partiellement vitrée consti tuée de deux façades légères à ossatures 
indépendantes, séparées par une lame d’air d’épaiss eur minimale de 200mm et ancrées à la 
structure primaire du bâtiment, assurant à elles de ux la fonction « façade ». Version finale  
 43  
Façade rideau   
Façade légère constituée d’une ou plusieurs parois,  situées entièrement en avant des nez de 
plancher. 
 
Façade semi-rideau 
Ensembles menuisés, constituant la paroi extérieure  d’une façade, mais dont certaines zones, et 
en particulier celles situées devant les allèges et  trumeaux en béton ou maçonnés, n’assurent pas 
à elles seules l’étanchéité à l’air et/ou à l’eau, alors que d’autres (partie vision) assurent ce rôle . 
 
Fenêtres 
Ensemble constitué de un ou plusieurs vantaux et/ou  parties fixes, séparés par des parties 
dormantes (meneaux ou traverses),  le tout  étant p réfabriqué en atelier et livré tout monté sur le 
chantier. 
 
Garde-corps  
Dispositif, plein ou ajouré, de protection contre l es chutes, à hauteur d'appui.  
 
Jonction façade/plancher 
Dispositif intérieur placé entre le nez de plancher  et la façade. 
 
Matériau combustible 
Tout matériau  autre que ceux classés A1 
 
Menuiserie 
Encadrement, ouvrant ou dormant, destiné à recevoir  un élément de remplissage. 
  
Panneau de façade  ou ensemble menuisé 
Elément fixe ou ouvrant, équipé d’une ou plusieurs fenêtres, rempli d’un vitrage fixe ou autre 
matériau. 
 
Revêtement extérieur de façade 
Matériau constituant la couche extérieure de la faç ade, dont la surface est visible. 
 
Store 
Rideau de toile ou à lamelles, intérieur, extérieur  ou inséré entre vitrages, destiné à contrôler le 
passage de la lumière à travers une baie. 
 
Tableau de baie 
Retour de paroi à la périphérie d'une baie, compris  entre la menuiserie et le nu extérieur de la 
façade. 
 
Vêtage   
Ensemble constitué d’éléments manufacturés de parem ent, avec ou sans isolant posé 
préalablement, consistant à fixer mécaniquement en face externe d’un mur, des éléments 
manufacturés sans ossature lourde ni lame d’air ven tilée. Les vêtages sur liteaux sont assimilés 
aux bardages  
 
Vêture  
Système d’isolation extérieure à base de composants  manufacturés associant un parement et un 
isolant sans lame d’air.  
 
Volet 
Panneau mobile d'une fermeture extérieure de baie.