DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 5 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RV -K (Consulta Pública)  
 
Página 1 de 8 PROTOCOLO DE AN ÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD  DE PRODUCTO 
ELÉCTRICO  
 
PE Nº 2/15 :  Fecha 30 de Julio  2010  
 
PRODUCTO  : Conductor eléctrico ;  denominación:  
RV-K  
 
CATEGORÍA                                        :                    C onductores  
 
NORMA S DE REFERENCIA  : IEC 60502 -1:2009 ; IEC 60228:200 4; 
IEC 60332 -1:2004 . 
 
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410 :1985 del Ministerio de 
Economía , F omento y 
Reconstrucción.  
 
  DS Nº  298, de 2005 , del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción . 
 
  RE Nº 345 de fecha 20.07.2010 del 
Ministerio de E nergía.     
  
APROBADO POR  : RE Nº                de fecha      
 
 
CAPITULO I  
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACI ÓN 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación de Seguridad  para el 
conductor eléctrico unipolar  o mul tipolar,  sin armadura  ni pantalla; constru ido de cobre 
recocido, desnudo o recubierto de una capa metálica ; flexible  clase 5, con aislación de 
polietileno reticulado (XLPE)  y cubierta termoplástica de cloruro de polivinilo (PVC) 
designación ST 2, para tempe ratura de servicio de 90 ºC, rango de voltaje  de 0,6/1 kV; de 
acuerdo al  alcance y campo de aplicación de la Norma IEC 60502 -1:2009, designación 
código  RV-K, de acuerdo al  documento de armonización HD 603-1:1998  de CENELEC.  
 
CAPITULO II  
 
ANÁLISIS Y/O ENS AYOS  
 
TABLA  A  
 
Ítem 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación de 
los defectos  
1 Marcado del cable y la 
identificación de los conductores 
(*) IEC 60502 -1  (1) Crítico   
2 Construcción y clase del 
conductor  IEC 60502 -1 5 y 16.4  Crítico  
3 Aislamiento y es pesores  IEC 60502 -1 6, 16.5, 18.1 y 
Tabla 6 Crítico  
4 Cubierta y espesores  IEC 60502 -1 13, 16.5.3 y 
18.2 Crítico  
5 Diámetro exterior  IEC 60502 -1 16.8 Crítico  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 5 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RV -K (Consulta Pública)  
 
Página 2 de 8 6 Resistencia eléctrica del 
Conductor a 20 ºC  IEC 60502 -1 15.2 Crítico  
7 Ensayo de voltaje  IEC 60502 -1 15.3 Crítico  
8 Resistencia de Aislamiento a 
temperatura ambiente  IEC 60502 -1 17.1 y tabla 13  Crítico  
9 Resistencia de aislamiento 
medida a la máxima 
temperatura del conductor  IEC 60502 -1 17.2 y tabla 13  Mayor  
10 Ensayo de voltaje durante 4 
horas IEC 60502 -1 17.3 Mayor  
11 Propiedades mecánicas del 
aislamiento: Resistencia a la 
tracción y alargamiento, sin 
envejecer y envejecido  IEC 60502 -1 18.3 y Tabla s 
14 y 15  Crítico  
12 Alargamiento en caliente (Hot 
set test) para el aislamiento  IEC 60502 -1 16.9, 18.11 y 
tablas 14 y 17  Mayor  
13 Absorción de agua en el 
aislamiento  (Método 
gravimétrico)  IEC 60502 -1 18.13 y tablas 
14 y 17  Mayor  
14 Ensayo de recogimiento del 
aislamiento (contracción)  IEC 60502 -1 18.16 y tablas 
14 y 17  Mayor  
15 Propiedades m ecánicas de la 
cubierta: Resistencia a la 
tracción y alargamiento, sin 
envejecer y envejecido  IEC 60502 -1 18.4 y Tabla s 
14 y 18  Crítico  
16 Pérdida de masa en horno de 
aire para la cubierta  IEC 60502 -1 18.6 y Tabla 19 Mayor  
17 Ensayo de presión de la cub ierta 
a alta temperatura  (penetración)  IEC 60502 -1 18.7 y Tabla s 
14 y 19  Mayor  
18 Comportamiento de la cubierta a 
baja temperatura (doblado, 
alargamiento e impacto en frío)  IEC 60502 -1 18.8 y Tabla s 
14 y 19  Mayor  
19 Ensayo de choque térmico de la 
cubiert a IEC 60502 -1 18.9 y Tabla s 
14 y 19  Mayor  
20 Ensayo  de comportamiento al 
fuego. No propagación de la 
llama  IEC 60502 -1 
(IEC 60332 -
1) 18.14.1  y Tabla 
14 Crítico  
 
Nota s: 
 
1. Este Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el Ca pítulo IV 
del presente protocolo.  
2. Para efectos  de la realización de la toma de muestras para ejecutar  todos los ensayos, se 
considerará  una muestra unitaria de una longitud mínima de 50 m etros (m)  de conductor.  
3. Se considerará como unidad  de medida de lo ngitud , para el tamaño de la producción o importación , 
el kilómetro (km) de conductor.  
4. (*) La identificación del producto , en su marcado , (impreso o en relieve)  sobre la cubierta  debe 
contener a lo menos la siguiente información:  
-  Nombre del fabricante o  su marca registrada.  
-  Identificación del conductor usando c ódigo d esignación : RV-K 
-  Sección nominal en mm2. 
-  Tensión de servicio en kV (U o/U). 
-  Temperatura de servicio en ºC.  
 
 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 5 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RV -K (Consulta Pública)  
 
Página 3 de 8 CAPITULO III  
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
Cualquiera sea el sist ema de Certificación utilizado,  y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298 , de 2005, se deberá considerar como familia, 
aquellos grupos de secciones nominales de l mismo tipo de  conductor denominación RV -
K, que se distin guen por tener características de diseño , materiales  componentes 
similares y método de fabricación  semejante . 
El número de secciones nominales  del tipo  de conductor a ensayar ser á: 
a.     Hasta 5 secciones = 2 secciones diferentes , las más representativ as. 
b.   Hasta 10 secciones = 3  secciones  diferentes , las más representativa s. 
c. Sobre 10 secciones  = 4 secciones diferentes , las más representativa s. 
 
Nota : 
 
1. Las secciones nominales más representativas  de la familia del conductor se obtendrán , en 
consideración a fre cuencia de uso , complejidad de fabricación  y otros aspectos de  carácter técnico . 
 
1. ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS  
PRODUCTOS .  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecido s en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
 Se deberá extraer una muestra unitaria  de una longitud mínima  de 50 m etros (m)   
por cada sección nominal de conductor a  ensayar . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
El Tipo no podrá tener de fectos  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar todos los Análisis y/o 
Ensayos  establecidos en la TABLA A, del  Capítulo II, del presente Protocolo.  
1.2.1.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto , estará n dado s por 
la Tabla B.  
TABLA B  
 
Tamaño de la 
producción  
(Kilómetros )  Tamaño de la 
muestra   
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad  de 
la inspección (*)  Acepta  Rechaza  
2 a 25 2 0 1 Mensual  
26 a 150  3 0 1 Mensual  
151 a 1200  5 0 1 Mensual  
1201 a 35000  8 0 1 Mensual  
35001 o m ás 13 0 1 Mensual  
 
Notas:  
 
1. Para  tamaños de la producción menores a 2 km. de conductor , se deben consi derar ensayos en 2 
muestras representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 5 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RV -K (Consulta Pública)  
 
Página 4 de 8 3. (*) Si no hay  producción durante algún período, se continuará con las inspecciones mensuales a   
partir  de la  primera producción siguiente a dicho período.  
4. La composición de las muestras se deberán obtener considerando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.   
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chi le 
1.2.2.1  Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos     
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de  aceptación del producto, estará n dado s por 
la Tabla C .  
TABLA C  
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(Kilómetros )  Tamaño de la 
muestra   
(unidades)  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15 2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Notas:  
 
1. Para tamaños de la partida de importación menores a 2 km. de conductor , se deben considerar 
ensayos en 2  muestras representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo  a la norma NCh 43. Of61.  
3. La composición de las muestras se deberán obtener considerando el criterio de selección 
representativa  de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.    
  
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la  partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante 
o importador requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o import ador 
deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44 . Of2007 , 
sus modificaciones o la disposición que la reemplace; p ara ello, el Organismo de 
Certificación en una segunda inspección  extraerá  una muestra igual al doble de 
la extraída en  la primera inspección, que considere el total de la partida de 
fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el 
punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del Capítu lo III del presente Protocolo, según 
corresponda . 
En el Certificado de Apro bación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, 
señalando las causas del rechazo inicial.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACI ÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE 
FÁBRICA Y SU ACEPTACI ÓN SEGUIDOS DE VIGILA NCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACI ÓN LA AUDITOR ÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE F ÁBRICA Y DEL MERCADO . 
 
2.1 Aprobación de tipo  
 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TA BLA A, del   Capítulo II del presente Protocolo.  
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 5 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RV -K (Consulta Pública)  
 
Página 5 de 8 2.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longitud mínima de 50 m etros (m)   
por cada sección nominal de conductor a ensayar.  
 
2.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos  
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del p resente Protocolo.  
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto, estará n dado s por 
la Tabla D .  
TABLA D  
 
Tamaño de la 
partida de 
Producción 
(Kilómetros ) Tamaño de la 
muestra    
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (*)  Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
 
 
Notas:  
 
1. Para tamaños de la partida de producción menores a 2 km. de conductor , se deben c onsiderar 
ensayos en 2 muestras representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  
3. (*) Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.  
4. La composición de las muestras se deberán obtener consider ando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.    
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obteni da de la partida de fabricación , por ende la 
partida represent ada por dicha muestra, y si el fabricante requiere volver a 
certificar dicho lote, deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma 
NCh 44 . Of2007 , sus modificaciones o la disposición que la reemplace ; para ello, 
el Organismo de Certificación e n una segunda inspección extraerá una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el tot al de la 
partida de fabricación , de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el 
punto 2.2.2, del Capítulo III del presente Pro tocolo.   
En el Informe de Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
2.3 Verificación de muestras tomadas en el Mercado  
Se deberá , cada seis meses , verificar en el mercado  una muestra representativa 
del producto certificado ; efectuándo le los Análisis y/o Ensayos  establecidos en el  
punto 1.2.1.1   del Capítulo III , del presente Protocolo .  
Notas:  
 
1. Para efectos de la verificación de muestras tomadas en el me rcado , éstas se obtendrá n a partir de  
las cantidades de secciones nominales miembros de la familia del conductor, seleccionadas  en 
forma representativa ; según  indicaciones  al inicio del  capítulo III: Sistemas de Certificación.  
2. El Organismo  de Certificación  deberá , progresivamente incluir  durante el tiempo en que se e fectúe 
el control de mercado ; la verificación de la totalidad de las secciones nominales miembros de la 
familia del conductor.  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 5 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RV -K (Consulta Pública)  
 
Página 6 de 8 2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará una evaluación y apr obación anual del sistema del control de 
calidad del fabricante, según lo establecido para el Sistema 2 en el Artículo 5 del 
Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
3. ENSAYO POR LOTES . 
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
 Para la aprobación de cada lote se  deberán efectuar a cada unidad de la s 
muestra s extraída s, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, 
del Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.1  Clasificación de los defectos  
 La clasificación de los defectos  se deberá efectuar de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2  Planes de muestreo  
 Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la norma NCh 
44. Of2007 , de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos  críticos  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2-A 
Nivel de Acepta ción    : AQL = 2.5  
 
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
3.1.3  Selección de la muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43 . Of61.  
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rec hazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante 
o importador requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador 
deberá acogerse a lo establec ido en el punto 7.6 de la norma NCh 44 . Of2007 , 
sus modificaciones o la disposición que la reemplace ; para ello, el Organismo de 
Certificación en una segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de 
la extraída en la primera inspección, que consid ere el total de la partida de 
fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el 
punto 3.1.2, del Capítulo III del presente Protocolo.   
En el Certificado  de Aprobación , en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que 
el produ cto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 5 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RV -K (Consulta Pública)  
 
Página 7 de 8 4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITOR ÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 
DEL FABRICANTE . 
 
4.1 Aprobación de tipo  
 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/ o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
4.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longitud mínima de 50 m etros (m)   
por cada sección nominal de conductor a ensayar.  
4.1.2  Aprobación o recha zo 
 El Tipo no podrá tener defectos.  
4.2 Inspección del Control de Calidad  
 Se efectuará  una evaluación y aprobación semestral del si stema de calidad del 
fabricante , según lo establecido para el Sistema 5 en el Artículo 5 del Decreto 
Supremo Nº 298, de 200 5, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
5. CERTIFICAC ION ESPECIAL . 
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación 
deberán  cumplir con lo señalado en el artículo 22° del Decreto N° 298  de 2005 y 
asegurarse que di cho reconocimiento, sea otorgado por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles mediante resolución exenta y que el certificado se 
encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lo te o 
partida, la cua l será sometida a los análisis y/o ensayos establecidos en  el punto 
1.2.1.1  del Capítulo I II, del presente  Protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto, estará n dado s por 
la Tabla E .  
TABLA E  
 
TAMA ÑO TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  
MARCA DE 
CONFORMIDAD  CERTIFICADO 
DE 
APROBACIÓN 
O SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO 
DE TIPO  N: Kilómetros  
n A R n A R n A R 
2            25 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/1 5 2010 CONDUCTOR ELECTRICO RV -K (Consulta Pública)  
 
Página 8 de 8 Notas:  
 
1. Para tamaños del lote  menores a 2 km. de conductor , se deben considerar ensayos en 2 muestras  
representativas.  
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  
3. La composición de las muestras se deberán obtener co nsiderando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.    
 
5.3 Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la mu estra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida repres entada por dicha muestra, y si el fabricante 
o importador requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador 
deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44 . Of2007 , 
sus modificaciones o la disposición que la reemplace ; para ello, el Organismo de 
Certificación en una segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de 
la extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de 
fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación seña lados en el 
punto 5.2, del Capítulo III del presente Protocolo.   
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que 
el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
 
CAP ITULO IV  
 
MARCA DO NACIONAL      
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del 
Certificado de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación 
deberá verificar que éste cuente con el marcado , ya sea en forma impresa o en 
relieve sobr e el aislamiento del conductor , con a lo menos la siguiente  
información : 
 
a) Denominación del conductor usando código armonizado : RV-K 
b) Número de Certificado de aprobación del producto en cuestión.  
c) País de fabricación del producto.  
d) Mes/año de fabricación u otr o medio de trazabilid ad. 
 
 
 En resumen , el marcado general para este tipo de conductor deberá contar con , 
a lo menos , la siguiente información: Nombre del fabricante o su marca 
registrada ; RV-K; Sección nominal en mm2; tensión de servicio en kV (U o/U); 
Temperatura de servicio en ºC ; Nº del Certificado de Aprobación ; País de 
fabricación y Mes/año de fabricación.  
 
 
2. Ante el no cumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de 
Certificación deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO/SBP/ JCLM/ DAB/ dab