DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/07 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H03VV-F- H03VVH2-F (Consulta Publica) 
 
Página 1 de 8 PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE P RODUCTO 
ELÉCTRICO  
 
 
PE Nº 2/07 :  12 de Mayo 2010  
 
PRODUCTO : Conductor eléctrico tipo H03VV-F;  
H03VVH2-F (Reemplaza  tipos SVT,  
NYLHY Y SPT-1)  
 
NORMAS DE REFERENCIA  : IEC 60227-5:2003; IEC 60227-1:2007 
  
  
FUENTE LEGAL : Ley Nº 18.410:1985 del Ministerio 
de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 
 
  DS Nº 298, de 2005, del Ministerio 
de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 
 
  RE Nº XXX de fecha XX.XX.2010 del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.    
  
APROBADO POR : RE Nº                de fecha      
 
 
CAPITULO I 
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
El presente protocolo establece el procedimiento de  certificación de Seguridad para el 
conductor eléctrico tipo cordón flexible; circular ó plano, construido con 2 ó 3 
conductores de cobre recocido, desnudo o recubierto  de una capa metálica; cableados, 
clase 5, con aislación de PVC/D para temperatura de  servicio de 70 ºC, con cubierta o 
revestimiento de PVC/ST5 y rango de voltaje  de 300 /300 volts; de acuerdo al alcance y 
campo de aplicación de las Normas IEC 60227-5:2003 e IEC 60227-1:2007, designación 
código 60227 IEC 52 y denominación código H03VV-F p ara cordón circular y H03VVH2-
F para cordón plano, de acuerdo a los documentos de  armonización HD 361:2006 y HD 
21.5-S3:2001 de CENELEC. 
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
TABLA  A 
 
Item 
Nº Denominación Norma  Cláusula Clasificación de 
los defectos  
1 Marcado (*)  IEC 60227-1  3  Crítico  
2 Construcción y clase del 
conductor IEC 60227-5 5.3.1 y Tabla 
7, columna 1  Crítico 
3 Espesores del aislamiento  IEC 60227-5 5.3.2 y Tabla 
7, columna 2  Crítico 
4 Disposición de los conductores 
aislados IEC 60227-5 5.3.3 Crítico 
5 Cubierta o Revestimiento - 
espesores IEC 60227-5 5.3.4 y Tabla 
7 columna 3  Crítico DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/07 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H03VV-F- H03VVH2-F (Consulta Publica) 
 
Página 2 de 8 6 Dimensiones exteriores IEC 60227-5 5.3.5 y Tabla 
7, columnas 
4 y 5 Crítico 
7 Prescripciones relativas a las 
características constructivas y 
dimensionales  IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Crítico  
8 Resistencia de Aislación a 70 ºC IEC 60227-5 5.4 y Tabla 7 
columna 6 Crítico  
9 Resistencia eléctrica del 
Conductor a 20 ºC IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Crítico 
10 Rigidez dieléctrica  IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Crítico  
11 Propiedades mecánicas del 
aislamiento: Resistencia a la 
tracción sin envejecer y 
envejecido IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Crítico 
12 Ensayo de pérdida de masa del 
aislamiento IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Mayor 
13 Propiedades mecánicas de la 
cubierta: Resistencia a la tracción 
sin envejecer y envejecido  IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Crítico 
14 Ensayo de pérdida de masa de la 
cubierta IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Mayor 
15 Ensayo de presión a alta 
temperatura del aislamiento IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Mayor 
16 Ensayo de presión a alta 
temperatura de la cubierta IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Mayor 
17 Doblado en frío del aislamiento IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Mayor 
18 Doblado en frío de la cubierta IEC 60227-5 5.4 y  Tabla 8  Mayor 
19 Impacto en frío del cable 
terminado IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Mayor 
20 Choque térmico del aislamiento IEC 60227-5 5.4 y  Tabla 8  Crítico 
21 Choque térmico de la cubierta IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Crítico 
22 Resistencia mecánica del cable 
terminado- flexiones alternas IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Mayor 
23 Retardancia a la llama IEC 60227-5 5.4 y Tabla 8  Mayor 
 
Notas: 
 
1. Para efectos  de la realización de la toma de mu estras para ejecutar todos los ensayos, se consider ará  
una muestra unitaria de una longitud mínima de 50 m etros (m) de conductor. 
2. Se considerará como unidad para el tamaño de la producción o importación el equivalente a 1 
kilómetro (km) de conductor. 
3. (*)  La identificación del conductor, en su marcado, (i mpreso o en relieve) debe contener la siguiente 
información: 
- Nombre del fabricante o su marca registrada.  
         -  Identificación del conductor usando cód igo designación IEC: 60227 IEC 52.  
- Sección nominal en mm2. 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/07 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H03VV-F- H03VVH2-F (Consulta Publica) 
 
Página 3 de 8 CAPITULO III 
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizad o, y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298, de 2005 , se deberá considerar como familia, 
aquellos grupos de secciones nominales del mismo ti po de conductor que se distinguen 
por tener características de diseño, materiales com ponentes similares y método de 
fabricación semejante. 
El número de secciones nominales del tipo de conduc tor a ensayar será: 
a. Hasta 5 secciones = 2 secciones diferentes, las más representativas. 
b. Hasta 10 secciones = 3 secciones diferentes, las  más representativas. 
c. Sobre 10 secciones = 4 secciones diferentes, las  más representativas. 
 
Nota: 
 
1. Las secciones nominales más representativas de l a familia del conductor se obtendrán, en 
consideración a frecuencia de uso, complejidad de f abricación y otros aspectos de carácter técnico. 
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS  PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del pre sente Protocolo.  
 
1.1.1 Número de unidades 
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longi tud mínima de 50 metros (m)  
por cada sección nominal de conductor a ensayar. 
 
1.1.2 Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos. 
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el e xtranjero) 
1.2.1.1 Para la aprobación de fabricación se deberán efectu ar todos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II , del presente Protocolo.  
1.2.1.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación d el producto, estará dado por 
la Tabla B.  
TABLA B 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
producción  
(Kilómetros)  Tamaño de la 
muestra  Acepta Rechaza Periodicidad de 
la inspección (*)  
2 a 25 2 0 1 Mensual 
26 a 150 3 0 1 Mensual 
151 a 1200 5 0 1 Mensual 
1201 a 35000 8 0 1 Mensual 
35001 o más 13 0 1 Mensual 
 
Notas: 
 
1. Para tamaños de la producción menores a 2 km. de  conductor se deben considerar ensayos en 2 
muestras representativas. 
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61. DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/07 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H03VV-F- H03VVH2-F (Consulta Publica) 
 
Página 4 de 8 3. (*)  Si no hay  producción durante algún período, se co ntinuará con las inspecciones mensuales a partir de  
la  primera producción siguiente, a dicho período. 
4. La composición de las muestras se deberán obtene r considerando el criterio de selección representat iva 
de las secciones nominales miembros de la familia d el conductor.   
 
1.2.2 Aprobación de partidas de importación en Chil e 
 
1.2.2.1 Para la aprobación de importación se deberán efectu ar los Análisis y/o Ensayos 
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del  presente Protocolo.  
1.2.2.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de l producto, estará dado por la 
Tabla C.  
TABLA C 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
partida de 
importación 
(Kilómetros)  Tamaño de la 
muestra  Acepta Rechaza 
2 a 15 2 0 1 
16 a 50 3 0 1 
51 a 150 5 0 1 
151a 500 8 0 1 
501 a 3200 13 0 1 
3201 a 35000 20 0 1 
35001 o más 32 0 1 
 
 
Notas: 
 
1. Para tamaños de la partida de importación menore s a 2 km. de conductor se deben considerar ensayos 
en 2  muestras representativas. 
2.   La selección de la muestra deberá ser efectuad a de acuerdo a la norma NCh 43. Of61. 
3.   La composición de las muestras se deberán obte ner considerando el criterio de selección represent ativa   
      de las secciones nominales miembros de la fam ilia del conductor.    
 
1.2.3 Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por d icha muestra, y si el fabricante 
o importador requieren volver a certificar dicho lo te, el fabricante o importador 
deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de  la norma NCh 44. Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; p ara ello, el Organismo de 
Certificación en una segunda inspección extraerá un a muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el  total de la partida de 
fabricación o importación, de acuerdo a los niveles  de aceptación señalados en el 
punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del Capítulo III del prese nte Protocolo, según corresponda.   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en e l Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA IN SPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial. 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALID AD DE 
FÁBRICA Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD D E LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL ME RCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/07 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H03VV-F- H03VVH2-F (Consulta Publica) 
 
Página 5 de 8 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del   Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1 Número de unidades 
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longi tud mínima de 50 metros (m)  
por cada sección nominal de conductor a ensayar. 
 
2.1.2 Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos. 
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en  Chile o en el extranjero 
 
2.2.1 Aprobación de Fabricación 
Para la aprobación de fabricación se deberán efectu ar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
2.2.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación d el producto, estará dado por la 
Tabla D.    
TABLA D 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
partida de 
Producción 
(Kilómetros) Tamaño de la 
muestra Acepta Rechaza Periodicidad de 
la inspección (*)  
2 a 1200 2 0 1 semestral 
1201 a 35000 3 0 1 semestral 
35001 y superiores  5 0 1 semestral 
 
 
Notas: 
 
1. Para tamaños de la partida de producción menores  a 2 km. de conductor se deben considerar 
ensayos en 2 muestras representativas. 
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61.  
3. (*) Semestral, o en su defecto la primera produc ción siguiente. 
4. La composición de las muestras se deberán obtene r considerando el criterio de selección 
representativa de las secciones nominales miembros de la familia del conductor.    
 
2.2.3 Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación, por ende la 
partida representada por dicha muestra, y si el fab ricante requiere volver a 
certificar dicho lote, deberá acogerse a lo estable cido en el punto 7.6 de la norma 
NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la disposición  que la reemplace; para ello, 
el Organismo de Certificación en una segunda inspec ción extraerá una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspecc ión, que considere el total de la 
partida de fabricación, de acuerdo a los niveles de  aceptación señalados en el 
punto 2.2.2, del Capítulo III del presente Protocol o.   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en e l Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA IN SPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial. 
 
2.3 Verificación de muestras tomadas en el Mercado  
Se deberá cada seis meses, verificar en el mercado una muestra representativa 
del producto certificado; efectuándole los Análisis  y/o Ensayos establecidos en el 
punto 1.2.1.1  del Capítulo III, del presente Proto colo.  
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/07 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H03VV-F- H03VVH2-F (Consulta Publica) 
 
Página 6 de 8 Notas: 
 
1. Para efectos de la verificación de muestras toma das en el mercado, éstas se obtendrán a partir de 
las cantidades de secciones nominales miembros de l a familia del conductor, seleccionadas en 
forma representativa; según indicaciones al inicio del capítulo III: Sistemas de Certificación. 
2. El Organismo de Certificación deberá, progresiva mente incluir durante el tiempo en que se efectúe 
el control de mercado; la verificación de la totali dad de las secciones nominales miembros de la 
familia del conductor. 
 
2.4 Inspección del Control de Calidad 
Se efectuará una evaluación y aprobación anual del sistema del control de calidad 
del fabricante, según lo establecido para el Sistem a 2 en el Artículo 5 del Decreto 
Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Foment o y Reconstrucción. 
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar  todos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II , del presente Protocolo.  
3.1.1 Clasificación de los defectos 
La clasificación de los defectos se deberá efectuar  de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2 Planes de muestreo 
Los planes de muestreo especificados a continuación , se basan en la norma NCh 
44. Of2007, de acuerdo a lo siguiente: 
 
3.1.2.1  Para defectos críticos  
 
Nivel de Inspección    : II 
Tamaño de la Muestra   : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación    : Acepta con cero (0) 
        Rechaza con uno (1) 
3.1.2.2  Para defectos mayores. 
 
Nivel de Inspección    : I 
Tamaño de la Muestra   : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación    : AQL = 2.5 
 
3.1.2.3  Para defectos menores 
 
Nivel de Inspección    : I 
Tamaño de la Muestra   : Tabla 2-A 
Nivel de Aceptación    : AQL = 4 
3.1.3 Selección de la muestra 
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43. Of61 . 
3.1.4 Rechazo del lote 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por d icha muestra, y si el fabricante 
o importador requieren volver a certificar dicho lo te, el fabricante o importador 
deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de  la norma NCh 44. Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; p ara ello, el Organismo de 
Certificación en una segunda inspección extraerá un a muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el  total de la partida de 
fabricación o importación, de acuerdo a los niveles  de aceptación señalados en el 
punto 3.1.2, del Capítulo III del presente Protocol o.   DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/07 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H03VV-F- H03VVH2-F (Consulta Publica) 
 
Página 7 de 8 En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en e l Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA IN SPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial. 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEM A DE CALIDAD 
DEL FABRICANTE  
4.1 Aprobación de tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del pre sente Protocolo. 
4.1.1 Número de unidades 
 
Se deberá extraer una muestra unitaria de una longi tud mínima de 50 metros (m)  
por cada sección nominal de conductor a ensayar. 
 
4.1.2 Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos. 
4.2 Inspección del Control de Calidad 
Se efectuarán a lo menos dos auditorías del sistema  de calidad del fabricante al 
año, según lo establecido para el Sistema 5 en el A rtículo 5 del Decreto Nº 298, de 
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconst rucción. 
 
5. CERTIFICACION ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Org anismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el Artículo 22° del Decr eto N° 298 de 2005 y 
asegurarse que dicho reconocimiento, sea otorgado p or la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles mediante resolución exe nta y que el certificado se 
encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una  muestra de conductor de 
cada lote o partida, la cual será sometida a todos los análisis y/o ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, del pr esente Protocolo. 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de l producto, estará dado por la 
Tabla E. 
 
TABLA E 
 
TAMAÑO TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 
LOTE 
MARCA DE 
CONFORMIDAD  CERTIFICADO 
DE 
APROBACIÓN 
O SELLO DE 
CALIDAD CERTIFICADO 
DE TIPO N: Kilómetros 
n A R n A R n A R 
2            25 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50 2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150 2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500 2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200 2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más 3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 PROTOCOLO SEGURIDAD PE Nº 2/07 2010 CONDUCTOR ELEC TRICO H03VV-F- H03VVH2-F (Consulta Publica) 
 
Página 8 de 8 n =    tamaño de muestra 
A  =    acepta 
R  =    rechaza  
Notas: 
 
1. Para tamaños del lote  menores a 2 km. de conduc tor se deben considerar ensayos en 2 muestras  
      representativas. 
2. La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43. Of61. 
3. La composición de las muestras se deberán obtene r considerando el criterio de selección representat iva  
      de las secciones nominales miembros de la fam ilia del conductor.    
 
 
5.3  Rechazo de la muestra 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de importación, por ende la 
partida representada por dicha muestra, y si el fab ricante o importador requieren 
volver a certificar dicho lote, el fabricante o imp ortador deberá acogerse a lo 
establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2 007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el Organis mo de Certificación en una 
segunda inspección extraerá una muestra igual al do ble de la extraída en la 
primera inspección, que considere el total de la pa rtida de fabricación o 
importación, de acuerdo a los niveles de aceptación  señalados en el punto 5.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo.   
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en e l Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, se ñalando las causas del 
rechazo inicial. 
 
CAPITULO IV 
 
MARCADO NACIONAL     
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplic ado para la obtención del 
Certificado de Aprobación para este producto, el Or ganismo de Certificación 
deberá verificar que éste cuente con el marcado ya sea en forma impresa o en 
relieve sobre la cubierta del conductor, con a lo m enos la siguiente información: 
 
a) Denominación del conductor usando código armoniz ado: HO3VV-F o HO3VVH2-F.  
b) Número de Certificado de aprobación del producto  en cuestión. 
c) País de fabricación del producto. 
d) Mes/año de fabricación u otro medio de trazabili dad. 
 
En resumen el marcado general para este tipo de con ductor deberá contar con a lo 
menos la siguiente información: Nombre del fabrican te o su marca registrada, 
60227 IEC 52, H03VV-F  o H03VVH2-F, Sección nominal  en mm2, Nº del 
Certificado de Aprobación, País de fabricación y Me s/año de fabricación. 
 
2. Ante el no cumplimiento de las instrucciones ant eriores, el Organismo de 
Certificación deberá rechazar el producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO/SBP/JCLM/DAB/dab