(Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 14 de diciembre de 2011  
SECRETARIA DE ENERGIA  
NORMA Oficial Mexicana NOM -018-ENER -2011, Aislantes térmicos para edificaciones. Características y 
métodos de prueba.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Energía.  
NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM -018-ENER -2011, AISLANTES T ERMICOS PARA EDIFICAC IONES. 
CARACTER ISTICAS Y M ETODOS DE PRUEBA.  
EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos ( CCNNPURRE) y Director General de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos: 33 fracción X de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 6, 7 fracción VII, 10, 11 fracciones IV y V y quinto trans itorio 
de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XII, 41, 44, 
45, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 33 y 34 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normal ización; 3 fracción VI inciso c), 33, 34 fracciones: XIX, XX, XXII, XXIII  y 
XXV, y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; expide la siguiente:  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -018-ENER -2011, AISLANTES T ERMICOS  PARA EDIFICACIONES. 
CARACTER ISTIC AS Y M ETODOS DE PRUEBA  
CONSIDERANDO  
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, define las facultades de la Secretaría de 
Energía, entre las que se encuentra la de expedir Normas Oficiales Mexicanas que promueven la eficiencia 
del sector ener gético;  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las Normas 
Oficiales Mexicanas el establecimiento de criterios y/o especificaciones que promuevan el mejoramiento del 
medio ambiente, la preservación de los r ecursos naturales y salvaguardar la seguridad al usuario;  
Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para la elaboración de proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, el Presidente del Comité 
Consu ltivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, 
ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -018-ENER -2011, aislantes 
térmicos para edificaciones. Características y métodos de prueba . Lo que se realizó en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de septiembre de 2011, con el objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al 
citado Comité Consultivo que lo propuso;  
Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta;  y que 
dentro del mismo plazo, no se recibieron comentarios al citado Proyecto de Norma Oficial Mexicana;  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las Normas Oficiales Mexicanas se 
constituyen como el instrumento idóneo para la pro secución de estos objetivos, se expide la siguiente Norma 
Oficial Mexicana: NOM -018-ENER -2011, Aislantes térmicos para edificaciones. Características y métodos  de 
prueba.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, D.F., a 29 de noviembre de 2011. - El Presi dente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía , Emiliano Pedraza Hinojosa .- Rúbrica.  Miércoles 14 de diciembre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
    NORMA OFI CIAL MEXICANA NOM -018-ENER -2011, AISLANTES T ERMICOS  PARA EDIFICACIONES. 
CARACTER ISTICAS Y M ETODOS DE PRUEBA  
PREFACIO  
Esta Norma Oficial Mexicana  fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Re cursos Energéticos (CCNNPURRE), con la colaboración de los 
siguientes organismos, instituciones y empresas:  
 Aislantes Minerales, S.A. de C.V.  
 Aisla Coat, S. de R. L. MI  
 Asociación de Empresas para el Ahorro de la Energía en la Edificación, A.C.  
 Asociación Nacional de Fabricantes de Aislamientos Térmicos y Acústicos de Fibras Minerales, A.C.  
 Cien Consultores, S.C.  
 Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico  
 Dow Química Mexicana, S.A. de C.V.  
 Efiterm  
 Espumados de Estireno, S.A . 
 Fanosa, S.A . de C.V.  
 Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica  
 Grupo Procasa  
 Holcim Apasco, S.A. de C.V.  
 Maximino Celis Cid, Consultor Evaluador  
 Mexalit, S.A. de C.V.  
 Novaceramic  
 Organismo Nacional de Normalización y Certificación de  la Construcción y Edificación, S.C.  
 Owens Corning México, R. de S.L. de C.V.  
 Paneles, Madera y Concreto S.A . 
 Poliestireno y Derivados, S.A . de C.V.  
 Polioles, S.A. de C.V.  
 Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A. de C.V.  
 Termolita, S.A. de C.V. 
 Universidad Autónoma Metropolitana -Cuajimalpa  
 Vidrios Marte, S.A. de C.V.  
 Xella Mexicana, S.A. de C.V.  
Esta Norma Oficial Mexicana  tiene por objeto establecer los métodos de prueba para evaluar la 
conductividad o resistencia térmica, densidad ap arente, permeabilidad al vapor de agua, la adsorción de 
humedad y absorción de agua, que se indiquen en los materiales homogéneos que se comercialicen en el 
país con propiedades de aislantes térmicos.  
Responde a la necesidad de incrementar el ahorro de ene rgía y la preservación de los recursos 
energéticos a través de la utilización de mejores materiales, así como a la de proteger al consumidor, 
orientándole en la selección de los materiales que le ofrezcan la mejor alternativa para su necesidad de aislar 
térmicamente su edificación.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 14 de diciembre de 2011  
CONTENIDO  
1. Objetivo  
2. Campo de aplicación  
3. Referencias  
4. Definiciones  
4.1. Aislamiento Térmico  
4.2. Componente  
4.3. Elemento  
4.4. Muestreo  
4.5. Producto  
5. Especificaciones  
5.1. Densidad aparente  
5.2. Conductividad térmica  
5.3. Permeabilidad al vapor de agua  
5.4. Adsorción de humedad y absorción de agua  
6. Muestreo  
7. Métodos de prueba  
8. Marcado  
9. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
9.1. Objetivo  
9.2. Referencias  
9.3. Definiciones  
9.4. Disposiciones generale s 
9.5. Opciones de certificación  
9.6. Procedimiento  
9.7. Muestreo  
9.8. Vigencia de los certificados de cumplimiento del producto.  
9.9. Visita de vigilancia  
10. Vigilancia  
11. Sanciones  
12. Bibliografía  
13. Concordancia con normas internacionales  
14. Transi torios  
Apéndice A Normativo  
Apéndice B Informativo  
1. Objetivo  
Esta Norma Oficial Mexicana  establece las características y métodos de prueba que deben cumplir los 
productos, componentes y elementos termoaislantes, para techos, plafones y muros de las edifi caciones.  
2. Campo de aplicación  
Esta Norma Oficial Mexicana  aplica a los productos, componentes y elementos que sean de fabricación 
nacional o de importación con propiedades de aislante térmico para techos, plafones y muros de las 
edificaciones, producido s y comercializados con ese fin, sin perjuicio de otros fines. Se excluyen los aislantes 
térmicos para cimentaciones . Miércoles 14 de diciembre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
    3. Referencias  
Esta Norma Oficial Mexicana se complementa con las siguientes normas vigentes o las que la sustituyan:  
 NOM -008-SCFI -2002,  Sistema general de unidades de medida.  
 NMX -C-125-ONNCCE -2010, Industria de la construcción -Materiales termoaislantes de fibras 
minerales -Determinación del espesor y densidad.  
 NMX -C-126-ONNCCE -2010,  Industria de la construcción -Materiales termoaislante s en forma de 
bloque o placa -Determinación de las dimensiones y densidad.  
 NMX -C-181-ONNCCE -2010, Industria de la construcción -Materiales termoaislantes -Determinación 
de la transmisión térmica en estado estacionario (medidor del flujo del calor).  
 NMX -C-189-ONNCCE -2010,  Industria de la construcción -Materiales termoaislantes -Determinación 
de la transmisión térmica (aparato de placa caliente aislada).  
 NMX -C-210-ONNCCE -2010,  Industria de la construcción -Materiales termoaislantes -Determinación 
de la velocid ad de transmisión de vapor de agua.  
 NMX -C-213-ONNCCE -2010,  Industria de la construcción -Materiales termoaislantes -Determinación 
de la densidad de termoaislantes sueltos utilizados como relleno.  
 NMX -C-228-ONNCCE -2010, Industria de la construcción -Materi ales termoaislantes -Determinación 
de la adsorción de humedad y absorción de agua.  
 NMX -C-238-ONNCCE -2010, Industria de la construcción -Materiales termoaislantes -Terminología.  
 NMX -C-258-ONNCCE -2010, Industria de la construcción -Materiales termoaislantes granulares 
sueltos como relleno -Determinación de la densidad.  
4. Definiciones  
Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana se deben considerar las definiciones 
señaladas en la NMX -C-238-ONNCCE -2010. Además para los fines de esta Norma Oficial  Mexicana  se debe 
entender como:  
4.1 Aislante térmico. - Producto, elemento o componente que se utiliza para proporcionar resistencia al 
flujo de calor. También identificado como termoaislante.  
4.2 Componente. - Producto fabricado que se concibe como unidad simple o compuesta, que posee 
dimensiones específicas, al menos en dos direcciones para integrar un elemento.  
4.3 Elemento. - Parte constitutiva de una construcción que tiene su propia identidad funcional, puede 
concebirse como unidad o estar integrado por varios componentes.  
4.4 Muestreo. - Es el procedimiento mediante el cual se seleccionan diversas unidades de producto de un 
lote conforme a lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana aplicable.  
4.5 Producto. - Varios materiales sujetos a un proce so de transformación que conforman un insumo 
industrializado para componentes y/o elementos.  
5. Especificaciones  
5.1 Densidad aparente  
El fabricante debe indicar la densidad aparente del material, producto, componente y elemento 
termoaislante. Esto se veri fica de acuerdo al método de prueba correspondiente al tipo de material, producto, 
componente y elemento, indicado en la Tabla 1.  
5.2 Conductividad térmica  
El fabricante debe indicar la conductividad térmica del material, producto, componente y elemento 
termoaislante, medida a una  temperatura media de 297 K (24 ºC). Esto se verifica de acuerdo a los métodos 
de prueba indicados en la Tabla 1. Para los materiales termoaislantes en espesores fijos determinados, se 
debe indicar el valor de la resistencia térmica .      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 14 de diciembre de 2011  
5.3 Permeabilidad al vapor de agua  
El fabricante debe indicar la permeabilidad al vapor de agua del material, producto, componente y 
elemento termoaislante. Esto se verifica de acuerdo al método de prueba indicado en la Tabla 1. En 
materiales compuestos que llevan incorporada una lámina o barrera contra el vapor, se debe dar el valor de la 
resistencia al vapor o permeancia del conjunto, teniendo en cuenta que la resistencia es la propia del material 
sin incluir las juntas que eventualmente pueda tener el aislamiento.  Esta especificación no aplica para 
materiales granulares.  
5.4 Adsorción de humedad y absorción de agua  
El fabricante debe indicar la adsorción de humedad y/o absorción de agua del material, producto, 
componente y elemento termoaislante. Esto s e verifica de acuerdo al método de prueba indicado en la  Tabla 
1. 
6. Muestreo  
Está sujeto a lo dispuesto en el capítulo 9 de la presente Norma Oficial Mexicana.  
7. Métodos de prueba  
Los métodos de prueba vigentes para determinar las características especif icadas en el capítulo 5, deben 
ser los indicados en la Tabla 1.  
Tabla 1. Métodos de prueba  
Propiedad  Método de prueba  
Densidad aparente  NMX -C-125-ONNCCE -2010;  
NMX -C-126-ONNCCE -2010;  
NMX -C-213-ONNCCE -2010;  
NMX -C-258-ONNCCE -2010  
Conductividad térmica  NMX -C-181-ONNCCE -2010;  
NMX -C-189-ONNCCE -2010  
Permeabilidad al vapor de agua  NMX -C-210-ONNCCE -2010  
Adsorción de humedad y absorción de agua  NMX -C-228-ONNCCE -2010  
 
8. Marcado  
El fabricante o proveedor debe proporcionar un instructivo que indique las especifica ciones, 
recomendaciones de uso, instalación y manejo del material; indicando como mínimo la conductividad térmica 
y/o resistencia térmica, densidad aparente, permeabilidad al vapor de agua, adsorción de humedad y/o 
absorción de agua.  
La información comerci al de los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana debe estar contenida en 
una etiqueta o marcado indeleble con caracteres legibles en idioma español, contenidos los siguientes datos:  
a) Nombre o razón social del fabricante y/o distribuidor.  
b) Leye nda “HECHO EN MEXICO” o país de origen.  
c) Conductividad térmica y/o, en el caso de productos cuyo espesor sea definido, el valor de la 
resistencia térmica que ofrece el producto, componente o elemento en la dirección y en función del 
espesor marcado en la  etiqueta del envase.  
d) Indicación de la certificación del producto.  
e) Cantidad o contenido y características dimensionales.  
f) Advertencias de riesgos principales y medidas de precaución para el uso y conservación del 
producto.  
Para productos a granel o  aquellos que por su naturaleza no se le pueda adherir una etiqueta, los datos 
anteriores, se deben incluir en una ficha técnica anexa a la factura o remisión o impresos en la misma factura.  Miércoles 14 de diciembre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
    9. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
De conformi dad con los artículos 68 primer párrafo, 70 fracciones I y 73 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.  
9.1. Objetivo  
Este Procedimiento para la Evaluación de la Conform idad (PEC), establece los lineamientos a seguir por 
los organismos de certificación  acreditados y aprobados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, independientemente de los que, en su caso, determine la autoridad competente.  
9.2. Refer encias  
Para la correcta aplicación de este PEC es necesario consultar los siguientes documentos vigentes:  
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).  
 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN).  
9.3. Definiciones  
Para  los efectos de este PEC, se entenderá por:  
9.3.1.  Autoridades competentes : la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones.  
9.3.2.  Certifi cado de la conformidad del producto:  documento mediante el cual el organismo de 
certificación para producto, hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumple 
con las especificaciones establecidas en la NOM.  
9.3.3.  Especificacione s técnicas:  la información técnica de los productos que describe que éstos 
cumplen con los criterios de agrupación de familia de producto y que ayudan a demostrar cumplimiento con 
las especificaciones establecidas en la NOM.  
9.3.4.  Evaluación de la conform idad:  la determinación del grado de cumplimiento con la NOM.  
9.3.5.  Familia de productos:  Grupo de productos del mismo tipo de material de fabricación, que difieren 
únicamente en el nombre del modelo.  
9.3.6.  Informe de certificación del sistema de calidad:  el que otorga un organismo de certificación para 
producto a efecto de hacer constar, que el sistema de control de calidad del producto que se pretende 
certificar, contempla procedimientos para asegurar el cumplimiento con la NOM.  
9.3.7.  Informe de pruebas : el documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en 
los términos de la LFMN, mediante el cual se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a 
los productos.  
9.3.8.  Laboratorio de pruebas:  el laboratorio de pruebas acreditado y aprobado para realizar pruebas de 
acuerdo con la NOM, conforme lo establece la LFMN y su Reglamento.  
9.3.9.  Organismo de certificación para producto:  la persona moral acreditada y aprobada conforme a la 
LFMN y su Reglamento, que tenga por obje to realizar funciones de certificación a los productos referidos  en 
la NOM.  
9.3.10.  Organismo de certificación para sistemas de la calidad:  la persona moral acreditada y 
aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación de 
sistemas de aseguramiento de la calidad.  
9.3.11.  Producto: Todos los materiales, productos, componentes y elementos termoaislantes, para 
techos, plafones y muros de las edificaciones referidos en el campo de aplicación de la NOM.  
9.3.12 . Renovación del certificado de cumplimiento:  la emisión de un nuevo certificado de 
cumplimiento, normalmente por un periodo igual al que se le otorgó en la primera certificación, previo 
seguimiento al cumplimiento con la NOM.  
9.3.13.  Vigilancia:  la compro bación a la que están sujetos los productos certificados de acuerdo con la 
NOM, con el objeto de constatar que continúan cumpliendo con la NOM y del que depende la vigencia de 
dicha certificación.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 14 de diciembre de 2011  
9.4. Disposiciones generales  
9.4.1.  La autoridad competente  resolverá controversias en la interpretación de este PEC.  
9.4.2.  La evaluación de la conformidad debe realizarse por el organismo de certificación de producto 
conforme a un informe de pruebas emitido por el Laboratorio de prueba, acreditado y aprobado con forme lo 
dispuesto en la LFMN.  
9.4.3.  La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la 
entidad de acreditación y en la dependencia o dependencias competentes, además de que dicha relación 
aparece publicada e n el Diario Oficial de la Federación, pudiéndose consultar también en la página de Internet 
de la Secretaría de Economía.  
9.4.4.  Los gastos que se originen por los servicios de certificación y pruebas de laboratorio, por actos de 
evaluación de la conformid ad, serán a cargo de la persona a quien se efectúe ésta conforme a lo establecido 
en el artículo 91 de la LFMN.  
9.5. Opciones de certificación  
Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el solicitante podrá optar por la modalidad de 
certif icación mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalidad de certificación mediante el sistema 
de control de la calidad de la línea de producción.  
9.6. Procedimiento  
9.6.1.  El usuario debe solicitar la evaluación de la conformidad con la NOM, al organismo de certificación 
para producto, cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su 
propio interés y el organismo de certificación para producto entregará al interesado la solicitud de servicios de 
certif icación, el contrato de prestación de servicios y la información necesaria para llevar a cabo el proceso de 
certificación de producto.  
9.6.2. El organismo de certificación para producto, debe dar respuesta a las solicitudes de certificación, 
renovación, ca mbios en el alcance de la certificación (tales como modelo, clave, etc.).  
9.6.3.  Una vez que el interesado ha analizado la información proporcionada por el organismo de 
certificación para producto, presentará la siguiente documentación:  
9.6.3.1.  Para el ce rtificado de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto:  
 Solicitud de certificación  
 Contrato de prestación de servicios  
 Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del solicitante.  
 Original del informe de p ruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado, para 
cada producto que integra la familia.  El informe de pruebas debe tener una antigüedad de máximo 
tres meses, al momento de presentarse al organismo de certificación.  
 Copia del cert ificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso.  
9.6.3.2.  Para el certificado de conformidad del producto con verificación mediante el sistema de control de 
la calidad de la línea de producción:  
 Solicitud de certificación  
 Contrato de pres tación de servicios  
 Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del solicitante.  
 Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado, para 
cada producto que integra la familia. El informe de prueba s debe tener una antigüedad de máximo 
tres meses, al momento de presentarse al organismo de certificación.  
 Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso.  
 Copia del certificado del sistema de calidad, otorgado por un Organi smo Certificador acreditado por 
la entidad de acreditación, amparando la línea de producción del producto a certificar (en su caso). 
Para el caso en el que el solicitante cuente con un sistema de aseguramiento de la calidad certificado 
deberá enviar al org anismo de certificación de producto un documento que avale la verificación del 
sistema de control de calidad (ver modelo de carta Apéndice A). En caso de que el organismo de 
certificació n del sistema de calidad no enví e la carta correspondiente el organism o de certificación de 
producto podrá verificar el sistema de control de calidad.  Miércoles 14 de diciembre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
    9.6.4.  El solicitante debe elegir un laboratorio de pruebas, con objeto de someter a pruebas de laboratorio 
las muestras que se indican en la Tabla 2. El muestreo estará a car go del organismo de certificación  para 
producto.  
9.7. Muestreo  
9.7.1. Para el proceso de certificación, los materiales, productos, componentes y elementos 
termoaislantes, para techos, plafones y muros de las edificaciones se clasifican y agrupan por famil ia, de 
acuerdo con los siguientes criterios:  
 Ser de la  misma densidad  
 De la misma marca.  
9.7.2.  Para efectos de muestreo, éste debe de sujetarse a lo dispuesto en la Tabla 2, selec cionando, del 
universo de productos que se tengan por agrupación de familia.  
Tabla 2. Muestras  
Certificación inicial  Verificación  
Prueba  Piezas a evaluar  Segunda muestra  Piezas a evaluar  Segunda muestra  
Densidad aparente  1 placa de 30 cm x 30 cm 
y de esp esor acordado 
con el fabricante.  1 placa de iguales 
características.  1 placa de iguales 
características.  1 placa de iguales 
características.  
Conductividad térmica  1 placa de 30 cm x 30 cm 
y de espesor acordado 
con el fabricante.  1 placa de iguales 
caracte rísticas  1 placa de iguales 
características  1 placa de iguales 
características  
Permeabilidad al vapor 
de agua  5 discos de mínimo 32 
cm2 de área con espesor 
de 3 a 80 mm que pueden 
ser cortados de placas de 
30 cm x 30 cm.  5 discos de iguales 
característica s. 5 discos de iguales 
características.  5 discos de iguales 
características.  
Adsorción de humedad  3 placas de mínimo 15 cm 
x 15 cm y de espesor, 
acordado con el 
fabricante, que pueden ser 
cortados de placas de 30 
cm x 30 cm.  3 placas de iguales 
caracterís ticas.  3 placas de iguales 
características.  3 placas de iguales 
características.  
Absorción de agua  3 placas de mínimo 7.5 
cm x 7.5 cm x 1.27 cm 
que pueden ser cortadas 
de placas de 30 cm x 30 
cm. 3 placas de iguales 
características.  3 placas de iguales 
características.  3 placas de iguales 
características.  
Nota: En todos los casos, la muestra debe ser de mínimo 6 placas de 30 x 30 cm.  
Para el caso de materiales granulares se debe muestrear tres sacos o empaques aleatorios y tomar la 
cantidad requerida del producto para los análisis de densidad, adsorción de humedad y conductividad térmica.  
9.8. Vigencia de los certificados de cumplimiento del producto.  
9.8.1.  Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados de la conformidad con verificación  
mediante pruebas periódicas al producto.  
9.8.2.  Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados de la conformidad con verificación 
mediante el sistema de control de la calidad de la línea de producción.  
9.9. Visita de vigilancia.  
9.9.1.  El organismo de certificación para producto debe realizar visitas de vigilancia para constatar el 
cumplimiento con la NOM, de los productos certificados.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 14 de diciembre de 2011  
9.9.1.1  En la modalidad con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto: El seguimiento se debe  
realizar durante la vigencia del certificado con una visita de vigilancia, tomando una muestra seleccionada por 
el organismo de certificación de producto, de un modelo que integre la familia, tomada como se especifica en 
9.7, en la fábrica, bodegas o en l ugares de comercialización del producto en el territorio nacional una vez  al 
año. 
9.9.1.2.  En la modalidad con certificación por medio del sistema de control de la calidad de la línea de 
producción, se deberá efectuar una visita de vigilancia por cada año  para la revisión de su sistema de control 
de calidad , así como el muestreo correspondiente, el muestreo de vigilancia podrá ser recabado en planta, 
bodega o punto de venta o comercialización; el tamaño de la muestra será de conformidad con la Tabla 2, y 
se le realizar án todas las pruebas, se escogerá  al azar  un producto de los certificados que se tengan.  
9.9.2.  De los resultados del seguimiento correspondiente, el organismo de certificación debe comprobar 
que los valores sobre los cuales se otorgó la certi ficación inicial no exista una variación desfavorable. En el 
caso de que un mismo producto tenga una variación desfavorable del valor de la conductividad, mayor al 10% 
del valor certificado entre un lote y otro, el organismo de certificación puede requerir  una aclaración respecto 
de dicha variación.  
10. Vigilancia  
La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la 
Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectiv as 
competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento de la presente Norma  Oficial 
Mexicana.  
11. Sanciones  
El incumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, debe ser sancionado conforme a lo dispuesto 
por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás disposiciones legales aplicables.  
12. Bibliografía  
 NMX -Z-12-1987 Muestreo para la inspección por atributos  
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).  
 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y N ormalización (RLFMN).  
13. Concordancia con normas internacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana  no concuerda con ninguna norma internacional.  
14. Transitorios  
Primero. La presente Norma Oficial Mexicana una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación  y a 
su entrada en vigor, cancelará y sustituirá a la NOM -018-ENER -1997, Aislantes térmicos para edificaciones. 
Características, límites y métodos de prueba, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 24 
de octubre de 1997.  
Segundo.  La pres ente Norma Oficial Mexicana,  entrará en vigor a los 60 días naturales, posteriores a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación  y a partir de esta fecha, todos los productos, componentes y 
elementos termoaislantes, comprendidos dentro del campo d e la Norma Oficial Mexicana , deben ser 
certificados con base a la misma.  
Tercero.  Todos los productos, componentes y elementos termoaislantes,  certificados en el cumplimiento 
de la NOM -018-ENER -1997  antes de la fecha de entrada en vigor de esta Norma Ofici al Mexicana , por un 
organismo de certificación debidamente acreditado y aprobado, podrán comercializarse hasta agotar el 
inventario del producto amparado por el certificado.  
Cuarto.  No es necesario esperar el vencimiento del certificado de cumplimiento con  la NOM -018-ENER -1997  
para obtener el certificado de cumplimiento con la NOM -018-ENER -2011, cuando así le interesa al 
comercializador.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, D.F., a 29 de noviembre de 2011. - El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para  el Uso Eficiente de la Energía, Emiliano Pedraza Hinojosa .- Rúbrica.  Miércoles 14 de diciembre de 2011  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
    APENDICE A  
Normativo  
Nombre del Organismo de C ertificación  
Modelo de carta No. 1  
Fecha  
Solicitud de certificación:  
Fecha de auditor ía: 
Informe número:  
 
 
Organismo de certificación para productos  
Nombre:  
Presente.  
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 70, 73, 74, 76 y 78 de la Ley Federal s obre Metrología y 
Normalización, este organismo de certificación para sistemas ______________________________, a 
solicitud de la empresa _________________ cuya(s) planta(s) productiva(s) está(n) ubicada(s) en 
_____________________________________, le infor ma: 
Se ha observado y verificado en el proceso de auditor ía el cumplimiento sistemático y satisfactorio por 
parte de esta empresa de la implantación de sus procedimientos de autoverificación del cumplimiento de 
los productos que fabrica, conforme las norma s oficiales mexicanas correspondientes, de acuerdo  a lo 
siguiente:  
 
Producto:  Marca:  Modelo(s):  Procedimiento:  NOM aplicable:  
    NOM -018-ENER -2011  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
________________________  __________________ ___ 
 Técnico especialista.  Director general y/o  
 Representante del organismo  
 de certificación para sistemas.  
      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 14 de diciembre de 2011  
 
 
APENDICE B  
Informativo  
Aplicaciones más comunes de los materiales, productos, componentes y elementos termoaislantes, en 
sistemas de techos,  plafones y muros.  
1.- Los materiales, productos, componentes y elementos termoaislantes para aislamiento térmico pueden 
ser colocados sobre estructura soportante de diversos materiales, como concreto, mampostería, estructuras 
ligeras de madera y metal u o tras, en techos planos e inclinados, entrepisos, plafones, muros divisorios, doble 
muro y muros de carga.  
2.- Los materiales, productos, componentes y elementos termoaislantes para aislamiento térmico pueden 
ser integrados o colocados en la estructura sopo rtante, de diversos materiales, como concreto y mampostería, 
estructuras de madera y metal u otras, dependiendo de sus características propias, en techos planos e 
inclinados, entrepisos, plafones, muros divisorios, doble muro y muros de carga.  
3.- Los mate riales, productos, componentes y elementos termoaislantes para aislamiento térmico pueden 
ser colocados bajo membranas de impermeabilización en techos planos e inclinados y bajo revestimientos de 
diversos materiales en plafones, muros divisorios, doble mur o y muros de carga.  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________