ICS 27.010 
F 01 
中华人民共和国国家标准
GB ××××.×—××××
商用制冷器具能效限定值及能效等级 
 
第1 部分：远置冷凝机组冷藏陈列柜 
The maximum allowable valu es of energy performance and energy efficiency 
grades of commercial refrigerating appliances ——  
Part 1：Refrigerated dis play cabinets with rem ote condensing uni t
（报批稿） 
 
×××× -×× -××发布  
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布  ×××× -×× -××实施  GB ×××××. ×—×××× 
I 目   次 
前    言 .............................................................. ............... II  
商用制冷器具能效限定值及能效等级 ............................................... ....... 1  
第1部分  远置冷凝机组冷藏陈列柜 .................................................... ... 1  
1 范围 ............................................................. ................... 1  
2 规范性引用文件 ........................................................ .............. 1  
3 术语和定义 .......................................................... ................ 1  
4 能耗系数限定值 ........................................................ .............. 2  
5 能源效率等级评定方法 ..................................................... ........... 4  
6 测试方法和报告格式 ...................................................... ............ 5  
7 检验规则 ........................................................... ................. 5  
8 能源效率等级标识 ....................................................... ............. 5  
附 录 A （资料性附录）  远置式冷藏陈列柜系列的名称 ................................... 6  
附 录 B （资料性附录）  试验报告格式................................................ 16  GB ×××××. ×—×××× 
II 前    言 
本部分的第4章为强制性的，其余为推荐性的。 
拟根据商用制冷器具的不同类别，制定以下分部分标准：  
——第 1部分  远置冷凝机组冷藏陈列柜  
——第 2部分  自携冷凝机组冷藏陈列柜  
——第 3部分  制冷自动售货机  
——第 4部分  饮水机  
 本部分为GBXXXXX的第1部分。 本部分是在 GB/T 2100 1《冷藏陈列柜》 (ISO 23953:2005, IDT)基础 上制定的冷藏陈
列柜能效标准，并参考了澳大利亚AS1731.14和美国ARI Standard 1200等冷藏陈列柜相关标准。 
本部分的附录 A、附录 B为资料性附录。 
本部分由国家发展和改革委员会资源节约和环境资源保护司提出。 本部分由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。 本部分负责起草单位: 中国标准化研究院、中国制冷学会、国家商用制冷设备质量监
督检验中心、上海开利空调冷冻研发管理有限公司、大连三洋冷链有限公司、山东小鸭集团有限责任公司、上海芙蓉实业有限公司、北京二商福岛机电有限公司、上海海立中野冷机有限公司、西克制冷（无锡）有限公司、上海交通大学、天津商业大学、集美大学。 
本部分主要起草人：成建宏、杨一凡、刘小朋、顾众、 杨一帆、梁俊凯、孙钟皓、严
志刚、薛恒荣、谢滢、谷波、申江、张建一、肖杨。GB ×××××. ×—×××× 
 1 商用制冷器具能效限定值及能效等级 
第 1 部分 远置冷凝机组冷藏陈列柜 
1 范围 
GBXXXX的本部分规定了远置冷凝机组冷藏陈列柜（简称远置式冷藏陈列柜）能耗系数限定值、能源效
率等级、节能评价值、试验方法和检验规则。 
本部分适用于销售和陈列食品的远置式冷藏陈列柜。 
本部分不适用于制冷自动售货机和非零售的冷藏陈列柜。 
2 规范性引用文件 
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修
改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否
可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。 
GB/T 21001.1-2007 冷藏陈列柜 第1部分：术语 
GB/T 21001.2-2007 冷藏陈列柜 第2部分：分类、要求和试验条件 
3 术语和定义 
GB/T 21001.1-2007和G B/T 21001.2 -2007确立的以及下列术语和定义适用于本部分。 
3.1  
远置式冷藏陈列柜能耗系数  energy consumption coefficient of remote refrigerated display cabinets  
ECC 
冷藏陈列柜在额定制冷工况和规定条件下，总能量消耗(TEC)和总展示面积(TDA)的比值。ECC按公式
（1）计算： 
/ ECC TEC TDA= …………………………………（ 1） 
式中： 
ECC——冷藏陈列柜能耗系数，单位为千瓦时每24小时每平方米（kWh/24h/m2）； 
TEC——总能量消耗，单位为千瓦时每24小时（kwh/24h）； 
TDA——总展示面积，单位平方米（m2）。  
3.2  
远置式冷藏陈列柜能耗系数限定值  maximum allowable values of energy consumption coefficient of 
remote refrigerated display cabinets 
ECC max GB ×××××. ×—×××× 
 2 远置式冷藏陈列柜在额定制冷工况和规定条件下，能耗系数的最大允许值，简称能耗系数限定值。 
3.3  
能源效率指数  energy efficiency index 
  能效指数 
冷藏陈列柜能耗系数实测值与能耗系数限定值之比。 
3.4  
能源效率等级 energy efficiency grade 
能效等级 
表示产品能源效率高低差别的一种分级方法，依据能效指数的大小确定，依次分成1,2,3,4,5五个
等级，1级所表示能源效率最高。 
3.5  
远置式冷藏陈列柜额定能源效率等级  rated energy efficiency grade of remote refrigerated display 
cabinets 
由生产厂家在远置式冷藏陈列柜上标识的能源效率等级。 
3.6  
远置式冷藏陈列柜节能评价值   evaluation values of energy conservation of remote refrigerated 
display cabinets 
在额定制冷工况和规定条件下，节能型远置式冷藏陈列柜所允许的能耗系数最大值。 
4 能耗系数限定值 
在满足GB/T 21001.1-2007和GB/ T 21001.2-2007的测试条件下，远置式冷藏陈列柜的能耗系数实测值
不应超过表1和表2中相应等级的能耗系数限定值的规定。试验在GB/T21001.2-2007所规定的气候类型3的
条件下进行，在试验期间应使用照明装置和防凝露加热器，除非这类装置由时钟、智能感应器或类似的自动化装置来控制；当陈列柜配有夜盖/夜帘时，则应按照GB/T 21001.2-20 07第5章5.3.2.7的第二步带有夜
盖/夜帘的要求进行试验。 
气候类型3的条件下，不同冷藏陈列柜在不同温度等级下的能耗系数限定值见表1和表2。 
ECC
max（能耗系数限定值）应按照公式（1）计算，以kWh/24h/m2来表示。 
 GB ×××××. ×—×××× 
 3 表1 不同温度等级下中温远置式冷藏陈列柜的能耗系数限定值 
气候类型 3条件下  
能耗系数限定值 ECC max 
 (kWh/24h/m2) 
M-包的温度分类  温度 
等级 中温远置式冷藏陈列柜类型  
M1 M2 H1，H2 
RS1-非照明搁架  12.55 11.04 9.72 
RS1-照明搁架  15.98 14.06 12.37 
RS2-非照明搁架  12.73 11.20 9.86 
RS2-照明搁架  16.98 14.94 13.15 
RS3-非照明搁架  14.84 13.06 11.49 
RS3-照明搁架  17.63 15.51 13.65 
RS4-实体门  — — — 
RS4-玻璃门  9.73 8.56 7.53 
RS5-实体门  — — — 
RS5-玻璃门  — — — 
RS6-直冷排管  14.21 12.50 11.00 
RS6-风机盘管  14.16 12.46 10.97 
RS7-直冷排管  — — — 
RS7-风机盘管  14.79 13.02 11.45 
RS8-直冷排管  12.25 10.78 9.49 
RS8-风机盘管  13.19 11.61 10.21 
RS9-直冷排管  — — — 
RS9-风机盘管  12.09 10.64 9.36 
RS10-高 — — — 
RS10-中 — — — 中温 
RS10-低 18.67 16.43 14.46 
 
 GB ×××××. ×—×××× 
 4 表2 不同温度等级下低温远置式冷藏陈列柜的能耗系数限定值 
气候类型 3条件下  
能耗系数限定值 ECC max 
 (kWh/24h/m2) 
M-包的温度分类   温度等级  低温远置式冷藏陈列柜类型  
L1  L2 L3 
RS11 38.13 30.50 24.40 
RS12 66.33 53.06 42.45 
RS13-带实体围护结构  19.48 15.58 12.47 
RS13-带玻璃围护结构  19.58 15.66 12.53 
RS14-带实体围护结构  17.17 13.74 10.99 
RS14-带玻璃围护结构  18.49 14.79 11.83 
RS15-实体门  — — — 
RS15-玻璃门  37.08 29.66 23.73 
RS16-实体门  — — — 
RS16-玻璃门  40.56 32.45 25.96 
RS17-实体门  — — — 
RS17-玻璃门  — — — 
RS18 48.58 38.86 31.09 
RS19 36.15 28.92 23.14 低温 
RS20 — — —      
注：  RS分类号参见附录A。  
 
 
5 能源效率等级评定方法 
5.1 能源效率等级判定方法  
根据冷藏陈列柜的能耗系数测试结果，依据表3，判定该冷藏陈列柜的能源效率等级。此产品的能源
效率等级不应低于该产品的额定能源效率等级。 
则能效指数  η按公式（2）计算： 
max / 100%ECC ECCη= ×…………………………（ 2） 
式中：  
η——能效指数，单位：无量纲；  
ECC——远置式冷藏陈列柜能耗系数，单位为千瓦时每 24小时每平方米（ kWh/24h/m2）； 
maxECC——远置式冷藏陈列柜的能耗系数限定值，单位为千瓦时每24小时每平方米（kWh/24h/m2）。 
 GB ×××××. ×—×××× 
 5  
表3 远置式冷藏陈列柜能源效率等级 
能效指数  能效等级  
55%η≤  1 
55% 65%η<≤  2 
65% 80%η<≤  3 
80% 90%η<≤  4 
90% 100%η<≤  5 
 
5.2 节能评价值  
冷藏陈列柜的节能评价值 ECC节能评价值按照公式（3）进行计算： 
max 65% ECC ECC = ×节能评价值 ………………………………（ 3） 
式中： 
ECC节能评价值——冷藏陈列柜的节能评价值，单位为千瓦时每24小时每平方米（kWh/24h/m2）； 
maxECC——远置式冷藏陈列柜的能耗系数限定值，单位为千瓦时每24小时每平方米（kWh/24h/m2）。 
当冷藏陈列柜的实测能耗系数值小于或等于节能评价值 ECC节能评价值时，判定该批产品的能耗符合节
能产品认证的技术要求。 
6 测试方法和报告格式 
按照GB/T 21001.1-2 007、GB/T 21001.2-2 007和第4章的相关要求进行测试。ECC的测试报告格式参见
附录B。每个设备的试验都应有单独的试验报告。 
7 检验规则 
在一批产品中，抽取一台样品，测试其能耗系数；若不满足规定要求，再抽取两台样品，实测值均应
满足规定要求，否则判该批产品为不合格。 
对于单台产品，测试其能耗系数;若不满足规定要求，判该产品为不合格。 
8 能源效率等级标识 
8.1 制造商应根据本部分的要求，对其生产的产品进行能耗系数的检测。 
8.2 制造商根据测试结果，确定产品的额定能源效率等级。 GB ×××××. ×—×××× 
 6 附 录 A  
（资料性附录） 
远置式冷藏陈列柜系列的名称 
表 A.1 中温远置式冷藏陈列柜 
名称 型号 描述 可分为  
敞开式多层立柜（高）  RS1 中温多层柜，风幕长 1.5 m~1.9m 。柜体高
度2.2-2.5m, 深度 0.6m~1.2m 。 非照明  
搁架 照明 
搁架 
敞开式多层立柜（中）  RS2 中温多层柜， 风幕长 1.0m~1.5m 。柜体高度
1.8m~2.19m, 深度 0.6m~1.2m 。 非照明  
搁架 照明 
搁架 
敞开式多层立柜  
（低）  RS3 中温多层柜， 风幕长 0.8m~1.2m 。柜体高度
0m~1.79m ，深度 0.6m~1.2m 。 非照明  
搁架 照明 
搁架 
自助储藏式封闭柜  RS4 多层搁架，玻璃门。柜体高度  1.8m~2.2m ，
深度  0.6m~1.2m 实体门  玻璃门  
自助储藏式封闭柜 —下
部柜台  RS5 多层搁架，玻璃门。柜体高度  0m~1.79m ，
深度 0.6m~1.2m 实体门  玻璃门  
前置单层平面  
玻璃柜  RS6 中温柜，前侧为平面玻璃，后侧为滑移门的
单层柜。柜体高度 1.25m~1.4m, 深度
0.8m~1.2m 。此类陈列柜按其蒸发器盘管排
列不同可分为两小类  直冷  
排管 风机 
盘管 
前置双层或多层柜平面
玻璃 RS7 中温柜，前侧为平面玻璃，后侧为滑移门的
两层或多层柜。 柜体高度 1.25m~1.4m, 深度
0.8m~1.2m 。此类陈列柜按其蒸发器盘管排
列不同可分为两小类  直冷  
排管 风机 
盘管 
前置单层曲面玻璃单柜  RS8 中温柜，前侧为曲面玻璃，后侧为滑移门的
单层柜。柜体高度 1.25m~1.4m, 深度
0.8m~1.2m 。此类陈列柜按其蒸发器盘管排
列不同可分为两小类  直冷  
排管 风机 
盘管 
前置双层或多层柜曲面
玻璃柜  RS9 中温柜，前侧为曲面玻璃，后侧为滑移门的
两层或多层柜。 柜体高度 1.25m~1.4m, 深度
0.8m~1.2m 。 
此类陈列柜按其蒸发器盘管排列不同可分
为两小类  直冷  
排管 风机 
盘管 
四周可见玻璃结构立柜  RS10 高，柜体高度 2.2m~2.5m 
 中，柜体高度 1.8m~2.19m 
 低，柜体高度 0m~1.79m 高 中 低 
  GB ×××××. ×—×××× 
 7 表 A.2 低温远置式冷藏陈列柜 
名称 型号 描述 可分为  
敞开式多层立柜（中）  RS11 低温多层柜，风幕长 1.0m~1.5m 。柜体高度
1.8m~2.19m, 深度 0.6m~1.2m 无分类  
低敞开式多层立柜（低）  RS12 低温多层柜，风幕长 0.6m~1.0m 。柜体高度
0m~1.79m, 深度 0.6m~1.2m 无分类  
敞开式，单宽柜  RS13 低温，敞开式自助柜。开口处配有水平风幕，
风幕长 0.75m~0.85m 带实体围
护结构  带玻璃围
护结构  
敞开式，双宽柜  RS14 低温，敞开式自助柜。开口处配有水平风幕，
风幕长 2x(0.75m~0.85)m 带实体围
护结构  带实体围
护结构  
自助储藏式封闭柜（高）  RS15 低温，柜体高度 2.2m~2.8m, 深度 0.6m~1.2m 实体门  玻璃门  
自助储藏式封闭柜（中）  RS16 低温，柜体高度 1.8m~2.19m, 深度
0.6m~1.2m 实体门  玻璃门  
自助储藏式封闭柜（低）  RS17 低温，柜体高度 0m~1.79m, 深度 0.6m~1.2m 实体门  玻璃门  
上部玻璃门下部敞开式
组合柜  RS18 柜体高度  1.8m~2.2m ，上部玻璃门，  
下部是敞开  无分类  
自助储藏四周可见玻璃
结构封闭柜  
（高）  RS19 低温，玻璃门。柜体高度 2.2m~2.8m, 深度
1.9m~2.1m  无分类  
自助储藏四周可见玻璃
结构封闭柜  
（中）  RS20 低温，玻璃门。柜体高度 1.8m~2.19m, 深度
1.9m~2.1m  无分类  GB ×××××. ×—×××× 
 9  
表 A.3 远置式冷藏陈列柜的 TDA 参数 
尺寸  
陈列
柜 类型  对应
GB/T2100
1.2的参考
图例  说明  Ho 与Ho长
度测试有关的
说明  H
g 与Hg长
度测试有关的
说明  V
o 与Vo
长度测
试有关
的说明Vg 与Vg长度测试
有关的说明  Tgh Tgv Tg1 
中温  
敞开
式多
层立
柜 
（高）  RS1  
和
VC2 
图A.3 柜体高度  
2.2m~2.5m ，
深度
0.6m~1.2m 可见食品的水
平深度：从位
于或稍低于
1.550m处的第
一搁架的前端
到底板的装载
线的前缘  Ho的长
度：不包
括端板  0 0 可见食品的
垂直高度：从
上部的装载
线到下部的
底板上表面、
柜口、或前面
玻璃（取下部
的可视最高
点）  Vo的
长度：
不包括
端板  透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
前面玻璃的最高点
至下部的底板上表
面、柜口、或前面玻
璃的最低点 （取下部
的可视最高点）  Vg的长度：不
包括端板  100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
敞开
式多
层立
柜
（中）  
 RS2  
和
VC2 
图A.3 柜体高度  
1.8m~2.19
m，深度  
0.6m~1.2m 可见食品的水
平深度从位于
或稍低于
1.550m的第一
搁架的前端到底板的装载线
的前缘  H
o的长
度：不包
括端板  0 0 可见食品的
垂直高度：从
上部的装载
线到下部的
底板上表面、柜口、或前面
玻璃（取下部
的可视最高
点）  V
o的
长度：
不包括
端板  透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
前面玻璃的最高点
至下部的底板上表
面、柜口、或前面玻璃的最低点 （取下部
的可视最高点）  V
g的长度：不
包括端板  100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
敞开
式多
层立
柜 
（低）  RS3  
和
VC1 
图A.3 柜体高度
0m~1.79m
，深度
0.6m~1.2m 可见食品的水
平深度：从上
面板前缘（如
果柜高低于
1.550m）或从
位于或稍低于
1.550m的第一
搁架的前端到
底板前缘或玻
璃板，这取决
于哪个较小。Ho的长
度：不包
括端板  0 0 可见食品的
垂直高度：从
上部的装载
线到下部的
底板上表面、
柜口、或前面
玻璃（取下部
的可视最高
点）  Vo的
长度：
不包括
端板  透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
前面玻璃的最高点
至下部的底板上表
面、柜口、或前面玻
璃的最低点 （取下部
的可视最高点）  Vg的长度：不
包括端板  100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
   GB ×××××. ×—×××× 
 10 表 A.3 (续) 
尺寸  
陈列
柜 类型  对应
GB/T2100
1.2的参考
图例  说明  Ho 与Ho长
度测试
有关的
说明  Hg 与Hg长
度测试有
关的说明Vo 与Vo
长度测
试有关
的说明Vg 与Vg长度测试
有关的说明  Tgh Tgv Tg1 
中温  
自助
储藏
式封
闭柜  RS4  
和
VC4 
图A.7 多层搁架，
玻璃门。柜
体高度
1.8m~2.2m
，深度
0.6m~1.2m 0 0 0 0 0 0 透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
上装载线至下部的
底板上表面、 钢丝盘
/搁架、或前面玻璃
的最低点（取下部的
可视最高点）  Vg的长度：透
过前面玻璃的
可见食品的总
长；不包括周
围边框 /装饰  100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
自助
储藏
式封
闭柜 -
下部
柜台  RS5  
图A.7 多层搁架，
玻璃门。柜
体高度
0m~1.79m
，深度
0.6m~1.2m 0 0 0 0 0 0 透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
上装载线至下部的
底板上表面、 钢丝盘
/搁架、或前面玻璃
的最低点（取下部的
可视最高点）  Vg的长度：透
过前面玻璃的
可见食品的总
长；不包括周
围边框 /装饰  100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
他助
式-前
置单
层平
面玻
璃柜  
 RS6  
和
HC1
和
HC7 图A.1 柜体高度
1.25m~1.4
0m，深度
0.8m~1.2m 透过后部开口
（玻璃装配或
用其他方法）
的可见食品的
水平深度  Ho的长
度：不包
括端板、
结构框
架和玻
璃周围
部件 /装
饰件  透过前面玻
璃，可见食
品的水平深
度：从面板
结构前缘的
顶部到底板
的装载线
（产品未运
行）  Hg的长
度：不包
括端板，
结构框架
和玻璃周
围部件 /
装饰  0 0 透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
最高装载线至下部
的底板上表面、 内部
空气栅格、 或前面玻
璃的最低点 （取下部
的可视最高点）  Vg的长度：不
包括端板，结
构框架和玻璃
周围部件 /装饰
件 取决于
前面玻
璃结构取决
于前
面玻
璃结
构 取
决
于
后
面
玻
璃
结
构 
他助
式—
前置
双层
或多
层平
面玻
璃柜  RS7  
和
HC1  
和
HC7 图A.1 柜体高度  
1.25m~1.4
0m 
深度  
0.8m~1.2m 透过后部开口
（玻璃装配或
用其他方法）
的可见食品的
水平深度  Ho的长
度：不包
括端板
前缘、结
构框架
和玻璃
周围部
件/装饰
件 透过前面玻
璃，可见食
品的水平深
度：从面板
结构前缘的
顶部到底板
的装载线
（产品未运
行）  Hg的长
度：不包
括端板，
结构框架
和玻璃周
围部件 /
装饰件  0 0 透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
最高装载线至下部
的处于底板上部的
搁架、内部空气栅
格、或前面玻璃的最
低点（取下部的可视
最高点）  Vg的长度：不
包括端板，结
构框架和玻璃
周围部件 /装饰
件 取决于
前面玻
璃结构取决
于前
面玻
璃结
构 取
决
于
后
面
玻
璃
结
构 GB ×××××. ×—×××× 
 11 表 A.3  (续) 
尺寸  
陈列
柜 类型  对应
GB/T2100
1.2的参考
图例  说明  Ho 与Ho长
度测试
有关的
说明  Hg 与Hg长
度测试
有关的
说明  Vo 与Vo
长度测
试有关
的说明Vg 与Vg长度测试
有关的说明  Tgh Tgv Tg1 
中温  
他助
式—
前置
单层
曲面
玻璃
柜 RS8  
和
HC1  
和
HC7 
图A.1 柜体高度  
1.25m~1.4
0m 
深度  
0.8m~1.2m 透过后部开口
（玻璃装配或
用其他方法）
的可见食品的
水平深度  Ho的长
度：不包
括端板
前缘、结
构框架
和玻璃
周围部
件/装饰
件 透过前面
玻璃，可见
食品的水
平深度：从
面板结构
前缘的顶
部到底板
的装载线
（产品未
运行）  Hg的长
度：不包
括端板，
结构框
架和玻
璃周围
部件 /装
饰件  0 0 透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
最高装载线至下部
的底板上表面、 内部
空气栅格、 或前面玻
璃的最低点 （取下部
的可视最高点）  Vg的长度：不
包括端板，结
构框架和玻璃
周围部件 /装饰
件 取决于
前面玻
璃结构取决
于前
面玻
璃结
构 取
决
于
后
面
玻
璃
结
构 
他助
式—
前置
双层
或多
层曲
面玻
璃柜  RS9  
和
HC1  
和
HC7 
图A.1 柜体高度  
1.25m~1.4
0m 
深度  
0.8m~1.2m 透过后部开口
（玻璃装配或
用其他方法）
的可见食品的
水平深度  Ho的长
度：不包
括端板
前缘、结
构框架
和玻璃
周围部
件/装饰
件 透过前面
玻璃，可见
食品的水
平深度：从
面板结构
前缘的顶
部至底板
的装载线
（产品未
运行）  Hg的长
度：不包
括端板，
结构框
架和玻
璃周围
部件 /装
饰件  0 0 透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
最高装载线至下部
的底板上表面、 内部
空气栅格、 或前面玻
璃的最低点 （取下部
的可视最高点）  Vg的长度：不
包括端板，结
构框架和玻璃
周围部件 /装饰
件的  取决于
前面玻
璃结构取决
于前
面玻
璃结
构 取
决
于
后
面
玻
璃
结
构 
高－柜体
高度
2.2m~2.5m  
中－柜体
高度
1.8m~2.19
m 四周
可见
玻璃
结构
立 柜 RS10 
 
低－柜体
高度
0m~1.79m 可见食品水平
深度（侧面和
端部）：从位于
或稍低于
1.550m的第一
搁架的前端到
底板的装载线的前缘  H
o的长
度：不包
括端板  0 0 柜开口的垂
直高度：从上
面板前部的
下缘至下部
的底板上表
面、柜口或前
面玻璃（取下部的可视最
高点）  V
o的
长度：
不包括
端板  透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
前面玻璃的最高点
至下部的底板上表
面、、柜口、或前面
玻璃的最低点 （取下
部的可视最高点）  Vg的长度：不
包括端板  100% 取决
于玻
璃结
构 100
% GB ×××××. ×—×××× 
 12 表 A.3  (续) 
尺寸  
陈列
柜 类型  对应
GB/T2100
1.2的参考
图例  说明  Ho 与Ho长
度测试
有关的
说明  Hg 与Hg长
度测试
有关的
说明  Vo 与Vo
长度测
试有关
的说明Vg 与Vg长度测试
有关的说明  Tgh Tgv Tg1 
低温  
敞开
式多
层立
柜 
（中）  RS11  
和
VF2 
图A.3 柜体高度
1.8m~2.19
m，深度
0.6m~1.2m 可见食品的水
平深度：从位
于或稍低于
1.550m的第一
搁架的前端到
底板的装载线
的前缘  Ho的长
度：不包
括端板  0 0 柜开口的垂
直高度：从上
面板前部的
下缘至下部
的底板上表
面、柜口、或
前面玻璃（取
下部的可视
最高点）  Vo的
长度：
不包括
端板  透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
前面玻璃的最高点
至下部的底板上表
面、柜口、或前面玻
璃的最低点 （取下部
的可视最高点）  Vg的长度：不
包括端板  100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
敞开
式多
层立
柜 
（低）  RS12  
和
VF1 
图A.3 柜体高度
0m~1.79m
，深度
0.6m~1.2m 可见食品的水
平深度：从位
于或稍低于
1.550m的第一
搁架的前端到
底板的装载线
的前缘  Ho的长
度：不包
括端板  0 0 柜开口的垂
直高度：从上
面板前部的
下缘至下部
的底板上表
面、柜口、或
前面玻璃（取
下部的可视
最高点）  Vo的
长度：
不包括
端板  透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
前面玻璃的最高点
至底板的上部表面、
柜口、或前面玻璃的
最低点（取下部的可
视最高点）  Vg的长度：不
包括端板  100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
敞开
式，单
宽柜  RS13
，HF4
和
HF6 图A.6 自助柜，水
平风幕，风
幕长
0.75m~0.8
5m 可见食品的开
口表面的水平
深度：不包括
回程空气管道
尺寸  Ho的长
度：不包
括端板  0 0 0 0 透过侧面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
装载线最高点至玻
璃的最低部分  Vg的长度：不
包括端板，玻
璃周围部件 /装
饰件  100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
敞开
式，双
宽柜  RS14  
和
HF4 图A.6 自助柜，水
平风幕，风
幕长
0.75m~0.8
5m 可见食品的开
口表面的水平
深度：不包括中心垂直尺寸H
o的长
度：不包
括端板  0 0 0 0 透过侧面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
装载线的最高点至玻璃的最低部分  V
g的长度：不
包括端板，玻
璃周围部件 /装
饰件  100% 取决
于玻
璃结构 100
% 
 
   GB ×××××. ×—×××× 
 13 表 A.3  (续) 
尺寸  
陈列
柜 类型  对应
GB/T2100
1.2的参考
图例  说明  Ho 与Ho长
度测试
有关的
说明  Hg 与Hg长
度测试
有关的
说明  Vo 与Vo
长度测
试有关
的说明Vg 与Vg长度测试
有关的说明  Tgh Tgv Tg1 
低温  
自助
储藏
式封
闭柜
（高）  RS15  
和
VF4 
图A.7 多层搁架，
玻璃门。柜
体高度
2.2m~2.8m
，深度
0.6m~1.2m 0 0 0 0 0 0 透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
上装载线至下部的
底板上表面、 钢丝盘
/搁架、或前面玻璃
的最低点（取下部的
可视最高点）  Vg的长度：透
过前面玻璃的
可见食品的总
长；不包括周
围部件 /装饰件100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
自助
储藏
式封
闭柜
（中）  RS16  
和
VF4 
图A.7 多层搁架，
玻璃门。柜
体高度
1.8m~2.19
m，深度
0.6m~1.2m 0 0 0 0 0 0 透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
上装载线至下部的
底板上表面、 钢丝盘
/搁架、或前面玻璃
的最低点（取下部的
可视最高点）  Vg的长度：透
过前面玻璃的
可见食品的总
长；不包括周
围物件 /装饰件100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
自助
储藏
式封
闭柜
（低）  RS17  
和
VF4  
图A.7 多层搁架，
玻璃门。柜
体高度
0m~1.79m
，深度
0.6m~1.2m 0 0 0 0 0 0 Vgt=透过前面玻璃，
可见食品的垂直高
度：从上部装载线至
下部的底板上表面、
钢丝盘 /搁架、或前
面玻璃的最低点 （取
下部的可视最高点）Vgb的长度：透
过前面玻璃的
可见食品的总
长：不包括周
围物件 /装饰件100% T gvt
取决
于玻
璃结
构 100
% 
 
         GB ×××××. ×—×××× 
 14 表 A.3  (续) 
 
尺寸  
陈列
柜 类型  对应
GB/T2100
1.2的参考
图例  说明  Ho 与Ho长
度测试有关的
说明  H
g 与Hg长
度测试有关的
说明  V
o 与Vo
长度测
试有关
的说明Vg 与Vg长度测试
有关的说明  Tgh Tgv Tg1 
低温  
Vgt=透过前面玻璃，
可见食品的垂直高
度：从上部装载线至
下部的底板上表面、
钢丝盘 /搁架、或前
面玻璃的最低点 （取
下部的可视最高点）Vgt的长度：透
过前面玻璃的
可见食品的总
长；不包括周
围物件 /装饰件100% T gvt
取决
于玻
璃结
构 100
% 上部
玻璃
门，下
部敞
开式
组合
柜 RS18  
和
YF3 
图A.5 柜体高度
1.8m~2.19
m，上部玻
璃门，下部
敞开  可见食品的水
平深度：上部
玻璃门的较低
前缘至底板上
装载线的前缘Ho的长
度：不包
括端板  0 0 0 0 
Vgb=透过前面玻璃，
可见食品的垂直高
度：从前面玻璃的最
高点至下部的底板
上表面、柜口、或前
面玻璃的最低点 （取
下部的可视最高点）Vgb的长度：不
包括端板，玻
璃周围物件 /装
饰件  100% T gvb
取决
于玻
璃结
构 100
% 
 
         GB ×××××. ×—×××× 
 15 表 A.3  (续) 
 
尺寸  
陈列
柜 类型  对应
GB/T2100
1.2的参考
图例  说明  Ho 与Ho长
度测试有关的
说明  H
g 与Hg长
度测试有关的
说明  V
o 与Vo
长度测
试有关
的说明Vg 与Vg长度测试
有关的说明  Tgh Tgv Tg1 
低温  
自助
储藏
四周
可见
玻璃
结构
封闭
柜 
（高）  RS19 
 多层搁架，
玻璃门，柜
体高度
2.2m~2.8m
，深度
1.9m~2.1m 0 0 0 0 0 0 透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
上部装载线至下部
的底板上表面、 钢丝
盘/搁架、或前面玻
璃的最低点 （取下部
的可视最高点）  Vg的长度：透
过前面玻璃的
可见食品的总
长（侧面和端
面）；不包括玻
璃周围 /装饰件100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
自助
储藏
四周
可见
玻璃结构
封闭
柜 
（中）  RS20 
 多层搁架，
玻璃门，  
柜体高度
1.8m~2.19
m，深度
1.9m~2.1m 0 0 0 0 0 0 透过前面玻璃， 可见
食品的垂直高度： 从
上部装载线至下部
的底板上表面、 钢丝
盘/搁架、或前面玻
璃的最低点 （取下部
的可视最高点）  V
g的长度：透
过前面玻璃的
可见食品的总
长（侧面和端
面）；不包括玻
璃周围 /装饰件100% 取决
于玻
璃结
构 100
% 
注：表中 RS以外的类型定义见 GB/T 21001.1-2007 的附录 A。 
 
 GB ×××××. ×—×××× 
16  
附 录 B 
（资料性附录） 
试验报告格式 
B.1 申请人信息 
申请人姓名：                                                 
公司名称：                                                 
公司地址：                                                 
姓名：                                
地址：                                
职务 /职称：                                
电话：                                
传真：                                联系人：  
（必须提供一名在中国人员的详细信息）  
电子邮件：                               
 
 
B.2 冷藏陈列柜信息 
商标：                                                   
型号名称：                             （如果适用的话）  
型号：                                                   
陈列柜类型：                                             
                              远置式： □ 
              自携式： □ 
被测设备的出厂编号：                                     
额定电压：                    V 
额定频率：                    Hz  
按本部分附录 A 规定的类型系列名称：                   
设备外型尺寸：宽（mm）：      高（mm）：       深（mm）：        （仅供参考） 
额定气候类型：          
按GB/T 21001.2 -2007 附录A所规定的总展示面积：       m2 
本设备是否附有夜盖（帘）？          是 □        否 □ 是否有手动照明开关？                是 □        否 □ 
是否有时钟、智能感应器或类似的自动化装置控制照明？           是 □    否 □ 
是否有时钟、智能感应器或类似的自动化装置控制防凝露加热器？   是 □    否 □ 冷藏陈列柜的制冷剂国际编号：                 
  
试验期间最热M-包的最高温度：     ℃ 
试验期间所有M-包的平均温度：     ℃ 
试验期间最冷M-包的最低温度：     ℃ 
 
B.3 试验和试验报告 GB ×××××. ×—×××× 
17 是否附有符合 GB/T 21001.2-2007 的完整试验报告？   是 □    否 □ 
如果不附有试验报告或摘要，说明原因：                                        
试验是否在申请人自己的工厂内进行的？            是 □    否 □ 
执行试验的人员和联系方法：                                                 
进行试验的实验室的名称和地址：  
                                                                          
                                                                          
试验实验室资质（认可授权编号） ：                                           
试验报告号：                                                               
试验电压和频率：                                                           
 
B.4 电能消耗试验 远置式冷藏陈列柜 : 
直接电能消耗（ DEC）：                                       
kWh/24h 
用于计算的排热率24 def tΦ−：                                    kW 
制冷电能消耗（ REC）：                                       kWh/24h  
总能量消耗（ TEC）：                                         kWh/24h  
 自携式冷藏陈列柜：  
直接电能消耗（ DEC=TEC ）：                                  
kWh/24h  
 
B.5 声明 我宣布以上所述的信息真实、正确。  
 申请人签名                                
日期             年    月    日   
                                                                               
 
（只用于办事机构）  
收到日期：                                 登记号：