สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ICS 29.060.20        ISBN 978-616-231-121-5
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
THAI INDUSTRIAL STANDARD
มอก. 11 เลม 4    2553
POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES OF RATED VOLTAGES UP TO
AND INCLUDING 450/750 V -
PART 4 : SHEATHED CABLES FOR FIXED WIRING
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 4  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่มอก. 11 เลม 4    2553
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 4  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 3300
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 128 ตอนพิเศษ 5ง
วันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2554คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 4
มาตรฐานสายไฟฟาทองแดงหุมดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด
(2)
ประธานกรรมการ
รศ.สุขุมวิทย ภูมิวุฒิสาร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
วาที่ ร.ต. สรรค จิตรใครครวญ กรมวิทยาศาสตรบริการ
นายสุธี ปนไพสิฐ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายสุทัศน ชอบชื่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
นายจักรพงษ พฤกษะศรี
นายพงศศักดิ์ ธรรมบวร การไฟฟานครหลวง
นายบุญถิ่น เอมยานยาว
นายสมมารถ พลับสกุล การไฟฟาสวนภูมิภาค
นายสุวิทย หลิมสมบูรณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นายพงษศักดิ์ พรหมธารี การเคหะแหงชาติ
นายอนันต ชัยสงค บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด
นายวินัย อริยะสกุลทรัพย บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากัด
นายสมชาย จันทร
นายวรเทพ บุญธรรมจิต บริษัท เฟลปส ดอดจ ไทยแลนด จํากัด
นายวัฒนะ โรจนวิทูร
นางนิภา สุนทรธนโสภณ บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)
นายธวัชชัย พฤกษสถาพร บริษัท สยามคอนติเนนตัลเคเบิ้ล จํากัด
นายเชิดชัย ชัยมหาวงค บริษัท สายไฟฟาไทยถาวรอุตสาหกรรม จํากัด
นายดอนเมือง โสดา บริษัท ยี อี แอนด ซี กรุพ จํากัด
นายมโน สีตะสิทธิ์ สมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทย
นายลือชัย ทองนิล สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการและเลขานุการ
นายสถาพร รุงรัตนาอุบล สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(3)มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
นี้ ไดประกาศใชเปนครั้งแรกเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาชนิดตัวนําทองแดงกลม หุมดวยฉนวน
และเปลือกนอกโพลีไวนิลคลอไรด มาตรฐานเลขที่ มอก.11-2513 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 88 ตอนที่ 136 วันที่
7 ธันวาคม พุทธศักราช 2514 และไดประกาศยกเลิกและกําหนดใหมเปนมาตรฐานเลขที่ มอก.11-2518 ในราชกิจจา
นุเบกษา  เลม 92 ตอนที่ 210 วันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2518 ตอมาไดประกาศยกเลิกและกําหนดใหมครั้งที่สอง
เปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาทองแดงหุมดวยโพลิไวนิลคลอไรด มาตรฐานเลขที่ มอก.11-2531
ในราชกิจจานุเบกษาเลม 106 ตอนที่ 14 วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2532 ตอมาไดประกาศยกเลิกและ
กําหนดใหมครั้งที่สามเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟา
ที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต ขึ้นมาใหม โดยแยกเปน 6 เลม ดังนี้
1. มอก.11 เลม 1 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 1
ขอกําหนดทั่วไป
2. มอก.11 เลม 2 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 2
วิธีทดสอบ
3. มอก.11 เลม 3 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 3
สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่
4. มอก.11 เลม 4 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 4
สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่
5. มอก.11 เลม 5 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 5
สายออน
6. มอก.11 เลม 101 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม
101  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป
โดย มอก.11 เลม 4-2549 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 4  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งถาวร ไดประกาศกําหนดใหมในราชกิจจานุเบกษาเลม 124 ตอนพิเศษ
34 ง วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2550
เนื่องดวยมาตรฐานนี้กําหนดขึ้นเพื่อใชควบคุมการทําและการนําเขาผลิตอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิล
คลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต และคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไดมีแนวทางไววา
มาตรฐานการทดสอบที่ใชอางอิงในมาตรฐานที่ประกาศใชบังคับ ตองกําหนดขึ้นเปนภาษาไทย จึงไดแกไขปรับปรุง
มาตรฐานอางอิงที่เปนภาษาอังกฤษทั้งหมดใหเปนภาษาไทยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว   เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
(4)มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต
เลม 4  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่ นี้ กําหนดขึ้นโดยรับ IEC 60227-4 : 1997, Polyvinyl chloride
insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 4: Sheathed cables for fixed wiring
มาใชในระดับดัดแปลง โดยมีรายละเอียดการดัดแปลงที่สําคัญดังตอไปนี้
1. รายการตรวจสอบความยืดหยุนที่อุณหภูมิต่ํา ไมใชกับประเทศไทย
2. วิธีทดสอบที่เกี่ยวของไดกําหนดเพิ่มเติมเปนภาคผนวกใน มอก.11 เลม 2(5)
สารบัญ
หนา
1. ทั่วไป 1
2. สายไฟฟามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรดเบา 1
สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 10 3
ตารางที่ 2 การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 10 4(7)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4266 ( พ.ศ. 2553 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง  ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 4 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งถาวร
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 4 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 4 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งถาวร  มาตรฐานเลขที่
มอก. 11 เลม 4-2549
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3559
(พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนด
ไมเกิน 450/750 โวลต เลม 4 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งถาวร ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2549
และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 4 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่ มาตรฐานเลขที่
มอก.11 เลม 4-2553 ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด   แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต  เลม 4 สายไฟฟามีเปลือก
สําหรับงานติดตั้งยึดกับที่ ตองเปนไปตามมาตรฐานใชบังคับ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553
ชัยวุฒิ  บรรณวัฒน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
มอก.11 เลม 4-2553  
-1- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด 
แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต 
เลม 4  สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่ 
1.  ทั่วไป 
1.1 ขอบขาย 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑประเภทสายไฟฟ าทองแดงมีเปลือกพอลิไวนิล
คลอไรดเบา ที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด  300/500 โวลต 
สายไฟฟาแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวใน มอก.11 เลม 1 และขอกําหนดเฉพาะของ
มาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ 
1.2 เอกสารอางอิง 
เอกสารอางอิงที่ระบุนี้  ประกอบดวยขอกําหนดที่นํามาอางอิงในการกําหนดมาตรฐานผล ิตภัณฑอุตสาหกรรม
นี้ เอกสารอางอิงฉบับที่ระบุปที่พิมพจะไมนําเอกสารอางอิงฉบับที่แกไขเพิ่มเติมหรือแกไขปรับปรุงมาใชใน
การอางอิง อยางไรก็ตาม การจะนําเอกสารอางอิงฉบับลาสุดมาใช ผูเกี่ยวของอาจรวมพิจารณาตกลงกันวา
สามารถใชอางอิงไดเพียงใด  สวนเอกสารอางอิงฉบับที่ไมไดระบุปที่พิมพนั้นใหใชฉบับลาสุด 
มอก.11 เลม 1 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 1 
ขอกําหนดทั่วไป 
มอก.11 เลม 2 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 2 วิธี
ทดสอบ  
มอก. 2427  ตัวนําไฟฟาของสายไฟฟาหุมฉนวน  
2.  สายไฟฟามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรดเบา 
2.1 รหัสชนิด มอก.11 เลม 4-2553  
-2- 60227 IEC 10 
2.2 แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
300/500 โวลต 
2.3 โครงสราง 
2.3.1 ตัวนํา 
จํานวนตัวนํา: 2,  3,  4 หรือ 5  
ตัวนําตองเปนไปตามขอกําหนดของ  มอก.2427 
- ประเภท  1 สําหรับตัวนําเสนเดี่ยว 
- ประเภท  2 สําหรับตัวนําตีเกลียว 
2.3.2 ฉนวน  
ฉนวนที่หุมตัวนําแตละตัวนําตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรดประเภท  PVC/C  
ความหนาฉนวนต องเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 1 สดมภที่ 3 
ความตานทานของฉนวนต องไมนอยกวาคาที่กําหนดไวในตารางที่ 1 สดมภที่ 8 
2.3.3 การประกอบแกน  (assembly of core) 
แกนตองตีเกลียวรวมเขาดวยกัน 
2.3.4 เปลือกใน  
แกนที่ตีเกลียวรวมเขาดวยกันแลว ตองหุมดวยเปลือกในที่เปนยางที่ยังไมผานการวัลคะไนส หรือ
สารประกอบพลาสต ิก และตองแยกแกนออกจากก ันไดงาย 
2.3.5 เปลือก 
เปลือกที่หุมทับเปลือกในตองเปนสารประกอบพอล ิไวนิลคลอไรด ประเภท  PVC/ST 4  
เปลือกตองแนบสนิทและตองสามารถปอกออกได โดยไมทําใหเปลือกในเสียหาย  
ความหนาเปลือกตองเปนไปตามที่กําหนดไวในตารางที่ 1 สดมภที่ 5 
2.3.6 เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ า 
เสนผานศูนยกลางเบ็ดเสร็จเฉลี่ยตองอยูภายในคาจํากัดที่กําหนดไวในตารางที่ 1 สดมภที่ 6 และสดมภที่ 7 
2.4 การทดสอบ  มอก.11 เลม 4-2553  
-3- ตามขอกําหนดขอ 2.3 ตองตรวจสอบโดยการตรวจพ ินิจและทดสอบตามตารางท ี่ 2 
2.5 ขอแนะนําการใช 
อุณหภูมิสูงสุดของตัวนําในการใชงานปกติเทากับ 70 องศาเซลเซียส 
ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไปสําหรับชนิด 60227 IEC 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 
เสนผานศูนยกลาง
เบ็ดเสร็จเฉลี่ย จํานวนและ
พื้นที่หนาตัด
ระบุของตัวนํา ประเภทของ
ตัวนํา มอก.2427 ความหนาฉนวน  
 
คาที่กําหนด  ความหนา
เปลือกใน  
คาโดยประมาณ  ความหนา
เปลือก 
คาที่กําหนด  ต่ําสุด สูงสุด ความตานทาน
ต่ําสุดของฉนวน  
ที่ 70 OC 
mm2  mm mm mm mm mm M Ω⋅km 
2 × 1.5 
 
2 × 2.5  
2 × 4 
 2 × 6 
 
2 × 10  
2 × 16 
2 × 25 2 × 35 
3 × 1.5 
 3 × 2.5 
 
3 × 4  
3 × 6 
 3 × 10 
 
3 × 16 3 × 25 
3 × 35 
4 × 1.5  
4 × 2.5 
 
4 × 4 
 4 × 6 
 
4 × 10  
4 × 16 
4 × 25 4 × 35 
5 × 1.5 
 5 × 2.5 
 
5 × 4  
5 × 6 
 5 × 10 
 
5 × 16 5 × 25 
5 × 35 1 
2 
1 2 
1 
2 1 
2 
1 2 
2 
2 2 
1 
2 1 
2 
1 2 
1 
2 1 
2 
2 2 
2 
1 2 
1 
2 
1 
2 1 
2 
1 2 
2 
2 2 
1 
2 1 
2 
1 2 
1 
2 1 
2 
2 2 
2 0.7 
0.7 
0.8 0.8 
0.8 
0.8 0.8 
0.8 
1.0 1.0 
1.0 
1.2 1.2 
0.7 
0.7 0.8 
0.8 
0.8 0.8 
0.8 
0.8 1.0 
1.0 
1.0 1.2 
1.2 
0.7 0.7 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 0.8 
0.8 
1.0 1.0 
1.0 
1.2 1.2 
0.7 
0.7 
0.8 
0.8 
0.8 0.8 
0.8 
0.8 1.0 
1.0 
1.0 1.2 
1.2 0.4 
0.4 
0.4 0.4 
0.4 
0.4 0.4 
0.4 
0.6 0.6 
0.6 
0.8 1.0 
0.4 
0.4 0.4 
0.4 
0.4 0.4 
0.4 
0.4 0.6 
0.6 
0.8 0.8 
1.0 
0.4 0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 0.6 
0.6 
0.6 0.6 
0.8 
1.0 1.0 
0.4 
0.4 0.4 
0.4 
0.6 0.6 
0.6 
0.6 0.6 
0.6 
0.8 1.0 
1.2 1.2 
1.2 
1.2 1.2 
1.2 
1.2 1.2 
1.2 
1.4 1.4 
1.4 
1.4 1.6 
1.2 
1.2 1.2 
1.2 
1.2 1.2 
1.4 
1.4 1.4 
1.4 
1.4 1.6 
1.6 
1.2 1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.4 1.4 
1.4 
1.4 1.4 
1.4 
1.6 1.6 
1.2 
1.2 1.2 
1.2 
1.4 1.4 
1.4 
1.4 1.4 
1.4 
1.6 1.6 
1.6 7.6 
7.8 
8.6 9.0 
9.6 
10.0 10.5 
11.0 
13.0 13.5 
15.5 
18.5 21.0 
8.0 
8.2 9.2 
9.4 
10.0 10.5 
11.5 
12.0 14.0 
14.5 
16.5 20.5 
22.0 
8.6 9.0 
10.0 
10.0 
11.5 12.0 12.5 
13.0 
15.5 16.0 
18.0 
22.5 24.5 
9.4 
9.8 
11.0 
11.0 
12.5 13.0 
13.5 
14.5 17.0 
17.5 
20.5 24.5 
27.0 10.0 
10.5 
11.5 12.0 
12.5 
13.0 13.5 
14.0 
16.5 17.5 
20.0 
24.0 27.5 
10.5 
11.0 12.0 
12.5 
13.0 13.5 
14.5 
15.5 17.5 
19.0 
21.5 26.0 
29.0 
11.5 12.0 
13.0 
13.5 
14.5 
15.0 16.0 
17.0 
19.0 20.5 
23.5 
28.5 32.0 
12.0 
12.5 14.0 
14.5 
16.0 17.0 
17.5 
18.5 21.0 
22.0 
26.0 31.5 
35.0 0.011 
0.010 
0.010 0.009 
0.008 5 
0.007 7 0.007 0 
0.006 5 
0.007 0 0.006 5 
0.005 2 
0.005 0 0.004 4 
0.011 
0.010 0.010 
0.009 
0.008 5 0.007 7 
0.007 0 
0.006 5 0.007 0 
0.006 5 
0.005 2 0.005 0 
0.004 4 
0.011 0.010 
0.010 
0.009 
0.008 5 
0.007 7 0.007 0 
0.006 5 
0.007 0 0.006 5 
0.005 2 
0.005 0 0.004 4 
0.011 
0.010 0.010 
0.009 
0.008 5 0.007 7 
0.007 0 
0.006 5 0.007 0 
0.006 5 
0.005 2 0.005 0 
0.004 4 มอก.11 เลม 4-2553  
-4- ตารางที่ 2  การทดสอบสําหรับชนิด 60227 IEC 10 
1 2 3 4 
วิธีการทดสอบระบ ุใน หมายเลข
อางอิง การทดสอบ  ประเภทการ
ทดสอบ  มอก.11 ขอ 
1 การทดสอบทางไฟฟ า    
1.1 ความตานทานของตัวนํา T, S  เลม 2 2.1 
1.2 ความทนแรงด ันไฟฟาของแกนที่ 2 000 V T เลม 2 2.3 
1.3 ความทนแรงด ันไฟฟาของสายไฟฟาที่ 2 000 V T, S เลม 2 2.2 
1.4 ความตานทานของฉนวนท ี่อุณหภูมิ 70  OC T เลม 2 2.4 
2 ขอกําหนดทางโครงสร างและขนาด  
   เลม 1 และ 
 เลม 2  
2.1 การตรวจสอบส วนประกอบของโครงสร าง T, S  เลม 1 การตรวจพินิจและ
ทดสอบดวยมือ 
2.2 การวัดความหนาของฉนวน  T, S เลม 2 1.9 
2.3 การวัดความหนาของเปล ือกนอก  T, S เลม 2 1.10 
2.4 การวัดเสนผานศูนยกลางของสายไฟฟ า    
2.4.1 คาเฉลี่ย T, S เลม 2 1.11 
2.4.2 ความรี (ovality) T, S เลม 2 1.11 
3 สมบัติทางกลของฉนวน     
3.1 ความตานทานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.1 
3.2 ความตานทานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3 
3.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.1 
4 สมบัติทางกลของเปล ือก    
4.1 ความตานแรงดึงกอนการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ก. ก.2.2 
4.2 ความตานแรงดึงหลังการเรงอายุใชงาน T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.3 
4.3 คาการสูญเสียของมวล  T เลม 2 ภาคผนวก  จ. จ.2 
5 การทดสอบความเข ากันได T เลม 2 ภาคผนวก  ข. ข.1.4 
6 การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง    
6.1 ฉนวน  T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.1 
6.2 เปลือกนอก  T เลม 2 ภาคผนวก  ค. ค.2 
7 ความยืดหยุนและความทนต อแรงกระแทกท ี่อุณหภูมิต่ํา1)    
7.1 การดัดโคงของฉนวน  T - - 
7.2 การดัดโคงของเปลือก T - - 
7.3 ความยืดตัวของเปลือก T - - 
7.4 ความทนตอแรงกระแทกของสายไฟฟ า T - - 
8 ความทนตอการช็อกดวยความรอน    
8.1 ฉนวน  T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.1 
8.2 เปลือกนอก  T เลม 2 ภาคผนวก  ง. ง.2 
9 ความตานทานการลุกไหม T เลม 2 ภาคผนวก  ช.  
1) ไมใชกับประเทศไทย  
 
____________________________________