V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRIC O DE COSTA RICA   1 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 Decreto Ejecutivo Nº ___________  -MEIC  
LA PRESIDENT A DE LA REPÚBLICA  
Y LA  MINISTRA  DE ECONOMÍA,  INDUSTRIA Y COM ERCIO  
En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) , y 146 de la 
Constitución Política del 7 de noviembre de 194 9 y sus reformas ; Ley Orgánica del Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos, Ley N° 4925 del 17  de diciembre de 1971;  Ley del Sistema Internacional 
de Unidades, Ley N° 5292 del 09 de agosto de 1973 ; Ley Orgánica del Ministerio Economía, 
Industria y Com ercio, Ley N ° 6054 del 14 de junio de 1977 ; los artículo s 27 y 28 acápite 2, inciso b) de 
la Ley General de Administración Pública , Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978 y sus reformas ; 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley  N° 7472 del 20 de 
diciembre de 1994; Aprobación del Acta Final en el que se incorporan los Resultados de la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley N°  7475 del 20 de diciembre de 1994 ; Ley 
de Protección al Ciudadano del Exceso de Re quisitos y Trámites Administrativos, Ley N ° 8220 del 
04 de marzo del 2002  y Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N ° 8279 del 02 de mayo del 
2002;  Y  
Considerando:  
1º- Que el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica en Asamblea  de 
Representantes del 23 de febrero del dos mil diez, tomado en la Sesión Nº 02 -09/10 -AER acordó adoptar 
el "Código Eléctrico de Costa Rica  para la Seguridad de la Vida y la Propiedad”.  
 
2º- Que dado el incremento en el país del número de incendios en edi ficaciones  provocados  por 
problemas eléctricos  y siendo estos los de mayor riesgo para la vida humana, se hace indispensable la  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRIC O DE COSTA RICA   2 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 necesidad de regular y supervisar de manera adecuada el cumplimiento de estándares para el diseño e 
instalación de  sistema s eléctricos en edificaciones . 
 
3º- Que la Ley del Sistema Nacional para la Calidad Nº 8279, como Ley marco para las actividades 
vinculadas al desarrollo y la prestación de servicios, establece entre sus objetivos, coordinar la gestión 
pública y privada que debe n realizar las entidades competentes para proteger entre otros, la seguridad y 
la vida de las personas y sus bienes, contribuyendo a elevar el grado de bienestar general de la población 
del país . 
 
4º- Que es deber del Estado, las instituciones de servicios  eléctricos , y las organizaciones de colegios 
profesionales, garantizar la seguridad de los individuos y de los bienes ante los riesgos que se derivan del 
mal uso de materiales para la conducción de la electricidad y el inadecuado diseño de las instalacion es 
eléctricas .  
Por tanto,  
DECRETA : 
RTCR 458: 2011.  Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la 
Seguridad de la Vida y de la Propiedad.   
Artículo 1° — Oficialícese  como  "Código Eléctrico de Costa Rica  para la Seguridad de la Vida y de la 
Propied ad”, la norma NFPA -70, en su última versión en español denominada NEC 2008, con la 
excepción del artículo 90  y de aquellos artículos que se encuentran afectados en este Reglamento.  
Artículo 2°— Apruébe nse el Artículo 90 , los numerales (1) y (2) del Artícu lo 200.10(B) , el 
Artículo 210.12(B), el Artículo 220.14(M), el Artículo 240.81 y los numerales (1), (2) y (3) del 
Artículo 250.126, correspondientes al “Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y 
de la Propiedad” (CECR 2010), para que en  adelante se lea n de la siguiente manera:   V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRIC O DE COSTA RICA   3 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
  
“ARTÍCULO 90  
Introducción  
Para Uso Exclusivo en Costa Rica  
 
90.1 Propósito.  
 
(A) Salvaguarda. El propósito de este Código es la salvaguarda práctica de las personas y de los bienes, 
de los riesgos que se derivan d e una inadecuada instalación eléctrica o del uso de materiales y equipos 
para el uso de la electricidad.  
 
(B) Suficiencia en relación con la seguridad. Este Código contiene disposiciones que se consideran 
necesarias para la seguridad. El cumplimiento de la s mismas y el mantenimiento adecuado darán lugar a 
una instalación prácticamente libre de riesgos, pero no necesariamente eficiente, conveniente o apta para 
un buen servicio o para ampliaciones futuras de la instalación eléctrica.  
 
NLM: Los riesgos ocurren  frecuentemente debido a la sobrecarga en instalaciones eléctricas, debido a que 
no se  utilizan de acuerdo con las disposiciones de este Código . Esto ocurre porque en la instalación inicial 
no se prevén  incrementos en el consumo de la energía eléctrica. Un a instalación inicial adecuada y las 
previsiones razonables  para cambios en el sistema permitirán aumentos futuros del consumo de la energía 
eléctrica.  
 
(C) Intención . Este Código no tiene la intención de ser una especificación de diseño ni la de servir co mo 
manual de instrucciones para personal no calificado.  
  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRIC O DE COSTA RICA   4 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 (D) Relación con Otros Estándares Internacionales . Los requisitos de este Código están  orientados 
hacia los principios fundamentales de protección para  la seguridad contenidos en la Sección 131 de la  
norma  IEC 60364 -1 Instalaciones Eléctricas para Edificaciones de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC por sus siglas en inglés) . 
 
NLM: La Sección 131 de la norma IEC 60364 -1 Instalaciones Eléctricas para Edificaciones  contiene los 
principios fund amentales de protección para seguridad que comprenden: protección contra descargas 
eléctricas, protección contra efectos térmicos, protección contra sobre corriente , protección contra 
corrientes de falla y protección contra sobre tensión . Todos estos pelig ros potenciales están contemplados 
en los requisitos de este Código.  
 
(E) Uso de otras normas de instalación . Se aceptarán instalaciones para uso final de la electricidad que 
cumplan otras normas técnicas de instalación adicionales a las mencionadas en el Código Eléctrico de 
Costa Rica; siempre que no se generen combinaciones de estas normas de instalación en un mismo 
sistema y se de estricto cumplimiento a la norma aplicable en toda la instalación. Quedará bajo la 
responsabilidad del profesional a cargo de l proyecto eléctrico el fiel cumplimiento de esta disposición.  
 
90.2 Alcance.  
(A)  Ámbito de Aplicación . El presente Código  se aplicará, a toda instalación eléctrica nueva y a toda 
ampliación y remodelación de una instalación eléctrica.  
 (B) Cobertura . Este Código cubre la instalación de conductores, equipos y canalizaciones eléctricas; 
conductores, equipos y canalizaciones de comunicación y señalización, y cables y canalizaciones de fibra 
óptica para los siguientes usos:  
(1) Establecimientos públicos y pr ivados, que incluyan edificios, estructuras, casas móviles, vehículos de 
recreo y edificios flotantes.   V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRIC O DE COSTA RICA   5 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 (2) Patios, terrenos, lotes de estacionamiento, ferias ambulantes y subestaciones industriales.  
(3) Instalaciones de conductores y equipos que se conect an a la fuente de alimentación de electricidad.  
(4) Instalaciones utilizadas por las empresas de energía eléctrica, como edificios de oficinas, depósitos, 
garajes, talleres , parques de atracciones  y edificios recreativos que no forman parte integral de una  planta 
generadora, una subestación o un centro de control.  
 
(C) Fuera de cobertura. Este Código no cubre los siguientes usos:  
(1) Instalaciones en barcos, naves acuáticas diferentes de edificios flotantes, material rodante ferroviario, 
aviones o vehículos  automotores, excepto casas móviles y vehículos de recreo.  
(2) Instalaciones subterráneas en minas y la maquinaria de minería de superficie móvil autopropulsada y 
su cable eléctrico de servicio.  
(3) Instalaciones ferroviarias para la generación, transforma ción, transmisión o distribución de la energía 
eléctrica usada exclusivamente para el funcionamiento del material rodante o las instalaciones utilizadas 
exclusivamente para señalización y comunicaciones.  
(4) Instalaciones de equipos de comunicaciones bajo el control exclusivo de las compañías de 
comunicaciones, situadas a la intemperie o dentro de edificios utilizados exclusivamente para dichas 
instalaciones.  
(5) Instalaciones bajo el control exclusivo de una compañía de electricidad cuando dichas instalaci ones:  
a. Constan de bajada de acometida aérea o acometida lateral y los medidores asociados.  
b. Están localizadas en servidumbres legalmente establecidas o derechos de paso designados o 
reconocidos por comisiones de acometidas públicas, comisiones de servi cios públicos u otras agencias de 
control con jurisdicción para tales instalaciones.  
c. Están en propiedades que pertenecen o están rentadas por una compañía de electricidad con propósitos 
de comunicaciones, medición, generación, control, transformación, t ransmisión o distribución de energía 
eléctrica.   V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRIC O DE COSTA RICA   6 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
  
NLM para (4) y (5): Ejemplos de compañías eléctricas pueden incluir aquellas entidades que son 
típicamente designadas o reconocidas por la ley o los reglamentos gubernamentales para comisiones de 
empresas de  servicios públicos y que instalan, operan y mantienen el suministro eléctrico (como los 
sistemas de generación, transmisión o distribución) o los sistemas de comunicación (tales como teléfono, 
antenas comunales de televisión, Internet, satélite, o servici os de datos). Las compañías de servicios 
públicos pueden estar sujetas al cumplimiento de los códigos y las  normas que cubren sus actividades 
reguladas tal como estén aprobadas por la ley o los reglamentos gubernamentales. Se puede encontrar 
información ad icional consultando con los organismos gubernamentales correspondientes como las 
comisiones de reglamentación estatal.  
 
90.3 Organización del Código. El Código está dividido en una introducción , nueve Capítulos y una  
Adenda. Los Capítulos 1, 2, 3 y 4 son de aplicación general; los Capítulos 5, 6 y 7 se refieren a lugares 
especiales, equipos especiales u otras condiciones especiales. Estos últimos Capítulos complementan o 
modifican las reglas generales. Los Capítulos 1 a 4 se aplican en todo, excepto en lo modificado por los 
Capítulos 5, 6 y 7 para las condiciones particulares.  
El Capítulo 8 trata de los sistemas de comunicaciones y no está sujeto a los requisitos de los Capítulos 1 a 
7, excepto donde dichos requisitos están específicamente referenciados en  el Capítulo 8.  
El Capítulo 9 consta de tablas que son aplicables según se hace referencia a ellas. La Adenda  contiene 
modificaciones, aclaraciones a los artículos y tablas que son aplicables exclusivamente en Costa Rica.  
Los anexos no son parte de los req uisitos de este Código sino que se incluyen con propósitos informativos 
únicamente.  
 
90.4 Exigencia de cumplimiento. Este Código es de acatamiento obligatorio para tod os los profesionales 
y técnicos calificados  con competencia para  diseñ ar, instal ar, ren ovar, modif icar, adicion ar, supervis ar,  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRIC O DE COSTA RICA   7 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 aprobar, verifi car y revis ar los sistemas eléctricos , según corresponda  de las infraestructuras señaladas en 
90.2(B) de este Código, así como las personas físicas y jurídicas que fabriquen, importen, comercialicen 
materiales, equipos y demás dispositivos que se utilicen en las instalaciones eléctricas, de conformidad 
con las exigencias de este Código.  
 
90.5 Reglas obligatorias, reglas permisivas y material explicativo.  
(A) Reglas obligatorias. Las reglas obligatorias d e este Código son aquellas que identifican acciones 
exigidas o prohibidas específicamente y que se caracterizan por el uso de los términos “ debe” o “no 
debe” . 
(B) Reglas permisivas . Las reglas permisivas de este Código son aquellas que identifican acciones  que se 
permiten pero que no se exigen; normalmente se usan para describir opciones o métodos alternativos, y se 
caracterizan por el uso de los términos “ se permitirá” o “no se exigirá” . 
(C) Material explicativo . El material explicativo, tal como referenci as a otras normas, referencias a 
secciones relacionadas de este Código , o información relacionada con una regla del Código , se incluye en 
el presente Código en forma de notas de letra menuda (NLM). Estas NLM son de carácter informativo 
únicamente y no son de obligatorio cumplimiento como requisitos de este Código .  
Los corchetes que contienen referencias de secciones a otro documento de la NFPA tienen únicamente 
propósito informativo y se brindan como guía para indicar la fuente del texto extraído. Estas re ferencias 
entre corchetes están inmediatamente después del texto extraído.  
 
90.6 Planeación del alambrado.  
(A) Ampliación y comodidad futuras. Los planos y las especificaciones que prevean espacios amplios 
en las canalizaciones, canalizaciones de reserva y  espacios adicionales, permitirán futuros incrementos en 
las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Los centros de distribución situados en lugares 
fácilmente accesibles permitirán la operación cómoda y segura.   V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRIC O DE COSTA RICA   8 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 (B) Número de circuitos en encerra mientos (envolventes). En otras partes de este Código se establece  
que el número de conductores y circuitos confinados en un solo encerramiento sea limitado en forma 
variable. Al limitar el número de circuitos en un solo encerramiento, se minimizarán los e fectos de un 
cortocircuito o de una falla a tierra en un circuito.  
 
90.7 Unidades de medida . Para el propósito de este Código, las unidades de medida son las  del Sistema 
Internacional de Unidades (SI), de con formidad con lo que estable la L ey Nº 5292, Sist ema Internacional 
de Unidades y su reglamento.  
Los valores derivados de conversiones de unidades utilizadas en el texto original de NFPA 70, se 
presentan con el número mínimo de decimales y redondeados al valor más cercano.  
Donde aplique, los valores de me dida en el texto del Código irán seguidos por un valor equivalente entre 
paréntesis, aproximado en unidades del sistema inglés.  
A los tamaños de conductos, de los conductores, a la designación de la potencia de los motores y a los 
tamaños comerciales que no reflejen medidas existentes, por ejemplo: tamaños de cajas, se les asignará el 
valor SI más cercano. La Adenda contiene modificaciones, aclaraciones a los artículos y tablas que son 
aplicables exclusivamente en Costa Rica. ” 
 
"200.10 Identificación de te rminales : 
[…] 
(B) Receptáculos, clavijas y conectores. … 
(1) La identificación se debe hacer por un metal o recubrimiento metálico de color fundamentalmente 
blanco o con palabra “Blanco”, "White", "Neutro" o la letra “B”,"W" o "N"  situada cerca del terminal 
identificado.  
(2) Si el terminal no es visible, el orificio de entrada para la conexión del conductor debe ser de color 
blanco o se debe marcar con la palabra “blanco”, "White", "Neutro"  o la letra “B”, "W" o "N".   V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRIC O DE COSTA RICA   9 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 […]” 
 
"210.12 Protección con interruptor de circ uito por falla de arco (AFCI)  
[…] 
(B) Unidades de vivienda.   Todos los circuitos ramales que alimentan salidas monofásicas de 120 volts, 
15 y 20 amperes instaladas en habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, 
cuartos de estu dio, alcobas, solarios, salones de recreación, armarios, pasillos o habitaciones o áreas 
similares en unidades de vivienda, se deben proteger con un interruptor listado de circuito por fallas de 
arco, tipo combinación, instalado para brindar protección al circuito ramal. Este requisito será exigible 
en una aplicación escalonada tal como se indica en el Transitorio Único  de este Decreto.  
[…]” 
 
"220.14 Otras cargas para todo tipo de ocupaciones.  
[…] 
(M)   Viviendas de Interés Social .  “Para el cálculo de la c arga de una vivienda de interés social se deben 
considerar al menos los siguientes circuitos:  
    a. Un circuito de iluminación cuya carga no sea inferior a 10 voltios -amperios por metro cuadrado.  
    b. Dos circuitos de tomas para el área de cocina de 150 0 voltios -amperios cada uno.  
    c. Un circuito de tomas para uso general de 1500 voltios -amperios.  
    d. Si tiene un calentador de agua, un circuito de 4500 voltios -amperios o la capacidad nominal de la 
placa de características, la que sea mayor.  
    e. Si tiene cocina eléctrica ésta no tendrá una carga inferior a 8000 voltios -amperios a 240 voltios.  
[…]” 
  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRIC O DE COSTA RICA   10 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
  "240.81. Indicación.  Los interruptores automáticos deben indicar claramente si están en posición 
abierta (circuito desconectado “OFF”, “0”) o cerr ada (circuito conectado “ON”, “I”).  
Cuando las palancas de los interruptores automáticos se accionen verticalmente y no de forma rotacional 
u horizontalmente, la posición de circuito cerrado (“ON” ,”I”) debe ser con la palanca hacia arriba. " 
 
"250.126. Iden tificación de los terminales de alambrado de dispositivos. El terminal para la conexión 
del conductor de puesta a tierra del equipo se debe identificar mediante uno de los siguientes medios:  
1) Un terminal de tornillo de color verde, no fácilmente removibl e, con cabeza hexagonal o similar, que 
asegure una conexión firme para la fijación del conductor de puesta a tierra.  
2) Un terminal de tuerca de color verde, hexagonal o similar que asegure una conexión firme para la 
fijación del conductor de puesta a tier ra y que no sea removible fácilmente.  
3) Un conector de alambre de presión de color verde. Si el terminal para el conductor de puesta a tierra 
no es visible, el agujero de entrada del conductor se debe marcar con las palabras “verde”, “tierra”, 
“green” o “ ground”, las letras V, T, G, GR, un  símbolo de puesta a tierra, o con otra identificación 
mediante un color verde distintivo. Si el terminal para el conductor de puesta a tierra del equipo es 
fácilmente removible, el área adyacente al terminar se debe mar car en forma similar . 
[…]” 
 
Artículo 3º- Apruébese la siguiente Tabla de Equivalencia para Motores Eléctricos, como parte 
integral del “Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad”.  
  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   11 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 Tabla de Equivalencia para  motores elé ctricos . 
Conversión  de caballos de fuerza (Hp) a kilowatts (kW) (1) 
 
 
 
Nota: 
1. Equivalencia de la potencia mecán ica del motor.  
 
NLM: Obtener la potencia eléctrica de acuerdo a los 
datos de  la placa del motor.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Potencia nominal  
Caballos de fuerza 
(Hp)  Kilowatts (kW)  
1/6 0.124  
1/4 0.186  
1/3 0.249  
1/2 0.373  
3/4 0.559  
1 0.746  
1 1/2  1.119  
2 1.491  
3 2.237  
5 3.729  
7 1/2  5.593  
10 7.457  
15 11.186  
20 14.914  
25 18.643  
30 22.371  
40 29.828  
50 37.285  
60 44.742  
75 55.928  
100 74.570  
125 93.213  
150 111.855  
200 149.140  
250 186.425  
300 223.710  
350 260.995  
400 298.280  
450 335.565  
500 372.850   V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   12 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 Artículo 4°—Competencias.  
a. CFIA.  De conformidad con la Ley N ° 3663 ORGANICA DEL COLEGIO 
FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS del 10 de en ero de 1966 y 
sus reformas, c orresponderá al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 
Costa Rica (CFIA) en su calidad de organismo de carácter público, con personería 
jurídica plena y patrimonio propio, la responsabilidad de  fiscalizar el ejercic io 
profesional de sus agremiados  para garantizar  el cumplimiento y vigilancia de lo 
establecido en este Código en lo referente a las instalaciones eléctricas.  
 
b. MEIC.  Dentro del ámbito de su s competencia s, tendrá las obligaciones definidas  
en la Ley Nº 74 72 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor  y su reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 36234 -MEIC). 
 
c. Compañías de Servicios Eléctrico s. La compañía suministradora del servicio 
eléctrico respectiva , para proceder a la conexión de la elect ricidad por medio del 
medidor definitivo o autorizar el cambio de medidor en proyectos o edificaciones 
que así lo requieran, serán responsables de requerir al solicitante del servicio el 
documento que el CFIA establezca al efecto. Sin este requisito, ningu na compañía 
podrá brindar el servicio. Lo anterior también sin perjuicio de los restantes 
requisitos de índole administrativo  y técnicos  establecidos por la compañía para tal 
fin; requisitos y procedimientos que deben cumplir con lo indicado en la Ley N°  
8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos.  
  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   13 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 d. Sector Privado . Los  fabricantes , importadores y comercializadores de productos 
eléctricos  así como desarrolladores y constructores,  deberán  cumplir con las 
disposiciones e stablecidas en este Código, la Ley N° 7472 de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y en este Reglamento.  
 
e. Entes del Sistema Nacional para la Calidad .  Los entes encargados de la 
evaluación de la conformidad  y de la elaboración de n ormas y reglamentos técnicos, 
velarán dentro del marco de su competencia, por la correcta aplicación del presente 
Código , de conformidad con  la Ley N° 8279 del Sistema Nacional para la Calidad . 
 
f. Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE):  organismos  
imparciales de verificación1 de instalaciones eléctricas (personas físicas o jurídicas ) 
que previamente han demostrado idoneidad para tal efecto ante el CFIA , así como 
también demostrada competencia técnica  ante el ECA.  
 
Artículo 5°—Inspección y Verificación  de Instalaciones Eléctricas .  
La inspección y la verificación de las instalaciones eléctricas para que cumplan con las 
normas establecidas en el “Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y 
la Propiedad” , tienen  la finalidad d e salvaguardar la integridad física de las personas y sus 
bienes.  
Se establece la inspección de toda instalación eléctrica nueva, para una obra completa o 
ampliaciones o remodelaciones que se realice a edificaciones existentes.  Adicionalmente 
se establece  una verificación obligatoria periódica para todas las instalaciones que 
contengan áreas peligrosas o sitios de reunión de más de cien personas.  
                                                 
1 Entiéndase verificación como  la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición , 
pruebas de laboratorio o análisis de documentos, que se lleva a cabo para evaluar la conformidad de la 
instalación eléctrica con el Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y la Propiedad.  
  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   14 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 5.1 De la  inspección de las instalaciones eléctricas : 
 
5.1.1 Todas las instalaciones en  edificaciones nuev as o en edificaciones  construid as a los  
que se les realicen ampliaciones o remodelaciones en la instalación eléctrica, deberán 
cumplir con lo dispuesto en este Código . 
5.1.2 El desarrollo de un proyecto de instalación eléctrica nueva, de ampliación o de 
remodel ación, lo deberá realizar un profesional que se encuentre debidamente 
incorporado al C olegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  (CFIA) con facultades para 
el ejercicio profesional , de conformidad con la Ley N ° 3663 Orgánica del CFIA , sus 
reformas  y sus  Reglamento s vigente s. 
 
5.1.3 Una vez finalizada la obra eléctrica , el profesional responsable de la inspección del 
proyecto eléctrico  y el profesional responsable de la construcción de la instalación 
eléctrica , deberá n emitir bajo fe de juramento una Decla ración Jurada, según el o los 
formularios definidos en el Anexo A,  indicando que la instalación cumple con lo indicado 
en el presente Código . Esta declaración se deberá entregar al CFIA quién emitirá un 
documento de recibido que , será  requisito indispensab le para obtener la conexión del 
medidor definitiva o en casos que así lo requieran al sistema de distribución eléctrico. Sin 
este requisito ninguna compañía eléctrica deberá brindar el servicio  correspondiente .  
 
5.1.4 En el caso que llegase a comprobar la  falsedad de la declaración , debido a que la 
información suministrada  no correspond e con lo declarado, el profesional se expone a 
las sanciones que eventualmente le podrían dictar el CFIA de conformidad con el 
Código de Ética, sin perjuicio de otras sancio nes aplicables para tal efecto de acuerdo al 
ordenamiento jurídico . En aquellos casos de la inspección en que se compruebe un alto  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   15 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 riesgo o exista un peligro inminentemente para la vida y la seguridad de las personas  de 
conformidad con el Anexo B  (Condicio nes para que una Instalación Eléctrica sea 
Considerada de Peligro Inminente o de Alto Riesgo ), el CFIA solicitará a la compañía 
de distribución eléctrica correspondiente , la desconexión del servicio , además  deberá 
notificar al  propietario del inmueble  a fin que este último tome las acciones que 
correspondan.  
 
5.2 De la verificación de las instalacione s eléctricas  existentes  en sitios clasifica dos 
como peligrosos  y sitios de reunión de más de cien personas :  
 
5.2.1  En el caso de  edificaciones que cuenten co n instalaciones eléctricas en lugares 
clasificados de peligrosos, según lo establece el artículo 500 del Código Eléctrico, de 
Clase I, II y III, Divisiones 1 y 2 o en sitios de reunión de más de cien  personas,  deberá 
realizarse una verificación obligatori a de las instalaciones cada cinco años.  
 
5.2.2 De la verificación de las instalaciones eléctricas por las UVIE : 
En el marco de la Ley Nº 8279 del Sistema Nacional para la Calidad, la verificación de 
este tipo de instalaci ones eléctricas, deberán  realizarla s las Unidades de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas (UVIE ), siempre  y cuando demuestren competencia técnica 
avalada por el CFIA  y sean debidamente acreditados por el Ente Costarricense de 
Acreditación (ECA).  Los profesionales de las UVIE que realice n la verificación de las 
instalaciones deben contar con la Certificación de Actualización Profesional vigente del 
CFIA en Diseño Eléctrico de Edificios . 
 
5.2.3 Los aspectos a evaluar por parte de las  UVIE,  en el caso de las instalaciones  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   16 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 consideradas de  Peligro Inminente o de Alto Riesgo  con el fin de valorar la 
conformidad de las mismas con respecto al Código Eléctrico , deberá incluir más no 
limitarse a lo indicado en el Anexo C (Listas  de Verificación para las Instalaciones 
Eléctricas Catalogadas  de Pel igro Inminente o de Alto Riesgo ).  
 
5.2.4 La verificación de las instalaciones eléctricas por parte de las UVIE,  se deberá 
realizar de la siguiente manera:  
 
5.2.4.1 El profesional o la empresa acreditada  que realiza la verificación de las 
instalaciones el éctricas no puede ser el mismo profesional o empresa que realizó la 
construcción de la instalación eléctrica del proyecto original,  sea este un proyecto de 
instalaci ones nuevo, ampliación o remodelació n, debe ajustarse conform e con lo indicado 
en la norma INTE -ISO/IEC 17020: 2000  o su versión vigente .   
 
5.2.4.2 Una vez realizada la verificación por parte  de la UVIE , se deberá elaborar un informe 
de la condición de la instalación , y en el caso  que la misma cumpla con lo establecido en el 
Código Eléctrico,  emitir un certificado de conformidad . Dicha certificación también debe 
cumplir con lo indicado en la norma la norma INTE -ISO/IEC 17020:2000  o su versión 
vigente, la misma  se firmará bajo fe de juramento  y se entregará   al propietario con copia al 
CFIA . Informes y certificados, deben  ser concordantes  con el Anexo D de este  reglamento.  
5.2.4.3 El certificado de verificación de la instalación, será requisito para la renovación del 
permiso sanitario de funcionamiento , según el Reglamento General para el Otorga miento 
de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud  (DE-N°34728 -S y sus reformas); 
por lo que será responsabilidad del propietario  del inmueble contar con este requisito en el 
momento en que se le sea solicitado .  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   17 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 5.2.4.4  En aquellos casos de la v erificación en que se compruebe un alto riesgo o exista un 
peligro inminente para la vida y la seguridad de las personas  (ver Anexo B) , el CFIA 
solicitará a la compañía de distribución eléctrica correspondiente la desconexión del 
servicio  y deberá notifica r al propietario del inmueble a fin que este último tome las 
acciones que correspondan.  
5.3 Adicionalmente a lo anteriormente indicado , el profesional responsable de la obra 
eléctrica debe verificar que cada material y equipo  que utilice en la instalación eléctrica,  que 
cuente con un proceso de evaluación de conformidad, evidenciado mediante un certificado 
que garanticen la seguridad ,  considerando como mínimo para su aplicación lo siguiente: 
Características: Todo equipo o material eléctrico seleccionado de be corresponder a las 
condiciones y características previstas para su instalación.  
Tensión : Deben ser adecuados para el valor máximo de la tensión al cual van a operar 
(valor eficaz en corriente alterna), así como también a las sobretensiones que pudieran 
ocurrir.  
Corriente eléctrica: Deben seleccionarse considerando el valor máximo de la intensidad de 
corriente (valor eficaz en corriente alterna) que conducen en servicio normal así como en 
condiciones anormales y el periodo durante el cual puede esperarse que fluya esta corriente 
(por ejemplo, tiempo de operación de los dispositivos de protección).  
Frecuencia: Si la frecuencia tiene una influencia sobre las características de los equipos 
eléctricos, la frecuencia nominal debe corresponder a la frecuencia su sceptible de 
producirse en el circuito.   V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   18 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
  Potencia: Todos los equipos eléctricos, seleccionados sobre la base de sus características de 
potencia, deben adecuarse para el servicio requerido, tomando en cuenta el factor de carga y 
las condiciones normales de servicio.  
Condiciones de instalación: Todos los equipos y materiales eléctricos deben seleccionarse 
para poder soportar con seguridad los esfuerzos y las condiciones ambientales 
características del lugar en donde se van a instalar y a las que puedan somete rse. 
NLM: Véanse los requisitos de la sección 110.3.   
  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   19 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 ANEXO  A 
(NORMATIVO )  
DECLARACIÓN JURADA Y FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS ELÉCTRICOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   20 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   21 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
  
 V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   22 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
  
 V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   23 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 ANEXO B  
(NORMATIVO ) 
CONDICIONES PARA  QUE UN A INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEA  
CONSIDERADA DE PELIGRO INMINENTE O DE ALTO RIESGO . Para los 
efectos del presente reglamento se considerará que una instalación eléctrica es de 
“Peligro Inminente” o es de “Alto Riesgo”, cuando carezca de las medidas de 
protecció n frente a condiciones tales como: ausencia de electricidad en instalaciones de 
atención médica , la presencia de arco eléctrico  en la instalación , contacto directo e 
indirecto con parte energizadas  o electrificadas , cortocircuito s, tensiones de paso y 
contacto, rayo o sobrecarga , entre otros.  
Para determinar el nivel de riesgo de la instalación o el equipo y en particular la 
existencia de alto riesgo, la situación debe ser evaluada por una UVIE que demuestren 
competencia técnica y esté debidamente acreditad a ante el  ECA  y deberá basarse en los 
siguientes criterios:  
1. Que existan condiciones peligrosas, plenamente identificables, especialmente 
carencias de medidas preventivas especificas contra los factores de riesgo eléctrico; 
equipos, productos, conexiones de fectuosas; insuficiente capacidad para la carga de la 
instalación eléctrica; distancias menores a las de seguridad; materi ales combustibles o 
explosivos en lugares donde se presente arco eléctrico; presencia de lluvia, tormentas 
eléctricas y contaminación.  
2. Que el peligro tenga carácter inminente, es decir, que existan indicios racionales de 
que la exposición al riesgo conlleve a que se produzca el accidente. Eso significa que la 
muerte o una lesión física grave, un incendio o una explosión, puede ocurrir an tes de 
que se haga un estudio a fondo del problema, para tomar las medidas preventivas.   V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   24 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 3. Que la gravedad sea máxima, es decir, que haya gran probabilidad de muerte, lesión 
física grave, incendio o explosión, que conlleve  que una parte del cuerpo o todo, pu eda 
ser lesionada de tal manera que se inutilice o quede limitado su uso en forma 
permanente o que se destruyan bienes importantes cercanos a la instalación.  
4. Que existan antecedentes comparables, el evaluador del riesgo debe referenciar al 
menos un anteced ente ocurrido con condiciones similares.  
ANEXO C  
(NORMATIVO)  
 
LISTAS DE ASPECTOS A EVALUAR PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CATALOGADAS  DE PELIGRO 
INMINENTE O DE ALTO RIESGO.   
(NORMATIVO)  
GUÍA DE EVALUACIÓN PARA INSPECCIÓN O VERIFICACIÓ N DE LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
 No. 
 
Objetivo:         INSPECCIÓN                  VERIFICACIÓN            Fecha:  
 
Propietario:  
Nombre del Proyecto o Edificio:  
Dirección:  
Teléfono:                                                  Correo Electrónic o: 
 
Tipo de uso:       Residencial         Comercial         Industrial         Otro          
Capacidad instalada (kVA):             Tensión de servicio (kV):              Tensión de 
utilización (V):  
 
Ingeniero responsable del diseño  eléctrico :                                             No. Registro:  
Ingeniero responsable de  la construcción :                                             No. Registro:  
Ingeniero responsable de  la verificación :                                               No. Regist ro: 
Año en que se concluyó la construcción de la instalación:  
Fecha en la que se llevó a cabo la última verificación:  
 
 
 
No. ASPECTO A EVALUAR  Nueva  Remodelación  Existente  
1,0  Datos generales      V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   25 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 1,1 Tipo de Construcción     
No. ASPECTO A EVALUAR  NO 
APLICA  CUMPLE  NO 
CUMPLE  
2,0  Documentación     
2,1 Se cuenta con planos actualizados de 
la instalación eléctrica     
2,2 Documentación adicional como 
memoria de cálculo, especificaciones, 
manuales, etc.     
3,0  Transformador principal     
3,1 ¿La plac a de datos se encuentra en su 
lugar y tiene los datos completos y 
visibles?     
3,2 ¿El equipo, componentes y conexiones 
están debidamente rotulados ?    
3,3 ¿El estado físico del transformador no 
evidencia fugas, corrosión ó daño 
físico ?     
3.4  ¿Las co ndiciones de instalación del 
transformador cumple los requisitos?     
4,0  Sistema de puesta a tierra     
4,1 ¿Cumple el sistema con los requisitos?     
4.2 ¿Hay evidencia de daño físico en el 
estado del sistema de puestas a tierra?     
4,3 Los registros c umplen con las 
dimensiones y requerimientos 
constructivos y se encuentran en un 
buen estado de conservación?     
4,4 ¿La medición de la puesta a tierra está 
dentro del rango aceptable para este 
tipo de instalación?     
4,5 ¿Hay corrientes en el sistema de 
puestas a tierra de la instalación?     
4,6 ¿Hay Continuidad entre los 
conductores de tierras y conexiones 
equipotenciales ?     
5,0 Sistema con descargas atmosféricas 
directas     
5,1 ¿Se requiere un sistema de protección 
contra descargas atmosféricas ? N ota: 
Si la respuesta es negativa pasar al 
punto 6     
5,2 ¿Existe un sistema de protección 
contra descargas atmosféricas?      V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   26 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 5,3 ¿Qué tipo de pararrayos está instalado?     
5,4 ¿Las condiciones y el estado de la 
instalación cumple los requisitos?     
5,5 Cumple la malla de tierras con los 
valores requeridos para el correcto 
funcionamiento del pararrayos 
instalado?     
6,0 Espacios físicos de los cuartos 
eléctricos     
6,1 ¿Se respetan las distancias de 
seguridad mínimas en el equipamiento 
de los cuartos el éctricos?     
6,2 ¿Se respetan los accesos y ventilación 
requeridos para los cuartos eléctricos?     
7,0  Transformadores de baja tensión     
7,1 ¿La placa de datos se encuentra en su 
lugar y tiene los datos completos y 
visibles?     
7,2 ¿El equipo, compon entes y conexiones 
están debidamente rotulados ?    
7,3 ¿No evidencia fugas, corrosión ó daño 
físico ?     
7,4 Es el  Montaje y ventilación segura     
7,5 El transformador cuenta con las  
Protecciones y cables alimentadores  
adecuados     
8,0  Tableros y prot ecciones     
8,1 ¿Los tableros cuentan con la 
información necesaria y suficiente 
para su operación segura? .    
8,2 ¿Los tableros se encuentran 
debidamente rotulados con la 
información necesaria y suficiente 
para su operación segura?     
8,3 ¿El estado fís ico de los tableros en su 
exterior evidencia daños que pongan 
en peligro la seguridad de usuarios y 
personal a su alrededor?     
8,4 ¿El estado físico de los tableros en su 
interior evidencia daños ó evidencia de 
manipulación que pongan en peligro la 
segur idad de usuarios y personal a su 
alrededor?     
8,5 ¿Es el  Montaje y ventilación segura ?    
8,6 ¿Están los circuitos y tuberías 
correctamente identificados y 
rotulados?     
8,7 ¿Se requiere de protección por falla a     V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   27 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 tierra en la instalación?  
8,8 ¿Se u san interruptores con protección 
de falla a tierra (GFCIs) en zonas 
húmedas ?    
8,9 ¿Está la c apacidad nominal de 
interruptores de acuerdo a los cables ?    
8,10 ¿Está  asegurada la c oordinación entre 
interruptores y cables ? ¿Existe la 
memoria de esta coor dinación?     
8,11 ¿Existe  continuidad eléctrica entre la 
barra de neutro y la barra de tierra ?    
9,0  Conductores     
9,1 ¿Se encuentran los conductores en 
buen estado de conservación?     
9,2  ¿Existe rotulación para la 
identificación de conductores d e fases, 
neutro y de tierras , clara y evidente?     
9,3 ¿Cumple la medición de r esistencia de 
aislamiento  de bajo voltaje en los de 
conductores de alimentadores y 
subalimentadores?     
9,4 ¿Los conductores están dimensionados 
de acuerdo a la carga?     
9,5 ¿Están estas extensiones siendo 
utilizadas de manera correcta?     
10,0  Canalizaciones, cajas de registro y 
de conexiones     
10,1 ¿Cumplen los requisitos de 
accesibilidad y conservación las 
canalizaciones y registros de la 
instalación?     
10,2 ¿Están l os soportes instalados y 
conservados de manera correcta?     
10,3 ¿Están las canalizaciones, conexiones 
y cajas de registro protegidas de daños 
mecánicos en los pasos de muros y 
suelos ?     
10,4 ¿Cumplen las canalizaciones, cajas de 
registro y conexiones los 
requerimientos de d imensionamiento y 
llenado ?    
10,5 ¿Cuentan con terminaciones adecuadas 
en las cajas de distribución ?    
11,0  Tomacorrientes y apagadores     
11,1 ¿Las condiciones y el estado de la 
instalación cumple los requisitos?     
11,2 ¿El montaje  de los accesorios 
eléctricos permite su operación de 
manera segura?      V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   28 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 11,3 ¿Corresponden los accesorios 
eléctricos al uso final que se les está 
dando?     
12,0  Motores     
12,1 ¿Está la placa de datos legible y 
disponible en el equipo?     
12,2 ¿Cumple con los requisitos de 
rotulación mínima requerida?  
    
12,3 ¿El estado físico del equipo es tal que 
no representa un riesgo para el 
personal que lo opera ó lo rodea?     
12,4 ¿Es el  Montaje y ventilación segura ?    
12,5 ¿Cuenta con las proteccion es, 
controles y cables acordes con sus 
características?     
13,0  UPS     
13,1 ¿Está la placa de datos disponible y 
legible en el equipo?  
    
13,2 ¿Cumple con los requisitos de 
rotulación mínima requerida?  
    
13,3 ¿El estado físico del equipo es tal que  
no representa un riesgo para el 
personal que lo opera ó lo rodea?     
13,4 ¿Es el  Montaje y ventilación segura ?     
13,5 ¿Cuenta con las protecciones, 
controles y cables acordes con sus 
características?     
14,0  Equipos de aire acondicionado y 
ventilaci ón    
14,1 ¿Está la placa de datos legible y 
disponible en el equipo?  
     
14,2 ¿Cumple con los requisitos de 
rotulación mínima requerida?  
    
14,3 ¿El estado físico del equipo es tal que 
no representa un riesgo para el 
personal que lo opera ó lo rodea?  
    
14,4 ¿Es el  Montaje y ventilación segura ?    
14,5 ¿Cuenta con las protecciones, 
controles y cables acordes con sus 
características?     
15,0  Planta de emergencia     
15,1 ¿Está la placa de datos legible y 
disponible en el equipo?      V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   29 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
  
15,2 ¿Cumple con los requisitos de 
rotulación mínima requerida?  
    
15,3 ¿El estado físico del equipo es tal que 
no representa un riesgo para el 
personal que lo opera ó lo rodea?     
15,4 ¿Es el  Montaje y ventilación segura ?    
15,5 ¿Cuenta con las protecciones, 
controles y cables acordes con sus 
características?     
15,6 ¿Cuenta con un sistema de corte 
automático de alimentación de 
combustible?     
16,0  Sistemas de emergencia     
16,1 ¿La instalación requiere de un sistema 
de detección de incendios? En caso 
positivo , ¿Cuenta con este sistema?     
16,2 ¿La instalación requiere de un sistema 
de iluminación de emergencia? En 
caso positivo, ¿Cuenta con este 
sistema?     
16,3 ¿La instalación requiere de un sistema 
de rótulos de salida? En caso positivo, 
¿Cuenta con este s istema?     
 
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES  
(Si las hay)  
 
 
 
 
RESULTADO:         APROBADA              CONDICIONADA             NO 
APROBADA         
Nombre del responsable de la verificación:   
 
Firma                                           Documento de identidad:                               No. 
registro:  
 
Organismo de inspección:                                                              No. acreditación  
 
 
 
 
 
  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   30 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 ANEXO  D 
(NORMATIVO)  
CRITERIOS QUE DEBE CONTENER LOS INFO RMES Y LOS 
CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN PARA REALIZAR  
 LA VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
A. Los procedimientos de inspección contendrán toda la información necesaria 
para garantizar la correcta realización de la inspección y su repetibilidad. Los 
procedimientos de inspección deben cubrir aquellas carencias del documento 
normativo que puedan afectar la calidad de la inspección.  
Como mínimo incluirán la siguiente información:  
 Equipos necesarios para realizar la inspección;  
 Secuencia de operaciones;  
 Datos a registrar;  
 Nivel de calificación del personal;  
 Criterios de aceptación y rechazo y categorización de defectos;  
 Medidas de seguridad del personal.  
B. Los elementos  que deben ser considerados en los informes y certificados de 
inspección de conformidad c on la Norma INTE -ISO/IEC 17020:2000 son los 
siguientes:  
1. Designación del documento, por ejemplo como un informe de inspección o 
certificado de inspección, según sea lo apropi ado.  
2. Identificación del documento, por ejemplo fecha de emisión e identificación ú nica.  
3. Identificación del Organismo de inspección emisor.   V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   31 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 4. Identificación del cliente.  
5. Descripción de la orden de trabajo emitida.  
6. Fecha(s) de inspección.  
7. Identificación del objeto inspeccionado y cuando sea aplicable, identificación de 
los componentes específicos que han sido inspeccionados y la identificación de las 
instalaciones donde se han aplicado los métodos.  
8. Información sobre lo que se ha omitido del alcance original del trabajo.  
9. Identificación o breve descripción del método y procedimiento uti lizados, mención 
de las desviaciones, adiciones, exclusiones de los métodos y  procedimientos acordados.  
10. Si alguna parte del trabajo de inspección fue subcontratada, se deben identificar 
claramente estos resultados.  
11. Los resultados de la inspección incluye n una declaración de conformidad y 
cualquier defecto u otras no -conformidades encontradas (los resultados pueden ser 
soportados por tablas, gráficas, bosquejos y fotografías).  
12. Nombre (o identificación) de los miembros del personal que hayan realizado la 
inspección (Ver punto 13.3 de la Norma INTE -ISO/IEC 17020:2000) . 
 
 
 
  
 
 
  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   32 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 Artículo 6°—Los productores nacionales, los importadores y profesionales deberán 
asegurarse que los productos eléctricos que se comercialicen en el mercado nacional 
utilizados para las  instalaciones eléctricas, cumplan con las especificaciones técnicas 
establecidas en el presente Código y las especificaciones definidas en la reglamentación 
técnica respectiva según lo indicado en el Artículo 34 inciso m) de la Ley N° 7472 y su 
Reglamento . 
Para garantizar dicho cumplimiento los productores nacionales, los importadores y los 
profesionales deberán cumplir con los procedimientos de evaluación de conformidad que se 
establezcan en tales regulaciones para cada producto específico.  
 
Artículo  7°— Sanciones .  
a) La responsabilidad civil, penal o fiscal originada por la inobservancia de las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento, serán las que determinen las 
disposiciones legales vigentes y recaerá en forma individual en los fabricantes, 
importadores y comercializadores que brindaron información de l as mercancías  objeto 
del presente reglamento técnico.    
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en este Reglamento, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones y medidas especiales que señala la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Nº 7472 del 19 de enero de 1995, en 
respeto al debido proceso y derecho a defensa al administrado . 
b) Los organismos de  certificación y demás instancias que hayan extendido 
certifi cados de conformidad o que hayan adulterado deliberadamente los datos de los 
certificados emitidos, tendrán responsabilidad civil, penal, fiscal de conformidad con las 
leyes pertinentes.  
  V. 04-10-2011  
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA   33 
Uso Exclusivo en Costa Rica  
 Artículo  8°— Rige  seis meses  después  de su publicación en e l Diario Oficial La 
Gaceta.  
 
TRA NSITORIO ÚNICO : La aplicación escalonada de los interruptores de circuito 
por falla de arco (AFCI por sus siglas en inglés) para los lugares indicados en el inciso 
B del Artículo 210.12 mencionados en el Articulo 2 ° de este  Decreto, se implementarán 
de la siguiente manera:  
a) Para los circuitos ramales que alimentan las salidas de receptáculos en los lugares 
indicados anteriormente (en habitaciones familiares, comedores, salas de estar, 
salones, bibliotecas, cuartos de estudio,  alcobas, solarios, salones de recreación, 
armarios, pasillos o habitaciones o áreas similares en unidades de vivienda), deben 
incorporarse de inmediato de entrar en vigencia este Código.  
b) Para los circuitos ramales que alimentan salidas monofásicas de 120  volts, 15 y 20 
amperes, además de los de receptáculos, los de iluminación y los de sensores de 
humo en los lugares indicados anteriormente, se deberán incorporar a partir de 12 
meses de entrada en vigencia de este Código.  
 
Dado en la Presidencia de la Repú blica. —San José, a los XX días del mes de XX del dos 
mil once . 
 
LAURA CHINCHILLA MIRANDA  
 
Mayi Antillón Guerrero  
Ministra de Economía, Industria y Comercio