ICS 27.010 
F01 
中华人民共和国国家标准
GB ×××× —××××
电力变压器能效限定值 
及能效等级 
 Minimum allowable values of energy efficiency and the energy efficiency grades 
for power transformers 
 
（报批稿） 
 
200×-×× -××发布 200×-××-××实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总 局
发布 中国国家标准化管理委员会GB ××××—×××× 
1 前    言 
本标准的第 4.3 条和第 4.4 条为强制性的，其余为推荐性的。 
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会 提出。 
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。 
本标准起草单位：中国标准化研究院，特变电工沈阳变压器集团有限公司，国际铜业协会（中国） ，
特变电工股份有限公司新疆变压器厂，保定天威保变电气股份有限公司，国网电力科学研究院，顺特电
气有限公司，北京华泰变压器有限公司，烟台东源变压器有限公司。 
本标准主要起草人：赵跃进，车力，刘东升，易吉良，张凌宇，孟杰，郭惠浩，孔非凡，王百升。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 批注 [d1]: 提出单位与计划
不符  GB ××××—×××× 
1 电力变压器能效限定值及能效等级 
1 范围 
本标准规定了电力变压器的能效限定值、目标能效限定值、节能评价值、能效等级和试验方法。 
本标准适用于额定频率为50Hz 、电压等级为35kV ～220kV、额定容量为3150kVA 及以上的三相油
浸式电力变压器。 
本标准不适用于干式变压器、高阻抗变压器和充气式变压器。 
2 规范性引用文件 
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 
GB 1094.1  电力变压器   第 1部分  总则   
GB/T 2900.15 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器  
GB /T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 
3 术语和定义 
GB/T 2900.15和GB 1094.1界 定的以及下列术语和定 义适用于本标准。  
3.1  
电力变压器能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for power transformer 
在规定测试条件下，电力变压器空载损耗和负载损耗允许的最高限值。 
3.2 
电力变压器目标能效限定值 target minimum allowable values of energy efficien cy for power 
transformer  
在规定测试条件下, 在本标准规定的年限后, 将实施的电力变压器空载损耗和负载损耗允许的最
高限值。 
注 1：该值实施后将替代本标准中原电力变压器能效限定值。 
3.3 
电力变压器节能评价值 evaluating values of energy conservation for power t ransformer 
在规定测试条件下节能电力变压器空载损耗和负载损耗的最高值。 
4 技术要求 
4.1 基本要求  
电力变压器的技术要求应符合 GB 1094.1的规定。油浸式电力变压器其他技术参数和技术要求应符
合 GB/T 6451。  
4.2 电力变压器的能效等级 
电力变压器能效等级分为3级,其中1级能效最高，损耗最低。各电压等级电力变压器空载损耗和负
载损耗限值均应不高于表1～表14的规定。 
4.3 电力变压器能效限定值 
电力变压器的空载损耗和负载损耗限值均应不高于表1～表13中T栏的规定。 GB ××××—×××× 
2 4.4 电力变压器目标能效限定值（T） 
电力变压器的空载损耗和负载损耗限值均应不高于表1～表13中2级的规定， 并应在本标准实施之日
起4年后开始实施。 
4.5 电力变压器节能评价值 
电力变压器的空载损耗和负载损耗限值均应不高于表1～表13中2级的规定。 
5 试验方法 
油浸式变压器的空载损耗和负载损耗应按GB 1094.1中的要求进行测试。 
 
 
表1   35kV 油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级 
空载损耗 
kW 负载损耗(75℃) 
kW 额定容量 
kVA  
3级 T  2级 1级 3级 T 2级 1级 短路 
阻抗 
％ 
3150 4.3 3.7 3.3 3.0 27.3 25.0 24.5 24.3 
4000 5.1 4.4 3.9 3.6 32.3 29.6 29.0 28.8 
5000 6.1 5.3 4.6 4.3 37.0 33.9 33.3 33.0 7.0 
6300 7.4 6.4 5.6 5.2 41.4 37.9 37.2 36.8 
8000 10.1 8.8 7.7 7.1 45.4 41.6 40.8 40.4 
10000 12.2 10.6 9.3 8.6 53.5 49.0 48.1 47.6 7.5 
12500 14.1 12.3 10.7 10.0 63.5 58.2 57.1 56.6 
16000 17.1 14.8 12.9 12.0 77.7 71.1 69.8 69.2 
20000 20.2 17.5 15.3 14.2 93.8 85.9 84.3 83.5 
25000 23.9 20.7 18.1 16.8 110.9 101.6 99.7 98.8 
31500 28.3 24.6 21.5 19.9 133.1 121.9 119.7 118.5 8.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GB ××××—×××× 
3 表2  35kV 油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级 
空载损耗 
kW 负载损耗(75℃) 
kW 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级 短路 
阻抗 
% 
3150 4.6 4.0 3.5 3.2 29.2 26.7 26.2 26.0 
4000 5.5 4.7 4.1 3.8 34.4 31.5 30.9 30.7 
5000 6.5 5.7 5.0 4.6 40.4 37.0 36.3 35.9 7.0 
6300 7.9 6.9 6.0 5.6 43.4 39.7 39.0 38.6 
8000 11.1 9.6 8.4 7.8 47.9 43.9 43.1 42.7 
10000 13.0 11.3 9.9 9.2 56.7 51.9 51.0 50.5 7.5 
12500 15.4 13.3 11.6 10.8 67.1 61.4 60.3 59.7 
16000 18.5 16.0 14.0 13.0 82.9 76.0 74.6 73.9 
20000 21.8 18.9 16.5 15.4 97.6 89.4 87.8 87.0 8.0 
 
表3 66kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级 
空载损耗 
kW 负载损耗(75℃) 
kW 短路 
阻抗 
% 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级  
3150 5.7 5.0 4.4 4.1 27.3 25.0 24.5 24.3 
4000 6.8 5.9 5.1 4.8 32.3 29.6 29.0 28.8 
5000 8.1 7.0 6.1 5.7 36.3 33.3 32.7 32.4 8.0 
6300 10.3 9.0 7.8 7.3 40.4 37.0 36.3 35.9 
8000 12.6 10.9 9.5 8.9 47.9 43.9 43.0 42.6 
10000 14.8 12.9 11.2 10.4 56.5 51.7 50.8 50.3 
12500 17.5 15.2 13.3 12.3 67.0 61.4 60.3 59.7 
16000 21.1 18.3 16.0 14.8 82.4 75.5 74.1 73.4 
20000 24.7 21.4 18.7 17.4 99.8 91.5 89.8 88.9 9.0 
 
 GB ××××—×××× 
4  
表 3（续） 66kV 油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效限等级 
 
空载损耗 
kW 负载损耗(75℃) 
kW 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级 短路 
阻抗 
% 
25000 29.2 25.3 22.1 20.5 118.0 108.1 106.1 105.1 
31500 34.5 30.0 26.2 24.3 142.2 130.2 127.8 126.6 
40000 41.3 35.8 31.2 29.0 166.8 152.8 150.0 148.6 
50000 49.3 42.8 37.3 34.7 206.7 189.3 185.8 184.1 
63000 58.3 50.6 44.1 41.0 249.0 228.1 223.9 221.8 9.0 
 
 
表4 66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级 
空载损耗 
kW 负载损耗(75℃) 
kW 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级 短路 
阻抗 
％ 
6300 11.2 9.8 8.5 7.9 40.4 37.0 36.3 35.9 
8000 13.5 11.7 10.2 9.5 47.9 43.9 43.0 42.6 
10000 15.9 13.8 12.1 11.2 56.5 51.7 50.8 50.3 
12500 18.9 16.4 14.3 13.3 67.0 61.4 60.3 59.7 
16000 22.7 19.7 17.2 15.9 82.4 75.5 74.1 73.4 
20000 26.9 23.4 20.4 18.9 99.8 91.5 89.8 88.9 
25000 31.8 27.6 24.1 22.4 118.0 108.1 106.1 105.1 
31500 37.8 32.8 28.6 26.6 142.2 130.2 127.8 126.5 
40000 45.2 39.2 34.2 31.8 166.8 152.8 150.0 148.6 
50000 53.3 46.3 40.4 37.5 206.7 189.3 185.8 184.1 
63000 63.0 54.7 47.7 44.3 249.0 228.1 223.9 221.8 9.0 
 
 
 
 
 GB ××××—×××× 
5  
 
表5 110kV 油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级 
空载损耗 
kW 负载损耗(75℃) 
kW 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级 短路 
阻抗 
% 
6300 10.5 9.1 7.9 7.4 40.4 37.0 36.3 35.9 
8000 12.6 10.9 9.5 8.9 50.4 46.2 45.4 44.9 
10000 14.8 12.9 11.2 10.4 59.4 54.4 53.4 52.9 
12500 17.5 15.2 13.3 12.3 70.6 64.7 63.5 62.9 
16000 21.1 18.3 16.0 14.8 86.3 79.0 77.6 76.8 
20000 24.7 21.4 18.7 17.4 104.2 95.5 93.7 92.8 
25000 29.2 25.3 22.1 20.5 123.2 112.9 110.8 109.8 
31500 34.5 30.0 26.2 24.3 149.0 136.5 134.0 132.7 
40000 41.3 35.8 31.2 29.0 174.8 160.1 157.1 155.6 
50000 49.3 42.8 37.3 34.7 217.3 199.1 195.4 193.6 
63000 58.3 50.6 44.1 41.0 262.1 240.1 235.7 233.5 10.5 
75000 66.1 57.4 50.1 46.5 311.4 285.3 280.0 277.3 
90000 76.2 66.1 57.7 53.6 358.4 328.4 322.3 319.2 
120000 95.0 82.5 71.9 66.8 444.7 407.4 399.8 396.0 
150000 112.3 97.4 85.0 78.9 528.7 484.3 475.3 470.9 
180000 126.0 109.4 95.4 88.6 595.9 545.9 535.8 530.7 12～14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GB ××××—×××× 
6 表6 110kV 油浸式三相双绕组低压为 35kV无励磁调压电力变压器能效等级 
 
空载损耗P 0
kW 负载损耗P K(75℃) 
kW 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级 短路 
阻抗 
6300 11.2 9.8 8.5 7.9 43.7 40.1 39.4 39.0 
8000 13.5 11.7 10.2 9.5 52.7 48.3 47.4 47.0 
10000 15.7 13.6 11.9 11.1 61.6 56.5 55.5 55.0 
12500 18.4 16.0 13.9 13.0 74.0 67.8 66.5 65.9 
16000 22.0 19.0 16.7 15.5 90.8 83.2 81.7 80.9 
20000 26.0 22.6 19.8 18.3 110.9 101.7 99.8 98.8 
25000 30.7 26.7 23.2 21.6 130.0 119.1 116.8 115.7 
31500 36.3 31.6 27.5 25.6 156.8 143.7 141.0 139.7 
40000 43.2 37.5 32.8 30.4 183.7 168.3 165.2 163.6 
50000 51.8 45.0 39.3 36.4 228.5 209.3 205.5 203.5 
63000 61.2 53.1 46.4 43.0 274.4 251.5 246.8 244.5 10.5 
 
表7 110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器能效等级 
空载损耗 
kW 负载损耗(75℃) 
kW 短路 
阻抗 
％ 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级 升压 降压 
6300 12.6 10.9 9.5 8.9 52.7 48.3 47.4 46.9 
8000 15.0 13.0 11.3 10.5 62.8 57.5 56.4 55.9 
10000 17.7 15.4 13.4 12.5 74.0 67.8 66.5 65.9 
12500 20.6 17.9 15.6 14.5 87.4 80.1 78.6 77.8 
16000 25.1 21.8 19.0 17.7 106.4 97.5 95.7 94.8 
20000 29.6 25.7 22.4 20.8 125.5 114.9 112.8 111.8 
25000 34.5 30.0 26.2 24.3 149.0 136.5 134.0 132.7 高—中
17.5～
18.5 
高—低
10.5 
中—低
6.5 高—中 
10.5 
高—低 17.5～
18.5 
中—低 
6.5 
 
 GB ××××—×××× 
7  
表 7 (续)  110kV 油浸式三相三绕组无励磁调压变压器能效等级 
 
空载损耗P 0
kW 负载损耗P K(75℃) 
kW 短路 
阻抗 
％ 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级 升压 降压 
31500 41.3 35.8 31.2 29.0 175.9 161.1 158.1 156.6 
40000 48.9 42.4 37.0 34.4 211.7 193.9 190.4 188.6 
50000 58.3 50.6 44.1 41.0 252.0 230.9 226.6 224.5 
63000 69.0 59.9 52.3 48.5 302.4 277.1 271.9 269.4 高—中
17.5～
18.5 
高—低
10.5 
中—低
6.5  高—中  
10.5 
高—低 
17.5～
18.5 
中—低 
6.5 
 
 
表8 110kV 油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级 
空载 
kW 负载(75℃) 
kW 额定容量 
kVA  
3级 T  2级 1级 3级 T 2级 1级 短路 
阻抗 
％ 
6300 11.2 9.8 8.5 7.9 40.4 37.0 36.3 35.9 
8000 13.5 11.7 10.2 9.5 50.4 46.2 45.4 44.9 
10000 15.9 13.8 12.1 11.2 59.4 54.4 53.4 52.9 
12500 18.9 16.4 14.3 13.3 70.6 64.7 63.5 62.9 
16000 22.7 19.7 17.2 15.9 86.3 79.0 77.6 76.8 
20000 26.9 23.4 20.4 18.9 104.2 95.5 93.7 92.8 
25000 31.8 27.6 24.1 22.4 123.2 112.9 110.8 109.8 
31500 37.9 32.9 28.7 26.7 149.0 136.5 134.0 132.7 
40000 45.3 39.3 34.3 31.9 174.8 160.1 157.1 155.6 
50000 53.6 46.5 40.6 37.7 217.3 199.1 195.4 193.6 
63000 63.7 55.2 48.2 44.8 262.1 240.1 235.7 233.5 10.5 
 
 
 
 GB ××××—×××× 
8 表9 110kV 油浸式三相三绕组有载调压电力变压器能效等级 
空载 
kW 负载(75℃) 
kW 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级 短路 
阻抗 
％ 
6300 13.5 11.7 10.2 9.5 52.7 48.3 47.4 46.9 
8000 16.2 14.0 12.2 11.4 62.8 57.5 56.4 55.9 
10000 19.2 16.7 14.5 13.5 74.0 67.8 66.5 65.9 
12500 22.7 19.7 17.2 15.9 87.4 80.1 78.6 77.8 
16000 27.1 23.6 20.6 19.1 106.4 97.5 95.7 94.8 
20000 32.1 27.8 24.3 22.6 125.5 114.9 112.8 111.8 
25000 37.9 32.9 28.7 26.7 149.0 136.5 134.0 132.7 
31500 45.1 39.1 34.1 31.7 175.9 161.1 158.1 156.6 
40000 54.0 46.9 40.9 38.0 211.7 193.9 190.4 188.6 
50000 63.8 55.3 48.3 44.8 252.0 230.9 226.6 224.5 
63000 75.9 65.8 57.4 53.3 302.4 277.1 271.9 269.4 高—中 
10.5 
高—低 
17.5～
18.5 
中—低 
6.5 
 
表10 220kV 油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级 
空载损耗 
kW 负载损耗(75℃) 
kW 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级 短路 
阻抗 
％ 
31500 39.2 34.1 29.7 27.6 151.2 138.5 136.0 134.7 
40000 46.0 39.9 34.8 32.3 175.9 161.1 158.1 156.6 
50000 54.9 47.7 41.6 38.6 211.7 194.0 190.4 188.6 
63000 65.0 56.4 49.2 45.7 246.4 225.8 221.6 219.5 
75000 75.1 65.2 56.9 52.8 280.0 256.5 251.8 249.4 
90000 86.3 74.9 65.3 60.7 322.6 295.5 290.1 287.3 
120000 105.3 91.4 79.7 74.1 386.4 354.0 347.5 344.2 
150000 125.5 108.9 95.0 88.2 453.6 415.6 407.9 404.0 
160000 131.1 113.8 99.3 92.2 476.0 436.1 428.0 424.0 12～14 
 
 GB ××××—×××× 
9  
表 10（续）  220kV 油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级 
空载损耗 
kW 负载损耗(75℃) 
kW 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级 短路 
阻抗 
％ 
180000 143.4 124.5 108.6 100.8 514.1 471.0 462.2 457.9 
240000 179.2 155.6 135.7 126.0 635.1 581.8 571.0 565.6 
300000 211.7 183.7 160.3 148.9 756.0 692.6 679.8 673.4 
360000 243.1 211.0 184.1 170.9 866.9 794.2 779.5 772.1 
370000 247.6 214.8 187.4 174.1 884.8 810.6 795.6 788.1 
400000 262.1 227.5 198.5 184.3 937.5 858.8 842.9 834.9 
420000 271.1 235.3 205.3 190.6 972.2 890.6 874.1 865.9 12～14 
 
 
 
表11 220kV 油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器能效等级 
空载损耗 
kW 负载损耗(75℃) 
kW 短路 
阻抗 
％ 额定容量 
kVA  
3级 T 2级 1级 3级 T 2级 1级 升压 降压 
31500 44.8 38.9 34.0 31.5 181.5 166.2 163.2 161.6 
40000 53.8 46.7 40.7 37.8 211.7 193.9 190.4 188.6 
50000 62.8 54.5 47.5 44.1 252.0 230.9 226.6 224.5 
63000 74.0 64.2 56.0 52.0 292.4 267.8 262.9 260.4 
90000 96.4 83.6 73.0 67.8 393.2 360.2 353.5 350.2 
120000 118.8 103.1 89.9 83.5 483.9 443.3 435.1 431.0 
150000 140.0 121.5 106.0 98.5 574.6 526.4 516.6 511.8 
180000 159.1 138.1 120.5 111.9 655.2 600.2 589.1 583.6 
240000 197.2 171.1 149.3 138.6 806.4 738.8 725.1 718.2 
300000 233.0 202.2 176.4 163.8 952.0 872.1 856.0 847.9 高—中
22～24高—低12～14中—低
7～9 高—中 12～14 高—低 22～24 中—低 
7～9 
 
 
 
 
 GB ××××—×××× 
10  
表12 220kV 油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级 
 
空载损耗 
负载损耗(75℃) 
kW 
kW 额定容量 
kVA  
3 级  T  2 级  1 级  3 级  T  2 级  1 级  短路 
阻抗 
％ 
31500 42.6 37.0 32.3 30.0 151.2 138.5 136.0 134.7 
40000 50.4 43.8 38.2 35.5 175.9 161.1 158.1 156.6 
50000 60.5 52.5 45.8 42.6 211.7 193.9 190.4 188.6 
63000 70.6 61.3 53.5 49.6 246.4 225.8 221.6 219.5 
90000 89.6 77.8 67.9 63.0 322.6 295.5 290.1 287.3 
120000 110.9 96.3 84.0 78.0 387.6 355.0 348.5 345.2 
150000 130.0 112.8 98.4 91.4 453.6 415.6 407.9 404.0 
180000 151.2 131.3 114.5 106.3 524.2 480.2 471.3 466.9 
120000 114.3 99.2 86.5 80.4 397.6 364.3 357.5 354.2 
150000 134.4 116.7 101.8 94.5 464.8 425.8 417.9 414.0 
180000 低压 
66、
69kV 156.8 136.1 118.8 110.3 532.0 487.4 478.4 473.8 12～14 
 
表13 220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器能效等级 
空载损耗 负载损耗(75℃) 
kW kW 额定容量 
kVA  
3 级  T  2 级  1 级  3 级  T  2 级  1 级  短路 
阻抗 
％ 
31500 49.3 42.8 37.3 34.7 181.5 166.2 163.2 161.6 
40000 58.3 50.6 44.1 41.0 211.7 193.9 190.4 188.6 
50000 67.2 58.4 50.9 47.3 252.0 230.9 226.6 224.5 
63000 78.4 68.1 59.4 55.2 292.4 267.8 262.9 260.4 
90000 103.1 89.5 78.1 72.5 393.2 360.2 353.5 350.2 
120000 128.8 111.8 97.6 90.6 483.9 443.3 435.1 431.0 
150000 151.2 131.3 114.5 106.3 574.6 526.4 516.6 511.8 
180000 174.8 151.7 132.3 122.9 705.6 646.4 634.4 628.5 
240000 216.2 187.6 163.7 152.0 873.6 800.3 785.5 778.1 高—中 
12～14 
高—低 22～24 中—低 
7～9