Lunes 6 de enero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
SECRETARIA DE ENERGIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-ENER -2013, Eficiencia energética de bombas 
verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Energía. - 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. - Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) . 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA , PROY-NOM -001-ENER -2013 , EFICIENCIA ENERG ETICA DE 
BOMBAS VERTICALES TIPO TURBINA CON MOTOR EXTERNO EL ECTRICO VERTICAL. L IMITES Y M ETODO  DE 
PRUEBA . 
ODON DEM OFILO DE BUEN RODR IGUEZ, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación  y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos: 33 fracción X de  la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 6, 7 fracción  VII, 10, 11 fracciones IV y V y quinto 
transitorio de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XII, 
41, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 33 y 34 del Reglamento de  la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 2 apartado F, fracción IV, 8 fracciones XIV, XV y XXX y 26 y 27 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; expide el siguiente:  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL M EXICANA PROY -NOM -001-ENER -2013,  EFICIENCI A ENERG ETICA 
DE BOMBAS VERTICALES TIPO TURBINA CON  MOTOR EXTERNO EL ECTRICO VERTICAL. L IMITES 
Y M ETODO DE PRUEBA  
De conformidad con el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 
párrafo primero de su Reglamento, se expide  el PROY -NOM -001-ENER -2013 para consulta pública, a efecto 
de que dentro de los siguientes 60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, los 
interesados presenten sus comentarios a la Conuee, sita en Av. Revolución No. 1877, Colonia Lo reto, 
Delegación Alvaro Obregón, C .P. 01090, México, D.F., correo electrónico: fernando.hernandez@conuee.gob.mx  
y gabriel.marcoida@conuee.gob.mx; a fin de que en términos de la Ley, se consideren en el seno del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización p ara la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos 
(CCNNPURRE).  
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, la Manifestación de Impacto Regulatorio relacionada con el Proyecto de No rma Oficial 
Mexicana PROY -NOM -001-ENER -2013, Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor 
externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba, estará a disposición del público para su consulta en el 
domicilio señalado.  
Sufragio Efec tivo. No Reelección.  
México, D.F., a 6 de diciembre de 2013 .- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización  
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos  (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional  para el Uso E ficiente de la Energía , Odón Demófilo de Buen Rodríguez .- Rúbrica.  
 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -001-ENER -2013,  EFICIENCIA ENERG ETICA 
DE BOMBAS VERTICALES TIPO TURBINA CON  MOTOR EXTERNO EL ECTRICO VERTICAL. L IMITES 
Y M ETODO DE PRUEBA  
Este Pro yecto de Norma Oficial Mexicana cancela y sustituye a la NOM -001-ENER -2000.  
PREFACIO  
El presente Proyecto de Norma fue elaborado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, con la cola boración de los siguientes organismos, 
instituciones y empresas:  
● ASOCIACI ON DE NORMALIZACI ON Y CERTIFICACI ON, A.C.  
● BOMBAS GRUNDFOS DE M EXICO, S.A. DE C.V.  
● BOMBAS RODASE  
● BOMBAS SU AREZ, S.A. DE C.V.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de enero de 2014  
● BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.  
● FUERZA HIDR AULICA S.A. DE C.V.  
● GRUPO INDUSTRIAL GM, S.A. DE C.V.  
● RUHRPUMPEN S.A. DE C.V.  
INDICE  
0. Introducción  
1. Objetivo  
2. Campo de aplicación  
3. Referencias  
4. Definiciones  
4.1 Bomba  
4.2 Bomba vertical tipo turbina con motor externo eléctrico vertical  
4.3 Carga 
4.4 Carga de velocidad (hv) 
4.5 Carga total de bombeo (H)  
4.6 Condiciones estables  
4.7 Corriente eléctrica (I)  
4.8 Eficiencia de la bomba ( b) 
4.9 Eficiencia total ( T) 
4.10 Factor de potencia (fp)  
4.11 Flujo, capacidad o gasto (qv) 
4.12 Velocidad de rotación (n)  
4.13 Nivel de referencia  
4.14 Nivel dinámico (ND o Zd) 
4.15 Potencia de entrada a la bomba (Peb) 
4.16 Potencia de entrada al motor (Pe) 
4.17 Potencia de salida de la bomba (Ps) 
4.18 Punto óptimo  
4.19 Tamaño  
4.20 Tensión eléctrica (V)  
5. Clasificación  
6. Especificaciones  
6.1 Determinación de la eficiencia  
6.2 Valores mínimos de eficiencia para bombas verticales tipo turbina con motor externo  eléctrico 
vertical  
6.3 Número de pasos  
6.4 Materiales de  fabricación para el tazón e impulsor  
6.5 Velocidad de prueba  
7. Muestreo  
8. Criterios de aceptación  Lunes 6 de enero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
9. Método de prueba  
9.1 Requerimientos para la prueba  
9.2 Condiciones de la prueba  
9.3 Métodos de medición  
9.4 Verificación de la eficiencia garantizada  
9.5 Informe de la prueba  
9.6 Cálculos  
10. Marcado  
10.1 Datos característicos de placa  
11. Vigilancia  
12. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
13. Bibliografía  
14. Concordancia con normas internacionales  
15. Transitorios  
Apéndice A  
Apéndice B  
0. Introducción  
Este Proyecto de Norma tiene como finalidad establecer la mínima eficiencia energética de las bombas 
verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical que se comercialicen en los Estados Unidos 
Mexicanos a efecto de ahorrar energía  para contribuir a la preservación de los recursos energéticos y la 
ecología de la Nación, además de proteger al consumidor de productos de menor calidad y consumo excesiv o 
de energía.  
1. Objetivo  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana fija los valores mí nimos de eficiencia energética que deben 
cumplir las bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical y establece el método de prueba 
para verificar en laboratorio dicha eficiencia.  
2. Campo de aplicación  
Este Proyecto de Norma aplica ún icamente a bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico 
vertical, distribuidas y vendidas en los Estados Unidos Mexicanos, para el manejo de agua limpia con las 
propiedades que se especifican en este Proyecto de Norma.  
3. Referencias  
El prese nte Proyecto de Norma Oficial Mexicana se complementa con la siguiente norma vigente o la que 
la sustituya:  
NOM -008-SCFI -2002, Sistema general de unidades de medida.  
4. Definiciones  
Para efectos del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana se establecen  las siguientes definiciones  y 
unidades:  
4.1 Bomba  
Máquina hidráulica que convierte la energía mecánica en energía de presión, transferida al agua.  
4.2 Bomba vertical tipo turbina con motor externo eléctrico vertical  
Diseño específico de una bomba centrífu ga que opera con el eje de rotación vertical y parcialmente 
sumergida en el fluido que maneja, su mayor aplicación es la extracción de agua de pozos profundos para 
irrigación, abastecimiento municipal y abastecimientos industriales.  
4.3 Carga  
Es el conteni do de energía mecánica que requiere la bomba para mover el agua desde el nivel dinámico 
hasta el punto final.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de enero de 2014  
4.4 Carga de velocidad (h v) 
Es la energía cinética por unidad de peso del líquido en movimiento. Es expresada por:  
 
donde:  
hv Carga de velocidad,  en m;  
v Velocidad del agua dentro de la tubería, en m/s;  
g Aceleración de la gravedad (g=9,80665 m/s2, a nivel del mar).  
4.5 Carga total de bombeo (H)  
Está dada por la suma algebraica de la presión manométrica medida a la descarga (convertida en metros 
de columna de agua y corregida con la altura a la línea de centros de la toma de señal de presión), el nivel 
dinámico, las pérdidas por fricción en la columna y la carga de velocidad. Su expresión matemática es:  
 
donde:  
H Carga total de bombeo, en m;  
Pgd o Pm  Presión en la descarga, en metros de columna de agua (m.c.a.), se mide directamente en el 
manómetro colocado inmediatamente después del cabezal de descarga (ver figura 1). 
Normalmente la medición se realiza en kg/cm2, referirse al apéndice para consult ar los factores 
de conversión;  
Zd o N D Nivel dinámico en m;  
hfc Pérdidas por fricción en la columna en m.c.a. Se determina por medio de las tablas del 
apéndice B. Para efectos de este Proyecto de Norma, las pérdidas en el codo de descarga y 
otros accesorio s no se consideran por ser poco significativas;  
hv  Carga de velocidad, en m.  
 
 
Figura 1. - Medición de la carga total de descarga en una bomba vertical tipo turbina  
4.6 Condiciones estables  Lunes 6 de enero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Es cuando las señales entregadas por los instrumentos de medición  cumplen con las oscilaciones y 
variaciones permitidas, ver el punto 9.2.4.  
4.7 Corriente eléctrica (I)  
Su unidad práctica es el amper e. Es la intensidad de corriente que pasa a través de un conductor con 
resistencia R y cuya diferencia de potencial entre sus extremos es V.  
4.8 Eficiencia de la bomba ( b) 
Es la proporción de la potencia de salida de la bomba entre la potencia de entrada a la bomba, se expresa 
en porcentaje.  
 
4.9 Eficiencia total (h T) 
Es la proporción de la potencia  de salida de la bomba entre la potencia suministrada a la entrada del motor 
de la bomba, se expresa en porcentaje.  
 
4.10 Factor de potencia (fp)  
Relación entre la potencia activa y la potencia aparente.  
4.11 Flujo, capacidad o gasto (q v) 
Razón a la cual el volumen de agua cruza la sección transversal del tubo en una unidad de tiempo, se 
expresa en m3/s. 
4.12 Velocidad de rotación (n)  
Es el número de revoluciones por unidad de tiempo a las que gira el conjunto bomba -motor, expresada en 
la práctica en rpm ( revoluciones por minuto).  
4.13 Nivel de referencia  
Es el centro geométrico del tubo de descarga o cabezal y es la referencia para todas las mediciones 
hidráulicas.  
4.14 Nivel dinámico (N D o Z d) 
Es la distancia vertical desde el nivel de referencia hasta la  superficie del agua cuando se encuentra en 
operación el equipo de bombeo.  
4.15 Potencia de entrada a la bomba (P eb) 
Es la potencia suministrada a la flecha de la bomba y debe expresarse en watt. Dependiendo del método 
que se utilice se tiene:  
- Mediante l a medición del par:  
 
donde:  
 Par, en Nm  
p Constante geométrica 3,141592  
- Mediante la utilización de un motor trifásico de características conocidas:  
 
donde:  
V Tensión eléctrica, en volt;  
I Corriente eléctrica, en amper e;       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de enero de 2014  
fp Factor de potencia, adimensional;  
m Eficiencia del motor, adimensional.  
4.16 Potencia de entrada al motor (P e) 
Es la potencia en watt, que requiere el motor eléctrico acoplado a la bomba. Para motores trifásicos se 
define como:  
 
donde: 
V Tensión eléctrica, en volt;  
I Corriente eléctrica, en amper e; 
fp Factor de potencia, adimensional.  
4.17 Potencia de salida de la bomba (P s) 
Es la potencia en watt, transferida al agua por la bomba, medida lo más cerca posible del cabezal de 
descarga.  Su expresión matemática es:  
 
donde:  
qv Flujo volumétrico, en m3/s; 
 Densidad del agua bombeada, en kg/m3; 
g Aceleración de la gravedad, en m/s2; 
H Carga total de bombeo, en m.  
4.18 Punto óptimo  
Es el punto de mayor eficiencia de la bomba de acuerdo con su curva de operación carga -gasto.  
4.19 Tamaño  
Es el diámetro nominal  del tazón.  
4.20 Tensión eléctrica (V)  
Diferencia de potencial medida entre dos puntos de un circuito, expresada en volt.  
5. Clasificación  
Para efectos de aplicación de este Proyecto de Norma, las bombas verticales tipo turbina con motor 
externo eléctrico vertical, se clasifican de acuerdo a su tamaño y gasto como se especifica en la tabla 1.  
6. Especificaciones  
6.1 Determinación de la eficiencia  
Para la determinación de la eficiencia óptima de bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico 
vertical, se precisa como prueba única la que se aplica según el método incluido en este Proyecto de Norma.  
6.2 Valores mínimos de eficiencia para bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical  
Toda bomba de este tipo, comercializada a par tir de la fecha de entrada en vigor de este Proyecto de 
Norma debe cumplir con los valores de eficiencia indicados en la tabla 1.  
TABLA 1. - Valores mínimos de eficiencia en el punto óptimo, en  función del gasto y  número de pasos  
Tamaño  Intervalo de gasto (l/s) Eficiencia mínima %  No. de pasos  
4 1,0 3,0 64,0 9 
5 3,66 11,55  71,0 9 
6 2,9 24,97  70,0 8 
7 4,7 34,65  70,0 8 
8 10,0 68,0 73,0 8 Lunes 6 de enero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
9 17,0 69,3 77,0 7 
10 20,4 66,6 77,0 7 
11 39,7 75,0 80,0 5 
12 32,0 150,0  80,0 5 
13 85,8 141,6  80,0 5 
14 61,1 250,0 80,0 4 
15 101,0  209,0  81,0 4 
16 139,4  256,8  81,0 4 
18 222,6  353,9  81,0 4 
20 321,8  818,9  81,0 3 
24 533,6  902,2  81,0 3 
 
6.3 Número de pasos  
Cuando una bomba se pruebe con un número de pasos menor a lo especificado en la tabla 1, los valores 
mínimos de eficiencia en el punto óptimo especificada en dicha tabla, deben ajustarse de acuerdo a las 
deducciones indicadas por el fabricante en sus curvas de operación de sus catálogos.  
6.4 Materiales de fabricación para el tazón e impulsor.  
Las eficiencias se e stablecen considerando los materiales más comunes usados en la fabricación de estas 
bombas, hierro fundido, acero inoxidable, bronce y aleaciones en el cuerpo del tazón y en el impulsor.  
6.5 Velocidad de prueba  
La velocidad de prueba debe ser 1770 r/min, p ara cumplir con lo especificado en la tabla 1. Cuando se 
pruebe con una velocidad diferente debe ajustarse a la información técnica del fabricante.  
7. Muestreo  
De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría de 
Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, establece el procedimiento para 
la evaluación de la conformidad correspondiente.  
8. Criterio de aceptación  
La bomba vertical tipo turbina con motor externo eléctrico vertical ba jo prueba, cumple con los requisitos 
del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, si satisface las condiciones siguientes:  
El resultado de la prueba de consumo de energía de cada uno de los aparatos que integran la muestra, 
debe ser mayor o igual al lí mite de eficiencia en el punto óptimo, en función del gasto y número de pasos, que 
se establece en la tabla 1 del inciso 6.2.  
En caso de no cumplirse el requisito anterior, se permite repetir la prueba a una segunda muestra.  
Si la bomba vertical tipo turbi na con motor externo eléctrico vertical bajo prueba no satisface estas 
condiciones, entonces el modelo no cumple con el Proyecto de Norma Oficial Mexicana, por lo tanto se 
rechaza y la bomba vertical tipo turbina con motor externo eléctrico vertical bajo p rueba no debe ser 
autorizado para comercializarse en los Estados Unidos Mexicanos.  
9. Método de prueba  
9.1 Requerimientos para la prueba  
9.1.1 Aplicación del método de prueba  
Aplica para pruebas de aceptación de bombas de cualquier tamaño especificado en l a tabla 1 de este 
Proyecto de Norma, con agua limpia y a temperatura ambiente.  
9.1.2 Lugar de la prueba  
Las pruebas de aceptación deben realizarse en cualquier laboratorio acreditado ante las entidades de 
acreditación autorizadas para tales efectos.  
9.1.3 Fluido para la prueba  
Para efectuar esta prueba se debe utilizar agua limpia y a la temperatura ambiente.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de enero de 2014  
9.1.4 Personal  
Personal acreditado ante las entidades de acreditación autorizadas para tales efectos.  
9.1.5 Puntos a probar  
Los parámetros garantizado s por el fabricante son la parte esencial de la prueba, así como la 
determinación de los límites de operación del equipo.  
9.1.6 Equipos de medición  
Todo el equipo de medición debe ser cubierto por informes que muestren la vigencia y los datos de 
calibració n del mismo, cumpliendo con las normas concernientes actuales.  
9.1.7 Informes de la prueba  
La evaluación de los resultados de la prueba se deben hacer inmediatamente, incluyendo gráficas de la 
curva de operación, antes de que la instalación sea desmantelad a con la finalidad de poder repetir  alguna 
medición.  
9.2 Condiciones de la prueba  
9.2.1 Puntos a verificar antes y durante la prueba  
a) Alineación entre motor y bomba;  
b) Que los instrumentos de medición cumplan con el punto 9.1.6;  
c) Que las condiciones d e operación sean estables de acuerdo con las oscilaciones y variaciones de las 
lecturas permitidas en el punto 9.2.4.  
9.2.2 Parámetros garantizados  
Los parámetros garantizados por el fabricante para este método de prueba son: La eficiencia de la bomba 
para  la carga y el flujo especificados en el punto óptimo de operación de la misma.  
9.2.3 Ejecución de la prueba  
El tiempo de duración de la prueba debe ser suficiente para obtener resultados consistentes, considerando 
el grado de exactitud para ser llevada a cabo.  
Para verificar el punto óptimo, se deben registrar al menos tres puntos de medición, cercanos y agrupados 
uniformemente alrededor de dicho punto, y para determinar el funcionamiento de la bomba deben 
considerarse 5 puntos, 3 a la izquierda del punto óptimo (ejemplo 25%, 50% y 75%); el punto óptimo (100%)  y 
uno a la derecha de éste (ejemplo 125%) de la curva de operación suministrada por el fabricante.  
9.2.4 Oscilaciones permisibles en el indicador de los instrumentos de medición  
Variable medida  Máxima  oscilación permisible**  
Flujo, carga, par, potencia  ± 3%  
Velocidad de rotación  ± 1%  
Nota:  Cuando se use un dispositivo de presión diferencial para medir flujo, la máxima oscilación permisible 
puede ser ± 6%.  
** En caso de utilizar instrumentos analógic os, el valor nominal a medir debe quedar dentro del tercio 
medio de la escala de medición.  
9.2.5 Número de lecturas a tomar durante la prueba  
Se deben de registrar tres lecturas de cada medición, previamente es necesario verificar que se cumpla 
con los lím ites de oscilación y las variaciones permitidas en las lecturas.  
Los límites de variación entre mediciones repetidas son:  
Número de lecturas  Máxima diferencia permisible entre la lectura mayor y menor de cada 
variable (% )  
 Flujo, carga, par, potencia  Velo cidad de rotación  
3 0,8 1,0 
5 1,6 1,0 Lunes 6 de enero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
7 2,2 1,0 
9 2,8 1,0 
9.2.6 Corrección de la velocidad de rotación  
Cuando la prueba se realice a velocidad de rotación diferente a la nominal especificada por el fabricante, 
deben hacerse las correcciones de flujo, carga y potencia obtenidas durante la prueba, de acuerdo a las 
siguientes ecuaciones que expresan las leyes de afinidad:  
 
donde:  
PARAMETROS NOMINALES  PARAMETROS LEIDOS DURANTE LA PRUEBA  
q0 Capacidad;  q1 Capacidad;  
H0 Carga total;  H1 Carga total;  
P0 Potenc ia requerida por la bomba;  P1 Potencia requerida por la bomba;  
n0 Velocidad de rotación;  n1 Velocidad de rotación.  
Lo anterior aplica si la desviación en porcentaje de la velocidad de rotación con respecto a la velocidad 
nominal especificada por el fab ricante no excede de ± 20%.  
9.2.7 Exactitud en las mediciones  
Los límites máximos de error total con respecto al valor proporcionado por el fabricante son:  
Variable  Límite permisible (% )  
Flujo  ± 2,0  
Carga, potencia  ± 1,5  
Velocidad de rotación  1,0 
 
9.3 Métodos de medición  
La determinación del flujo, la carga, la potencia y la velocidad de rotación son necesarias para la 
elaboración de la curva de operación de la bomba, misma que debe servir para verificar los parámetros 
garantizados por el fabricante. En  los siguientes párrafos se mencionan algunos de los métodos utilizados en 
la medición de estas variables.  
9.3.1 Medición de flujo  
Esta medición puede realizarse mediante cualquier método que cumpla lo especificado en los puntos 
9.2.4, 9.2.5 y 9.2.7, a con tinuación se indican algunos de ellos.  
9.3.1.1 Valores promedio en un intervalo de tiempo  
Método de pitometría y el método del tanque volumétrico.  
9.3.1.2 Valores instantáneos  
Placas de orificio calibrado, tubos Venturi, toberas, rotámetros y medidores de flujo externos magnéticos y 
ultrasónicos.  
9.3.2 Medición de la carga  
9.3.2.1 Carga total de bombeo (H), ver inciso 4.5.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de enero de 2014  
Para medir la presión de descarga se coloca un manómetro en la línea de descarga de la bomba, 
instalando cuatro tomas para la medición d e presión, éstas deben ser distribuidas a 90° alrededor de la 
circunferencia de la línea, como se muestra en la figura 2.  
Las tomas de presión deben ser colocadas de 5 a 10 diámetros de la tubería, aguas abajo del codo de 
descarga, para tener un flujo esta ble. El diámetro de las tomas debe ser de 3,18 a 6,35 mm (1/8 - 1/4 in),  y de 
una profundidad igual a dos veces dicho diámetro.  
Las tomas de presión deben ser conectadas a través de válvulas a un cabezal, de tal forma que la presión 
de cualquier toma pueda  ser medida si se requiere. Antes de tomar lecturas, cada toma es sucesivamente 
abierta, esto a las condiciones normales de prueba de la bomba. Si una de las lecturas muestra una diferencia 
mayor de 0,5% con respecto a la media aritmética de las cuatro med iciones, las condiciones de medición 
deben ser rectificadas antes de empezar la propia prueba.  
 
Figura 2. - Instalación de las tomas de presión  
9.3.2.2 Instrumentos para medir la presión  
9.3.2.2.1 Manómetro de columna líquida  
- No requiere calibración;  
- Se debe evitar el uso de columnas líquidas diferenciales menores que 50 mm de altura;  
- El líquido en el manómetro debe permanecer limpio para evitar errores por la variación de la  tensión 
superficial.  
9.3.2.2.2 Manómetro de Bourdon  
Deben usarse manómetros calibrados en la medición de la presión de descarga de la bomba, por tanto, la 
calibración de estos aparatos de medición debe ser verificada para cada prueba, con balanza de pesos 
muertos o con calibradores de presión.  
9.3.2.2.3 Otros tipos de manómetros  
Otros tipos de manómetros pueden ser utilizados, siempre que cumplan con las especificaciones 
necesarias para ser utilizados en la prueba, ver 9.2.4.  
9.3.3 Medición de la velocidad de rotación  
La velocidad de rotación debe ser medida mediante alguno de los siguientes instrumentos: por un 
tacómetro de indicación directa e indirecta, por un contador de revoluciones en un intervalo de tiempo, por  un 
dínamo, por un contador óptico y un frecuencímetro o por medio de una medición directa (estroboscopio).  
9.3.4 Medición de la potencia de entrada a la bomba  Lunes 6 de enero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
La potencia de entrada a la bomba debe ser determinada mediante la velocidad de rotación y el par, o 
mediante la medición de la potencia demandada por un motor eléctrico de eficiencia conocida, el cual estará 
directamente acoplado a la bomba.  
9.3.4.1 Medición del par  
El par debe ser medido por un torquímetro, capaz de cumplir con los requerimientos del punto 9.2.4.  
9.3.4.2 Medición de la potencia eléctrica  
La potencia eléctrica debe ser medida en forma directa medi ante wá ttmetros, o en forma indirecta 
mediante v óltmetros, amperímetros y factorímetros.  
9.4 Verificación de la eficiencia garantizada  
La eficiencia garantizada debe concordar con el punto de operación definido por el punto de intersección 
de la curva fluj o-carga y la línea recta que va desde el origen y pasa a través del punto de operación 
garantizado ( qv, H). La eficiencia en este punto debe ser como mínimo la especificada, ver figura 3.  
 
9.5 Informe de la prueba  
Los resultados de la prueba deben resumir se en un informe, el cual debe ser firmado por el responsable 
de la prueba de acuerdo a los lineamientos de las entidades de acreditación autorizadas para tales efectos:  
Una copia del informe debe ser proporcionada a las partes integrantes del contrato, co mo una condición 
esencial para cumplir con el mismo.  
El informe de la prueba debe contener la siguiente información:  
- Lugar y fecha de la prueba;  
- Nombre del fabricante, tipo y características de la bomba, número de serie y año de construcción;  
- Variabl es garantizadas y condiciones de operación durante la prueba;  
- Especificaciones del motor de la bomba;  
- Referencia del procedimiento de ensayo y los aparatos de medición usados incluyendo los datos  de 
calibración;  
- Las lecturas realizadas;  
- La evaluaci ón y análisis de los resultados de la prueba; (cumple/no cumple)  
- Construcción de la curva característica de la bomba, de acuerdo a los datos obtenidos durante  la 
prueba;  
- Observaciones.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de enero de 2014  
9.6 Cálculos  
Todos los cálculos involucrados en el desarrollo de la s pruebas están indicados en el formato B.  
La tolerancia máxima permisible combinada (función de los instrumentos de medición empleados durante 
la prueba), no debe exceder de ± 2,8% del valor determinado.  
El cálculo de la tolerancia se debe determinar como  se indica en el formato C.  
FORMATO A. INFORME DE PRUEBAS  
PARAMETROS GARANTIZADOS DE LA BOMBA  MARCA:  MODELO:  
No. PASOS:  FLUJO (m3/s): 
CARGA TOTAL (m):  EFICIENCIA (%):  
DATOS DE LA COLUMNA  DIAMETRO DE LA FLECHA (m):  
DATOS DE PLACA DEL MOTOR CERTIFICADO  MARCA:  EFICIENCIA (%):  POTENCIA (kW):  
TENSION (V):  CORRIENTE (A):  VELOCIDAD DE ROTACION (r/min):  
DIAMETRO INTERNO DE LA TUBERIA DE DESCARGA (Di)(m):  
INSTRUMENTOS DE MEDICION:  TIPO:  CERTIFICADO DE CALIBRACION  
Exactitud (%)  Expedido por:  Fecha de v en cimiento:  
FLUJO      
PRESION DE DESCARGA      
NIVEL DINAMICO      
TORQUIMETRO      
POTENCIA ELECTRICA (MEDICION DIRECTA)      
POTENCIA 
ELECTRICA  
(MEDICION  
INDIRECTA)  Voltmetro      
Amperímetro      
Factorímetro      
RESULTADO DE LA PRUEBA:   
DURACION DE  LA PRUEBA  FECHA:  HORA DE INICIO:  
RESPONSABLE:  HORA DE FINALIZACION:  
 
FORMATO B. INFORME DE PRUEBAS  
No. SIMBOLO  DESCRIPCION  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Zd Hd  NIVEL DINAMICO (m)           
2 Z DISTANCIA DESDE EL NIVEL DE REFERENCIA A LA LINEA DE 
CENTROS DEL MANO METRO (m)           
3 PL LECTURA DEL MANOMETRO A LA DESCARGA (m)           
4 Pgd PRESION A LA DESCARGA = [(2) + (3)] (m)           
5 A AREA DEL TUBO A LA DESCARGA (m2) 
= [( × Di2)/4] =0,785Di2          
6 Qv FLUJO (m3/s)          
7 hv CARGA DE VELOCIDAD (m)  
= [{(6)/(5)}2 / 19,6133]           
8 hf c PERDIDAS DE FRICCION EN LA COLUMNA (m)           
9 Hd CARGA A LA DESCARGA (m)  
= [(4) + (7) + (8)]           
10 H CARGA TOTAL = [(1) + (9)] (m)           
11 IA 
IB 
IC 
I CORRIENTE LINEA A  
CORRIENTE LINEA B  
CORRIENTE LINEA C  
CORRIENTE PROMEDIO (A)  
= [(IA + IB + IC) / 3]           Lunes 6 de enero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
12 VAB 
VBC  
VAC  
V TENSION FASE AB  
TENSION FASE BC  
TENSION FASE AC  
TENSION PROMEDIO (V)  
= [(VAB + VBC + VAC) / 3]           
13 FpA 
FpB 
FpC 
Fp 
 FACTOR DE POTENCIA LINEA  A 
FACTOR DE POTENCIA LINEA B  
FACTOR DE POTENCIA LINEA C  
FACTOR DE POTENCIA PROMEDIO (%)  
= [(f pA + f pB + f pC) / 3]           
14 Pe POTENCIA DE ENTRADA AL MOTOR (kW)  
= 1,732  (11)  (12)  (13) X 10-3          
15 m  EFICIENCIA DEL MOTOR (Adimensional)           
16  PAR (Dependiendo del método que se utilice) (N.m)           
17 N Velocidad de rotación (r.p.m.)           
18 Peb POTENCIA DE ENTRADA A LA BOMBA (kW)  
= 1,732  (11)  (12)  (13)  (15) x 10-3 o 
= [2..(17) / 60] . (16) X 10-3          
19 Ps POTENCIA DE SALIDA DE LA BOMBA (kW)  
= [(6)  (10)  9,80665]           
20 b EFICIENCIA DE LA BOMBA (%)  
= [(19) / (18)  100]          
21  EFICIENCIA TOTAL (%)  
= [(((19) / (18)) (15))  100]          
CORRECCIONES 
POR VELOCIDAD 
DE ROTACION  FLUJO (m3/s)           
 CARGA TOTAL (m)           
 POTENCIA (kW)           
 
FORMATO C. EXACTITUD ESPERADA DE LA PRUEBA  
 
* El promedio es ponderado de acuerdo a la porción de la carga a la descarga y la carga a la succión para 
la carga total:  
Promedio ponderado de la e xactitud de la carga (A1) = (Exactitud Zd) X (Zd/H) + (Exactitud Hd) X (Hd/H).  
OBSERVACIONES DURANTE LA PRUEBA  
_____________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________ __________________________  
_____________________________________________________________________________________  
10. Marcado  
10.1 Datos característicos de placa  
Los siguientes datos son los mínimos que debe llevar la placa de características de cualquier b omba 
vertical tipo turbina, expuestos en forma indeleble y en un lugar visible.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de enero de 2014  
- Marca registrada del fabricante;  
- Modelo;  
- Potencia en kW;  
- Capacidad garantizada en litros/segundo (l/s);  
- Carga garantizada en Pa;  
- Eficiencia de la bomba en el mejor punto de operación (2 dígitos enteros y 1 decimal);  
- Velocidad de rotación en s-1 (r/min);  
- Tipo de impulsor, número de pasos,  
- La leyenda "Hecho en México" o designación del país de origen  
11. Vigilancia  
La Secretaría de Energía y la Procuraduría Feder al del Consumidor conforme a sus atribuciones y en el 
ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento  del 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
12. Procedimiento para la evaluación de la confo rmidad  
De conformidad con los artículos 68 primer párrafo, 70 fracción I y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.  
12.1. Objetivo  
Este Procedimiento para la Evaluac ión de la Conformidad (PEC) se establece para facilitar y orientar a los 
organismos de certificación, laboratorios de prueba, fabricantes, importadores, comercializadores, en la 
aplicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-ENER -2013, Efic iencia energética de 
bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba, en adelante 
se referirá como NOM.  
12.2. Referencias  
Para la correcta aplicación de este PEC es necesario consultar los siguientes document os vigentes:  
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).  
• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN).  
12.3. Definiciones  
Para los efectos de este PEC, se entenderá por:  
12.3.1  Autoridad competente: la Secretaría de En ergía (SENER); Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), conforme a sus atribuciones.  
12.3.2  Certificado de la conformidad del producto: documento mediante el cual el organismo de 
certificación para producto, hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumple 
con las especificaciones establecidas en la NOM. Para el caso de un certificado expedido con una vigencia en 
tiempo, el organismo de certificación de prod ucto debe comprobar que durante la vigencia del certificado el 
producto cumple con lo dispuesto por el Proyecto de Norma, en caso contrario, se debe cancelar la vigencia 
de dicho certificado.  
12.3.3  Especificaciones técnicas: la información técnica de los productos que describe que éstos cumplen 
con los criterios de agrupación de familia de producto y que ayudan a demostrar cumplimiento con las 
especificaciones establecidas en la NOM.  
12.3.4  Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumpli miento con la NOM.  
12.3.5  Familia de productos: un grupo de productos del mismo tipo en el que las variantes son de carácter 
estético o de apariencia, pero conservan las características de diseño que aseguran el cumplimiento con la 
NOM y que cumplan con 12 .5.3.2.  
12.3.6  Informe de certificación del sistema de calidad: el que otorga un organismo de certificación para 
producto a efecto de hacer constar, que el sistema de aseguramiento de calidad del producto que se pretende 
certificar, contempla procedimiento s para asegurar el cumplimiento con la NOM.  
12.3.7  Informe de pruebas: el documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en 
los términos de la LFMN, mediante el cual se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas  a 
los productos.  Lunes 6 de enero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
12.3.8  Laboratorio de pruebas: el laboratorio de pruebas acreditado y aprobado para realizar pruebas de 
acuerdo con la NOM, conforme lo establece la LFMN y su Reglamento.  
12.3.9  Organismo de Certificación para Producto: la persona moral acredit ada y aprobada conforme a la 
LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación a los productos referidos  en la 
NOM.  
12.3.10  Organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad: la persona moral 
acreditada y aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de 
certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad.  
12.3.11  Producto: las bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical que se indican en 
el campo de aplicación de la NOM.  
12.3.12  Renovación del certificado de cumplimiento: la emisión de un nuevo certificado de cumplimiento, 
normalmente por un periodo igual al que se otorgó en la primera certificación, previo seguimiento al 
cumplimiento con la  NOM.  
12.3.13  Seguimiento: la comprobación a la que están sujetos los productos certificados de acuerdo con  la 
NOM, así como el sistema de aseguramiento de la calidad, a los que se les otorgó un certificado de la 
conformidad con el objeto de constatar que continúan cumpliendo con la NOM y del que depende la vigencia 
de dicha certificación.  
12.4. Disposiciones generales  
12.4.1  La evaluación de la conformidad debe realizarse por laboratorios de prueba y Organismos de 
Certificación de Producto, acreditados y a probados conforme a lo dispuesto en la LFMN.  
12.4.2  El fabricante, importador o comercializador (el interesado), debe solicitar la evaluación de la 
conformidad con la NOM al Organismo de Certificación para Producto, cuando lo requiera para dar 
cumplimiento  a las disposiciones legales o para otros fines de su propio interés y el Organismo  de 
Certificación de Producto entregará al interesado la solicitud de servicios de certificación, el contrato  de 
prestación de servicios y la información necesaria para llev ar a cabo el proceso de certificación de producto.  
12.4.3.  Una vez que el interesado ha analizado la información proporcionada por el Organismo de 
Certificación para Producto, presentará la solicitud con la información respectiva, así como el contrato  de 
prestación de servicios de certificación que celebra con dicho Organismo.  
12.4.4 . El interesado debe elegir un laboratorio de pruebas, con objeto de someter a pruebas de 
laboratorio una muestra. Las pruebas se realizarán bajo la responsabilidad del Organism o de Certificación 
para Producto. El Organismo de Certificación para Producto, debe dar respuesta a las solicitudes de 
certificación, renovación, cambios en el alcance de la certificación (tales como modelo, clave, etc.).  
12.4.5  El presente PEC es aplicabl e a los productos de fabricación nacional o de importación que se 
comercialicen en el territorio nacional.  
12.4.6  La autoridad competente resolverá controversias en la interpretación de este PEC.  
12.5.  Procedimiento  
12.5.1  Para obtener el certificado de la  conformidad del producto, el interesado puede optar por la 
modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalidad de certificación 
mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción y, para tal efe cto, debe 
presentar como mínimo la siguiente documentación al Organismo de Certificación para Producto, por cada 
modelo que integra la familia:  
12.5.1.1  Para el certificado de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto:  
• Origi nal del (los) informe(s) de pruebas realizadas por un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado;  
• Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso;  
• Declaración bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el interesa do manifestará que el 
producto presentado a pruebas de laboratorio  es representativo de la familia que se pretende 
certificar, de acuerdo con 12.3.5 y 12.5.3.2.  
a) Marcado del producto, de acuerdo al inciso 9 del Proyecto de Norma de referencia, en el cas o de 
familias se debe ingresar el marcado para cada uno de ellos.  
b) Características de los productos de la familia, según los criterios de agrupación de familias, descritos en 
el inciso 6.3 del presente documento.  
c) Curvas de eficiencia para cada uno de los modelos a certificar.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de enero de 2014  
12.5.1.2  Para el certificado de conformidad del producto con verificación mediante el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la línea de producción:  
• Los descritos en inciso 12.5.1.1.  
• Copia del certificado vigente del sistem a de aseguramiento de la calidad que incluya la línea de 
producción, expedido por un organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad.  
• Declaración bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el interesado manifestará que el  producto 
presentado a pruebas de laboratorio es representativo de la familia que se pretende certificar, de acuerdo con 
lo establecido en 12.3.5 y 12.5.3.2.  
12.5.2 Las solicitudes de prueba para los productos, presentadas a los laboratorios de prueba, tam bién deben 
de acompañarse de una declaración, bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el interesado manifiesta  
que el producto que presenta, es representativo de la familia de productos que se pretende certificar.  
12.5.3  Muestreo  
12.5.3.1  Para efectos de muestreo, éste debe sujetarse a lo dispuesto en el capítulo 7 de la NOM, 
seleccionando de manera aleatoria las bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical  para 
probar.  
Dentro del proceso de seguimiento, el fabricante, imp ortador o comercializador puede optar por ingresar al 
Organismo de Certificación de Producto un Programa de Verificación y Envío de Muestras al Laboratorio para 
su aprobación.  
Dicho programa debe estar basado en la información contenida en la tabla siguien te: 
NUMERO DE FAMILIAS 
CERTIFICADAS  NUMERO DE FAMILIAS A 
VERIFICAR Y EVALUAR  
1 1 
2 a 6  2 
7 a 10  3 
11 a 16  4 
17 a 20  5 
Mayor a 20  30% de Familias  
 
12.5.3.2  Para el proceso de certificación, las bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctri co 
vertical se agrupan en familias de acuerdo a lo siguiente:  
Para definir la familia de productos correspondiente a esta NOM, dos o más modelos se consideran de la 
misma familia siempre y cuando cumplan con todos y cada uno de los siguientes requisitos:  
Familia  
Tamaño  
de tazón  Intervalo de gasto  
(l/s) Eficiencia  
mínima %  No. de  
pasos  No. de 
productos  que 
integran  la 
muestra  
4 1,0 a 3,0  64,0 9 2 
5 3,66 a 11,55  71,0 9 2 
6 2,9 a 24,97  70,0 8 2 
7 4,7 a 34,65  70,0 8 2 
8 10,0 a 68,0  73,0 8 2 
9 17,0 a 69,3  77,0 7 2 
10 20,4 a 66,6  77,0 7 2 
11 39,7 a 75,0  80,0 5 2 
12 32,0 a 150,0  80,0 5 2 Lunes 6 de enero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
13 85,8 a 141,6  80,0 5 2 
14 61,1 a 250,0  80,0 4 2 
15 101,0 a 209,0  81,0 4 2 
16 139,4 a 256,8  81,0 4 2 
18 222,6 a 353,9  81,0 4 2 
20 321,8 a 818,9  81,0 3 1 
24 533,6 a  902,2  81,0 3 1 
(*) Notas:  
a) Número de pasos: Cuando una bomba se pruebe con un número de pasos menor a lo especificado en 
la tabla 1 del Proyecto de Norma, los valores mínimos de eficiencia en el punto óptimo especificada en dicha 
tabla, deben reducirse  de acuerdo a las deducciones indicadas por el fabricante en sus curvas de operación 
de sus catálogos.  
Marca registrada del fabricante;  
- Modelo;  
- Potencia en kW;  
- Capacidad garantizada en litros/segundo (l/s);  
- Carga garantizada en Pa;  
- Eficiencia (2 dígitos enteros y 1 decimal);  
- Velocidad de rotación en s -1 (rpm);  
- Tipo de impulsor, número de pasos,  
- La leyenda "Hecho en México" o designación del país de origen  
12.5.4 Vigencia de los certificados de cumplimiento del producto.  
12.5.4.1  Un año a par tir de la fecha de su emisión, para los certificados de la conformidad con seguimiento 
mediante pruebas periódicas al producto.  
12.5.4.2  Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados de la conformidad con seguimiento 
mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción.  
12.5.5  Seguimiento  
12.5.5.1  El Organismo de Certificación para Producto debe realizar el seguimiento del cumplimiento con la 
NOM, de los productos certificados, como mínimo una vez al año, tanto de manera documental como por 
revisión y muestreo del producto certificado.  
12.5.5.1.1  En la modalidad de certificación con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto, el 
seguimiento se debe realizar en una muestra seleccionada por el Organismo de Ce rtificación para Producto, 
de un modelo que integre la familia, tomada como se especifica en 12.5.3, en la fábrica, bodegas o en lugares 
de comercialización del producto en el territorio nacional una vez al año.  
12.5.5.1.2  En la modalidad de certificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea 
de producción, el seguimiento se debe realizar en una muestra tomada de un modelo diferente al 
seleccionado en el seguimiento anterior, que integre la familia tomada como se especifica en 12.5. 3, en  la 
línea de producción, bodegas o en lugares de comercialización del producto en el territorio nacional y, la 
verificación del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción, con los resultados  de la 
última auditorí a efectuada por u n organismo de certificación de sistemas de aseguramiento de la  calidad 
acreditado.  
12.5.5.1.3  En ambas modalidades la muestra para seguimiento debe integrarse por miembros de la familia 
diferentes a los que se probaron para la certificación.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de enero de 2014  
12.5.5.1.4  De los resultados del seguimiento correspondiente, el Organismo de Certificación para Producto 
dictamina la suspensión, cancelación o renovación del certificado de cumplimiento del producto.  
12.5.5.1.5  En caso que el Organismo de Certificación para Producto determine la suspensión  o 
cancelación del certificado, ya sea por el incumplimiento del producto con la NOM o cuando el seguimiento no 
pueda llevarse a cabo por causa imputable a la empresa a verificar, el Organismo de Certificación para 
Producto debe dar  aviso al titular del certificado de cumplimiento.  
12.6. Diversos  
12.6.1  La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la 
Entidad Mexicana de Acreditación y en la dependencia o dependencias competentes, adem ás de que dicha 
relación aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, pudiéndose consultar también en la página de 
Internet de la Secretaría de Economía.  
12.6.2  Los gastos que se originen por los servicios de certificación y pruebas de laborato rio, por actos de 
evaluación de la conformidad, son a cargo del usuario conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN.  
13. Bibliografía  
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio 
de 1992.  
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999.  
NOM -012-SCFI -1994, Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas hidráulicos. 
Medidores para agua pot able fría. Especificaciones.  
NOM -013-SCFI -1993, Instrumentos de medición. Manómetros con elemento elástico, especificaciones.  
NMX -Z-13-1977, Guía para la redacción, estructuración y presentación de las normas oficiales mexicanas.  
ISO 3555 Class B. Centrifu gal, mixed flow and axial pumps -Code for acceptance tests -class B, 
International Organization for Standardization, Switzerland, 1977.  
ASTM E -380 1991. Standard practice for use of the international system of units (SI) (The modernized 
metric system).  
DOE/C S-0147, Classification and Evaluation of Electric Motors and Pumps, U.S. Department of Energy, 
February 1980.  
Hydraulic Institute Standards for centrifugal, rotary & reciprocating pumps published by Hydraulic Institute, 
Cleveland Ohio, 13th ed. 1975.  
Guía para evaluación de la eficiencia en equipos electromecánicos en operación para pozo profundo, 
Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana e Industrial, Comisión Nacional del Agua. Agosto 
1993, segunda edición, México.  
14. Concordancia con nor mas internacionales  
Este Proyecto de Norma coincide parcialmente con el método de prueba de la norma ISO 3555, 
Centrifugal, mixed flow and axial pumps -Code for acceptance tests -Class B.  
15. Transitorios  
1. Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana cancela y sustituye a la NOM -001-ENER -2000, Eficiencia 
energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo. Límites y método de prueba, que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de  septiembre de 2000.  
2. El presente Proyecto de Norma en trará en vigor 90 días naturales después de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación y a partir de esa fecha todas las bombas verticales comprendidas en el Campo 
de Aplicación de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, deben ser certificadas c on base a la misma.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  Lunes 6 de enero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
México, D.F., a 6 de diciembre de 2013 .- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización  
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos  (CCNNPURRE) y Director General de l a 
Comisión Nacional para  el Uso Eficiente de la Energía , Odón Demófilo de Buen Rodríguez .- Rúbrica.  
 
APENDICE A  
Factores de conversión  
Para convertir  A Multiplicar por  
l/s m3/s 0,001  
g.p.m.  l/s 0,06309  
kg/cm2 m.c.a.  10 
kg/cm2 Pa 9,806 x 104 
m.c.a.  Pa 9,806 x 103 
Hp KW 0,7457   40     (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de enero de 2014  APENDICE B  
Pérdidas por fricción en la columna  
Pérdidas de carga por fricción en la columna de bombas tipo turbina con m otor externo eléctrico vertical  
En metros por cada 100 metros o en pie por cada 100 pies. Para gastos de 3,1 5 a 47,31 l/ s (50 a 750 gpm)  
 
Diámetro de columna  4" 6" 8" 10" 
Diámetro de flecha (pulgada)   1  1 1/4   1  1 ¼ 1 1/2  1 
11/16   1 
15/16   1  1 1/4  1 1/2  1 
11/16   1 15/16  2 3/16  2 
7/16  2 11/16  
gpm  l/s  
50 60 70 80 
90 3,15 3,78 4,42 
5,05 5,68 0,90 1,20 
1,50 1,90 
2,40 1,60 
2,20 
2,90 
3,60 
4,40           
100 125 150 
175 200 6,31 7,89 9,46 
11,04  12,62  2,80 4,20 
5,70 7,50 
9,50 5,30 
7,70 
10,50  
13,50       1,00   0,90 
1,10 1,40  0,90 
1,30 
1,70 
2,20       
225 250 275 
300 325 14,19  15,77  
17,35  18,92  
20,50  11,50  
14,00   0,90 
1,10 
1,30 
1,50 
1,70 1,20 
1,40 
1,70 
2,00 
2,30 1,70 2,00 
2,40 2,80 
3,20 2,70 
3,30 
3,90 
4,50 
5,20       
350 375 400 
450 500 22,08  23,66  
25,23  28,39  
31,54    2,00 
2,20 
2,50 
3,10 
3,70 2,60 
2,90 
3,30 
4,10 
4,90 3,60 4,10 
4,60 5,70 
6,90 6,00 
6,70 
7,50 
9,30 
11,50       0,90    0,90 
1,10  0,90 
1,00 
1,20 
1,50  1,30 
1,50 
1,80 
2,20  
550 600 650 
700 750 34,69  37,85  
41,00  44,16  
47,31    4,40 
5,20 
6,00 
6,80 
7,70 5,80 
6,80 
7,80 
9,00 
10,10  8,10 9,50 
11,00    1,00 
1,20 
1,40 
1,70 1,10 
1,30 
1,50 
1,70 
1,90 1,30 
1,50 
1,80 
2,00 
2,30 1,80 
2,10 
2,40 
2,80 
3,20 2,60 
3,00 
3,50 
4,10 
4,60    1,00 1,10 
  Lunes 6 de enero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)     41 Pérdidas de carga por fricción en la columna de bombas tipo turbina con m otor externo eléctrico vertical  
En metro por cada 100 m o en pie por cada 100 pies. Para gastos de 50,46 a 315 ,40 l/s (8 00 a 5000 gpm)  
 
Columna  6" 8" 10" 12" 
Flecha  
(pulgada)  1 1 1 1/4  1 1/2  1 
11/16  1 15/16  2 3/16  2 
7/16 1 1 1/4  1 1/2  1 
11/16  1 15/16  2 3/16  2 
7/16 2 11/16  1 1 
1/4 1 1/2  1 
11/16  1 15/16  2 3/16  
2 7/16  2 11/16  
gpm  l/s  
800 
900 
1000  
1100  
1200  50,46  
56,77  
63,08  
69,39  
75,70  8,60 
10,70  2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
4,20 2,20 
2,70 
3,20 
3,80 
4,50 2,60 
3,20 
3,90 
4,60 
5,40 3,60 
4,50 
5,40 
6,40 
7,50 5,20 
6,40 
7,80 
9,40     
1,10    1,00 
1,20   1,00 
1,20 
1,40  1,00 
1,20 
1,40 
1,60 0,90 
1,20 
1,40 
1,70 
2,00 1,30 
1,60 
1,90 
2,20 
2,60      
1300  
1400  
1500  
1600  82,00  
88,31  
94,62  
100,93   4,80 
5,50 
6,20 
6,90 5,20 
6,00 
6,80 
7,60 6,20 
7,20 8,80 
10,00   1,20 
1,40 
1,60 
1,80 1,40 
1,60 
1,80 
2,00 1,60 
1,80 
2,00 
2,30 1,90 
2,20 
2,50 
2,80 2,30 
2,70 
3,00 
3,40 3,00 
3,50 
3,90 
4,50     0,90   0,90 
1,00   1,10 
1,20   1,30 
1,40 
1800  
2013  
2200  
2400  113,54  
126,16  
138,78  
151,39   8,60 
10,50  9,40 
11,40     2,20 
2,70 
3,20 
3,70 2,50 
3,00 
3,60 
4,20 2,80 
3,50 
4,10 
4,80 3,40 
4,20 
5,00 
5,80 4,30 
5,20 
6,10 
7,20 5,50 
6,70 
7,90 
9,30 1,00 
1,20 
1,40 
1,70 1,10 
1,40 
1,60 
1,90 1,30 
1,60 
1,90 
2,20 1,50 
1,80 
2,10 
2,50 1,80 
2,10 
2,50 
3,00 
2600  
2800  
3000  
3200  164,01  
176,62  
189,24  
201,86        4,30 
5,00 
5,60 
6,30 4,90 
5,60 
6,40 
7,10 5,60 
6,40 
7,20 
8,20 6,80 
7,80 
8,90 
10,00  8,20 
9,40  1,90 
2,20 
2,50 
2,80 2,20 
2,50 
2,90 
3,20 2,50 
2,90 
3,30 
3,70 2,90 
3,30 
3,80 
4,30 3,50 
4,00 
4,50 
5,10 
3400  
3600  
3800  
4000  214,47  
227,09  
239,70  
252,32        7,00 
7,80 
8,70 
9,60 8,00 
8,90 
9,80 9,10    3,10 
3,50 
3,90 
4,20 3,60 
4,00 
4,40 
4,80 4,10 
4,60 
5,10 
5,60 4,80 
5,40 
5,90 
6,50 5,70 
6,40 
7,10 
7,80 
4250  
4500  
4750  
5000  268,09  
283,86  
299,63  
315,40              4,80 
5,30 
5,80 
6,40 5,30 
6,00 
6,60 
7,30 6,30 
7,00 
7,80 
8,50 7,20 
8,00 
8,80 
9,70 8,80 
9,90 
 
____________________________ ___ 42     (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de enero de 2014