ICS 75.060 
E 24 
      GGBB  
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 
 
GB 17820-20xx 
代替 GB17820-1999 
 
天  然  气 
 
Natural gas 
 
（报批稿）  
      
 
200X-××-××发布                          200X- ××-××实施 
      国家质量监督检验检疫总局   发布  
国家标准化管理委员会  GB17820-20xx  
 
  
前    言 
 
 
 
本标准的第3 章、第5.3条为强制性的，其余为推荐性的。 
本标准依据 GB/T1.1-2009给出的规则起草。 
本标准代替 GB 17820-1999《天然气》。本标准与 GB 17820-1999 相比的主要变化如下：  
——修改了一类气的高位发热量、总硫和二氧化碳的技术指标； 
——修改了三类气的总硫和硫化氢的技术指标； 
——明确水露点应比输送条件下最低环境温度低 5℃； 
——将 1999版附录 A 中有关天然气加臭的要求并入标准正文，同时引用 GB50028的要求； 
——将附录分为 2 个，附录 A 为天然气的烃露点，增加了部分国际组织和国家对天然气烃露点
的要求。附录 B 为天然气的分类，增加了根据沃泊指数对天然气进行的分类。 
本标准由全国天然气标准化技术委员会（SAC/TC244）归口。 
本标准起草单位：中国石油西南油气田分公司天然气研究院、中国石油集团工程设计有限责任
公司西南分公司。 
本标准主要起草人：唐蒙、黄黎明、陈彰兵、常宏岗、罗勤、陈运强 本标准所代替标准的历次版本发布情况为： 
—— GB17820-1999 。 
 GB 17820-20xx  
 
 
天然气  
 
 
1 范围 
    本标准规定了天然气的技术要求、试验方法和检验规则。 
    本标准适用于经过处理的通过管道输送的商品天然气。 
 
2 规范性引用文件 
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本
文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
GB/T 11060.1 天然气  含硫化合物的测定  第1部分  用碘量法测定硫化氢含量  
GB/T 11060.2 天然气  含硫化合物的测定  第2部分  用亚甲蓝法测定硫化氢含量    
GB/T 11060.3 天然气  含硫化合物的测定  第3部分  用乙酸铅反应速率双光路检测法测定硫
化氢含量   
GB/T 11060.4 天然气  含硫化合物的测定  第4部分  用氧化微库仑法测定总硫含量  
GB/T 11060.5 天然气  含硫化合物的测定  第5部分  用氢解 -速率计比色法测定总硫含量  
GB/T 11062 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法  
GB/T 13609 天然气取样导则  
GB/T 13610 天然气的组成分析   气相色谱法  
GB/T 13611-2006 城镇燃气分类和基本特性  
GB/T 17283 天然气水露点的测定   冷却镜面凝析湿度计法  
GB/T 22634 天然气水含量与水露点之间的换算   
GB 50028-2006 城镇燃气设计规范  
GB 50183  石油天然气工程设计防火规范  
GB 50251  输气管道工程设计规范  
 
3 产品分类和技术要求  
3.1 天然气按高位发热量，总硫、硫化氢和二氧化碳含量分为一类、二类和三类。 
3.2 天然气的技术指标应符合表1的规定。 
3.3 作为民用燃料的天然气，总硫和硫化氢含量应符合一类气或二类气的技术指标。   
4 试验方法和检验规则                
4.1 天然气高位发热量的计算应按GB/T 11062执行， 其所依据的天然气组成的测定应按GB/T 13610
执行。 
4.2 天然气中总硫含量的测定应按 GB/T 11060.4或 GB/T 11060.5 执行,仲裁试验以 GB/T 11060.4
为准。 
4.3 天然气中硫化氢含量的测定应按 GB/T 11060.1，GB/ T 11060.2或 GB/T 11060.3执行，仲裁试
验以 GB/T 11060.1 为准。 4.4 天然气中二氧化碳含量的测定应按 GB/T 13610 执行。  
GB 17820-20xx  
 
表1 天然气技术指标 
项  目 一类 二类 三类 
高位发热量a，    MJ/m3        ≥  36.0 31.4 31.4 
总硫(以硫计)a，  mg/m3        ≤ 60 200 350 
硫化氢a，        mg/m3       ≤ 6 20 350 
二氧化碳，       y，%    ≤ 2.0 3.0 － 
水露点b，c ，℃     在交接点压力下， 水露点应比输送条件下最低环境温度低 5℃。
a 本标准中气体体积的标准参比条件是 101.325kPa， 20℃。  
b 在输送条件下，当管道管顶埋地温度为 0℃时，水露点应不高于 -5℃。   
c  进入输气管道的天然气，水露点的压力应是最高输送压力。  
 
4.5 天然气水露点的测定应按 GB/T 17283 执行,对于在已知压力下的水露点，可按 GB/T 22634 将
其换算到其它压力下的水露点，仲裁试验以 GB/T 17283 为准。  
4.6 天然气的取样应按 GB/T 13609 执行，取样点应在合同规定的天然气交接点。 
 5 输送和使用 
5.1 在天然气交接点的压力和温度条件下，天然气中应不存在液态烃。 
注：一些国际组织和国家对管输天然气烃露点的要求参见附录 A。  
5.2 天然气中固体颗粒含量应不影响天然气的输送和利用。 
5.3 作为城镇燃气的天然气， 应具有可以察觉的臭味。 燃气中加臭剂的最小量应符合GB 50028-2006
第 3.2.3 条的规定。使用加臭剂后，当天然气泄漏到 空气中，达到爆炸下限的20％时，应能察觉。
城镇燃气加臭剂应符合GB 50028-2006 第3.2.4 条的规定。 5.4 作为城镇燃气的天然气，其分类和基本特性应符合 GB/T13611，附录 B 给出了同时符合本标准
和 GB/T 13611 的天然气分类。 
5.5 天然气在输送和使用的过程中，应执行 GB  50183、GB 50251和 GB 50028 的有关规定，还应遵
守国家和当地的安全法规。 
 
  
 
  
 
       GB 17820-20xx  
 
 
附录A 
(资料性附录) 
 
天然气的烃露点 
 
天然气的烃露点是天然气输送过程中需考虑的重要指标， 烃露点控制的原则主要是管输条件下
不产生烃类凝析物为基本原则。一些国际组织和国家对天然气烃露点的要求见表 B.1。 
 
表 A.1 一些国际组织和国家对烃露点的要求 
序号 组织或国家 烃露点的要求 
1 ISO 在交接温度压力下，不存在液相的水和烃（见ISO13686：1998）。 
2 EASEE-Gas 1） 在1-70bar2）下，烃露点-2℃。 2006年10 月1日实施。 
3 奥地利 在40bar，-5℃。 
4 比利时 高达69bar下，-3℃。 
5 加拿大 在54bar下，-10℃。 
6 意大利 在60bar下，-10℃。 
7 德国 地温/操作压力 
8 荷兰 压力高达70bar时，-3℃。 
9 英国 夏：69bar，10℃。冬：69bar，-1℃。 
10 俄罗斯 温带地区：0℃；寒带地区：夏 -5℃，冬 -10℃。 
注1）： EASEE-Gas为欧洲能量合理交换协会-气体分会（European Association for the str eamlining of 
energy exchange-Gas）。 注2）： 1bar＝10
5Pa＝0.1MPa。 
 
 GB 17820-20xx  
 
 
附录B 
(资料性附录) 
 
天然气的分类  
 
为充分利用天然气这一矿产资源的自然属性，依照不同要求，结合我国天然气资源的实际，本
标准主要根据总硫、硫化氢和二氧化碳含量将天然气分为三类。 
 一类和二类气体主要用作民用燃料和工业原料或燃料，三类气体主要作为工业用气。世界各国
商品天然气中硫化氢控制含量大多为 5mg/m3～23mg/m3。考虑到在城市配气和储存过程中，特别是
混配和调值时可能有水分混入。为防止配气系统的腐蚀和保证居民健康，本标准规定一、二类天然
气中硫化氢含量分别不大于 6 mg/m3和 20 mg/m3。 
     考虑到天然气是矿产资源的特殊属性，在满足国家有关安全卫生等标准的前提下，对于三个类别之外的天然气，供需双方可用合同或协议来确定其具体要求。 
天然气作为燃料，还可根据沃泊指数（华白数）分为不同的类别。GB/T 13611-2006 规定了作
为燃气的天然气分类。同时符合本标准和 GB/T13611-2006 的燃气见表 B.1。 
 
表 B.1  同时符合本标准和 GB/T 13611-2006 的燃气类别 
GB/T13611-2006 规定值 
101.325kPa，15℃（干） 换算到 
101.325kPa，20℃（干） 
沃泊指数（高华白数） 沃泊指数（高华白数） 符合本标准又符合
GB/T 13611-2006 
的燃气分类 
标 准 MJ/m3 范 围  MJ/m3 标 准  MJ/m3范 围  MJ/m3 
10T 41.52 39.06～44.84 40.79 38.37～44.05 
12T 50.73 45.67～54.78 49.83 44.86～53.81 
注：沃泊指数由 20℃换算到 15℃的换算系数为 1.0180。 
 
  
 
   
 
  
 
——————————