Jueves 13 de mayo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      
SECRETARIA DE ENERGIA 
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-N OM-023-ENER-2008, Eficiencia energética en 
acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y 
etiquetado. 
 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-N OM-023-ENER-2008 EFICIENCIA ENERGETICA EN 
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS DE AIRE. LIMITES, METODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO. 
EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energét icos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos: 33 fracción X de la Ley 
Orgánica de la Administración Pú blica Federal; 1, 6, 7 fra cción VII, 10, 11 fracciones IV  y V, y quinto transitorio 
de la Ley para el Aprovechamiento Sust entable de la Energía, 38 fracción  II, 40 fracciones I, X y XII, 41, 44, 
45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normaliz ación; 28, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalizac ión; 3 fracción VI inciso c), 33, 34 fr acción XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y XXV, y 
40 del Reglamento Interior de la Secret aría de Energía; expide el siguiente: 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM-023-ENER-2008, EFICIENCIA ENERGETICA 
EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO , DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS DE AIRE. 
LIMITES, METODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO 
De conformidad con el artículo 47 fracción I de la Le y Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 
párrafo primero de su Reglamento, se expide el PROY -NOM-023-ENER-2008 para cons ulta pública, a efecto 
de que dentro de los siguientes 60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, los 
interesados presenten sus comentarios a la Conuee, sita en Río Lerma 302, 5o. piso, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, 06500, México, D.F., e-mail: fernando.hernandez@conuee.gob.mx y 
norma.morales@conuee.gob.mx; a fin de que en términos de la Ley, se consideren en el seno del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos 
(CCNNPURRE). 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, la Manifestación de Impacto Regulator io relacionada con el proyecto de norma oficial 
mexicana PROY-NOM-023-ENER-2008, Eficiencia Energé tica en Acondicionadores de Aire Tipo Dividido, 
Descarga Libre y sin Conductos de Aire. Límites, método  de prueba y etiquetado, estará a disposición del 
público para su consulta en el domicilio señalado. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 19 de abril de 2010.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para 
la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Emiliano Pedraza Hinojosa .- Rúbrica. 
PROYECTO DE NOM-023-ENER, EFICIENCIA ENER GETICA EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO 
DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS. LIMITES, METODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO 
PREFACIO 
Este proyecto de norma oficial mexicana fue elaborado por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), con la 
colaboración de los siguientes organ ismos, instituciones y empresas: 
● Asesoría y Pruebas a Equipo Eléctric o y Electrónico, S.A. de C.V. (Apeesa) 
● Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos A.C. (Anfad) 
● Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (Ance) 
● Carrier México, S.A. de C.V. 
● Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) 
● Industrias Radson, S.A. de C. V. (laboratorio de pruebas) 
● Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) 
● Instituto Tecnológico de Estudios  Superiores de Monterrey (ITESM)       (Primera Sección) DIARIO  OFICIAL Jueves 13 de mayo de 2010 
● Johnson  Controls de México, S.A. de C.V. 
● Laboratorios Radson S.A. de C.V. 
● LG Electronics México, S.A. de C.V. 
● Mabe México, S.A. de C.V. 
● Metrología y Pruebas, S.A. de C.V. 
● Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (Paese) 
● Rheem de México, S.A. de C.V. 
● Samsung Electronics Corporativo S.A. de C.V. 
● Secretaría de Economía, Dirección General de Normas 
● Trane S.A. de C.V. 
● Universidad Autónoma Metropolitana 
● Whirpool México, S.A. de C.V. 
● York México, S.A. de C.V. 
INDICE 
1. Objetivo  
2. Campo de aplicación 
3. Referencias 
4. Definiciones 
4.1 Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por dos cuerpos 
(Minisplit) 
4.2 Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por más de dos 
cuerpos (Multisplit) 
4.3 Aire de nivelación 
4.4 Calorímetro de cuarto 
4.5 Capacidad sensible de enfriamiento 
4.6 Capacidad latente de enfriamiento 
4.7 Capacidad total de enfriamiento 
4.8 Coeficiente de calor sensible 
4.9 Descarga de aire al interior 
4.10 Efecto neto total de enfriamiento de un acondicionador de aire 
4.11 Flujo de aire 
4.12 Flujo de calor fugado 
4.13 Frecuencia asignada 
4.14 Igualador de presiones 
4.15 Ingreso de aire al equipo 
4.16 Medio ambiente 
4.17 Medio circundante 
4.18 Cuerpo 
4.19 Operación continua 
4.20 Operación intermitente  
4.21 Potencia efectiva de entrada (PE) 
4.22 Potencia total de entrada (Pt) 
4.23 Relación de eficiencia energética (REE) 
4.24 Tensión eléctrica asignada 
4.25 Termostato Jueves 13 de mayo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      
5. Clasificación 
6. Especificaciones 
6.1 Límites de valor de relación de eficiencia energética (REE) 
6.2 Determinación de los valores de (REE) 
7. Muestreo 8. Criterio de aceptación 9. Métodos de prueba 
9.1 Eficiencia energética 
9.1.1 Instrumentos de medición y equipo de prueba 
9.1.2 Instalación del equipo 
9.1.3 Condiciones de prueba 
9.1.4 Procedimiento 
9.1.5 Cálculo del efecto neto total de enfriami ento en el lado interno del calorímetro 
9.1.6 Cálculo del efecto neto total de enfriami ento en el lado externo del calorímetro 
9.1.7 Cálculo de la relación de eficiencia energética (REE) 
9.2 Datos a registrar 
10. Etiquetado 
10.1 Permanencia 
10.2 Información 
10.3 Dimensiones 
10.4 Distribución de la información y colores 
11. Vigilancia 12. Evaluación de la conformidad 13. Bibliografía 14. Concordancia con normas internacionales 15. Transitorios Apéndices Normativos Apéndice A. Tipos de calorímetros Apéndice B. Calibración del calorímetro Apéndice C. Nomenclaturas a registrarse durante la prueba Apéndice D. Instrumentos de medición y variación permisibles Apéndice E. Ejemplo de etiqueta para acondicionadores de aire Apéndices Informativos Apéndice F. Tablas de equivalencias de unidades 1. Objetivo Este proyecto de norma oficial mexicana establece la  Relación de Eficiencia Energética (REE) mínima que 
deben cumplir los acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire (conocidos como minisplit y multisplit), de ciclo simple (solo frío ) o con ciclo reversible (bomba de calor), que utilizan 
condensadores enfriados por aire. 
Establece además, el método de prueba que debe aplicarse para verificar dicho cumplimiento y define los 
requisitos que se deben de incluir en la etiqueta de información al público. 
2. Campo de aplicación Este proyecto de norma oficial mexicana aplica para los acondicionadores de aire tipo dividido, descarga 
libre y sin conductos de aire (conocidos como minisplit y multisplit); de ciclo simple (solo frío) o con ciclo 
reversible (bomba de calor), que utilizan condensadores en friados por aire, operados con energía eléctrica, en 
capacidades nominales de enfriamiento de 1 W t hasta 19 050 W t que funcionan por compresión mecánica.       (Primera Sección) DIARIO  OFICIAL Jueves 13 de mayo de 2010 
Este proyecto de norma oficial mexicana se limita a lo s sistemas que utilizan uno o varios circuitos simples 
de refrigeración con evaporador y condensador, come rcializados en los Estados Unidos Mexicanos. 
Se excluyen del campo de aplicación los siguientes aparatos: 
a) Las bombas de calor a base de agua; 
b) Las unidades que se diseñan para utilizarse con conductos adicionales; 
c) Las unidades móviles (que no son de tipo ventana) que tienen un conducto condensador de escape. 
d) Las unidades con compresor de frecuencia y/o flujo de refrigerante variable 
3. Referencias 
Para la correcta aplicación de este proyecto de norma oficial mexicana debe consultarse y aplicarse la 
Norma Oficial Mexicana siguiente o la que la sustituya: 
● NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 2002. 
4. Definiciones 
Para los efectos de este proyecto de norma oficial mexicana se aplican las siguientes definiciones y 
cuando se use el término acondicionador de aire, debe entenderse que se refiere a los acondicionadores de 
aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire (conocidos como minisplit y multisplit): 
4.1 Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por dos cuerpos (Minisplit).  
Es un acondicionador de aire, constituido por dos cuer pos, uno al interior del cuarto, espacio o zona 
cerrada (espacio acondicionado) y otro al exterior co nectados por tuberías. Está constituido por una fuente 
primaria de refrigeración para enfriamiento y/o deshum idificación y puede incluir medios para calefacción, 
circulación y limpieza del aire. 
4.2 Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por más de dos cuerpos 
(Multisplit). 
Es un acondicionador de aire, constituido por más de dos  cuerpos, dos o más al interior del los cuarto(s), 
espacio(s) o zona(s) cerrada (espacio acondicionado) y otro al exterior conectados por tuberías. Está 
constituido por una fuente primaria de refrigeración para enfriamiento y/o deshumid ificación y puede incluir 
medios para calefacción, circulación y limpieza del aire. La suma de capacidades interiores debe ser igual a la 
de la unidad exterior. 
4.3 Aire de nivelación 
Flujo de aire a través de la abertura de nivela ción en la pared de partición de un calorímetro. 
4.4 Calorímetro de cuarto  
Instalación utilizada para la determinación de la Rela ción de Eficiencia Energética (REE) en los aparatos 
objeto de este proyecto de Norma, la cual consiste en un cuarto dividido por una pared en dos 
compartimentos, denominados lado interno y lado externo. 
En dichos compartimentos se establecen las condiciones de temperatura y humedad que se requieren 
para la prueba. El calorímetro de cuarto pu ede ser tipo ambiente balanceado o calibrado. 
4.5 Capacidad sensible de enfriamiento 
Cantidad de calor sensible que puede remover el equipo del espacio acondicionado en un intervalo de 
tiempo definido. 
4.6 Capacidad latente de enfriamiento  
Es la capacidad de deshumidificación del equipo, que eq uivale a la cantidad de calor latente que el equipo 
puede remover del espacio acondicionado en un intervalo de tiempo definido. 
4.7 Capacidad total de enfriamiento 
Cantidad de calor sensible y latente que el equipo puede remover del espacio acondicionado en un 
intervalo de tiempo definido. 
4.8 Coeficiente de calor sensible 
Coeficiente de la capacidad sensible de enfriamiento en relación con la capacidad total de enfriamiento. Jueves 13 de mayo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      
4.9 Descarga de aire al interior 
Flujo de aire que proviene del equipo y que se suministra al espacio acondicionado. 4.10 Desvío de aire al interior 
Flujo de aire acondicionado que no pasa por el elemento enfriador. 
4.11 Efecto neto total de enfriamiento de un acondicionador de aire 
Es la capacidad total disponible de un acondicionador de aire para remover calor de un espacio cerrado, 
en W. 
4.12 Flujo de aire 
Cantidad de aire acondicionado por unidad de tiempo. 
4.13 Flujo de calor fugado 
Se refiere al flujo de calor que se transfiere a través  de paredes, techos y pisos de los compartimentos del 
calorímetro, en W. 
4.14 Frecuencia asignada 
Frecuencia que se indica en la placa de datos del equipo en Hertz (Hz). 
4.15 Igualador de presiones 
Se refiere al aparato cuya función es igualar las presiones en los compartimentos del calorímetro, 
haciendo fluir aire en la dirección necesaria para equilibrar la presión. 
4.16 Ingreso de aire al equipo 
Flujo de aire que proviene del espacio acondicionado y que ingresa al equipo. 
4.17 Medio ambiente 
Se refiere al ambiente externo del calorímetro tipo calibrado. 4.18 Medio circundante 
Se refiere al medio que se encuentra en la cámara de aire que rodea a los compartimentos del calorímetro 
tipo ambiente balanceado. 
4.19 Operación continua 
Es la operación bajo carga normal o de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada 
durante un periodo ilimitado. 
4.20 Operación intermitente 
Es la operación de una serie de ciclos idénticos  especificados, estando cada ciclo compuesto de un 
periodo de operación bajo carga normal, o de acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada, 
seguido por un periodo de reposo con el aparato trabajando a carga mínima o totalmente desconectado. 
4.21 Potencia efectiva de entrada (PE) 
Es la suma de las potencias eléctricas de entrada al equipo en un intervalo de tiempo definido, que se 
obtiene a partir de: 
● La potencia de entrada por operación del compresor; 
● La potencia de entrada de todos los disposit ivos de control y de seguridad del equipo; 
● La potencia de entrada de los dispositivos o medios  de transporte de calor dentro del equipo (por 
ejemplo ventilador, bomba, etc.). 
4.22 Potencia total de entrada (Pt) 
Potencia de entrada de todos los componentes del equipo tal y como se suministran. 4.23 Relación de eficiencia energética (REE 
1) 
Es lo que especifica la eficiencia energética de un acondicionador de aire y se determina dividiendo el 
valor de la capacidad total de enfriamiento, en W t, entre el valor de la potencia efectiva de entrada, en W e, 
                                                 
1 Donde  W e= Watt eléctrico y W t= Watt térmico       (Primera Sección) DIARIO  OFICIAL Jueves 13 de mayo de 2010 
4.24 Tensión eléctrica asignada 
Tensión eléctrica que se indica en la placa de datos del equipo. 4.25 Termostato 
Es un dispositivo sensible a la temperatura, cuya temperatura de operación puede ser fija o ajustable y 
que en uso normal conserva la temperatura de un aparato o partes de él dentro de ciertos límites, abriendo y 
cerrando un circuito automáticamente. 
5. Clasificación Los equipos acondicionadores de aire, incluidos en el alcance de este proyecto de norma oficial mexicana, 
deben ser clasificados según el número de componentes: 
● Acondicionador de aire, constituido por dos partes (Minisplit). 
● Acondicionador de aire, constituido por más de dos partes (Multisplit). 
6. Especificaciones 
6.1 Límites de valor de Relación de Eficiencia Energética (REE) 
La eficiencia energética de los acondicionadores de aire objeto de este proyecto de norma oficial 
mexicana, se especifica por su valor de la Relación de Eficiencia Energética (REE). 
Los aparatos sujetos al cumplimiento de este proyecto  de norma oficial mexicana, deben tener un valor de 
REE mayor o igual que los valores especificados en la Tabla 1. El fabricante debe marcar en la etiqueta el 
valor de la REE en W
t/We, el cual no debe ser menor del valor especificado en la Tabla 1 correspondiente a la 
clase del aparato. 
Tabla 1.- Niveles mínimos de Relación de Eficiencia Energética (REE), en acondicionadores  de aire 
tipo minisplit y multisplit. 
Tipo Capacidad de Enfriamiento Relación de eficiencias  
Energéticas 
Watts BTU/h Wt/We BTU/Wh 
 Menor a 3 516 Menor a 12 000 2,72 9,3 
 3 517 a 5 275 12 001 a 18 000 2,72 9,3 
Minisplit 5 276 a 7 033 18 001 a 24 000 2,72 9,3 
 7 034 a 10 550 24 001 a 36 000 2,72 9,3 
 10551-19050 36001 a 65001 2,72 9,3 
 7 033 24 000 (compuesto por 2 
evaporadoras de 12 000 BTU/h) 2,72 9,3 
 7 033 24 000 (compuesto por 3 
evaporadoras de 8 000 BTU/h) 2,72 9,3 
 7 912 27 000 (compuesto por 3 
evaporadoras de 9 000 BTU/h 2,72 9,3 
Multisplit 10 550 36 000 (compuesto por 2 
evaporadoras de 18 000 BTU/h) 2,72 9,3 
 10 550 36 000 (compuesto por 3 
evaporadoras de 12 000 BTU/h) 2,72 9,3 
 14 067 48 000 (compuesto por 2 
evaporadoras de 12 000 BTU/h y una 
evaporadora de 24 000 BTU/h) 2,72 9,3 
 
6.2 Determinación de los valores de REE 
Para determinar los valores de REE de los acondicionadores de aire objeto de este proyecto de norma 
oficial mexicana, se debe aplicar únicamente el método de prueba descrito en el Capítulo 9. Jueves 13 de mayo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      
7. Muestreo 
De acuerdo al artículo 73 de la Ley Federal sobre Metr ología y Normalización, la Secretaría de Energía; a 
través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, debe de establ ecer el procedimiento de 
evaluación de la conformidad (PEC), correspondiente a esta  norma oficial mexicana, en el cual se incluirá el 
muestreo. 
8. Criterios de Aceptación 
Para cumplir con este proyecto de norma oficial mexica na, los resultados obtenidos de las mediciones, no 
deben ser inferiores a los valores indicados en la Tabla 1. 
9. Métodos de prueba 
9.1 Eficiencia energética 
El método de prueba tiene por objeto la determinación de la Relación de Eficiencia Energética (REE) de 
acondicionadores de aire. 
9.1.1  Instrumentos de medición y equipo de prueba 
La prueba de eficiencia energética se lleva a cabo en un calorímetro de cuarto en donde los 
compartimentos deben tener dimensiones interiores mínima s de 2,7 m por lado y una distancia de la parte alta 
del aparato al techo de no menos de 1 m, para evitar restricciones de flujo de aire en los puntos de admisión y 
descarga del acondicionador sometido a prueba. El calorímetro puede ser tipo calibrado o ambiente 
balanceado, conforme con las especificaciones del Apéndice A. 
El registro, descripción y exactitud de los instrume ntos, así como las magnitudes que se miden en la 
prueba, se especifican en los Apéndices C y D. 
Las variaciones permisibles para las lecturas de las ma gnitudes de operación del calorímetro, realizadas 
durante la prueba, deben permanecer dentro de los lími tes establecidos en la Tabla B del Apéndice D. 
9.1.2  Instalación del equipo 
El equipo bajo prueba debe instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, utilizando los 
procedimientos y accesorios de instalación recomendad os. Si el equipo puede instalarse de distintas maneras, 
las pruebas deben realizarse utilizando la condición más desfavorable. En todos los casos, deben seguirse las 
recomendaciones del fabricante en relación a las dist ancias desde los muros adyacentes, cantidades de 
extensiones a través de los muros, etc. 
No deben existir alteraciones al equipo, con excepción de las sujeciones que requieren los aparatos e 
instrumentos de prueba en ciertas condiciones. 
Cuando es necesario, el equipo debe evacuarse y cargar se con el tipo y la cantidad de refrigerante que se 
especifique en las instrucciones del fabricante. 
Las unidades evaporadora y condensadora deb en de conectarse con una tubería de 5 m ± 0,05 m de 
longitud. 
Los niveles normalizados para los equipos en donde el  condensador y el evaporador son dos ensambles 
separados deben determinarse con la longitud de los tubos de refrigeración en cada línea, aislado 
térmicamente. En los equipos en los que los tubos de interconexión se equipan como una parte integral de la unidad y en los que no se recomienda cortarlos a cierta  longitud, deben probarse con la longitud completa del 
tubo con que se equipan. A menos que sea una restri cción del diseño, al menos la mitad del tubo de 
interconexión deba exponerse a condiciones exteriores con el resto del tubo expuesto a condiciones internas. Los diámetros de las líneas, aislamiento, detalles de instalación, evacuación y carga deben estar de acuerdo 
con las recomendaciones que se especifican por el fabricante. 
Con respecto a los equipos  acondicionadores de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido 
por más de dos partes (llamados Multisplit), se instalan t odos los evaporadores en el cuarto lado interior y se 
interconectamos a la condensadora la cual se encuentra instalada en el cuarto lado exterior. 
La prueba se efectúa con todos los sistemas funcionando a la vez, es decir, se obtiene la capacidad y 
eficiencia de todo el sistema. 
Para instalar hasta 3 unidades evaporadoras en el cu arto interior, se instala una unidad en la pared 
divisora de los cuartos, y las otras unidades en 2 est antes, colocados a los lados del cuarto interior, sin 
encontrarse los flujos de aire.       (Primera Sección) DIARIO  OFICIAL Jueves 13 de mayo de 2010 
9.1.3  Condiciones de prueba 
Para efectuar la prueba, el aparato se instala dentro del calorímetro de cuarto en la pared divisoria, con 
todos sus accesorios funcionando; asimismo, se sellan todos los huecos con material aislante térmico para 
evitar la  transferencia de calor entre el  lado interno y externo del calorímetro. 
Las puertas de acceso en el calorímetro deben de ce rrarse herméticamente, después de instalar y poner a 
funcionar el aparato y calorímetro. 
Antes de iniciar las pruebas, el equipo debe ser inst alado de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
La prueba se lleva a cabo a las condiciones especificadas en la Tabla 2 y  a la máxima capacidad de 
operación del equipo bajo prueba, las cuales deben mante nerse dentro de un intervalo de variación permisible 
por lo menos una hora antes de inic iar la prueba y durante la misma. 
Tabla 2.- Condiciones de prueba 
Magnitud Valor 
Temperatura del lado interno 
bulbo seco * 
bulbo húmedo  
27°C 
19°C 
Temperatura del lado externo 
bulbo seco *  
35°C 
Tensión ** 
Frecuencia 60 Hz 
 
Notas: Ver equivalencia de unidades inglesas en la tabla C del Apéndice F. 
Las variaciones permisibles se establecen en la tabla B del Apéndice D.  
* Este valor aplica también para el medio circundante. 
** Para unidades con tensión dual debe usarse  la tensión más baja durante la prueba. 
 Para unidades con tensión simple se puede us ar una tensión de 115 V o 230 V durante la prueba. 
9.1.4  Procedimiento 
Se debe registrar de forma continua los valores de las temperaturas fijadas en la tabla 2, cuando se 
alcancen las condiciones establecidas se verifica q ue se mantengan dentro de las variaciones permisibles 
durante una hora; al cumplirse este requisito, se inicia la medición de las magnitudes que son aplicadas al cálculo del efecto neto de enfriamiento, al  menos cada 10 minutos durante 1 hora. 
Con los valores registrados cada vez, se calcula el  efecto neto de enfriamiento de ambos lados del 
calorímetro conforme a los incisos 9.1.4 y 9.1.5; los cuales deben coin cidir dentro de un 4%, utilizando la 
siguiente ecuación: 
 
en donde: 
Φti es el efecto neto total de enfriamiento en el l ado interno, calculado en el inciso 9.1.4, en W. 
Φte es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, calculado en el inciso 9.1.5, en W. 
La prueba no es válida si no se cumplen estas condiciones. Se determina el promedio de los siete valores de cada magnitud, que son aplicados para calcular el efecto 
neto total de enfriamiento tanto en el lado interno como en el externo y la REE, conforme a los procedimientos 
establecidos en los inciso s 9.1.4, 9.1.5 y 9.1.6. Jueves 13 de mayo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      
9.1.5  Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno del calorímetro 
Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento  en el lado interno, se utiliza la siguiente ecuación: 
 (1) 
en donde: 
Φti  es el efecto neto total de enfr iamiento del lado interno, corregido en consideración de la altitud, a 
la cual se encuentra el laboratorio de pruebas, en W t. 
ΣPi  es la suma de las potencias eléctricas de en trada a los diferentes aparatos que conforman el 
equipo de reacondicionamiento de aire del lado interno, en W e. 
qmi  es el flujo de agua suministrada durante la prueba al lado interno para humidificación, en kg/s. 
En caso que no se suministre agua durante la prueba, qm i es la cantidad de agua evaporada en 
el humidificador. 
hqm1  es la entalpía del agua que se suministra durant e la prueba al lado interno para humidificación, 
en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: 
 hqm1 = tqm1 Cpqm1 
 en donde: 
tqm1  es la temperatura del agua suministrada durante la prueba. En caso de que no se 
suministre agua durante la prueba, tqm1 debe ser la temperatura del agua en el 
tanque del humidificador, en °C. 
Cpqm1 es el calor específico del agua correspondiente a tqm1 y 101 325 Pa de presión, en 
kJ/kg°C. 
hqm2  es la entalpía de la humedad del aire que se condensa en el acondicionador del lado 
interno en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación: 
 hqm2 = tbhs Cpqm2 
 en donde: 
tbhs es la temperatura de bulbo húmedo del aire que está saliendo del acondicionador en 
el lado interno2, en °C. 
Cpqm2 es el calor específico del agua correspondiente a tbhs y 101 325 Pa de presión, en 
kJ/kg°C. 
Φ1p  es el flujo de calor fugado del lado externo que ingresa al lado interno a través de la pared 
divisoria ya que la temperatura en el lado externo es mayor que la del lado interno, en W. Φ1p se 
calcula haciendo uso de la ecuación (4) del Apéndice B. 
Φ1r  es el flujo de calor fugado del medio que circunda al lado interno, que ingresa a través de sus 
paredes, techos y pisos, excepto la pared divisoria, en caso que la temperatura en el lado interno 
sea menor que la del medio que circunda al mismo, en W. Φ1r se calcula haciendo uso de la 
ecuación (5) del Apéndice B. 
 Es el factor de corrección por altitud en consideración del lugar en donde 
se realiza la prueba. Dicho factor se deriva del siguiente criterio: El valor de 
Φti debe ser incrementado a razón de 0,24% por cada 1 000 Pa de presión 
barométrica por debajo de 101 325 Pa que tenga la presión barométrica 
del lugar donde se realiza la prueba. 
 
en donde: 
                                                 
2  Debido a que el punto de medición de la temperatura del condens ado es inaccesible, se utiliza como referencia el valor  de tb hs.       (Primera Sección) DIARIO  OFICIAL Jueves 13 de mayo de 2010 
pbl presión barométrica que tiene el lugar en donde se realiza la prueba, en Pa. 
9.1.6  Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo del calorímetro 
Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, se utiliza la siguiente ecuación: 
 (2) 
en donde: 
 Φc = qms (hqms 2 - hqms 1) 
Φte  es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, corregido en consideración de la 
altitud, a la cual se encuentre el laboratorio de pruebas, en W. 
Φc  es el flujo de calor rechazado hacia el exterior por el serpentín de enfriamiento del equipo de 
reacondicionamiento de aire del lado externo, en W. 
qms  es el flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del lado externo, en kg/s. 
hqms 1  es la entalpía del agua a la entrada del serpen tín de enfriamiento del lado externo, en kJ/kg. Este 
valor se determina mediante la siguiente ecuación: 
 hqms 1 = tqms 1 Cpqms 1 
 en donde: 
 tqms 1 es la temperatura del agua a la entrada del serpentín de enfriamiento, en °C. 
Cpqms 1 es el calor específico del agua correspondiente a tqms 1 y 101 325 Pa de presión, 
en kJ/kg°C. 
hqms2  es la entalpía del agua a la salida del serpentín de enfriamiento del lado externo, en kJ/kg. Este 
valor se determina mediante la siguiente ecuación: 
 hqms 2 = tqms 2 Cpqms 2 
   en donde: 
tqms
2: es la temperatura del agua a la sali da del serpentín de enfriamiento, en °C. 
Cpqms 2 es el calor específico del agua en correspondiente a tqms 2 y 101 325 Pa de 
presión, en kJ/kg°C. 
ΣPe es la suma de las potencias eléctricas de entr ada a los diferentes aparatos que conforman el 
equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, así como también al igualador de presiones, en W. 
P  es la potencia eléctrica total de entrada al aparato sometido a prueba, en W. 
qmi  es el flujo de agua suministrada durante la prueba al lado interno para humidificación; 
determinado en el inciso 9.1.4, en kg/s. 
hqm
3  es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el serpentín de enfriamiento del equipo 
de reacondicionamiento de aire del lado externo,  en kJ/kg. Este valor se determina mediante la 
siguiente ecuación: 
 hqm3 = tqm3 Cpqm3 
 en donde: 
 tqm3 es la temperatura del condensado en °C. 
Cpqm3 es el calor específico del agua correspondiente a tqm3 y 101 325 Pa de presión, en 
kJ/kg°C. 
hqm2  es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el aparato del lado interno, calculado en 
el inciso 9.1.4, en kJ/kg. 
Φ1p  es el flujo de calor fugado, calculado en el in ciso 9.1.4, conforme a la ecuación (4) del Apéndice 
B, en W. 
Φ1o  es el flujo de calor fugado del lado externo que se pierde a través del resto de paredes, techos y 
pisos, en caso de que la temperatura en el lado externo sea mayor que la del medio que circunda al mismo, Φ1o se calcula haciendo uso de la ecuación (6) del Apéndice B, en W. Jueves 13 de mayo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      
 es el factor de corrección por altitud en consideración del lugar donde se 
realiza la prueba, del inciso 9.1.4 
 
9.1.7  Cálculo de la Relación de Eficiencia Energética (REE) 
La Relación de Eficiencia Energética (REE) del aparato en prueba, se obtiene con la siguiente expresión: 
 (3) 
en donde: 
Φti  es el efecto neto total de enfriamiento determina do en el lado interno calculado en el inciso 9.1.4, 
en W. 
P  es el promedio de las siete mediciones de pot encia eléctrica total de entrada al acondicionador 
de aire, tomadas durante la prueba, en W. 
9.2 Datos a registrar 
Los datos a registrar para las pruebas de capacidad por  el método del calorímetro se establecen en la 
Tabla 3. Las tablas identifican la información general necesaria pero no tienen como finalidad limitar la obtención de datos. Los valores eléctricos de entrada que se utilizan con la finalidad de determinar las 
capacidades deben corresponder con aquellos que se miden durante la prueba de capacidad. 
Tabla 3.- Datos a registrar para las pruebas de capacidad de enfriamiento por el  método del 
calorímetro 
No. Datos 
1 Fecha 
2 Observadores 
3 Presión barométrica 
4 Velocidad del abanico(s) de enfriamiento del equipo.  
5 Tensión aplicada  
6 Frecuencia  
7 Potencia total de entrada al equipo 1)  
8 Corriente total de entrada al equipo  
9 Temperatura del control del aire para el bu lbo seco y bulbo húmedo (compartimiento del lado 
interior del calorímetro) 
10 Temperatura del control del aire para el bu lbo seco y bulbo húmedo (compartimiento del lado 
exterior del calorímetro)  
11 Temperatura promedio del aire afuera de l calorímetro (tipo cuarto-calibrado)  
12 Potencia total de entrada en los lados internos y externos del compartimiento  
13 Cantidad de agua evaporada en el humidificador  
14 Temperatura del agua del humidificador entrante al co mpartimiento interior y exterior (si se utiliza) 
o en el tanque del humidificador.  
15 Indice del flujo de agua de enfriamiento a trav és del compartimiento exterior, del serpentín 
expulsor de calor.  
16 Temperatura del agua de enfriamiento entrando al compartimiento exterior, del serpentín expulsor 
de calor.  
17 Temperatura del agua de enfriamient o saliendo del compartimiento exterior, del serpentín expulsor 
de calor.  
18 Masa del agua del equipo que es condensada en el equipo de reacondicionamiento 2) 
19 Temperatura del agua condensada, saliendo del compartimiento exterior 
20 Volumen de flujo de aire a través de la tobera de medición, de la división de los compartimientos.        (Primera Sección) DIARIO  OFICIAL Jueves 13 de mayo de 2010 
21 Diferencia de la presión estática del aire a través de la división, de los compartimentos del 
calorímetro. 
1) La potencia total del equipo, excepto si se proporciona más de una conexión externa con el equipo, se registra a cada conexión por separado. 
2) Para los equipos que evaporan el condensado en el serpentín exterior. 
 
10. Etiquetado 
Los aparatos objeto de este proyecto de norma of icial mexicana que se comercialicen en los Estados 
Unidos Mexicanos deben llevar una etiqueta que proporcione información relacionada con su REE. 
10.1 Permanencia 
La etiqueta debe ir adherida o colocada en el producto o empaque, ya sea por medio de un engomado, o 
en su defecto, por medio de un cordón, en cuyo caso, la etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no 
se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe removerse del producto o empaque, hasta 
después de que éste haya sido adquirido por el consumidor final. 
10.2 Información 
La etiqueta de eficiencia energéti ca debe contener como mínimo la información que se lista a 
continuación, en forma legible e indeleble: 
10.2.1 El nombre de la etiqueta: “EFICIENCIA ENERGETICA”. 
10.2.2 La leyenda “Relación de Eficiencia Energética (REE) determinada como se establece en la  
NOM-023-ENER-2008”. 
10.2.3  La leyenda con las iniciales REE con el signo de igualdad y seguido de la relación: “Efecto neto 
de enfriamiento (W t)” entre “Potencia eléctrica (W e)”. 
10.2.4  La leyenda “Marca” seguida de la marca del acondicionador de aire. 
10.2.5  La leyenda “Modelo” seguida del modelo del acondicionador de aire. 
10.2.6  La leyenda “Potencia eléctrica” seguida del valor de la potencia eléctrica del acondicionador de 
aire, expresada en W. 
10.2.7  La leyenda “Efecto neto de enfriamiento” seguida del valor del efecto neto de enfriamiento del 
acondicionador de aire, expresado en W. 
10.2.8  La leyenda “REE establecida en la norma en (W t/We)” seguida del valor de Relación de 
Eficiencia Energética (REE) mínima de l acondicionador de aire expresada en W t/We, de acuerdo 
a su tipo y clase establecida en la Tabla 1 del inciso 6.1 de esta Norma. 
10.2.9  La leyenda “REE de este aparato en (W t/We)” seguida del valor de la Relación de Eficiencia 
Energética (REE) del acondicionador de aire expresada en W t/We. El valor de la relación de 
eficiencia energética del aparato deb e ser definido por el fabricante. 
10.2.10  La leyenda “Ahorro de energía de este a parato” de manera horizontal centrada. 
10.2.11  Una barra horizontal de tonos crecientes, del blanc o hasta el negro, indicando el por ciento de 
ahorro de energía de 0% al 50%. 
Debajo de la barra, en 0% debe colocarse la leyenda “Menor ahorro” y debajo de la barra en 50% debe 
colocarse la leyenda “Mayor ahorro”. 
10.2.12 Se debe colocar una flecha sobre la barra horizontal que indique el porcentaje de ahorro de 
energía que tiene el producto, obtenido con el siguiente cálculo: 
 Jueves 13 de mayo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      
10.2.13 La leyenda “El ahorro de energía efectivo dependerá de los hábitos de uso y localización del 
aparato”. 
10.2.14 La leyenda “IMPORTANTE”. 
10.2.15  La leyenda “La etiqueta no debe retirarse del ap arato hasta que haya sido adquirido por el 
consumidor final”. 
10.3 Dimensiones 
Las dimensiones mínimas de la etiqueta son las siguientes: 
Alto  14 cm ± 1 cm Ancho 10 cm ± 1 cm 
10.4 Distribución de la información y colores 
10.4.1 La distribución de la información dentro de la etiq ueta debe hacerse conforme al ejemplo dado en el 
Apéndice E. 
10.4.2 La distribución de los colores se realiza de la siguiente forma: 
Texto y escala: negro 
Fondo de la etiqueta: amarillo 
11. Vigilancia 
La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la 
Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, una vez que se publique en el Diar io Oficial de la Federación como norma definitiva. 
12. Evaluación de la Conformidad 
La evaluación de la conformidad del aparato con la s especificaciones de la presente Norma Oficial 
Mexicana, se realiza por personas acreditadas y aproba das en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento. 
13. Bibliografía 
● Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
julio de 1992. 
● Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y No rmalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999. 
● NOM-050-SCFI-2004 "Información comercia l. Etiquetado general de productos" 
● NMX-Z-013/1-1977, Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas Oficiales 
Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1977. 
● ISO 5151 Non Ducted Air Conditioners and Heat Pumps-Testing and Rating for Performance. 
● 61D/001/DT Aparatos electrodomésticos y similare s-acondicionadores de aire no-ductados y bombas 
de calor-pruebas y clasificación para el desempeño. 
14. Concordancia con normas internacionales 
Este proyecto de norma no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna en 
el momento de su elaboración. 
15. Transitorios 
Unico.  Este proyecto de norma oficial mexicana, una ve z publicado en el Diario Oficial de la Federación 
como norma oficial mexicana definitiva, entrará en vigor a los 60 días naturales después de dicha publicación       (Primera Sección) DIARIO  OFICIAL Jueves 13 de mayo de 2010 
y a partir de esa fecha todos los acondicionadores de aire comprendidos en el campo de aplicación de este 
proyecto de norma oficial mexicana, serán certificados con base a la mismo. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 19 de abril de 2010.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para 
la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Emiliano Pedraza Hinojosa .- Rúbrica. 
Apéndice A 
Tipos de calorímetros 
Figura 1. Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado 
 
 
A.1 Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado 
La característica de este calorímetro es que el lado interno y externo se encuentran rodeados por el medio 
circundante, y que tiene por objeto reducir el flujo de calor fugado. En la figura 1 se muestran sus 
características y equipos requeridos para la prueba. 
El espacio libre entre las paredes, techos y pisos del cuarto y las paredes, techos y pisos de la cámara de 
aire, deben ser de por lo menos 0,30 m. 
 Jueves 13 de mayo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      
Figura 2. Calorímetro de cuarto tipo calibrado 
A.2 Calorímetro de cuarto tipo calibrado  
En este caso el medio circundante es el medio ambi ente en donde se encuentra el calorímetro, el cual se 
debe controlar. En la figura 2 se muestran sus características. 
Los dos calorímetros cuentan con un igualador de presiones, el cual debe garantizar que durante la 
calibración del calorímetro y en el desarrollo de la pru eba se mantenga una presión diferencial estática entre 
los dos compartimentos no mayor a 1,25 Pa. 
Apéndice B  (Normativo) 
Calibración del Calorímetro 
La calibración del calorímetro tiene por objeto determinar los valores del flujo de calor por unidad de 
temperatura (K = Φ/Δt; W/°C) a través de la pared divisoria y del resto de paredes, techos y pisos que separan 
a cada lado del calorímetro, del medio ambiente o del medio circundante (flujo de calor fugado), para un determinado diferencial de temperatura. Este valor de calor que se fuga a través de paredes, techo y piso se 
considera en el cálculo del efecto neto total de enfriami ento del aparato sometido a prueba. La calibración del 
calorímetro se realiza por lo menos una vez cada dos años o cada vez que se hagan cambios en la instalación. La calibración del calorímetro de cuarto ti po calibrado o tipo ambiente balanceado, consta de los 
siguientes pasos: 
a) Se cierra el lado interno y se calienta haciendo uso de un calentador eléc trico, hasta obtener una 
temperatura de por lo menos 11°C por encima de la temperatura del medio ambiente, del medio 
circundante y del lado externo. La variación de las temperaturas no debe exceder en ±1°C durante 
una hora previa al inicio de mediciones y durante las mediciones. 
b) Se mide la potencia eléctrica del calentador eléctrico. 
c) Se cierra el lado externo y se calienta haciendo uso de un calentador eléctrico, hasta que su 
temperatura se iguale a la temperatura del lado in terno, manteniendo aquí también un diferencial de 
temperatura de por lo menos 11°C respecto al medio ambiente o al medio circundante. 
 La variación de las temperaturas no debe exceder en ±1°C durante una hora previa al inicio de 
mediciones y durante las mediciones. 
d) Se mide la potencia eléctrica del calentador del la do interno y la del calentador del lado externo del 
cuarto. 
e) Se determina el flujo de calor a través de la pared divisoria entre ambos lados del calorímetro, 
restando las potencias eléctricas registradas en el  calentador del lado interno en la primera y 
segunda medición ( Φa). 
f) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared divisoria), techo y 
piso del lado interno, el cual es igual a la potenc ia eléctrica del calentador del lado interno obtenida 
en la segunda medición ( Φb). 
g) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared divisoria), techo y 
piso del lado externo, el cual es igual a la potenc ia eléctrica medida en el calentador del lado externo 
del calorímetro ( Φc). 
h) Se determina el valor de las razones de calor f ugado por unidad de temperatura (K; W/°C), para cada 
una de las tres secciones mencionadas en los incisos e, f y g, las cuales se denominan Ka, Kb, Kc, respectivamente, dividiendo su valor co rrespondiente de calor fugado entre 11°C. 
i) K a = Φa /11 (1) 
 K b = Φb/11 (2) 
 K c = Φc/11 (3)       (Primera Sección) DIARIO  OFICIAL Jueves 13 de mayo de 2010 
La calibración del calorímetro concluye con la determinación de los valores de K a, Kb y Kc. Los valores de 
calor fugado en las pruebas de eficiencia, se deberán calcular haciendo uso de las siguientes ecuaciones: 
 Φ1p = Ka Δt1p (4) 
 Φ1r = Kb Δt1r (5) 
 Φ1o = Kc Δt1o (6) 
en donde: 
Φ1p  es el flujo de calor a través de la pared divisoria durante la prueba de eficiencia, en W. 
Φ1r  es el flujo de calor a través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared divisoria) del lado 
interno, durante la prueba de eficiencia, en W. 
Φ1o  es el flujo de calor a través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared divisoria) del lado 
externo durante la prueba de eficiencia, en W. 
Ka..c  son las razones del flujo de calor por unidad de temperatura determinadas en la calibración del 
calorímetro, en W/°C. 
y en donde los valores de Δt corresponden a los siguientes diferenciales de temperatura que se presenten 
en el calorímetro durante la prueba: 
Δt1p = tbs2 - tbs1 es el diferencial de temperatura entre el lado interno y externo durante la prueba de 
eficiencia, en °C. 
Δt1r = tbs3 - tbs1 es el diferencial de temperatura entre el lado interno y el medio ambiente o el medio 
circundante durante la prueba de eficiencia, en °C. 
Δt1o = tbs2 - tbs3 es el diferencial de temperatura entre el lado externo y el medio ambiente o el medio 
circundante durante la prueba de eficiencia, en °C. 
Este procedimiento de calibración es válido para cu alquiera de los dos tipos de calorímetros de cuarto, 
aunque para el tipo ambiente balanceado, solamente tien e importancia el calor fugado a través de la pared 
divisoria ( Φ1p). La calibración del calorímetro puede realizarse  también invirtiendo el orden de calentamiento 
de los cuartos. También puede calibrarse el calorí metro enfriando los cuartos 11°C por debajo de la 
temperatura del medio ambiente o circundante y usando una metodología de calibración similar a la del 
calentamiento. 
 
Apéndice C  (Normativo) 
Nomenclatura de magnitudes a registrarse durante la prueba 
Varios 
pbar Presión barométrica, en Pa. 
En la Pared Divisoria 
Δp12 Diferencia de presión estática del aire entre los lados del calorímetro, en Pa. 
qmI2 Flujo de aire a través del igualador de presiones, en kg/s. 
PI2 Potencia eléctrica de entrada al dispositivo igual ador de las presiones del lado interno y externo. 
En el Lado Interno del Calorímetro 
qmI Flujo de agua de entrada al humidificador o cantidad de agua evaporada en el tanque en el 
equipo de reacondicionamiento, en kg/s. 
PC1 Potencia eléctrica de entrada al calentador  del equipo de reacondicionamiento, en W. 
PH1 Potencia eléctrica de entrada al humidificador  del equipo de reacondicionamiento, en W. Jueves 13 de mayo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      
PT1 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo de medición de temperaturas de bulbo 
húmedo y seco, en W. 
PV1 Potencia eléctrica de entrada al ventilad or del equipo de reacondicionamiento, en W. 
tqm1 Temperatura del agua de entrada al hum idificador o la del tanque del equipo de 
reacondicionamiento, en °C. 
tbh1 Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C. 
tbs1 Temperatura de bulbo seco del aire a la sa lida del equipo de reacondicionamiento, en °C. 
tbhs Temperatura de bulbo húmedo del aire que sale de l acondicionador del lado interno, ver figuras 
C1 y C2, en °C. 
En el Lado Externo del Calorímetro 
PC2 Potencia eléctrica de entrada al recalenta dor del equipo de reacondicionamiento, en W. 
PT2 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo de medición de temperaturas de bulbo 
húmedo y seco, en W. 
PV2 Potencia eléctrica de entrada al ventilad or del equipo de reacondicionamiento, en W. 
tqms 1 Temperatura del agua de enfriamiento a la  entrada del serpentín del equipo de 
reacondicionamiento, en °C. 
tqms 2 Temperatura del agua de enfriamiento a la salida del serpentín del equipo de 
reacondicionamiento, en °C. 
tbh2 Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en °C. 
tbs2 Temperatura de bulbo seco del aire a la sa lida del equipo de reacondicionamiento, en °C. 
qms Flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del equipo de reacondicionamiento, en kg/s. 
tqm3 Temperatura del condensado en el serpentín del equipo de reacondicionamiento, en °C. 
En el Aparato Sometido a Prueba 
I Corriente eléctrica de entrada del acondicionador, en A. P Potencia eléctrica total de entrada del acondicionador, en W. V Tensión aplicada al acondicionador, en V. En el Medio Ambiente o Circundante tbs31 Temperatura de bulbo seco del aire que circunda al lado interno, en °C (promedio de las 
temperaturas de las paredes de la cámara que rodea al compartimiento interno en el 
calorímetro). 
tbs32 Temperatura de bulbo seco del aire que circ unda al lado externo, en °C (promedio de las 
temperaturas de las paredes de la cámara que rodea al compartimiento externo en el 
calorímetro). 
Nota: Las potencias eléctricas de entrada a los difer entes equipos pueden también ser medidas en 
conjunto. Para ello se registra, por un lado, la po tencia eléctrica total de entrada al lado interno 
del cuarto, siendo este valor equivalente al término ΣPi. Por otro lado, la potencia eléctrica total 
de medida a la entrada del lado externo, es equivalente al término ΣPe.       (Primera Sección) DIARIO  OFICIAL Jueves 13 de mayo de 2010 
 
Figura C.1 Dispositivo de toma de muestra de aire para la unidad de prueba o el equipo de 
reacondicionamiento. 
DETALLE “A” 
 
Figura C.2 Dispositivo para toma de temperatura de bulbo húmedo 
 
Apéndice D 
(Normativo) 
Instrumentos de medición y variaciones permisibles 
Tabla A.- Instrumentos de medición y grado de exactitud 
INSTRUMENTOS, MAGNITUDES Y PUNTOS DE MEDICION EXACTITUD 
Temperatura 
Instrumentos : termopares, termómetros de resistencia eléctrica. 
Puntos de medición : Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco del aire reacondicionado en 
ambos lados del calorímetro y temperatura del agua de enfriamiento en el serpentín del equipo de  
  Jueves 13 de mayo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      
reacondicionamiento. 
Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco para el medio circundante. 
Todas las demás temperaturas3, incluyendo las del agua en el humi dificador del lado interno del 
calorímetro y condensado del lado externo del calorímetro, así como la temperatura de bulbo húmedo del aire que sale del acondicionador de aire en el lado interno del calorímetro.  ± 0,05°C 
 ± 0,5°C ± 0,2°C 
Presión 
Instrumentos : Manómetros de columna líquida, transductores de presión. 
Puntos de medición:  Todos. 
Igualador de presión  
± 10 Pa 
± 1Pa 
Parámetros Eléctricos 
Instrumentos:  Vóltmetros, ampérmetros, factorímetros, wáttmetros. 
Puntos de medición : Todos.  
± 0,5% 
Flujo 
Instrumentos : Placas de orificio calibrado, tubos ventur i, toberas, rotámetros, medidores de flujo 
externos magnéticos. 
Punto de medición : 
Flujo de agua en el serpentín de enfriamient o del equipo de reacondicionamiento de aire. 
Cantidad (ya sea en masa o volumen) o fluj o de agua en el humidificador y deshumidificador.  
   ± 2% ± 5% 
 
Tabla B.- Variaciones permisibles en  las lecturas de las magnitudes de operación del calorímetro  
 Magnitud de operación  Variación 
Tipo A Variación 
Tipo B 
Aire Temperaturas en ambos lados del cuarto 
bulbo seco 
bulbo húmedo 
Temperaturas en el ambiente balanceado circundante 
bulbo seco  
bulbo húmedo 
Flujo de aire  
± 0,3°C 
± 0,2°C 
 
± 0,6°C 
± 0,3°C 
± 5%  
± 0,6°C 
± 0,4°C 
 
± 1°C 
± 0,6°C 
± 10% 
Agua Serpentín de en friamiento 
Temperatura 
Flujo de agua  
± 0,1°C 
± 1%  
± 0,2°C 
± 2% 
Otros Tensión eléctrica ± 1% ± 2% 
                                                 
3 Ver Apéndice C en donde se da información acerca de las m agnitudes a medir y su ubicación dentro del calorímetro.       (Primera Sección) DIARIO  OFICIAL Jueves 13 de mayo de 2010 
Frecuencia 
Diferencia de presiones estáticas ± 0,8% 
± 0,5 Pa ± 0,8% 
± 1 Pa 
Variación Tipo A: Variación del promedio aritmético respecto a la condición especificada. 
Variación Tipo B: 
Variación máxima de valores individuales respecto a la condición especificada. 
En ningún caso las divisiones mínimas de la escala de los instrumentos de medición de temperatura 
deben exceder al doble de la exactitud especificada. 
Apéndice E 
(Normativo) 
Ejemplo de etiqueta para acondicionadores de aire tipo cuarto 
 
 
Apéndice F 
(Informativo) 
Tabla A.- Equivalencias de unidades para los intervalos de la capacidad de enfriamiento  
1 758 W equivale a  5 999 BTU/h 
rango de 1 759 a 2 343 W equivale a  6 000 a 7 999 BTU/h 
rango de 2 344 a 4 101 W equivale a  8 000 a 13 999 BTU/h 
rango de 4 102 a 5 859 W  equivale a 14 000 a 19 999 BTU/h 
rango de 5 860 a 10 600 W  equivale a 20 000 a 36 000 BTU/h 
 
Tabla B.- Equivalencias de unidades para los valores de temperatura para las condiciones de 
prueba en el calorímetro  Jueves 13 de mayo de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)      
Parámetro Valor 
Temperatura del lado interno 
Bulbo seco 
Bulbo húmedo  
27ºC (80,6ºF) 
19ºC (66,2ºF) 
Temperatura del lado externo 
Bulbo seco  
35ºC (95ºF) 
___________________