ICS13.220.01
CCSC84
中华人民共和国国家标准
GB19157—20XX
代替GB19157-2003
远控消防炮系统通用技术条件
Generalspecificationforremote-controlledfiremonitorsystems
（征求意见稿）
20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施
GB19157—20XX
I目次
前  言.............................................................................................................................................................II
1范围...................................................................................................................................................................1
2规范性引用文件...............................................................................................................................................1
3术语和定义.......................................................................................................................................................1
4分类与型号.......................................................................................................................................................2
5性能要求...........................................................................................................................................................8
6试验方法.........................................................................................................................................................14
7检验规则.........................................................................................................................................................17
8包装、运输和贮存.........................................................................................................................................18GB19157—20XX
II前  言
本文件按照GB/T1.1—2020给出的规则起草。
本文件与GB19157—2003相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：
——修改了术语和定义（见第3章，2003年版的第3章）；
——修改了远控消防炮系统分类（见4.1，2003年版的4.1）；
——修改了远控消防炮型号编制方法（见4.2，2003年版的4.2）；
——增加了电镀件的外观性能要求（见5.1.4）；
——增加了零部件性能要求和试验方法（见5.2、6.2）；
——增加了远控消防炮的性能要求和试验方法（见5.3、6.3）；
——将原版中的性能参数作为操作性能和性能要求的一部分，移入第5章中（见5.3，2003年版的第
5章）；
——修改了消防炮喷射性能的要求和试验方法（见5.3、6.3，2003年版的第5章）；
——修改了无线遥控器性能的要求和试验方法（见5.4、6.4，2003年版的5.6、6.6）；
——修改了电控器性能参数的要求和试验方法（见5.5、6.5，2003年版的5.5）；
——增加了远控消防干粉炮系统性能参数的要求（见5.7）；
——增加了远控压缩空气泡沫炮系统性能参数的要求（见5.8）；
——修改了泡沫比例混合装置性能参数的要求和试验方法（见5.9、6.9，2003年版的5.9）；
——修改了消防炮塔性能参数的要求（见5.10，2003年版的5.7）；
——修改了水压强度性能要求和试验方法（见5.2.2、6.2.2，2003年版的6.7.4）；
——修改了水压密封性能要求和试验方法（见5.10.6、6.10.6，2003年版的6.7.5）；
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。
本文件起草单位：应急管理部上海消防研究所、江西荣和特种消防设备制造有限公司、浙江佑安高
科消防系统有限公司、合肥科大立安安全技术股份有限责任公司、南京睿实消防安全设备有限公司。
本文件主要起草人：闵永林、王丽晶、戎军、薛林、史兴堂、王志辉、严攸高、朱贇、程钧、朱凯
亮、涂建新、顾胜康、张克年、张建清。
本文件代替了GB19157—2003。GB19157—20XX
1远控消防炮系统通用技术条件
1范围
本文件规定了远控消防炮系统的术语和定义、分类与型号、性能要求、试验方法、检验规则和包装、
运输和贮存。
本文件适用于各种远控消防炮系统。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T1173铸造铝合金
GB/T1176铸造铜及铜合金
GB/T1348球墨铸铁件
GB/T2423.10环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)
GB3836.2爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB6245消防泵
GB/T9439灰铸铁件
GB16668干粉灭火系统及部件通用技术条件
GB19156消防炮
GB20031泡沫灭火系统及部件通用技术条件
GB/T17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB7956.6消防车第6部分：压缩空气泡沫消防车
3术语和定义
GB19156界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
远控消防炮系统remote-controlledfiremonitorsystem
可以远距离控制消防炮向保护对象喷射灭火剂灭火的固定式灭火装置。
3.2
远控消防水炮系统 remote-controlledwaterfiremonitorsystem
由远控消防水炮、消防炮塔、动力源、控制装置、消防泵组等组成的远控消防炮系统。
3.3
远控消防泡沫炮系统remote-controlledfoamfiremonitorsystemGB19157—20XX
2由远控消防泡沫炮、消防炮塔、动力源、控制装置、灭火剂贮罐（槽）、混合装置、消防泵组等组
成的远控消防炮系统。
3.4
远控消防干粉炮系统remote-controlledpowderfiremonitorsystem
由远控消防干粉炮、消防炮塔、动力源、控制装置、干粉罐、氮气瓶组等组成的远控消防炮系统。
3.5
远控压缩空气泡沫炮系统remote-controlledcompressedairfiremonitorsystem
由远控消防压缩空气泡沫炮、消防炮塔、动力源、控制装置、灭火剂贮罐（槽）、压缩空气泡沫系
统、消防泵组等组成的远控消防炮系统。
3.6
远控两用消防炮系统remote-controlleddual-agentfiremonitorsystem
由远控两用消防炮、消防炮塔、动力源、控制装置、灭火剂贮罐（槽）、混合装置、消防泵组等组
成的远控消防炮系统。
3.7
无线遥控器wirelessremoter
与远控消防炮、电控器、动力源、阀门集中控制装置等联用的无线远距离控制消防炮动作的装置。
3.8
电控器electriccontroldevice
与远控消防炮、动力源、无线遥控器等联用的有线远距离控制消防炮动作的装置。
3.9
消防炮塔firemonitortower
用于高位安装、使用远控消防炮的装置。
4分类与型号
4.1分类
4.1.1远控消防炮系统按喷射介质分为：
a)远控消防水炮系统
b)远控消防泡沫炮系统
c)远控消防干粉炮系统
d)远控压缩空气泡沫炮系统
e)远控两用消防炮系统GB19157—20XX
34.1.2远控消防炮系统按消防炮控制类型分为：
a)远控电动消防炮系统
b)远控液动消防炮系统
c)远控气动消防炮系统
4.2型号
4.2.1远控消防炮系统
远控消防炮系统的型号由类、组代号、主参数和自定义组成，编制规则见图1。
×
自定义
主参数
特征代号
类组代号/
图1远控消防炮系统型号编制规则
4.2.1.1类、组代号
YKPS——远控消防水炮系统；
YKPP——远控消防泡沫炮系统；
YKPF——远控消防干粉炮系统；
YKYP——远控压缩空气泡沫炮系统；
YKPL——远控两用消防炮系统。
4.2.1.2特征代号
KD——电动控制（简称电控或电动）；
KY——液动控制（简称液控或液动）；
KQ——气动控制（简称气控或气动）。
4.2.1.3主参数
主参数由远控消防炮额定工作压力下的额定流量、或消防干粉炮额定工作压力范围下的有效喷射率，
和能同时使用的最大消防炮台数组成。编制规则见图2。GB19157—20XX
4额定流量或干粉有效喷射率或单次喷射量，L/s或kg/s或L/次
额定工作压力或消防干粉炮额定工作压力范围，MPa×10/×
能同时使用的最大消防炮台数，1台略
图2主参数型号编制规则
4.2.1.4型号示例
示例1：喷射介质为水，额定工作压力1.0MPa，额定流量100L/s，能同时使用的最大消防炮台数2台的远控电动消
防水炮系统，表示为YKPSKD10/100×2。
示例2：喷射介质为泡沫混合液，额定工作压力1.0MPa，额定流量100L/s，能同时使用的最大消防炮台数2台的远
控液动消防泡沫炮系统表示为YKPPKY10/100×2。
示例3：喷射介质为干粉，额定工作压力0.5~1.7MPa，消防干粉炮有效喷射率40kg/s，能同时使用的最大消防炮台
数2台的远控电动消防干粉炮系统表示为YKPFKD5~17/40×2。
示例4：喷射介质为压缩空气泡沫，额定工作压力0.8MPa，额定流量96L/s，能同时使用的最大消防炮台数2台的
远控电动压缩空气泡沫炮系统表示为YKYPKD8/96×2。
示例5：喷射介质为水或泡沫混合液，额定工作压力1.0MPa，额定流量64L/s，能同时使用的最大消防炮台数2台
的远控电动两用消防炮系统表示为YKPLKD10/64×2。
4.2.2动力源
动力源的型号由类、组代号、特征代号和主参数组成，编制规则见图3。
图3动力源型号编制规则
4.2.2.1类、组代号
YP——远控消防炮液压源；
QP——远控消防炮气压源。
4.2.2.2特征代号
G——隔爆型（非隔爆型略）。
4.2.2.3主参数GB19157—20XX
5控制远控消防炮数量（台）。
4.2.2.4型号示例
示例1：控制2台远控消防炮，液压驱动，隔爆型动力源型号表示为YPG2。
示例2：控制2台远控消防炮，气压驱动，非防爆型动力源型号表示为QP2。
4.2.3电控器
电控器的型号由类、组代号、特征代号和主参数组成，编制规则见图4。
图4电控器型号编制规则
4.2.3.1类、组代号
DP——远控消防炮电控器。
4.2.3.2特征代号
G——隔爆型（非隔爆型略）。
4.2.3.3主参数
控制消防炮数量（台）。
4.2.3.4型号示例
示例1：控制2台消防炮，防爆型电控器型号表示为DPG2。
4.2.4无线遥控器
无线遥控器的型号由类、组代号、特征代号和主参数组成，编制规则见图5。
图5无线遥控器型号编制规则GB19157—20XX
64.2.4.1类、组代号
WP——远控消防炮无线遥控器。
4.2.4.2特征代号
G——隔爆型（非隔爆型略）。
4.2.4.3主参数
控制的远控消防炮数量（台）。
4.2.4.4型号示例
示例1：控制2台远控消防炮的隔爆型无线遥控器型号表示为WPG2。
4.2.5消防炮塔
消防炮塔的型号由类、组代号和主参数组成，编制规则见图6。
图6消防炮塔型号编制规则
4.2.5.1类、组代号
TP－消防炮塔。
4.2.5.2主参数
消防炮塔的主参数为上位消防炮平台高度、消防炮塔平台层数，编制规则见图7。
图7消防炮塔主参数编制规则
4.2.5.3型号示例
示例1：上位消防炮平台高度为16m的2层消防炮塔型号表示为TP16/2。
4.2.6阀门集中控制装置GB19157—20XX
7阀门集中控制装置的型号由类、组代号、特征代号和主参数组成，编制规则见图8。
图8阀门集中控制装置型号编制规则
4.2.6.1类、组代号
FD——电动阀门集中控制装置；
FQ——气动阀门集中控制装置。
4.2.6.2特征代号
G——隔爆型（非隔爆型略）。
4.2.6.3主参数
控制阀门数量(台)。
4.2.6.4型号示例
示例1：控制电动阀门数量4台，隔爆型阀门集中控制装置型号表示为FDG4。
4.2.7泡沫比例混合装置
泡沫比例混合装置的型号应符合GB20031的有关规定。
4.2.8消防泵组
消防泵组的型号应符合GB6245的有关规定。
4.2.9消防泵组控制装置
消防泵组控制装置的型号由类、组代号、特征代号和主参数组成，编制规则见图9。
图9消防泵组控制装置型号编制规则GB19157—20XX
84.2.9.1类、组代号
KB——消防泵组控制装置。
4.2.9.2特征代号
D——电动机泵组；
C——柴油机泵组。
4.2.9.3主参数
消防泵组数量(台)。
4.2.9.4型号示例
示例1：控制2台电动消防泵组的消防泵组控制装置型号表示为KBD2。
5性能要求
5.1外观
5.1.1铸件表面应光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等影响强度的缺陷。
5.1.2焊缝应平整均匀，不应有未焊透、烧穿、疤瘤及其它有损强度和外观质量的缺陷。
5.1.3应采用耐腐蚀材料制造或进行防腐蚀处理，使其表面不受泡沫及水、大气等因素的侵蚀。
5.1.4电镀件表面应无明显气泡、碰伤、漏镀等缺陷。
5.1.5设备表面应光洁均匀，无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。
5.2零部件性能
5.2.1铸件应选用符合GB/T1173、GB/T1176、GB/T1348、GB/T9439有关规定的材料。
5.2.2耐压零件（压力容器除外）进行水压强度试验后，零件不应有渗漏、裂纹及永久变形等缺陷。
5.2.3具有隔爆要求的远控消防炮应符合GB3836.2的有关规定，或选用具有“防爆合格证”的电气
设备。
5.3远控消防炮系统性能
5.3.1远控消防炮操作性能
5.3.1.1远控消防炮的水平回转机构、俯仰回转机构、各控制手柄应操作灵活，传动机构安全可靠。
5.3.1.2远控消防炮水平回转角应符合表1的规定。
表1远控消防炮水平回转角
名称 按使用方式分类 水平回转角
水平回转角 地面固定式消防炮 ≥180°GB19157—20XX
9举高固定式消防炮 ≥180°
5.3.1.3远控消防炮俯仰回转角应符合表2的规定。
表2远控消防炮俯仰回转角
名称 按使用方式分类 最小俯角 最大仰角
俯仰回转角地面固定式消防炮 ≤－15° ≥＋60°
举高固定式消防炮 ≤－70° ≥＋40°
5.3.2远控消防炮喷射性能
5.3.2.1远控消防水炮的喷射性能应符合表3的规定。GB19157—20XX
10表3远控消防水炮喷射性能参数
流量
L/s额定工作压力
MPa射程
m流量允差
20
0.6
0.8
1.0≥50
+10％25 ≥55
30 ≥60
40 ≥65
50 ≥70
60
0.8
1.0
1.2≥75
70 ≥80
80 ≥85
100 ≥90
120 ≥95
150
1.0
1.2
1.4≥100
180 ≥105
200 ≥110
250 ≥115
≥300 ≥120
5.3.2.2远控消防泡沫炮的喷射性能应符合表4的规定。
表4远控消防泡沫炮喷射性能参数
泡沫混合液流量
L/s额定工作压力
MPa射程
m流量允差发泡倍数
（20℃时）25％析液时间
（20℃时）
s泡沫液混合比
24
0.6
0.8
1.0≥42
+10% ≥6 ≥1506％～7％
或3％～3.9％
或制造商公布值a32 ≥48
40 ≥55
48 ≥60
64
0.8
1.0
1.2≥70
70 ≥75
80 ≥80
100 ≥85
120 ≥90
150
1.0
1.2
1.4≥95
180 ≥100
200 ≥105
＞200 ≥105
a当泡沫液混合比≥1%时，制造商公布值的允许范围应为：
混合比额定值≤制造商公布值≤（混合比额定值×130%）和（混合比额定值＋1%）之中的较小值。
当混合比＜1%时，制造商公布值的允许范围应为：
混合比额定值≤制造商公布值≤（混合比额定值×140%）。GB19157—20XX
115.3.2.3远控消防干粉炮的性能参数应符合表5的规定。
表5远控消防干粉炮喷射性能参数
平均喷射速率
kg/s平均喷射速率范围E
kg/s工作压力范围a
MPa有效射程
m
10 10≤E＜20
0.5~1.7或制造商公布
值≥18
20 20≤E＜25 ≥20
25 25≤E＜30 ≥30
30 30≤E＜35 ≥35
35 35≤E＜40 ≥38
40 40≤E＜45 ≥40
45 45≤E＜50 ≥45
≥50 E≥50 ≥50
5.3.2.4远控两用消防炮的喷射性能应符合表6的规定。GB19157—20XX
12表6远控两用消防炮喷射性能参数
泡沫混合液流量
L/s额定工作压力
MPa射程a
m 流量允差发泡倍数
（20℃时）25％析液时间
（20℃时）
s混合比
低倍泡沫水
24
0.6
0.8
1.0≥42≥55
+10% ≥6 ≥1506％～7％或
3％～3.9％
或制造商公
布值b32 ≥48≥60
40 ≥55≥65
48 ≥60≥70
64
0.8
1.0
1.2≥70≥75
70 ≥75≥80
80 ≥80≥85
100 ≥85≥90
120 ≥90≥95
150
1.0
1.2
1.4≥95≥100
180 ≥100≥105
200 ≥105≥110
＞200 ≥105≥110
a自吸式两用消防炮的射程比表中规定的射程小10％。
b当泡沫液混合比≥1%时，制造商公布值的允许范围应为：
混合比额定值≤制造商公布值≤（混合比额定值×130%）和（混合比额定值＋1%）之中的较小值。
当混合比＜1%时，制造商公布值的允许范围应为：
混合比额定值≤制造商公布值≤（混合比额定值×140%）。
5.3.2.5远控压缩空气泡沫消防炮喷射性能应符合表7的规定。
表7远控压缩空气泡沫消防炮喷射性能
额定喷射压力
MPa混合液流量
L/s发泡倍数射程
m25%析液时间
min
制造商公布值制造商公布值×
（1±8%）≥5≥35≥2.5
5.3.3远控消防炮系统控制性能
5.3.3.1系统应能可靠、平稳地启动，从电控器或无线遥控器启动至消防炮动作的响应时间应小于5s。
5.3.3.2有线控制距离不应小于200m，无线遥控距离不应小于150m。
5.4无线遥控器性能
5.4.1无线遥控器应具有良好的防水密封性能，进行防水密封试验后，应能正常工作。
5.4.2无线遥控器应具有抗跌落性能，进行跌落试验后，应能正常工作。
5.4.3无线遥控器应具有抗振动性能，进行抗振动试验后，不应产生脱落、裂纹及明显变形，并能正
常使用。GB19157—20XX
135.4.4无线遥控器应具有电量欠压指示。
5.4.5无线遥控器抗电磁干扰性能应符合GB/T17626.3的有关规定。
5.5电控器性能
5.5.1绝缘电阻
电控器应进行绝缘电阻的试验。电控器的外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻，应大于20MΩ。
5.5.2介电强度
电控器应进行介电强度的试验，不应发生击穿或闪络现象。
5.5.3控制功能
中央电控器应能控制远控消防炮系统受控消防设备，并能显示受控设备的工作状态和动作反馈信号。
5.6消防泵组性能
消防泵组性能应符合GB6245的有关规定。
5.7远控消防干粉炮系统主要部件性能
远控消防干粉炮系统中的干粉贮存容器、贮气瓶组、减压阀性能应符合GB16668的有关规定。
5.8远控压缩空气泡沫炮系统主要部件性能
5.8.1压缩空气系统
气液混合装置进口压力为厂家公布值，且压缩空气进气压力应大于进液压力。
5.8.2气液混合装置
5.8.2.1气液混合装置在系统工作稳定后，在系统喷射泡沫时，不应出现脉冲或间歇喷射等异常。
5.8.2.2气液混合装置进行气液比试验，应符合表8的规定。
表8设定流量点气液比要求
气液比 气液比波动允许值
7:1 6:1~8:1
其他 额定值*(1±15%)：1，且偏差不大于额定值±1
5.9泡沫比例混合装置性能
泡沫比例混合装置性能应符合GB20031的有关规定。
5.10消防炮塔性能
5.10.1消防炮塔参数应符合表9的规定。
表9消防炮塔参数GB19157—20XX
14型号 TP6TP8TP10TP12TP14TP16TP18TP20
上位消防炮平台高度 6 8 10 12 14 16 18 20
注：高度按照整数扩展
5.10.2消防炮塔表面应进行防锈蚀处理。
5.10.3消防炮塔应具有水幕保护功能，喷水强度应不小于300L/min.m2。
5.10.4消防炮塔应设有与消防炮配套的供水、供泡沫液、供液压油、供气、穿电缆等管路。
5.10.5承压管路进行水压强度试验后，不应有渗漏、裂纹及永久变形等缺陷。
5.10.6承压管路进行水压密封试验后，各连接部位应无渗漏现象。
5.10.7消防炮塔供水（液）管道底部应设置手动或自动排余水装置，排余水时间应小于5min。
5.10.8消防炮塔供水（液）管入口处应安装滤网，滤网的孔径不应大于8mm。
5.10.9操作平台和扶梯应设护栏，护栏高度应不小于1200mm。
5.10.10消防炮塔操作平台底板应采用防滑的花纹钢板或镂空的格栅板制作。
5.10.11消防炮塔爬梯的起始高度离炮塔底部应不小于420mm，踏棍应均匀布置，间距应满足
225~300mm。
5.10.12消防炮塔应设置避雷装置。
5.11标志
产品应设有中文铭牌，应字体清晰、可识，标志以下内容：
a)产品名称；
b)型号；
c)额定工作压力及允许最大工作压力；
d)制造日期，出厂编号；
e)厂名或商标；
f)产品标准号。
5.12使用说明书
产品应附有中文使用说明书，其内容应包括主要技术参数、维护保养、操作程序及注意事项。
6试验方法
6.1外观检查
目测远控消防炮系统外观质量，判断检查结果是否符合5.1的规定。
6.2零部件性能试验GB19157—20XX
156.2.1铸件材料查验
查看远控消防炮系统铸件材料证明文件，判断检查结果是否符合5.2.1的规定。
6.2.2水压强度试验
水压强度试验前，将受压部分封闭，注满水并排除空气，然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍，
保持3min，判断试验结果是否符合5.2.2的规定。
6.2.3隔爆性能查验
查看隔爆型电器设备的“防爆合格证”，判断检查结果是否符合5.2.3的规定。
6.3远控消防炮系统性能
6.3.1远控消防炮操作性能试验
按GB19156的有关规定进行远控消防炮操作性能试验，判断试验结果是否符合5.3.1的规定。
6.3.2远控消防炮喷射性能试验
6.3.2.1按GB19156的有关规定进行远控消防炮喷射性能试验，判断试验结果是否符合
5.3.2.1~5.3.2.4的规定。
6.3.2.2按GB7956.6的有关规定进行远控压缩空气泡沫消防炮喷射性能试验，判断试验结果
是否符合5.3.2.5的规定。
6.3.3远控消防炮系统控制性能试验方法
按GB19156的有关规定进行远控消防炮系统控制性能试验，判断试验结果是否符合5.3.3的规定。
6.4无线遥控器性能
6.4.1防水密封试验
防水密封试验采用人工喷水方式进行，防水密封架尺寸应大于被测无线遥控器尺寸，防水密封架两
侧装有供水管，供水管上以250mm间距安装淋水喷头，上方供水管能够上、下移动，喷头以45º方向朝
向无线遥控器，下方供水管固定，两侧以250mm间距安装朝向无线遥控器的淋水喷头。试验时将无线
遥控器置于防水密封架内，调整防水密封架上方供水管使喷头距无线遥控器二侧上方300mm，开启供
水泵以0.12mm/s的喷水速率向防水密封架供水，试验时间为15min。停止喷水后检查无线遥控器，判断
试验结果是否符合5.4.1的规定。
6.4.2跌落试验
将无线遥控器以水平和垂直的初始位置，从离地1.5m±0.1m的高处（从控制器最低点算起）自由
落到混凝土地面，以上述初始位置分别坠落两次后检查器遥控器性能，判断试验结果是否符合5.4.2的规
定。
6.4.3抗振动性能试验
按GB/T2423.10的有关规定进行抗振动性能试验，判断试验结果是否符合5.4.3的规定。
试验时无线遥控器应处于非工作状态，试验条件应符合如下规定：
a)频率循环范围：10Hz～150Hz～10Hz；GB19157—20XX
16b)振幅（单振幅）：0.19mm；
c)扫描速率：1倍频程/min；
d)振动方向：XYZ三个方向；
e)扫频次数：2次的扫频循环。
根据振动响应的结果，分别按以下三种情况试验，每种试验均应在试样的XYZ三个方向依次进行：
a)未发现共振频率时，在150Hz的频率上进行振幅为0.19mm、时间为10min的定频振动试验；
b)若发现共振频率不超过4个时，在每一个共振点上进行设定振幅为0.19mm、时间为10min的共振
试验；
c)若发现共振频率超过4个时，在10Hz～150Hz～10Hz的频率循环范围内，进行振幅为0.19mm、
扫频速率为1倍频率/min、振动时间为每个方向1h。
6.4.4目测检查无线遥控器，判断检查结果是否符合5.4.4的规定。
6.4.5按GB/T17626.3的有关规定进行无线遥控器抗电磁干扰性能试验，判断试验结果是否符合5.4.5
的规定。
6.5电控器性能试验
6.5.1绝缘电阻试验
采用兆欧表在有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间施加500V±50V直流电压，持续60s。测量其
电阻值，判断试验结果是否符合5.5.1的规定。
6.5.2介电强度试验
采用耐压测试仪在带电回路与金属外壳（或地）之间，施加1500V，频率为50Hz，历时1min的耐
压试验，判断试验结果是否符合5.5.2的规定。
6.5.3控制功能试验
将受控设备（或等效负载）配接至电控器，使其处于正常工作状态。通过电控器设置的按键手动控
制相应的受控设备，观察并记录电控器和受控设备的显示、启动和动作反馈情况；恢复受控设备至正常
工作状态，观察并记录电控器的状态。判断试验结果是否符合5.5.3的规定。
6.6消防泵组性能试验
按GB6245中有关规定进行消防泵组性能试验，判断试验结果是否符合5.6的规定。
6.7远控消防干粉炮系统主要部件性能试验
按GB16668中有关规定进行远控消防干粉炮系统主要部件性能试验，判断试验结果是否符合5.7
的规定。
6.8远控压缩空气泡沫炮系统主要部件性能试验
6.8.1压缩空气系统试验
分别测量气液混合装置进口压力、压缩空气进气压力和进液压力，判断试验结果是否符合5.8.1的
规定。
6.8.2气液混合装置试验GB19157—20XX
176.8.2.1启动系统，在设定工作流量及气液比条件下，待工作稳定后，观察系统喷射泡沫情况，判断
试验结果是否符合5.8.2.1的规定。
6.8.2.2测量气体的流量与泡沫溶液的流量，计算气液比，判断试验结果是否符合5.8.2.2的规定。
6.9泡沫比例混合装置性能试验
按照GB20031的有关规定进行泡沫比例混合装置性能试验，判断试验结果是否符合5.9的规定。
6.10消防炮塔性能试验
6.10.1用卷尺测量消防炮塔的高度，判断试验结果是否符合5.10.1的要求。
6.10.2目测检查消防炮塔，判断结果是否符合5.10.2的要求。
6.10.3启动消防炮，测量消防炮塔水幕喷水强度，判断试验结果是否符合5.10.3的规定。
6.10.4目测检查消防炮塔，判断结果是否符合5.10.4的要求。
6.10.5按GB19156的有关规定进行承压管路水压强度试验，判断试验结果是否符合5.10.5的规定。
6.10.6按GB19156的有关规定进行承压管路水压密封试验，判断试验结果是否符合5.10.6的规定。
6.10.7按GB19156的有关规定进行自动放余水功能试验，判断试验结果是否符合5.10.7的规定。
6.10.8用游标卡尺测量滤网的孔径，判断试验结果是否符合5.10.8的规定。
6.10.9用卷尺测量护栏高度，判断结果是否符合5.10.9的要求。
6.10.10目测检查消防炮塔，判断结果是否符合5.10.10的要求。
6.10.11用卷尺测量消防炮塔爬梯的起始高度和踏棍间距，判断结果是否符合5.10.11的要求。
6.10.12目测检查消防炮塔，判断结果是否符合5.10.12的要求。
6.11标志检查
检查远控消防炮系统的标志，判断检查结果是否符合5.11的规定。
6.12使用说明书检查
检查远控消防炮系统的使用说明书，判断检查结果是否符合5.12的规定。
7检验规则
7.1出厂检验
7.1.1产品出厂前应逐套进行出厂检验，合格后方可出厂，并附上合格证。
7.1.2检验项目至少包括表10中出厂检验的内容，其结果均应符合表10的规定，有一项不合格，则
判该产品为不合格。
表10出厂检验的项目、样本大小、试验方法和判定依据
序号 检验项目 样本大小 试验方法 判定依据GB19157—20XX
181 外观 全部 6.1 5.1
2 水压强度性能 全部 6.2.2 5.2.2、5.10.5
3 水压密封性能 全部 6.10.6 5.10.6
4 喷射性能 10% 5.3.2 6.3.2
5 标志 全部 6.11 5.11
6 使用说明书 全部 6.12 5.12
7.2型式检验
7.2.1凡属下列情况之一，应进行型式检验：
a)新产品鉴定或老产品转厂；
b)正式生产后，原材料、工艺、设计有较大改动时；
c)停产一年后恢复生产或正常生产满二年时；
d)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
7.2.2型式检验的内容为本标准规定的全部项目，检验结果均应达到标准规定。
8包装、运输和贮存
8.1包装
8.1.1产品包装随带的文件应齐全，包括使用说明书、合格证、装箱单、随机备附件清单等。
8.1.2包装采用塑料薄膜包装后，再用木箱包装，标明注意事项。
8.2运输
产品在运输时应按规定部位起吊，避免碰撞损坏。
8.3贮存
产品应贮存在阴凉干燥处，严禁倒置。
_________________________________