PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/06:2018 
Página 1 de 11 PROTOCOLO  DE AN ÁLISIS Y/ O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO  
ELÉCTRICO   
 
 
PROTOCOLO   : PE Nº 3/06:2018  
 
FECHA  : 02.04.2018  
 
CATEGORÍA  : Materiales para baja tensión  
 
PRODUCTO  :  Interruptor diferencial sin protección  contra 
sobreintensidades , independiente de la 
tensión  
  
 
NORMAS  DE REFERENCIA  : IEC 61008 -1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013 
interruptores automáticos operados por 
corriente residual sin protección de 
sobrecorriente para uso domésticos  y 
similares. Parte 1: Reglas generales.  
 
   
  IEC 61008 -2-1:1990  Interruptores 
automáticos para actuar por corriente  
diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra  sobreintensidades, para 
usos domésticos y análogos  
 
    
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  DS Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  R.E. Nº 77 de fecha 2005  del Ministerio de 
Economía  
 
   
APROBADO POR  : RE Nº      de fecha     
 
 
 
 
CAPITULO I .- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
 
El presente protocolo se aplica a los Interruptores diferenciales  funcionalmente 
independientes de la tensión de alimentación, para uso  doméstico y análogos, sin 
dispositivo de protección contra las sobreintensidade s  incorporado, de tensión asignada  
que no sobrepase los 440 V alterna  y de corriente asignada que no sobrepase los 125 A 
destinados principalmente a  la protección contra choques eléctricos  y que funcionen en 
sistemas de 50Hz .  
 
Están incluidos en el alcance los Interruptores diferenciales tanto de 1 como de 3 fases y 
por lo ta nto de 2, 3 y 4 polos.  
 
Los Interruptores diferenciales  a los que se refiere esta norma están destinad os a ser 
usados en ambientes de grado de contaminación 2 y  sobretensión de categoría III.  
 
  
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/06:2018 
Página 2 de 11 CAPITULO II .- Análisis y/o Ensayos  
 
1.- TABLA A  
 
Nº Denomina ción Norma   Cláusula  Clasificación 
de los defectos  Notas  
1 Clasificación  IEC61008 -2-1 4 Menor   
2 Características de los id  IEC61008 -2-1 5 Menor   
3 Marcas e indicaciones  IEC61008 -2-1 6 Menor   
4 Condiciones normales de funcionamiento en 
servicio y de instalación  IEC61 008-2-1 7 Menor   
5 Requisitos de construcción y funcionamiento  IEC61008 -2-1 8 -------   
6 Diseño mecánico  IEC61008 -2-1 8.1 Mayor   
7 Protección contra choques eléctricos  IEC61008 -2-1 8.2 Critico  
8 Propiedades dieléctricas y capacidad de 
seccionamiento  IEC61008 -2-1 8.3 Critico   
9 Calentamiento  IEC61008 -2-1 8.4 Mayor   
10 Características de funcionamiento  IEC61008 -2-1 8.5 Critico  
11 Endurancia mecánica y eléctrica  IEC61008 -2-1 8.6 Critico  
12 Resistencia a las corrientes de cortocircuito  IEC61008 -2-1 8.7 Mayor   
13 Resistencia a las sacudidas e impac tos 
mecánicos  IEC61008 -2-1 8.8 Mayor   
14 Resistencia al calor  IEC61008 -2-1 8.9 Critico  
15 Resistencia al calor anormal y al fuego  IEC61008 -2-1 8.10 Mayor   
16 Dispositivo de prueba  IEC61008 -2-1 8.11 Mayor  (1) 
17 Comportamiento de los ID en caso de 
sobreintensidad en el circuito principal  IEC61008 -2-1 8.13 Critico  
18 Resistencia de los ID a los disparos 
intempestivos debidos a las ondas de 
sobretensión  IEC61008 -2-1 8.14 
Critico  
19 Comportamiento del ID en caso de una 
corriente de defecto a tierra que contenga 
una componente contin ua IEC61008 -2-1 8.15 
Critico  
20 Fiabilidad  IEC61008 -2-1 8.16 Mayor   
21 Compatibilidad electromagnética (CEM)  IEC61008 -2-1 8.17 Mayor   
22 Comportamiento de los ID a temperatura 
ambiente baja  IEC61008 -2-1 8.18 Mayor   
23 Ensayos  IEC61008 -2-1 9 --- (2) 
Notas Tabla A  
(1) Este ensay o se realiza cada 6 meses en los controles de identidad . 
(2) La secuencia de ensayos deberá realizar de acuerdo a la Tabla A.1 – de la IEC61008 -1. 
 
 
2.- VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD   
 
Adicionalmente, los Organismos de Certificación deberán verificar que los compo nentes 
siguen siendo los mismos utilizados en la fabricación del Tipo, de existir algún cambio de 
componentes se deben realizar los ensayos que correspondan para verificar que el 
producto sigue estando conforme al Tipo originalmente certificado , de lo cont rario los 
productos deben ser rechazados.  
 
Esta verificación se realizará con una periodicidad de 6 meses contados desde la fecha 
de emisión del Certificado de Aprobación o, en su defecto, en el siguiente Seguimiento . 
 
Para la realización de la Verificació n de Identidad del producto, se deberá considerar una 
muestra unitaria  extraída del Seguimiento correspondiente.  
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/06:2018 
Página 3 de 11 CAPITULO III .- SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado , y adicionalmente a lo establecido en 
el punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298, de 2005, se deberá considerar para la 
extracción de modelos y muestras en la constitución de una familia, los más 
representativos del conjunto, en consideración a frecuencia de uso, complejidad de 
fabricación  u otros a spectos de carácter técnico , que cumplan los criterios señalados en 
anexo A punto A.3.1 de la norma de ensayos IEC61008 -1, y tengan las siguientes 
características iguales:  
 Cantidad de polos  (2, 3 y 4 polos . Ver punto 4.3 de la norma IEC61008 -1. 
Ensayos: pu nto 5.3.1,  9.8.2, 9.11.2.1, 9.17.4, 9.18.2, 9.22.2 ) 
 Tipo (AC, A . ver definiciones en puto 3.3.19 y 3.3.20  y punto 4.6 de la norma 
IEC61008 -1. Ensayos 5.3.12, Tabla 1, Tabla Z3, 9.21.1, 9.Z1 ) 
 Corriente asignada  (10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 y 125 A. Ver otros Tabla 
Z3, tabla 6, Tabla 10, puntos: 9.9.3, 9.9.4, 9.10, 9.11, 9.21, 9.22 , 9.23  y A2) 
 Corriente diferencial de funcionamiento asignada (Ver  puntos  3.2.4, 5.2.3  y 5.3.3  y 
A.2) 
 Corriente de cortocircuito  (ver  puntos 9.11.1 y  9.11.2,  Tabla 19 ) 
 Grado IP  (ver puntos 6.Z1, 9.Z1, Tabla Z3,)  
 Tensión de trabajo (230, 400 Volts  asignada . Ver tabla 5 ) 
 
Los ID pueden considerarse como si fueran del mismo diseño fundamental  y por lo tanto 
parte de la familia  si: 
1) Los dispositivos de desconexión diferencial  tienen mecanismos de disparo idénticos y 
relés o solenoides idénticos a excepción de las variaciones permitidas en los puntos 
c) y d) . 
2) Los materiales, acabados y dimensiones de las partes interiores que transportan la 
corriente son idénticos excepto las d iferentes que se detallan en el punto a) más 
abajo . 
3) Los bornes son de diseño similar [véase el punto b) más abajo] . 
4) El tamaño, el material, la configuración y el método de fijación de los contactos son 
idénticos . 
5) El mecanismo de mando manual, los materiale s y las características físicas son 
idénticas . 
6) Las partes moldeadas y los materiales aislantes son idénticos . 
7) El método, los materiales y la construcción del sistema de extinción del arco son 
idénticos . 
8) El diseño básico del dispositivo de detección diferen cial es idéntico para un tipo dado 
de característica, excepto para las diferencias permitidas en el punto c) más abajo . 
9) El diseño básico del dispositivo de desconexión diferencial, es idéntico excepto las 
diferencias permitidas en el punto d) más abajo . 
10) El diseño básico del dispositivo de prueba es idéntico, excepto las diferencias 
permitidas en el punto e) más abajo.  
 
Las siguientes  diferencias  se permiten siempre que los ID satisfagan todos los requisitos 
detallados anteriormente:  
a) sección de las conexi ones internas que transportan la corriente y longitudes de las 
conexiones al toro . 
b) tamaño de los bornes . 
c) número de espiras y sección de los arrollamientos, tamaño y material del núcleo del 
transformador diferencial . 
d) la sensibilidad del relé y/o el  circuito electrónico asociado, si lo hubiera . 
e) el valor óhmico del dispositivo que produce los amperios vuelta máximos necesarios 
para cumplir los ensayos de  la cláusula  9.16. El circuito puede estar conectado entre 
fases o entre fase y neutro.  
 
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/06:2018 
Página 4 de 11 El nú mero de productos a ensayar será:  
a. Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo  
b. Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos  
c. Hasta 20 modelos = 3 modelos diferentes más representativos  
d. Hasta 30 modelos = 4 modelos diferentes más representati vos 
e. Y así sucesivamente.  
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar  todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra  cuya cantidad deberá estar  de acuerdo a lo 
establecido en la tabla  A3 de la IEC61008 -1.  
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1  Aprobación  de Fabricación ( en Chile o en el extranjero)  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en l as cláusulas 6, 8.2, 8.6,  8.11, y 8.14 indicados en la TABLA A , 
del Capítulo II, del presente Protocolo  y otros que se determinen  en el comité 
técnico . Sin perjuicio,  y más allá de la inspección visual y documental que deben 
realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir al momento de 
plantearse las solicitudes de Seguimiento las respectivas declaraciones  por parte 
del i mportador o fabricante hacia la Superintendencia  de Electricidad y 
Combustibles, indicando que  la produc ción o partida siguen siendo conforme s con 
el tipo aprobado , de acuerd o a lo establecido en el anexo B (Este documento será 
custodiado por el Organismo de Certificación) . No obstante los Organismos de 
Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema 
de certificación.  
Nota s 1.2.1.1 :  
1) De no ser presentado el documento descrito en el anexo B, el Organismo de Certificación no pod rá aceptar 
la solicitud de certificació n. 
2) El ensayo de la cláusula  8.6 se debe realizar cada 6 meses en la verificaci ón de identidad.  
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán  dados  por la 
Tabla B.  
 
 
TABLA B  
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades) (3) Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección  Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 mensual  
16 a 50  3 0 1 mensual  
51 a 150  5 0 1 mensual  
151a 500  8 0 1 mensual  
501 a 3200  13 0 1 mensual  
3201 a 35000  20 0 1 mensual  
35001 o más  32 0 1 mensual  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/06:2018 
Página 5 de 11 Notas TABLA B:  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección:  Si no hay producción durante algún período, se continuará con las inspecciones 
mensuales a partir de la  primera producción siguiente a dicho periodo.  
 
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
1.2.2.1  Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos  
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la Tabla C.  
 
 
TABLA C  
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra 
(unidades)  (2) Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
Nota  TABLA C : 
 
(1) La selecci ón de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
 
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de fabricación o de importación, 
por ende l a partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá apli car lo 
establecido en el punto 7.6  de la N orma Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , sus 
modificaci ones o la disposición que la reemplace ; para ello, el Organismo de 
Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección 
una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el 
total de la partida de f abricación o de importación, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 o 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo 
III del presente Protocolo.  
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento ), en el Ítem “Otros Antecedentes ”, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando 
las causas del rechazo inicial.    
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE F ÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSI DERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II d el presente Protocolo.  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/06:2018 
Página 6 de 11  
2.1.1 Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra cuya cantidad deberá estar de acuerdo a lo 
establecido en la tabla A3  de la IEC61008 -1.  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  
2.2 Verificación de Mue stras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán  dados  por la 
Tabla D.  
 
 
TABLA D  
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección   
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA D : 
 
(1)  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la ins pección: Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante hacia la Superintendencia de Electricid ad y Combustibles, indicando que 
la producción  sigue n siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido en el anexo A (Este 
documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante los Organismos de Certificación 
mantiene n sus responsabilidades como administradores del sistema de certificación.  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el  anexo B, el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sist ema de certificación .     
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero  
De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de  fabricación , por ende la 
partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante requiriere  volver  a 
certificar dicha partida , el fabricante deberá aplica r lo establecido en el punto 7.6  de 
la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , sus modificaciones o la disposición que la 
reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga  
en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo.  
En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Ante cedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la part ida de fabricación , y deberá enviar una copia del informe de rechazo 
a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la 
fecha de emisión del informe.  
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/06:2018 
Página 7 de 11 2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una muestra unitaria del producto 
certificado cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante,  según lo establecido para 
el Sistema 2  en el artículo 5 del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser 
informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a trein ta días 
desde la fecha de su realización . 
 
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra 
extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente Protocolo.   
 
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la Tabla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la N orma 
Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con u no (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
 
3.1.3  Selección de la muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida del  lote, por ende el lote representado  por 
dicha muestra, y si el importador requiriera  volver a certificar dicho lote, deberá 
aplica r lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007 , sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/06:2018 
Página 8 de 11 dará instrucciones para que se extraiga en una segunda in spección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certifica do de Aprobación , en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto  fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superi ntendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe . 
 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
Este sistema sólo podrá ser utilizado por aquellos fabricantes que cump lan los 
requisitos establecidos para el sistema 5 en  el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.   
 
4.1 Aprobación de tipo  
 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
4.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer una muestra cuya cantidad deberá estar de acuerdo a lo 
establecido en la tabla A3  de la IEC61008 -1.  
 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no pod rá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuarán a lo menos dos auditorías anuales al fabricante, según lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucc ión.  
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su 
realización.  
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente . 
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, 
de acuerdo a lo señalado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estar án dados por la 
Tabla E.  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/06:2018 
Página 9 de 11  
TABLA E  
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
  
Nota  TABLA E:  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
 
 
5.3  Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certifi car dicho lote, deberá 
aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una mues tra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
acep tación señalados en el punto 5 .2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
produ cto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
CAPITULO IV.- MARCADO  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificac ión deberá verificar 
que el producto cuente con lo siguiente:  
 
a) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto , y cuya constancia 
se debe registrar en el certificado d e aprobación y/o seguimiento . 
b) País de fabricación en el cuerpo del  produ cto. 
c) Marcado de Certificación  (Sello SEC)  de acuerdo a R.E . N°2142, de fecha 
31.10.2012 , emitido por esta Superintendencia.   
 
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores , el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
CBJ/cbj  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/06:2018 
Página 10 de 11 Anexo A  
 
 
Tabla A.1 Campos para el registro de componentes :  
Identificador  Componente  Marca  Modelo /Tipo  Características  
Técnicas  Marca de 
Certificación  
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Tabla A. 2 Descripción de los Campos:  
Identificador  Nombre alfa -numérico  u otro  que identifica en forma única el 
componente en cada producto.  
Componente  Tipo de componente . 
Marca  Marca del componente.  
Modelo  Modelo del compone nte. 
Características  
Técnicas  Principales características del componente.  
Marca de 
Certificación  Tipo de certificación  de origen y/o marca de conformidad , si 
corresponde, por ejemplo : UL, VDE, CCC, IMQ, GS, N, S, KEMA, TUV, 
etc. 
 
 
 
Se consideraran comp onentes críticos los siguientes:  
a) Mecanismos de disparo y relés o solenoides  
b) Los bornes  
c) Contactos  
d) Mecanismo de mando manual  
e) Partes moldeadas y los materiales aislantes  
f) El método, los materiales y la construcción del sistema de extinción del arco  
g) Dispos itivo de detección diferencial  
h) Dispositivo de desconexión diferencial  
i) Dispositivo de prueba .PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/06:2018 
Página 11 de 11  
 Anexo B  
 
 
DECLARACIÓN   DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente)  
Superintendente  de Ele ctricidad y Combustibles.  
Prese nte 
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DE CLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verda dera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------  
Nombre y Firma del Represéntate Legal del solicitante