- 1 -
- 2 -1.개정이유
방송통신기자재등의 적합성평가에관한고시개정으로전자파
적합성및전기안전인증규제분리가시행됨에따라전자파장
해방지기준에서규정하고있지않은일부전기용품관련전자
파적합성기준을정하려는것임.
2.주요내용
가.인증제도규제분리시행에따라무정전전원장치에의해발생
하는전자파로부터방송통신서비스를보호하기위한전자파
장해방지기준을신설함.(안13조,별표14)
나.저압개폐장치및제어장치에의해발생하는전자파를제한하기
위한전자파장해방지기준을신설(안제14조,별표15)
3.참고사항
가.관계법령:전파법제47조의3및전파법시행령제67조의2
나.예산조치:별도조치필요없음
다.합의:해당없음
라.기타:신․구조문대비표,별첨- 3 -◉국립전파연구원고시 제2012-호
전파법시행령제67조의2의규정에의한전자파장해방지기준(국립
전파연구원고시제2011-24호,2011.12.23.)을다음과같이개정고시합니다.
전자파장해방지기준일부개정령안
전자파장해방지기준일부를다음과같이개정한다.
제13조를제15조로하고,제13조및제14조를각각다음과같이신설
한다.
제13조(무정전전원장치장해방지기준)무정전전원장치의장해방지기
준은별표14와같다.
제14조(저압개폐장치및제어장치)저압개폐장치및제어장치의장해
방지기준은별표15와같다.
제15조(종전의제13조)중“전파연구소장”을“국립전파연구원장 ”으로
한다.
별표14를별지와같이신설한다.
별표15를별지와같이신설한다.
부칙
제1조(시행일)이고시는공포한날부터시행한다.다만,제14조규정
은2013년1월1일부터적용한다.- 4 -[별표14]
무정전전원장치(UPS)장해방지기준(제13조관련)
1.UPS사용환경
가.첫번째환경:공공저전압주전원망에중간변압기없이직
접연결된주거용,상업용,경공업구내를포함한환경.
나.두번째환경:주거목적으로사용되는건물에공급되는공공
저전압주전원망에직접연결되는것외의모든상업용,경공
업,산업용시설을포함한환경
2.UPS분류
가.카테고리C1
o첫번째환경에서어떠한제한없이사용되는UPS
나.카테고리C2
o두번째환경에서어떠한제한없이사용되고출력전류가16A
를초과하지않는UPS
o다음문구를사용설명서에포함시켜야한다.
-경고:이것은카테고리C2UPS제품이다.주거지역에서이
제품은무선방해를일으킬수있고이경우에추가적인측정
이요구될수도있다.
다.카테고리C3
o두번째환경에서사용되고출력전류가16A를초과하는UPS
o다음문구를사용설명서에포함시켜야한다.
-경고:이것은두번째환경에서의상업용,산업용적용제품
이다-장해를방지하기위하여설치제한또는추가적인측
정이필요할수있다.- 5 -라.카테고리C4
o복잡한환경에서사용되도록한UPS가해당되며,방사및내성
레벨은공급자와고객사이의동의에의해서결정
마.카테고리와환경
o첫번째환경으로결정되었다면,UPS카테고리는C1또는C2
로사용된다.
o두번째환경으로결정되었다면,UPS카테고리는C2또는C3
로사용된다.
o첫번째,두번째환경을포함하지않는다면UPS카테고리는
C4로사용된다.
3.전자파장해방지기준
가.전도성방해
(1)전원단자방해전압의한계값
(가)카테고리C1UPS와카테고리C2UPS장치에대한전원단자
전도성방해전압허용기준
주파수 범위
(MHz)허용기준 (dB㎶)
카테고리 C1 UPS 카테고리 C2 UPS
준 첨두치 평균치 준 첨두치 평균치
0.15 -0.50 66 - 56주1)56 - 46주1)79 66
0.50 - 5주2)56 46 73 60
5 - 30주2)60 50 73 60
주1) 한계값은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다 .
주2) 경계주파수에서는 낮은 한계값이 적용된다 .- 6 -(나)카테고리C3UPS장치에대한전원단자전도성전압허용기준
UPS 출력 
전류(A)주파수 범위
(MHz)허용기준 (dB㎶)
준첨두치 평균치
16A에서 
부터 100A 
이하0.15 - 0.5주2)100 90
0.50 - 5.0주2)86 76
5.0 - 30.0주2)90 - 70주1)80 - 60주1)
100A 초과0.15 - 0.5주2)130 120
0.50 - 5.0주2)125 115
5.0 - 30.0주2)115 105
주1) 한계값은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다 .
주2) 경계주파수에서는 낮은 한계값이 적용된다 .
(2)교류출력포트에서의전도성방해전압허용기준
제3호가목(1)세목(가)및(나)의한계치를따른다.UPS출력에
서의전도방해는제3호가목(1)세목(가)및(나)의규정된값
에+14dB를허용하고C3를제외한100A를넘는UPS는증가를
허용하지않는다.이런한계값들은출력케이블의길이가10m를
초과하는UPS에만적용한다.
(3)신호및통신포트의한계값
공중통신망에연결을위한포트는제10조(정보기기류의장해방지
기준)별표9에서규정하고있는통신포트에서전도성방해전압
허용기준에따른다.
(4)직류전원단자의한계값
규정하지않음
(5)저주파방출-입력전류고조파
정격입력전류와전압이IEC61000－3－2의적용범위내에있다
면,그안의허용기준에따른다.다만,전자파장해방지기준,전자- 7 -파장해방지시험방법에서IEC61000-3-2의규정을수용하여별
도로시행일을정할때까지시행을유보한다.
나.방사성방해
주파수 범위
(MHz)준-첨두치 한계값 (dB㎶/m)
카테고리 C1 UPS 카테고리 C2 UPS 카테고리 C3 UPS
30 - 230주1)30 40 50
230 - 1 000주1)37 47 60
주1) 경계주파수에서는 낮은 한계값이 적용된다 .- 8 -설명 인용규격 허용기준 설치
고조파 KS C IEC 61000-3-2 주3) 주3)
전압 변동 KS C IEC 61000-3-3 주3) 주3)
전도성 방해 전압 
허용기준
150 ㎑ ～ 30 ㎒주5)제5조에 의한 별표 3 
산업․과학․의료용 등 고주파 
이용기기류의 장해방지기준 /
제10조에 의한 별표 9 
정보기기류의 장해방지기준A급 또는 B급, 1종주5)대기주4)
전자파 방사성 
방해 허용기준
3 0  ㎒ ～ 1  0 0 0  ㎒주1 )제5조에 의한 별표 3 
산업․과학․의료용 등 고주파 
이용기기류의 장해방지기준 /
제10조에 의한 별표 9 
정보기기류의 장해방지기준A급 또는 B급, 1종주2)대기주4)
주1) 9 ㎑보다 큰 주파수에서 동작하는 처리 장치(예를 들면, 마이크로프로세서 ) 또는 스위치 
모드 전력 공급장치를 포함하는 시료에만 적용할 수 있다.
주2) A급 기기의 제조자는 제품설명서에 전자기 장해에 대한 위험을 명시해야 한다.
주3) 전자 제어 회로가 매우 낮은 전력에서 동작하고 , 따라서 무시할 수 있을 정도의 방해 
전자계만을 발생시키기 때문에 시험이 필요하지 않다.
주4) 시료가 규정된 개별 외함에서만 사용되어질 것이 아니라면 , 대기 중에서 시험하고 , [별표15]
저압개폐장치및제어장치장해방지기준
1.일반전자파장해방지기준
가.고주파방사에대한한계
제5조관련별표3산업․과학․의료용등고주파이용기기류의장
해방지기준을적용
나.저주파방사에대한한계
IEC61000-3-2를적용한다.낮은주파수의전압변동(voltage
fluctuation)을발생하는기기에적용하는경우,IEC61000-3-3을적
용한다.다만,전자파장해방지기준및전자파장해방지시험방법
에서IEC61000-3-2,IEC61000-3-3의규정을수용하여별도로시
행일을정할때까지시행을유보한다.
2.차단기(IEC60947-2관련)전자파장해방지기준- 9 -규정된 개별 외함에서 사용되어지는 경우에는 그러한 외함에서 시험해야 한다. 외함의 
치수를 포함한 자세한 내용을 시험 성적서에 기술해야 한다.
주5) 전자파 장해방지 시험방법의 저압개폐장치 및 제어장치 시험방법 부속서 F에 적용되는 
차단기는 회로 전압 또는 어떠한 보조전원에도 독립적이다 . 전자 회로는 전원과 
직접적으로 결합되어 있지 않고, 매우 낮은 전력에서 동작한다 . 이러한 차단기는 무시할 
수 있을 정도의 방해를 일으키고 따라서 시험은 요구되지 않는다 .
3.접촉기및모터구동기-전자식접촉기및모터구동기(IEC
60947-4-1관련)전자파장해방지기준
가.제1호의일반전자파장해방지기준에추가하여다음각목의
기준을적용한다..
나.전자파전도성방해전압허용기준
주파수 범위(MHz) A급기기 허용기준 B급기기 허용기준
0.15 ∼ 0.579 dBuV 준첨두치
66 dBuV 평균치66 ∼ 56 dBuV 준첨두치
56 ∼ 46 dBuV 평균치
0.5 ∼ 5.073 dBuV 준첨두치
60 dBuV 평균치56 dBuV 준첨두치
46 dBuV 평균치
5 ∼ 3073 dBuV 준첨두치
60 dBuV 평균치60 dBuV 준첨두치
50 dBuV 평균치
(비고) 경계주파수에서는 낮은 한계값이 적용된다 .
다.전자파방사성방해허용기준
주파수 대역(MHz) A급 기기 B급 기기
30 ∼ 23040 dBuV/m
(10 m에서의 준첨두치 )30 dBuV/m
(10 m에서의 준첨두치 )
230 ∼ 1 00047 dBuV/m
(10 m에서의 준첨두치 )37 dBuV/m
(10 m에서의 준첨두치 )
(비고) 경계주파수에서는 낮은 한계값이 적용된다 .- 10 -현행 개정안
  <신  설> 제13조(UPS 장해방지기준 ) UPS의 
장해방지기준은 별표 14과 같
다.
제13조(시험방법 ) 대상기기가 장
해방지기준에 적합한지 여부에 
대한 시험은 전파연구소장 이 공
고하는 시험방법을 따른다.제15조(시험방법 ) -------------
----------------------------
------------ 국립전파연구원
장--------------------------
---.
  <신  설> 제14조(저압계폐장치 및 제어장
치) 저압계폐장치 및 제어장치
의 장해방지기준은 별표 15와 
같다.신ㆍ구조문대비표