DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/06 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H07V-K (Consulta Publica) 
 
Página 1 de 8 PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD  DE PRODUCTO 
ELÉCTRICO  
 
PE Nº 2/06 :  12 de Mayo 2010  
 
PRODUCTO : Conductor eléctrico tipo H07V-K 
(Reemplaza Tipo NYA flexible 
clase 5) 
 
NORMAS DE REFERENCIA  : IEC 60227-3:1997; IEC 60227-
1:2007 
 
FUENTE LEGAL : Ley Nº 18.410:1985 del 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. 
 
  DS Nº 298, de 2005, del 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. 
 
  RE Nº XXX de fecha XX.XX.2010 
del Ministerio de Energía.    
  
APROBADO POR : RE Nº                de fecha      
 
 
CAPITULO I 
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
El presente protocolo establece el procedimiento de  certificación de Seguridad para el 
conductor eléctrico unipolar construido de cobre re cocido, desnudo o recubierto de 
una capa metálica; flexible clase 5, con aislación de PVC/C para temperatura de 
servicio de 70 ºC, rango de voltaje  de 450/750 vol ts; de acuerdo al alcance y campo 
de aplicación de las Normas IEC 60227-3:1997 e IEC 60227-1:2007, designación 
código 60227 IEC 02 y denominación código H07V-K, d e acuerdo a los documentos 
de armonización HD 361:2006 y HD 21.3-S3:2001 de CE NELEC. 
 
CAPITULO II 
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
TABLA  A 
 
Ítem 
Nº Denominación Norma  Cláusula Clasificación de 
los defectos  
1 Marcado (*)  IEC 60227-1 3                 Crítico  
2 Construcción y clase del 
conductor IEC 60227-3 3.3.1 y Tabla 3, 
columna 1  Crítico 
3 Aislamiento y espesores IEC 60227-3 3.3.2 y Tabla 3, 
columna 2 Crítico 
4 Diámetro exterior IEC 60227-3 3.3.3 y Tabla 3, 
columnas 3 y 4  Crítico 
5 Resistencia de Aislamiento a 
70 ºC IEC 60227-3 Tabla 3, 
columna 5 Crítico  
6 Resistencia eléctrica del 
Conductor a 20 ºC IEC 60227-3 3.4 y Tabla 4 Crítico 
7 Rigidez dieléctrica  IEC 60227-3 3.4 y Tabla 4 Cr ítico  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/06 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H07V-K (Consulta Publica) 
 
Página 2 de 8 8 Prescripciones relativas a las 
características constructivas y 
dimensionales IEC 60227-3 3.4 y Tabla 4 Crítico  
9 Propiedades mecánicas del 
aislamiento: Resistencia a la 
tracción sin envejecer y 
envejecido IEC 60227-3 3.4 y Tabla 4 Crítico 
10 Ensayo de pérdida de masa 
del aislamiento IEC 60227-3 3.4 y Tabla 4 Mayor 
11 Ensayo de presión a alta 
temperatura del aislamiento IEC 60227-3 3.4 y Tabla 4 Mayor 
12 Doblado en frío del 
aislamiento IEC 60227-3 3.4 y Tabla 4 Mayor 
13 Alargamiento en frío del 
aislamiento IEC 60227-3 3.4 y Tabla 4 Mayor 
14 Choque térmico del 
aislamiento IEC 60227-3 3.4 y Tabla 4 Crítico 
15 Retardancia a la llama IEC 60227-3 3.4 y Tabla 4  Mayor 
 
Notas: 
 
1. Para efectos  de la realización de la toma de mu estras para ejecutar todos los ensayos, se consider ará  
una muestra unitaria de una longitud mínima de 50 m etros (m) de conductor. 
2. Se considerará como unidad de medida de longitud  para el tamaño de la producción o importación el 
kilómetro (km) de conductor. 
3. (*) La identificación del conductor, en su marca do, (impreso o en relieve) debe contener la siguien te 
información: 
-  Nombre del fabricante o su marca registrada.  
   -  Identificación del conductor usando código de signación IEC: 60227 IEC 02.  
-  Sección nominal en mm2. 
 
 
CAPITULO III 
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizad o, y adicionalmente a lo definido en 
el punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298, de 2 005, se deberá considerar como 
familia, aquellos grupos de secciones nominales del  mismo tipo de conductor que se 
distinguen por tener características de diseño, mat eriales componentes similares y 
método de fabricación semejante. 
El número de secciones nominales del tipo de conduc tor a ensayar será: 
a. Hasta 5 secciones = 2 secciones diferentes, las más representativas. 
b. Hasta 10 secciones = 3 secciones diferentes, las  más representativas. 
c. Sobre 10 secciones = 4 secciones diferentes, las  más representativas. 
 
Nota: 
 
1. Las secciones nominales más representativas de l a familia del conductor se obtendrán, en 
consideración a frecuencia de uso, complejidad de f abricación y otros aspectos de carácter técnico 
 
1   ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE L OSPRODUCTOS  
 
 
1.1 Aprobación de Tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del pre sente Protocolo.  
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/06 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H07V-K (Consulta Publica) 
 
Página 3 de 8 1.1.1 Número de unidades 
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longi tud mínima  de 50 metros 
(m)  por cada sección nominal de conductor a ensaya r. 
 
1.1.2 Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos 
 
1.2 Control Regular de los Productos 
 
1.2.1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el e xtranjero) 
1.2.1.1 Para la aprobación de fabricación se deberán efectu ar todos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II , del presente Protocolo.  
1.2.1.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de l producto, estará dado por 
la Tabla B.  
TABLA B 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
producción  
(Kilómetros)  Tamaño de la 
muestra  Acepta Rechaza Periodicidad de 
la inspección (*)  
2 a 25 2 0 1 Mensual 
26 a 150 3 0 1 Mensual 
151 a 1200 5 0 1 Mensual 
1201 a 35000 8 0 1 Mensual 
35001 o más 13 0 1 Mensual 
 
Notas: 
 
1. Para tamaños de la producción menores a 2 km. de  conductor se deben considerar ensayos en 2 
muestras representativas. 
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61. 
3. (*)  Si no hay  producción durante algún período, se co ntinuará con las inspecciones mensuales a partir 
de la  primera producción siguiente, a dicho períod o. 
4. La composición de las muestras se deberán obtene r considerando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.   
 
1.2.2 Aprobación de partidas de importación en Chil e 
1.2.2.1 Para la aprobación de importación se deberán efectu ar los Análisis y/o 
Ensayos indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
1.2.2.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de l producto, estará dado por 
la Tabla C.  
TABLA C 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
partida de 
importación 
(Kilómetros)  Tamaño de la 
muestra  Acepta Rechaza 
2 a 15 2 0 1 
16 a 50 3 0 1 
51 a 150 5 0 1 
151a 500 8 0 1 
501 a 3200 13 0 1 
3201 a 35000 20 0 1 
35001 o más 32 0 1 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/06 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H07V-K (Consulta Publica) 
 
Página 4 de 8 Notas: 
 
1.  Para tamaños de la partida de importación menores a 2 km. de conductor se deben considerar  
      ensayos en 2  muestras representativas. 
2.   La selección de la muestra deberá ser efectuad a de acuerdo a la norma NCh 43. Of61. 
3.   La composición de las muestras se deberán obte ner considerando el criterio de selección  
      representativa de las secciones nominales mie mbros de la familia del conductor.    
 
1.2.3 Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por d icha muestra, y si el 
fabricante o importador requieren volver a certific ar dicho lote, el fabricante o 
importador deberá acogerse a lo establecido en el p unto 7.6 de la norma NCh 
44. Of2007, sus modificaciones o la disposición que  la reemplace, para ello, el 
Organismo de Certificación en una segunda inspecció n extraerá una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspecc ión, que considere el total de 
la partida de fabricación o importación, de acuerdo  a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del Capítu lo III del presente Protocolo, 
según corresponda.   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en e l Ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA  INSPECCIÓN, 
señalando las causas del rechazo inicial. 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALID AD DE 
FÁBRICA Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD D E LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL ME RCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del   Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1 Número de unidades 
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longi tud mínima de 50 metros 
(m)  por cada sección nominal de conductor a ensaya r. 
 
2.1.2 Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos. 
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en  Chile o en el extranjero 
 
2.2.1 Aprobación de Fabricación 
Para la aprobación de fabricación se deberán efectu ar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
2.2.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de l producto, estará dado por 
la Tabla D.  
TABLA D 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
partida de 
Producción 
(Kilómetros) Tamaño de la 
muestra Acepta Rechaza Periodicidad de 
la inspección (*)  
2 a 1200 2 0 1 semestral 
1201 a 35000 3 0 1 semestral 
35001 y superiores  5 0 1 semestral 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/06 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H07V-K (Consulta Publica) 
 
Página 5 de 8 Notas: 
 
1. Para tamaños de la partida de producción menores  a 2 km. de conductor se deben considerar 
ensayos en 2 muestras representativas. 
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  
3. (*) Semestral, o en su defecto la primera produc ción siguiente. 
4. La composición de las muestras se deberán obtene r considerando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.    
2.2.3 Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación, por ende la 
partida representada por dicha muestra, y si el fab ricante requiere volver a 
certificar dicho lote, deberá acogerse a lo estable cido en el punto 7.6 de la 
norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la dispo sición que la reemplace; 
para ello, el Organismo de Certificación en una seg unda inspección extraerá 
una muestra igual al doble de la extraída en la pri mera inspección, que 
considere el total de la partida de fabricación, de  acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 2.2.2, del Capítul o III del presente Protocolo.   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en e l Ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA  INSPECCIÓN, 
señalando las causas del rechazo inicial. 
2.3 Verificación de muestras tomadas en el Mercado  
Se deberá cada seis meses, verificar en el mercado una muestra representativa 
del producto certificado; efectuándole los Análisis  y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1  del Capítulo III, del presente Pr otocolo.  
Notas: 
 
1. Para efectos de la verificación de muestras toma das en el mercado, éstas se obtendrán a 
partir de las cantidades de secciones nominales mie mbros de la familia del conductor, 
seleccionadas en forma representativa; según indica ciones al inicio del capítulo III: Sistemas 
de Certificación. 
2. El Organismo de Certificación deberá, progresiva mente incluir durante el tiempo en que se 
efectúe el control de mercado; la verificación de l a totalidad de las secciones nominales 
miembros de la familia del conductor. 
2.4 Inspección del Control de Calidad 
Se efectuará una evaluación y aprobación anual del sistema del control de 
calidad del fabricante, según lo establecido para e l Sistema 2 en el Artículo 5 
del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de Econ omía, Fomento y 
Reconstrucción. 
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes 
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar  todos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II , del presente Protocolo.  
3.1.1 Clasificación de los defectos 
La clasificación de los defectos se deberá efectuar  de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2 Planes de muestreo 
Los planes de muestreo especificados a continuación , se basan en la norma 
NCh 44. Of2007, de acuerdo a lo siguiente: 
 
3.1.2.1  Para defectos críticos  
 
Nivel de Inspección    : II DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/06 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H07V-K (Consulta Publica) 
 
Página 6 de 8 Tamaño de la Muestra   : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación    : Acepta con cero (0) 
        Rechaza con uno (1) 
3.1.2.2  Para defectos mayores. 
 
Nivel de Inspección    : I 
Tamaño de la Muestra   : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación    : AQL = 2.5 
3.1.2.3  Para defectos menores 
 
Nivel de Inspección    : I 
Tamaño de la Muestra   : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación    : AQL = 4 
3.1.3 Selección de la muestra 
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43. Of61 . 
3.1.4 Rechazo del lote 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por d icha muestra, y si el 
fabricante o importador requieren volver a certific ar dicho lote, el fabricante o 
importador deberá acogerse a lo establecido en el p unto 7.6 de la norma NCh 
44. Of2007, sus modificaciones o la disposición que  la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación en una segunda inspecció n extraerá una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspecc ión, que considere el total de 
la partida de fabricación o importación, de acuerdo  a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III del p resente Protocolo.   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en e l Ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA  INSPECCIÓN, 
señalando las causas del rechazo inicial. 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEM A DE CALIDAD 
DEL FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del pre sente Protocolo. 
4.1.1 Número de unidades 
 
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longi tud mínima de 50 metros 
(m)  por cada sección nominal de conductor a ensaya r. 
4.1.2 Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos. 
4.2 Inspección del Control de Calidad 
Se efectuarán a lo menos dos auditorías del sistema  de calidad del fabricante al 
año, según lo establecido para el Sistema 5 en el A rtículo 5 del Decreto Nº 298, 
de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reco nstrucción. 
 
5. CERTIFICACION ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Org anismos de Certificación 
deberán cumplir con lo señalado en el Artículo 22° del Decreto N° 298 de 2005 
y asegurarse que dicho reconocimiento, sea otorgado  por la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles mediante resolución exenta y que el certificado 
se encuentre vigente.  
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/06 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H07V-K (Consulta Publica) 
 
Página 7 de 8 5.1 Extracción de la muestra  
Los Organismos de Certificación deberán extraer una  muestra de conductor de 
cada lote o partida, la cual será sometida a todos los análisis y/o ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, del pr esente Protocolo. 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de l producto, estará dado por 
la Tabla E.  
TABLA E 
 
TAMAÑO TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 
LOTE 
MARCA DE 
CONFORMIDAD  CERTIFICADO 
DE 
APROBACIÓN 
O SELLO DE 
CALIDAD CERTIFICADO 
DE TIPO N: Kilómetros 
n A R n A R n A R 
2            25 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50 2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150 2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500 2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200 2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más 3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra 
A  =    acepta 
R  =    rechaza  
Notas: 
 
1. Para tamaños del lote  menores a 2 km. de conductor  se deben considerar ensayos en 2 muestras  
      representativas. 
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61. 
3. La composición de las muestras se deberán obtener c onsiderando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.    
5.3  Rechazo de la muestra 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de importación, por ende la 
partida representada por dicha muestra, y si el fab ricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabric ante o importador deberá 
acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la nor ma NCh 44. Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; p ara ello, el Organismo de 
Certificación en una segunda inspección extraerá un a muestra igual al doble de 
la extraída en la primera inspección, que considere  el total de la partida de 
fabricación o importación, de acuerdo a los niveles  de aceptación señalados en 
el punto 5.2, del Capítulo III del presente Protoco lo.   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en e l Ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN,  señalando las 
causas del rechazo inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/06 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H07V-K (Consulta Publica) 
 
Página 8 de 8 CAPITULO IV 
 
MARCADO NACIONAL      
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplic ado para la obtención del 
Certificado de Aprobación para este producto, el Or ganismo de Certificación 
deberá verificar que éste cuente con el marcado ya sea en forma impresa o en 
relieve sobre el aislamiento del conductor, con a l o menos la siguiente 
información: 
 
a) Denominación del conductor usando código armoniz ado: HO7V-K. 
b) Número de Certificado de aprobación del producto  en cuestión. 
c) País de fabricación del producto. 
d) Mes/año de fabricación u otro medio de trazabili dad. 
 
En resumen el marcado general para este tipo de con ductor deberá contar con 
a lo menos la siguiente información: Nombre del fab ricante o su marca 
registrada, 60227 IEC 01, H07V-K, Sección nominal e n mm2, Nº del Certificado 
de Aprobación, País de fabricación y Mes/año de fab ricación. 
 
 
2. Ante el no cumplimiento de las instrucciones ant eriores, el Organismo de 
Certificación deberá rechazar el producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO/SBP/JCLM/DAB/dab