DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 ANTEPROYECTO  
 
 
PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE P RODUCTO DE GAS  
 
 
PC Nº 29/1 :  27 de Agosto de 2009  
 
 
PRODUCTO : Calderas de calefacción central tipo 
B, que utilizan combustibles 
gaseosos, equipadas con 
quemadores atmosféricos cuyo 
consumo calorífico es menor o igual 
que 70 kW.  
 
 
NORMA  : NCh 3141/1.Of2008 
 
    
FUENTE LEGAL : Ley Nº 18.410 
  DS Nº 298 
    
 
APROBADO POR : RE Nº            de fecha      
 
 
CAPITULO I 
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
El presente protocolo establece el procedimiento de  certificación para las calderas de 
calefacción central tipo B, que utilizan combustibl es gaseosos, equipadas con 
quemadores atmosféricos, cuyo consumo calorífico es  menor o igual que 70 kW, de 
acuerdo al alcance y campo de aplicación de la Norm a NCh 3141/1.Of2008 – Calderas de 
calefacción central  que utilizan combustibles gase osos – Parte 1: Calderas del tipo B 
equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo calorífico es menor o igual que 
70 kW.  
 
 
CAPITULO II 
 
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
 
TABLA A 
 
Nº Denominación Norma Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos Tipo de 
ensayo Notas 
1 Clasificación de las calderas NCh 3141/1.Of2008  1.4.2 Mayor No 
destructivo   DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 Nº Denominación Norma Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos Tipo de 
ensayo Notas 
2 Adaptación a los diferentes 
gases  NCh 3141/1.Of2008  2.1.1 Mayor No 
destructivo  (1) 
3 Materiales y método de  
construcción NCh 3141/1.Of2008  2.12 Mayor No 
destructivo   
4 Diseño NCh 3141/1.Of2008  2.1.3 Mayor No 
destructivo   
5 Utilización y mantenimiento NCh 3141/1.Of2008  2.1.4 Mayor No 
destructivo   
6 Conexiones a las tuberías de 
agua y gas NCh 3141/1.Of2008  2.1.5 Mayor No 
destructivo   
7 Estanqueidad NCh 3141/1.Of2008  2.1.6 Crítico No 
destructivo   
8 Suministro de aire de combustión 
y evacuación de los productos de 
la combustión  NCh 3141/1.Of2008  2.1.7 Mayor No 
destructivo   
9 Comprobación del estado de 
funcionamiento  NCh 3141/1.Of2008  2.1.8 Mayor No 
destructivo   
10 Vaciado de la caldera NCh 3141/1.Of2008  2.1.9 Menor No 
destructivo   
11 Equipamiento eléctrico  NCh 3141/1.Of2008  2.1.10 Crítico No 
destructivo   
12 Seguridad de funcionamiento en 
caso de falta de energía auxiliar  NCh 3141/1.Of2008  2.1.11 Crítico No 
destructivo   
13 Generalidades sobre requisitos  
exigibles a los órganos de 
prerreglaje, de regulación o 
control y de seguridad NCh 3141/1.Of2008  2.2.1 Mayor No 
destructivo   
14 Órganos de prerreglaje a las 
necesidades térmicas   NCh 3141/1.Of2008  2.2.2 Mayor No 
destructivo   
15 Circuito de gas NCh 3141/1.Of2008  2.2.3 Crítico No 
destructivo   
16 Regulador de presión de gas NCh 3141/1.Of2008  2.2.4 Crítico No 
destructivo  (2) 
17 Dispositivos de encendido  NCh 3141/1.Of2008  2.2.5 Crítico No 
destructivo   
18 Dispositivos de supervisión de 
llama  NCh 3141/1.Of2008  2.2.6 Crítico No 
destructivo   
19 Termostatos y dispositivos de 
limitación de temperatura de 
agua  NCh 3141/1.Of2008  2.2.7 Crítico No 
destructivo   
20 Control  remoto  NCh 3141/1.Of2008  2.2.8 Mayor No 
destructivo   
21 Vaso de expansión e indicador 
de presión   NCh 3141/1.Of2008  2.2.9 Mayor No 
destructivo   
22 Dispositivo de control o 
seguridad de evacuación de los 
productos de la combustión NCh 3141/1.Of2008  2.2.10 Crítico No 
destructivo   
23 Quemadores NCh 3141/1.Of2008  2.3 Mayor No 
destructivo   
24 Puntos de toma de presión  NCh 3141/1.Of2008  2.4 Mayor No 
destructivo   
25 Generalidades sobre el 
funcionamiento NCh 3141/1.Of2008  3.1 Mayor No 
destructivo   
26 Estanqueidad NCh 3141/1.Of2008  3.2 Crítico No 
destructivo   
27 Consumos caloríficos nominal, 
máximo y mínimo y potencia 
nominal  NCh 3141/1.Of2008  3.3 Mayor No 
destructivo   
28 Seguridad de funcionamiento NCh 3141/1.Of2008  3.4 Crítico No 
destructivo   DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 Nº Denominación Norma Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos Tipo de 
ensayo Notas 
29 Generalidades sobre órganos de 
prerreglaje, de regulación o 
control  y de seguridad NCh 3141/1.Of2008  3.5.1 Crítico No 
destructivo   
30 Dispositivos de control NCh 3141/1.Of2008  3.5.2 Crítico No 
destructivo   
31 Válvulas automáticas NCh 3141/1.Of2008  3.5.3 Crítico Destructivo  (3) 
32 Dispositivos de encendido NCh 3141/1.Of2008  3.5.4 Crítico No 
destructivo   
33 Dispositivo de supervisión de 
llama NCh 3141/1.Of2008  3.5.5 Crítico Destructivo  (3) 
34 Regulador de presión de gas NCh 3141/1.Of2008  3.5.6 Crítico Destructivo  (3) 
35 Termostatos y dispositivos de 
limitación de temperatura de 
agua NCh 3141/1.Of2008  3.5.7 Crítico Destructivo  (3) 
36 Dispositivos de control o 
seguridad de evacuación de los 
productos de la combustión NCh 3141/1.Of2008  3.5.8 Crítico No 
destructivo   
37 Ensayo del flujo de aire NCh 3141/1.Of2008  3.5.9 Crítico No 
destructivo   
38 Combustión  NCh 3141/1.Of2008  3.6 Crítico No 
destructivo   
39 Rendimientos útiles NCh 3141/1.Of2008  3.7 Mayor  No 
destructivo   
40 Criterio de condensación en la 
chimenea  NCh 3141/1.Of2008  3.8 Mayor No 
destructivo   
41 Resistencia de los materiales a la 
presión NCh 3141/1.Of2008  3.9 Crítico No 
destructivo   
42 Resistencia hidráulica NCh 3141/1.Of2008  3.10 Mayor No 
destructivo   
43 Marcado e instrucciones NCh 3141/1.Of2008  5 Mayor   
 
Notas: (1) Para la ejecución de los análisis y/o ensayos de tipo y de lote indicados en la Tabla A precedent e, 
se aplicarán los gases estipulados en la norma NCh 953, según corresponda. Para los ensayos de 
producción podrán utilizarse los gases combustibles  distribuidos en el país (GC, GN y GLP). 
 
(2) Si el fabricante o importador de la caldera dis pone del Certificado de Aprobación o de Conformidad  
del producto denominado “regulador de presión de ga s”, emitido por un Organismo de Certificación 
reconocido por SEC, podrá obviar el citado ensayo y  se considerará como defecto mayor para 
todos los efectos del procedimiento de certificació n indicado en el presente protocolo. 
 
(3) El fabricante o importador podrá solicitar a la  Superintendencia el reconocimiento de la 
certificación de origen, de acuerdo a lo estipulado  en el Sistema 6, establecido en el artículo 5º del  
Decreto Nº 298 de 2005, del Ministerio de Economía,  Fomento y Reconstrucción. 
 
 
CAPITULO III 
 
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS  PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del pre sente Protocolo.  
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 1.1.1 Número de unidades 
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del pro ducto.  
 
1.1.2 Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos. 
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el e xtranjero) 
1.2.1.1 Para la aprobación de fabricación se deberá n efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en las cláusulas 2.16, 2.1.10,  2.1.11, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.2.7, 2.2.10, 3.2, 3.4, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 , 3.5.4, 3.5.5., 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 
3.5.9, 3.6, 3.9 y 5 de la TABLA A, del Capítulo II,  del presente Protocolo.  
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación. 
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación d el producto estarán dados por 
la Tabla B.   
 
TABLA B 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Acepta Rechaza Periodicidad de 
la inspección (*) 
2 a 25 2 0 1 Mensual 
26 a 150 3 0 1 Mensual 
151 a 1200 5 0 1 Mensual 
1201 a 35000 8 0 1 Mensual 
35001 o más 13 0 1 Mensual 
 
Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61. 
- Mensual, o en su defecto la primera producción sigu iente. 
 
1.2.2 Aprobación de partidas de importación en Chil e 
 
1.2.2.1   Para la aprobación de importación se deberán efectu ar a lo menos los Análisis 
y/o Ensayos indicados en el punto 1.2.1.1 del Capít ulo III, del presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de  cada partida del producto 
estarán dados por la Tabla C.  
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
  
TABLA C 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la 
partida de 
importación 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Acepta Rechaza 
2 a 15 2 0 1 
16 a 50 3 0 1 
51 a 150 5 0 1 
151a 500 8 0 1 
501 a 3200 13 0 1 
3201 a 35000 20 0 1 
35001 o más 32 0 1 
Nota:  
 La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61. 
  
1.2.3 Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de la partida 
de importación, por ende la partida representada po r dicha muestra, y si el 
fabricante o importador requirieran volver a certif icar dicha producción o partida 
de importación, deberán acogerse a lo establecido e n el punto 6.4 de la norma 
NCh 44.Of78, sus modificaciones o la disposición qu e la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación extraerá, en una segunda  inspección, una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspecc ión, que considere el total de la 
partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según corr esponda, del Capítulo III del 
presente Protocolo.  
 
En el certificado (de Aprobación o Seguimiento), en  el ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que fue aprobado en Segunda Inspección,  señalando las causas del 
rechazo inicial.   
 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALID AD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD D E LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL ME RCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del   Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades 
Se deberá extraer a lo menos una (1) unidad del pro ducto.   
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 2.1.2  Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en  Chile o en el extranjero 
 
 
2.2.1 Aprobación de Fabricación 
Para la aprobación de fabricación se deberán efectu ar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de l producto estarán dados por 
la Tabla D. 
 
TABLA D 
 
Nivel de aceptación Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades) Tamaño de la 
muestra 
Acepta Rechaza Periodicidad de la 
inspección (*) 
2 a 1200 2 0 1 semestral 
1201 a 35000 3 0 1 semestral 
35001 y superiores  5 0 1 semestral 
 
Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61. 
- Semestral, o en su defecto la primera producción si guiente. 
  
2.2.3 Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, po r ende la partida 
representada por dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar 
dicha producción, deberá acogerse a lo establecido en el punto 6.4 de la norma 
NCh 44.Of78, sus modificaciones o la disposición qu e la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación extraerá, en una segunda  inspección, una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspecc ión, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 2.2.2, del Capítul o III del presente Protocolo.  
 
En el certificado (de Aprobación o Seguimiento), en  el ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que fue aprobado en Segunda Inspección,  señalando las causas del 
rechazo inicial.   
 
2.3 Verificación de muestras tomadas en Comercio  
Se deberá verificar en el comercio una muestra del producto certificado cada seis 
meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ens ayos establecidos en el punto 
1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 2.4 Inspección del Control de Calidad 
Se efectuará a lo menos una evaluación y aprobación  anual del sistema del control 
de calidad del fabricante, según lo establecido par a el Sistema 2 en el artículo 5º del 
Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía , Fomento y Reconstrucción.   
 
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
 
3.1 Aprobación de Lotes 
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar  todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, del pr esente Protocolo.  
 
3.1.1 Clasificación de los defectos 
La clasificación de los defectos se deberá efectuar  de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2 Planes de muestreo 
Los planes de muestreo especificados a continuación , se basan en la norma NCh 
44.Of78, de acuerdo a lo siguiente: 
 
3.1.2.1 Para defectos críticos 
 
Nivel de Inspección    : II 
Tamaño de la Muestra   : Tabla II-A 
Nivel de Aceptación    : Acepta con cero (0) 
        Rechaza con uno (1) 
 
3.1.2.2 Para defectos mayores. 
 
Nivel de Inspección    : I 
Tamaño de la Muestra   : Tabla II-A 
Nivel de Aceptación    : AQL = 2,5 
 
 
3.1.2.3 Para defectos menores 
 
Nivel de Inspección    : I 
Tamaño de la Muestra   : Tabla II-A 
Nivel de Aceptación    : AQL = 4 
 
3.1.3 Selección de la muestra 
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 3.1.4 Rechazo del lote 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote,  por  ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el fabricante o importador requ ieren volver a certificar dicho 
lote, deberán acogerse a lo establecido en el punto  6.4 de la norma NCh 44.Of78, 
sus modificaciones o la disposición que la reemplac e; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá, en una segunda inspección, una muestra igual al doble de 
la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III del p resente Protocolo.  
 
En el certificado (de Aprobación o Seguimiento), en  el ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que fue  aprobado en Segunda Inspección, señalando las causa s del 
rechazo inicial. 
 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEM A DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
 
4.1 Aprobación de tipo 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar tod os los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del pre sente Protocolo. 
 
4.1.1  Número de unidades 
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del pro ducto.  
 
4.1.2  Aprobación o rechazo 
 El Tipo no podrá tener defectos. 
 
4.2 Inspección del Control de Calidad 
 
Se efectuará a lo menos dos auditorías del sistema de calidad  del fabricante al año, 
según lo establecido para el Sistema 5 en el artícu lo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucció n.   
 
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Org anismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el Artículo 22º del Decr eto Nº 298/2005 y asegurarse que 
dicho reconocimiento sea otorgado por la Superinten dencia de Electricidad y 
Combustibles mediante resolución exenta y que el ce rtificado se encuentre vigente.   
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 5.1 Aprobación del lote o partida. 
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una  muestra de cada lote o 
partida, la cual será sometida a los análisis y/o e nsayos establecidos en el punto 
1.2.1.1 del Capítulo III del presente protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación 
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de l producto estarán dados por la 
Tabla E. 
 
TABLA E 
 
TAMAÑO TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 
LOTE MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD CERTIFICADO DE 
TIPO N 
n A R n A R n A R 
2            25 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50 2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150 2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500 2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200 2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000 2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más 3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra 
A  =    acepta 
R  =    rechaza 
 
 
Nota:  
 La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61. 
 
5.3  Rechazo de la muestra 
De ser rechazada la muestra, por ende el lote o par tida representada por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a cer tificar dicho lote o partida, deberá 
acogerse a lo establecido en el punto 6.4 de la nor ma NCh 44.Of78, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; p ara ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección, u na muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el  total del lote o partida, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el  punto 5.2 del Capítulo III del 
presente Protocolo.  
 
En el certificado (de Aprobación o Seguimiento), en  el ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que fue  aprobado en Segunda Inspección, señalando las causa s del 
rechazo inicial. 
 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
 CAPÍTULO IV 
 
 
MARCADO  
 
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado  para la obtención del 
Certificado de Aprobación para este producto, el Or ganismo de Certificación 
deberá cumplir con lo siguiente:  
 
1.1 Comprobar lo dispuesto en la cláusula 5 de la T abla A del presente protocolo. 
 
1.2 Verificar que el producto cuente con lo siguien te: 
  
a) Mes/año de fabricación del producto y/o número d e serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo d el producto, y cuya 
constancia se debe registrar en el certificado de a probación. 
 
b) País de fabricación 
 
c) Número de Certificado de aprobación del producto  en cuestión.  
 
d) Advertencia de seguridad (ver anexo) 
 
2.  Ante el no cumplimiento de las instrucciones anter iores, el Organismo de 
Certificación deberá rechazar el producto. 
 
 
 
Nota: El presente protocolo anula y reemplaza al Pr otocolo PC Nº 29/1, de fecha 
06.03.2007, oficializado por la Resolución Exenta N º 1080, de fecha 
07.08.2007, de esta Superintendencia. 
 
 
 
 
JGF/RHO/JMG/ecg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS 
  
 
 
 
ANEXO 
 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
DE ACUERDO CON  PROTOCOLO PC Nº 29/1 DE SEC 
• La instalación, mantención y reparación del artefa cto debe ser efectuada 
por los Servicios Técnicos autorizados de la marca o por un Instalador de 
Gas autorizado por la Superintendencia de Electrici dad y Combustibles 
(SEC). 
• El artefacto debe ser conectado a una instalación de calefacción, de modo 
compatible con sus prestaciones y potencia nominal.  
• El uso e instalación que no sea la especificada po r el fabricante, puede 
causar lesiones y daños a las personas y cosas. 
• En caso de detectar fuga de gas, no accionar inter ruptores eléctricos, 
teléfonos u otros objetos que puedan provocar chisp as, abrir de inmediato 
puertas y ventanas, cerrar la llave de  gas y solic itar la intervención del 
Servicio Técnico o instalador autorizado por SEC. 
• En caso de avería y/o mal funcionamiento del artef acto, suspenda 
inmediatamente su uso,  cierre la llave de gas y ab sténgase de efectuar 
intervenciones no autorizadas, hasta que sea revisa do por personal 
técnico autorizado. 
• Este artefacto debe estar permanentemente ensambla do a un conducto 
de evacuación de los gases producto de la combustió n conectado al 
exterior.  
• Se recomienda instalar este artefacto en el exteri or de la vivienda, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por SEC.  
• Este artefacto debe ser sometido a mantención al m enos una vez al año. 
• Bajo condiciones normales de uso y mantenimiento, se recomienda 
reemplazar este artefacto en un período no superior  a 10 años. 
 NOMBRE Y DIRECCIÓN DE EMPRESA  
 
 
 
                   Dimensiones: Ancho 10,0 cm. +  0,1 cm. y largo 12,5 ± 0,2 cm. 
 
JGF/RHO/JMG/ecg 
PC 29-1 ANTEPROYECTO agosto 2009