PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  – JULIO 2013  
 PROYECTO  
PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO 
ELÉCTRICO  
 
 
PE Nº 3/05 : 10 de Julio 2013  
 
PRODUCTO  : Tuberías y accesorios no 
metálicos rígidos para 
instalaciones eléctricas.  
 
CATEGORIA  : Materiales de baja tensión  
 
 
 
NORMAS DE REFERENCIAS  : IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02)  
  IEC 6 1386 -21 ed1.0 (2002 -02) 
 
    
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985  
 
  DS Nº  298, de 2005, del Ministerio 
de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
   
 
   
APROBADO POR  : RE Nº                   de fecha      
 
 
 
 
CAPITULO I  
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
El presente protocolo establece el procedimiento para la certificación de las tuberías y 
accesorios no metálicos rígidos para instalaciones eléctricas, de acuerdo al alcance y 
campo de aplicación de las normas  IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) e IEC 6 1386 -21 
ed1.0 (2002 -02). 
 
CAPITULO II  
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
 
TABLA  A  
 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Subcláusula  Clasificación 
de los 
defectos  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  – JULIO 2013  
 1 Clasificación  IEC 61386 -21 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 6 6.1, 6.2 (1), 6.3, 
6.4 y 6.5 (2)  Mayor  
2 Marcado y documentación  IEC 61386 -21 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 7(3) 7.1, 7.2, 7.3, 
7.5, y 7.6  Menor 
3 Dimensiones  IEC 61386 -21 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 8 8.1 y 8.2 (4) 
Mayor  
4 Construcción  IEC 61386 -21 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 9 9.1, 9.5 y 9.6  
Mayor  
5 Propiedades mecánicas  IEC 61386 -21 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 10 10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 
10.6, 10.7 y 
10.8(5) Crítico  
6 Propiedades eléctricas  IEC 61386 -21 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 11 11.1, 11.3  
Crítico  
7 Propiedades térmicas  IEC 61386 -21 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 12 12.1, 12.2 y 
12.3 Mayor  
8 Riesgos del fuego  IEC 61386 -21 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 13 13.1.3  
Crítico  
9 Influencias externas  IEC 61386 -21 
ed1.0 (2002 -02 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 14 14.1 
Mayor  
 
 
Notas:   
1) Al final de la Tabla 1 de la norma IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02), rango de temperaturas 
bajas, se debe considerar la clasificación 1ª cifra  6X, para una temperatura no inferior a 
0°C. 
2) Las tuberías  propagadoras de la llama , para uso en instalaciones eléctricas, se deben 
rechazar .  
3) El Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el 
Capítulo IV del presente Protocolo .  
4) Alternativamente, se pueden utilizar las dimensiones que se establecen en las tablas 
del capítulo 8, de la  norma  NCh2018/2.Of2009 . 
5) Se aplica esta cláusula de la norma IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02), en caso que el 
fabricante declare la tubería como adecuada para cargas suspendidas.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  – JULIO 2013  
  
 
CAPITULO III  
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
 
Para los efectos de ensayos se considerará que una unidad equivale a 3 m de tubería.  
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en 
el punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298/2005 , se deberá considerar como familia, 
aquellos grupos de tuberías o accesorios que se distinguen por características 
técnicas y de diseño similares, de los materiales, componentes y/o método de 
fabricación.  
 
El número de modelos a ensayar será:  
a. Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo  
b. Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos  
c. Sobre 10 modelos = 3 modelos diferentes más representativos  
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS 
PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en los  N°s 2, 5 y 17  de la TABLA  A, del Capítulo II, del presente  
Protocolo.  
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados 
por la Tabla B.  
 
TABLA B  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  – JULIO 2013  
 Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (*)  Acepta  Rechaza  
2 a 25  2 0 1 Mensual  
26 a 150  3 0 1 Mensual  
151 a 1200  5 0 1 Mensual  
1201 a 35000  8 0 1 Mensual  
35001 o más  13 0 1 Mensual  
  
 Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
- (*)Si no hay  producción durante algún período, se continuará con las inspecciones 
mensuales a partir de la  primera producción siguiente, a dicho periodo.  
 
1.2.2  Aprobación  de partidas de importación en Chile  
1.2.2.1 Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o 
Ensayos indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tam año de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán dados por la Tabla C.  
TABLA C  
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
  Nota:  
  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.   
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el 
fabricante o importador requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o 
importador deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 
44. Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación en una segunda inspección extraerá una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de la 
partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del Capítulo III del presente Protocolo, 
según corresponda.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  – JULIO 2013  
 En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, 
señalando las causas del rechazo inicial.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE 
FÁBRICA Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del  Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
 
2.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener  defectos.  
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación d el producto estarán dados 
por la Tabla D.  
TABLA D  
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (*)  
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
 Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
- (*) Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.  
  
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el 
fabricante o importador requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o 
importador deberá acogerse a l o establecido en el punto 7.6 de la norma NCh PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  – JULIO 2013  
 44. Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación en una segunda inspección extraerá una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de la 
partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del Capítulo III del presente Protocolo, 
según corresponda.  
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en  el Ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, 
señalando las causas del rechazo inicial.  
 
2.3 Verificación de muestras tomadas en el Mercado  
Se deberá cada seis meses verificar en el mercado una muestra unitaria d el 
producto certificado, efectuándole los Análisis y/o Ensayos establecidos en el 
punto 1.2.1.1  del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará una evaluación y aprobación anual del sistema del control de 
calidad del fabricante, según lo establecido para el Sistema 2 en el Artículo 5 del 
Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la 
muestra extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del 
Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.1  Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defec tos se deberá efectuar de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2  Planes de muestreo  
Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la norma 
NCh 44.Of 2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  – JULIO 2013  
 Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
3.1.3  Selección de la muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del  lote 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el 
fabricante o importador requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o 
importador deberá acogerse a l o establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 
44. Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación en una segunda inspección extraerá una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de la 
partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del Capítulo III del presente Protocolo, 
según corresponda.  
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en  el Ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, 
señalando las causas del rechazo inicial.  
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 
DEL FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades  
 
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicado s en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  – JULIO 2013  
 Se efectuará una evaluación y aprobación semestral del sistema del control de 
calidad del fabricante, según lo establecido para el Sistema 5 en el Artículo 5 del 
Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación 
deberán  cumplir con lo señalado en el A rtículo 22° del Decreto Supremo N° 298, 
de 2005 y asegurarse que dicho reconocimiento, sea otorgado por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante resolución exenta y 
que el certificado se encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lote o 
partida, la cual será sometida a los análisis y/o ensayos establecidos en el punto 
1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la Tabla E.  
 
TABLA E  
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O  
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 Nota:  
 La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
5.3  Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de 
importación, por ende la partida representada por dicha muestra, y si el 
fabricante o importador requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o 
importador deberá acogerse a l o establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 
44. Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación en una segunda inspección extraerá una muestra PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  – JULIO 2013  
 igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total de la 
partida de fabricación o importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del Capítulo III del presente Protocolo, 
según corresponda.  
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en  el Ítem Otros Antecedentes, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, 
señalando las causas del rechazo inicial.  
 
CAPÍTULO IV  
 
MARCADO NACIONAL  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del 
Certificado de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación 
deberá cumplir a lo menos con lo siguiente:  
 
 Verificar que el producto cuente con lo siguiente:  
  
a) Identificación del fabricante  
b) Código de clasificación  
c) Material del producto  
d) Diámetro nominal  
e) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto.  
f) País de fabricación del pr oducto.  
g) Número de Certificado de aprobación del producto en cuestión , cuando 
corresponda  
h) Marcado de certificación, de acuerdo a R.E . N°2142, de fecha 31.10.2012  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de 
Certificación deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
ERCH/erch