PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/xx:2017 
 
Página 1 de 11 PROTOCOLO  DE AN ÁLISIS Y/ O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO  
ELÉCTRICO   
 
 
PROTOCOLO    : PE Nº N°3/xx:2017   
 
FECHA    :  31 de Marzo de 201 7 
 
CATEGORIA    : Materiales de baja tensión  
 
PRODUCTO  : Tableros termoplásticos  para uso 
doméstico.   
 
 
NORMAS DE REFERE NCIAS  : IEC 60670 -1:2015  Cajas y envolventes para 
accesorios eléctricos en instalaciones 
eléctricas fijas para uso doméstico y 
análogo. Parte 1: Requisitos generales . 
 
  IEC 6 0670 -24:2011 Cajas y envolventes 
para accesorios eléctricos en instalaciones 
eléctricas fijas para uso doméstico y 
análogo. Parte 24: Requisitos particulares 
para envolventes para contener equipos de 
protección y otros equipos eléctricos que 
disipan potencia . 
 
   
    
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985  
   
  DS Nº 298, de 2005, del Minis terio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
   
  RE N°20 de fecha 29.04.2015, del Ministerio 
de Energía.  
 
 
 
APROBADO POR    : R.E. Nº                     de    fecha  
 
 
 
CAPITULO I.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
El presente protocolo establece el procedi miento para la certificación de las envolventes 
vacías  previstas para instalaciones fijas domésticas o similares de uso interior  también  
denominad as Tableros termoplásticos para uso doméstico .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/xx:2017 
 
Página 2 de 11 CAPITULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
 
 
TABLA  A   
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Clasificación  IEC 60670 -24 7 Mayor   
2 Marcado  IEC 60670 -24 8 Menor (1) 
3 Dimensiones  IEC 60670 -24 9 Mayor  (2) 
4 Protección contra el choque 
eléctrico  IEC 60670 -24 10 Crítico   
5 Disposiciones para la puesta 
a tierra  IEC 60670 -24 11 Critico  (3) 
6 Construcción  IEC 60670 -24 12 Mayor   
7 Resistencia al 
envejecimiento, protecc ión 
contra el ingreso de objetos 
sólidos y protección contra el 
ingreso perjudicial de agua  IEC 60670 -24 13 Mayor   
8 Resistencia de aislación y 
rigidez dieléctrica  IEC 60670 -24 14 Crítico   
9 Resistencia mecánica  IEC 60670 -24 15 Crítico  (4) 
10 Resistenci a al calor  IEC 60670 -24 16 Crítico   
11 Línea de fuga, distancias en 
el aire y distancias a través 
del compuesto sellante  IEC 60670 -24 17 Crítico   
12 Resistencia del material 
aislante al calor  anormal y al 
fuego  IEC 60670 -24 18 Mayor   (5) 
13 Resisten cia a la formación de 
caminos conductores  IEC 60670 -24 19 Mayor   
14 Resistencia a la corrosión  IEC 60670 -24 20 Mayor   
15 Verificación de la capacidad 
máxima para disipar calor  IEC 60670 -24 101 Mayor   
16 Verificación del aumento de 
temperatura  IEC 60670 -24 102 Mayor   
Notas TABLA A:  
(1) El Marcado considera el marcado normativo  y el marcado nacional  dispuesto en el Capítulo IV del presente Protocolo . 
(2) Se deberán verificar las dimensiones declaradas por el fabricante.  Las dimensiones no se podr án desviar más de x% 
o yy mm cualquiera sea el meno r. 
(3) Cuando sea aplicable.   
(4) La verificación del grado de protección contra los impactos mecánicos debe efectuarse según la Norma IEC 62262 y 
mediante el martillo pendular de ensayo adecuado a las dimensiones de la envolvente . Ver anexo B para 
procedimiento de ensayos.  
(5) Los productos que el fabricante clasifique como libre de halógenos deberán ser ensayados de acuerdo a las Normas 
IEC 60754 -1 e IEC 60754 -2 o UNE -EN 50267 -2-1 y UNE -EN 50267 -2-2 respectivamente, y sus resultados cumplir 
con los requisitos señalados en la tabla siguiente:  
 
Tabla Nota 4). Método de ensayos y requisitos para compuestos libres de halógenos  
Método de ensayo  Requisito  
Ensayo emisión de gases ácidos (IEC60754 -1) 
Contenido de bromo y cloro (expresados como HCI) máximo   
0.5%  
Ensayo de PH y conduc tividad (IEC60754 -2) 
PH Mínimo  
Conductividad máxima   
    4.3 
10 uS/mm  
 
Para estos ensayos, los Organismos de Certificación podrán aceptar los resultados de los ensayos de origen, 
mediante un Certificado, emitido por un Organismo de Certificación acreditad o por un Organismo de Acreditación 
signatario del acuerdo multilateral de reconocimiento del Foro Internacional de Acreditación (IAF) y su respectivo 
Informe de ensayos, emitido por un Laboratorio de Ensayos acreditado por un Organismo de Acreditación sign atario 
del acuerdo multilateral de reconocimiento de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), 
para cuyo efecto el Organismo de Certificación nacional deberá verificar que los Certificados e Informes de ensayos PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/xx:2017 
 
Página 3 de 11 extranjero se encu entren vigentes y que correspondan al producto presentado, en caso de no presentar ambos 
documentos, el Organismo de Certificación podrá aceptar el informe de ensayos indicado anteriormente. Además de 
requerir la Declaración del Anexo A.  
 
 
 
CAPITULO III.- SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.15, del Artículo 4º, del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, se deberá consider ar como familia, aquellos 
grupos de cajas de derivación o distribución  que se distinguen por características técnicas 
y de diseños similares, de los materiales, componentes y método de fabricación para una 
misma fábrica  y país de fabricación  y que tengan l as siguientes características iguales:  
a) Tipo de uso (GP ; Envolvente de Propósito  General y PD: Envolvente para equipos 
predeterminado s. Ver definiciones 3.102 y 3.103 de la IEC60670 -24)  
b) Tipo de Material  
c) Clasificación de resistencia al fuego (Ver 7.101)  
d) Grados de protección IP e IK  
 
El número de modelos a ensayar será:  
a. Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo  
b. Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos  
c. Hasta 20 modelos = 3 modelos diferentes más representativos  
d. Hasta 30 modelos = 4 m odelos diferentes más representativos  
e. Y así sucesivamente.  
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar  todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capí tulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra de xx unidades por cada modelo a ensayar . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1  Aprobación  de Fabricación (en  Chile o en el extranjero)  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en l as cláusulas 8, 10, 14 y 18, de la TABLA A, del Capítulo II, del 
presente Protocolo . Sin perjuicio,  y más allá de la inspección visu al y documental 
que deben realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir al momento 
de plantearse las solicitudes de Seguimiento las respectivas declaraciones  por 
parte del importador o fabricante hacia la Superintendencia  de Electricidad y 
Com bustibles, indicando que  la produc ción o partida siguen siendo conforme s con 
el tipo aprobado , de acuerd o a lo establecido en el anexo A (Este documento será 
custodiado por el Organismo de Certificación) . No obstante los Organismos de PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/xx:2017 
 
Página 4 de 11 Certificación mantien en sus responsabilidades como administradores del sistema 
de certificación.  
Nota  1.2.1.1 : De no ser presentado el documento descrito en el anexo A, el Organismo de Certificación no podrá 
aceptar la solicitud de certificació n. 
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán  dados  por la 
Tabla B.  
TABLA B  
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección  Acepta  Rechaza  
2 a 25 2 0 1 Mensual  
26 a 150  3 0 1 Mensual  
151 a 1200  5 0 1 Mensual  
1201 a 35000  8 0 1 Mensual  
35001 o más  13 0 1 Mensual  
Notas  TABLA B : 
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
(2) Periodicidad de la inspección : Si no hay producción durante algún período, se continuará con las inspecciones 
mensuales a partir de la  primera producción siguiente a dicho periodo.  
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
1.2.2.1  Para la aprobación de importación se deberán efec tuar los Análisis y/o Ensayos 
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la Tabl a C.  
 
TABLA C  
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra 
(unidades)  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota  TABLA C : 
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de fabricaci ón o de importación, 
por ende l a partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá apli car lo 
establecido en el punto 7.6  de la N orma Chilena Oficial NCh 4 4.Of2007 , sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace ; para ello, el Organismo de 
Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección 
una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el 
total de la partida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/xx:2017 
 
Página 5 de 11 aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 o 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo 
III del presente Protocolo.  
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento ), en el Ítem “Otros Antecedentes ”, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando 
las causas del rechazo inicial.    
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE F ÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGI LANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TA BLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1 Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra de xx unidades por cada modelo a ensayar.  
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  
2.2 Verificación de Muestras Tomadas e n Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de l a muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán  dados  por la 
Tabla D.  
TABLA D  
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección   
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
 
 
Notas  TABLA D : 
 
(1)  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semest ral, o en su defecto la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibl es, indicando que 
la producción  sigue n siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido en el anexo A (Este 
documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante los Organismos de Certificación 
mantienen sus responsab ilidades como administradores del sistema de certificación.  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el  anexo A, el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certific ación .     
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/xx:2017 
 
Página 6 de 11 De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de  fabricación , por ende la 
partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante requiriere  volver a 
certificar d icha partida , el fabricante deberá aplica r lo establecido en el punto 7.6  de 
la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , sus modificaciones o la disposición que la 
reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga 
en una segunda  inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo.  
En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se in dicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la part ida de fabricación , y deberá enviar una copia del informe de rechazo 
a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la 
fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una muestra unitaria del producto 
certificado cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo est ablecido para 
el Sistema 2  en el artículo 5 del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser 
informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días 
desde  la fecha de su realización . 
 
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra 
extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente P rotocolo.   
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la Tabla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la N orma 
Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/xx:2017 
 
Página 7 de 11  
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
 
3.1.3  Selección de la muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida del  lote, por ende el lote representado  por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a cert ificar dicho lote, deberá 
aplica r lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007 , sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una m uestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certifica do de Aprobación , en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el  
producto  fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en  un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe . 
 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
Este sistema sólo podrá ser utilizado por aquellos fabricantes que cumplan los 
requis itos establecidos para el sistema 5 en  el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.   
4.1 Aprobación de tipo  
 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en  la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
4.1.1  Número de unidades  
Se deberán extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo . 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tip o no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuarán a lo menos dos auditorías anuales al fabricante, según lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Rec onstrucción.   
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su 
realización.  
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/xx:2017 
 
Página 8 de 11 Para aplicar este sistema de certificación, los Organi smos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles med iante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente . 
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, 
de acuerdo a lo señalado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a 
contin uación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del produc to estarán dados por la 
Tabla E.  
 
 
TABLA E  
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
  
Nota TABLA E:  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
5.3  Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección  una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
acep tación señalados en el punto 5 .2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que  el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendenci a, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
CAPITULO IV.- MARCADO  
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/xx:2017 
 
Página 9 de 11 1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de C ertificación deberá verificar 
que el producto cuente con lo siguiente:  
 
1.1 Marcado normativo, de acuerdo a l o dispuesto  en la Cláusula 7  de la TABLA A, del 
presente protocolo . 
 
1.2 Marcado  nacional.   
a) Identificación del fabricante  
b) Mes/año de fabricación d el producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto , y cuya constancia 
se debe registrar en el certificado de aprobación y/o seguimiento . 
c) País de fabricación del producto.  
d) Marcado de Certificación  (Sello SEC) , de acuerdo a R.E . N°2142, de fecha 
31.10.2012 , emitido por esta Superintendencia.  
 
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
CBJ/cbj  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/xx:2017 
 
Página 10 de 11  
Anexo A  
 
 
DECLARACIÓN   DE CO NFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
 
Declaro  que los productos  que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas p or la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------  
Nombre y Firma del Represéntate Legal del solicitante  
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/xx:2017 
 
Página 11 de 11 ANEXO B  
 
Grado de protección contra los impactos mecánicos externos (Código IK , Extracto 
punto 9.7 IEC62208 ) 
La verificación del grado de protección contra los impactos mecánicos debe efectuarse 
según la Norm a IEC 62262 y  mediante el martillo pendular de ensayo adecuado a las 
dimensiones de la envolvente.  
La envolvente debe fijarse en un soporte rígido como en uso normal.  
Debe aplicarse una energía de impacto:  
a) tres veces sobre cada superficie expuesta en uso n ormal, en la que la dimensión 
más grande no sea superior a 1 m;  
b) cinco veces sobre cada superficie expuesta en uso normal, en la que la  dimensión 
más grande es superior a 1 m.  
El ensayo no debe aplicarse a los componentes de la envolvente (por ejemplo, 
cerraduras, bisagras, etc.).  
Los impactos aplicados deben estar regularmente repartidos sobre la superficie de la 
envolvente.  
Después del ensayo, la envolvente debe conservar su código IP y su rigidez dieléctrica. 
Las cubiertas desmontables  deben poder ser de smontadas y vueltas a montar, las 
puertas deben abrirse y cerrarse.