Resolución ENARGAS N° 2138/2012 
 
 
VISTO el Expediente ENARGAS Nº 13.315, la Ley Nº 24 .076 y su Decreto Reglamentario Nº 1738/92, la 
Resolución ENARGAS Nº 138/95, la “Norma para disposi tivos de encendido y de corte automático por 
extinción de llama utilizados en artefactos de gas”  (NAG 318); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 52 de la Ley 24.076 le asigna al ENA RGAS, entre sus funciones y facultades, la de dicta r 
reglamentos en materia de seguridad, normas y proce dimientos técnicos, a los cuales deberán ajustarse 
todos los sujetos de la Ley. 
 
Que el artículo 86º de la Ley 24.076 dispone que las  “normas técnicas contenidas en el clasificador de 
normas técnicas de GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTAD O (revisión 1991) y sus disposiciones 
complementarias mantendrán plena vigencia hasta que  el Ente apruebe nuevas Normas Técnicas, en 
reemplazo de las vigentes, de conformidad con las f acultades que le otorga el Artículo 52, inciso b) d e la 
presente Ley”. 
 
Que las Resoluciones ENARGAS Nº 2747/02 y Nº 2785/03 p usieron en vigencia el “Código Argentino de 
Gas - NAG”. 
 
Que la “Norma para dispositivos de encendido y de co rte automático por extinción de llama utilizados en  
artefactos de gas” integra el citado Código en el g rupo III Artefactos, bajo la denominación NAG-318. 
 
Que dicha norma técnica tiene por objeto definir las  características de funcionamiento, los métodos de 
ensayo y el marcado de los dispositivos destinados a asegurar el encendido de un quemador de gas y 
fundamentalmente a cortar el suministro de gas a di cho quemador en caso de extinguirse su llama. 
 
Que mediante la Resolución ENARGAS Nº I/1476 del 29 d e octubre de 2010 la Autoridad Regulatoria 
aprobó la NAG-312 “Artefactos domésticos de cocción  que utilizan combustibles gaseosos”, donde se 
estableció que a partir del 1º de enero de 2013 dic hos artefactos deben prever un medio para evitar 
cualquier acumulación peligrosa de gas sin quemar e n el interior del espacio donde están instalados. 
 
Que teniendo en cuenta que tal requisito se puede cu mplir con la instalación de dispositivos de control  de 
llama, se inició el proceso de revisión del citado documento normativo NAG-318 y del correspondiente a  
robinetes (NAG-327). 
 
Que dentro de dicho trabajo de revisión se ha recibi do una consulta por parte de un fabricante de 
accesorios sobre la posibilidad de modificar el apa rtado 6.3 de la NAG-318 hasta tanto se apruebe la 
nueva normativa, a los efectos de contar con dispos itivos de seguridad por ausencia de llama acordes c on 
las potencias de los quemadores de plancha fijadas en la NAG-312, es decir eliminar la exigencia del 
caudal mínimo de 5000 kcal/h. 
 
Que el consumo medio de los quemadores de hornalla v a desde 800 kcal/h para una quemador chico 
hasta 2000 kcal/h para un quemador grande, consecuen temente el caudal mínimo exigido por la norma 
vigente de 5000 kcal/h resulta excesivo y condena a las válvulas a un tamaño mayor, que incrementa su 
costo en forma innecesaria. 
 
Que la solicitud de modificación del apartado 6.3 fu e tratada con los integrantes de la Comisión 
Accesorios el 13 de junio de 2011, decidiéndose mod ificar el texto tanto del aparatado 6.3 como del 7. 5, 
para luego someterlo a discusión pública. 
 
Que por medio de las Notas ENRG/GD Nº 6518 a 6527, 6 529 a 6536, 6538 a 6542, 6544 a 6550 y 6552 
del 22 de junio de 2011, se solicitó recabar la opi nión de los Organismos de Certificación, Fabricantes  e 
Importadores y Cámaras del sector. 
 
Que las conclusiones del equipo técnico del ENARGAS se hallan plasmadas en el Informe GD Nº 105/2011 
obrante en el Expediente, al que se remite “brevita tis causae”. 
 
Que el Servicio Jurídico Permanente de este Organismo  ha tomado la intervención que por derecho 
corresponde. 
 
Que la presente Resolución se dicta de conformidad a  las facultades otorgadas por los artículos 52, inc iso b) y 86 de la Ley 24.076, su Decreto Reglamentario Nº 1738/92 y los Decretos Nº 571/2007, 1646/07, 
953/08, 2138/08, 616/09, 1874/09, 1038/10, 1688/10, 692/1 1 y 262/12. 
 
Por ello, 
 
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º —  Apruébase la modificación de la NAG-318 “Norma par a dispositivos de encendido y de 
corte automático por extinción de llama utilizados en artefactos de Gas”, en sus apartados 6.3 y 7.5, que 
quedan redactados de la siguiente manera: 
 
“6.3 Caudal nominal 
 
El caudal nominal indicado por el fabricante debe s er el obtenido para una presión de entrada de 18 mb ar 
y una caída de presión de 1,3 mbar. Para su determi nación, ver el apartado 7.5 de esta norma”. 
 
“7.5 Determinación del caudal nominal 
 
A través de la válvula totalmente abierta, se hace circular aire a una presión de 18 mbar. 
 
A la entrada y a la salida del dispositivo de segur idad se conectan sendos tubos de diámetro igual a l a 
conexión de entrada y de longitud igual a diez diám etros. 
 
En los puntos medios de dichos tubo se practican to mas para las presiones estáticas, cuya diferencia s e 
mide con un manómetro diferencial que permita leer directamente fracciones de 0,025 mbar (figura 18). 
 
Se regula el caudal circulante y se traza la curva de variación de caudal en función de la caída de pr esión. 
El caudal correspondiente a 1,3 mbar se lee directa mente de la curva y referido a las condiciones 
normales de 15º C y 101,3 kPa”. 
 
Art. 2º —  La modificación aprobada en el Artículo anterior t endrá vigencia a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución. 
 
Art. 3º —  Notifíquese de lo resuelto a los Organismos de Cert ificación acreditados por el ENARGAS y por 
su intermedio a los fabricantes e importadores de l os citados dispositivos, y a las Cámaras del Sector . 
 
Art. 4º — Póngase en conocimiento de lo resuelto a las Distri buidoras de gas y por su intermedio a los 
Subdistribuidores de su área de influencia. 
 
Art. 5º —  Publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis tro Oficial y archívese. — Antonio L. 
Pronsato.