Martes 4 de febrero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)     1 
SECRETARIA DE ENERGIA  
 
ANTEPROY ECTO de Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana  NOM -
001-SEDE -2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).  
 
ANTEPROYECTO DE PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM -001-SEDE -2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN).  
La Secretaría de Energía, por conducto de la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de 
Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares, con fundamento en los artículos 33 fracciones IV y XII de la Ley 
Orgá nica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o. fracción II inciso e), 3o. fracciones IV -A, XVII y XVIII, 
38 fracción V, 68 primer párrafo, 70 fracción I, 73, 74 y 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
28 de la Ley del Servicio Público  de Energía Eléctrica; 80, 81 y 82 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 54 y 56 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 2 
Apartado A fracción I, 8 fracciones XIII y XV, y 11 fracciones I, III y IV d el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Energía, y  
CONSIDERANDO  
Primero. - Que con fecha 15 de noviembre del 2012 fue aprobada por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Instalaciones Eléctricas, en su cuarta sesión ordin aria, la Norma Oficial  Mexicana  NOM -001-
SEDE -2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), y la Secretaría de Energía, por conducto de la Dirección 
General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares, expidió la Norma Oficial 
Mexicana NOM -001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas  (utilización), publicada en el  Diario Oficial de la 
Federación el 29 de noviembre de 2012.  
Segundo. - Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, la Secretaría  de Energía, a través de la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de 
Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares, elaboró el presente anteproyecto de Procedimiento para la 
Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012 , Instalaciones Eléctricas 
(utilización).  
Tercero. - Que con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de evaluación de la conformidad de la 
NOM -001-SEDE -2012, Instalaciones eléctricas (utilización), la Dirección General de Distribución y 
Abastecimient o de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares expidió el 28 de mayo de 2013 la 
“MODIFICACIÓN al Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana  NOM -
001-SEDE -2005, Instalaciones eléctricas (utilización), publicado el 26 de jul io de 2012.”  
Cuarto. - Que con fundamento en los artículos 73 párrafo segundo de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 81 del Reglamento de dicha Ley, se publica para consulta ciudadana el presente instrumento 
jurídico en su carácter de anteproy ecto a fin de que los interesados manifiesten sus comentarios a la Dirección 
General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares, sita en Insurgentes Sur 
número 890, piso 8, colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 en México, Distrito Federal. 
Asimismo, los interesados podrán manifestar sus comentarios al correo electrónico: 
presidencia_ccnnie@energia.gob.mx.  
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM -001-SEDE -2012, INST ALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)  
ÍNDICE  
1. Objetivo.  
2. Referencias.  
3. Campo de aplicación.  
4. Definiciones.  
5. Disposiciones generales.  
6. Procedimiento.  
7. Aspectos técnicos específicos del proyecto a verificar.  
8. Documentación.  
9. Transitorios.  2     (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 4 de febrero de 2014  
10. Anexos:  
Anexo A  Formato del Acta de evaluación de la conformidad.  
Anexo B  Conceptos en los que deben basarse las verificaciones periódicas para instalaciones eléctricas 
localizadas en áreas peligrosas (clasificadas), así como para instalaciones eléctricas que hayan estado en 
servicio antes de la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012, Instalaciones 
eléctricas (utilización).  
Anexo C  Formato del Dictamen de Verificación de Instalaciones Eléctricas.  
Anexo D  Formato del escrito para el envío del informe trimestral de dictámenes de verificación y del 
Informe trimestral de Dictámenes de Verificación.  
1. Objetivo  
El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, en adelante PEC, establece dentro del 
marco de la Ley Federal sob re Metrología y Normalización, en adelante LFMN y su Reglamento, la 
metodología para que mediante la verificación, se evalúe la conformidad de las instalaciones eléctricas con la 
Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012, Instalaciones Eléctricas (utilizaci ón), en adelante NOM.  
2. Referencias  
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
• Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.  
• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
• Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía El éctrica.  
• Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).  
• Norma Oficial Mexicana NOM -008-SCFI -2002, Sistema General de Unidades de Medida.  
• Norma Mexicana NMX -J-136-ANCE -2007, Abreviaturas y Símbolos para Diagramas, Pl anos y 
Equipos Eléctricos.  
• Acuerdo que determina los lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones 
eléctricas.  
3. Campo de aplicación  
El presente procedimiento es para evaluar la conformidad de las instalaciones a que se refi eren los 
artículos 28 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 54 y 56 de su Reglamento y el Acuerdo que 
determina los lugares de concentración pública para la verificación de las i nstalaciones eléctricas, ya sea  que 
estén o no suministradas po r el servicio público de energía eléctrica, de acuerdo con el campo de aplicación 
de la NOM.  
La evaluación de la conformidad de las instalaciones eléctricas con la NOM será realizada en cualquier 
tiempo por la Autoridad competente de manera fundada y motiv ada, y por las Unidades de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas aprobadas por la misma Autoridad, para cuyo efecto se hará uso del presente PEC.  
4. Definiciones  
Para efectos de este PEC se establecen las siguientes definiciones:  
Acta de evaluación de l a conformidad: Documento elaborado por la Unidad de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas en cada una de las visitas de verificación a la instalación eléctrica, en el cual deben 
constar por lo menos los siguientes datos: hora, día, mes y año en que inic ie y concluya la visita; calle, 
número, colonia o población, municipio o delegación, código postal y entidad federativa; objeto de la visita de 
verificación; datos de quienes intervinieron en ella; la información relativa a las no conformidades encontradas  
y, en su caso, el cumplimiento de las mismas; así como las circunstancias en las que se efectuó la 
verificación; observaciones de la persona que atendió la visita de verificación y pruebas ofrecidas en caso de 
haberlas, datos que son evidencia objetiva de  la verificación a las instalaciones eléctricas.  
Alcance de la verificación:  Es el valor de la capacidad de la subestación (kVA), en su caso, o de una 
parte o el total de la carga instalada (kW) en la instalación eléctrica que el solicitante de la verifica ción requiera 
que sea verificada.  
Ampliación:  Es el aumento del valor en kW de la carga instalada en una instalación eléctrica existente.  Martes 4 de febrero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)     3 
Autoridad competente:  La Secretaría de Energía, a través de la Dirección General de Distribución y 
Abastecimiento de E nergía Eléctrica, y Recursos Nucleares, conforme a sus atribuciones.  
Carga Instalada:  Es el valor total en kW de los equipos, aparatos y dispositivos que se conectarán a la 
instalación eléctrica y para la cual fue diseñada y construida.  
Dictamen de Verific ación:  Documento que emite y firma la Unidad de Verificación de Instalaciones 
Eléctricas a través del Sistema Electrónico de Dictámenes de Verificación, mediante el cual certifica que una 
instalación eléctrica o parte de ella, cumple en un momento determin ado con la NOM.  
Evaluación de la conformidad:  La determinación del grado de cumplimiento de una instalación eléctrica 
con la NOM.  
Expediente técnico:  Documentación que incluye el proyecto eléctrico, listas de verificación y, en su caso, 
los informes de las  pruebas, mediciones, comprobaciones y demás información que se recabe o genere 
durante el proceso de la verificación.  
Listas de verificación:  Documentos que elabora y utiliza la Unidad de Verificación de Instalaciones 
Eléctricas en la revisión del proyect o y durante la visita de verificación.  
Modificación:  Es el cambio de las características originales de una instalación eléctrica sin que cambie el 
valor en kW de la carga instalada.  
No conformidad:  Incumplimiento de un elemento, dispositivo o parte de la i nstalación eléctrica con las 
especificaciones y lineamientos de carácter técnico establecidos en la sección o secciones aplicables de la 
NOM.  
Proyecto eléctrico:  Planos, memoria técnico -descriptiva y diagramas en físico o en formato electrónico 
correspondi entes a una instalación eléctrica que se ha de construir o a partir de los cuales se ha construido.  
Responsable del proyecto:  Persona física que sea ingeniero electricista, ingeniero mecánico electricista, 
ingeniero eléctrico electrónico o ingeniero en ram as afines, con cédula profesional.  
SCIAN:  Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte en la versión México. Es la agrupac ión de 
actividades económicas en tres grandes grupos: actividades primarias, s ecundarias y terciarias. Consta de 
cinco niv eles de agregación: sector, subsector, rama, subrama y clase.  
SEDIVER:  Sistema Electrónico de Dictámenes de Verificación. Es una aplicación informática que permite 
a la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas capturar los datos relativos a las v erificaciones de 
instalaciones eléctricas y generar tanto los dictámenes de verificación  como los informes trimestrales  de 
actividades.  
Solicitante de la verificación:  Persona que solicita a una Unidad de Verificación de Instalaciones 
Eléctricas el servici o de verificación de una instalación eléctrica.  
UVIE:  Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas. Es la persona física o moral que cuenta con una 
acreditación emitida por una entidad de acreditación y aprobada por la Autoridad competente, para real izar 
actos de verificación de instalaciones eléctricas.  
Verificación:  La constatación ocular, comprobación o examen de documentos, que se realiza para 
evaluar la conformidad de una instalación eléctrica con la NOM en un momento determinado.  
5. Disposicione s generales  
5.1. Las disposiciones de carácter obligatorio indicadas en este PEC se caracterizan por el uso de la 
palabra “debe” o “deberá”.  
5.2. La evaluación de la conformidad la lleva a cabo una UVIE a petición de parte.  
El solicitante de la verificació n puede requerir a la UVIE de su preferencia la evaluación de la conformidad 
de la instalación eléctrica con la NOM, para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para los fines que 
al interesado convenga.  
Para evitar conflicto de intereses, la UVIE que seleccione el solicitante de la verificación no debe tener, 
durante el proceso de verificación:  
• Relación comercial alguna, ni ser empleado del:  
■ Propietario.  
■ Solicitante de la verificación.  
■ Constructor.  
■ Proyectista de la instalación.  
■ Suministrador.  4     (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 4 de febrero de 2014  
• Participación en:  
■ El diseño o construcción de la instalación eléctrica a verificar.  
■ En alguna consultoría relacionada con la instalación  eléctrica a verificar.  
■ En el suministro de equipo y material eléctrico para la instalación eléctrica a verificar.  
La verificación de las instalaciones eléctricas podrá realizarse durante las diferentes etapas de su 
construcción, quedando asentado en el acta correspondiente.  
5.3. Los dictámenes de verificación que emitan las UVIE serán reconocidos en los términos establecidos 
en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
5.4. La Autoridad competente publicará en su página web http://www.sener.gob.mx  un directorio con los 
datos generales de las UVIE acreditadas y aprobadas para la evaluación de la conformidad de instalaciones 
eléctricas con la NOM, siempre y cuando exista el consentimiento expreso para difundir sus datos personales 
de conformidad con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
5.5. El incumplimiento a lo dispuesto en este PEC, y demás disposiciones legales, reglamentarias y 
normativas en materia de evaluación de la conformidad podrá ser sancionado en términos de la s leyes 
aplicables.  
5.6. Los gastos que se originen por los trabajos de verificación deben ser a cargo del solicitante de la 
verificación, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
6. Procedimiento  
6.1. El solicitante de la verificación debe requerir a una UVIE la evaluación de la conformidad de la 
instalación eléctrica con la NOM.  
6.2. Recibida la solicitud de verificación, la UVIE, de común acuerdo con el solicitante de la verificación, 
debe establecer  los términos y las condiciones de los trabajos de verificación a través de un contrato de 
prestación de servicios y proceder a inscribir en el SEDIVER los datos de la instalación eléctrica a verificar:  
I. Fecha de recepción de la solicitud de la verificac ión. 
II. Fecha de firma del contrato de prestación de servicios celebrado entre la UVIE y el solicitante de la 
verificación.  
III. Nombre o razón social del solicitante de la verificación.  
IV. Nombre comercial, en su caso.  
V. Para personas morales, el Regis tro Federal de Contribuyentes (RFC).  
VI. Para personas físicas, la Clave Única del Registro de Población (CURP), el número de folio de la 
credencial para votar del Instituto Federal Electoral (IFE), la matrícula de la cartilla militar o el número 
de pasapo rte. En caso de ser extranjero el folio de la Forma Migratoria.  
VII. Clasificación del giro conforme al SCIAN que se puede consultar a través del portal en Internet del 
INEGI. (www.inegi.org.mx).  
VIII. Domicilio de la instalación eléctrica a verificar.  
a. Calle.  
b. Número exterior.  
c. Número interior.  
d. Colonia o Población.  
e. Municipio o delegación.  
f. Código Postal.  
g. Ciudad.  
h. Entidad Federativa.  
IX. Datos de la persona que firma el contrato de prestación de servicios con la UVIE.  
a. Nombres.  
b. Apell ido paterno.  Martes 4 de febrero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)     5 
c. Apellido materno.  
d. Número de teléfono o celular.  
e. Número de fax.  
f. Dirección de correo electrónico.  
IX.1. Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los siguientes documentos:  
■ Clave Única del Registro de Población (CUR P), 
■ Número de folio de la credencial para votar del Instituto Federal Electoral (IFE),  
■ Matrícula de la cartilla militar,  
■ Número de pasaporte.  
IX.2. Para extranjeros, deberá registrar:  
■ Número de teléfono o celular,  
■ Dirección de correo electrónico,  
■ El Folio de la Forma Migratoria.  
X. Datos de la persona que atiende la visita para resolver cualquier duda con respecto a la instalación 
eléctrica durante la verificación:  
a. Nombre(s),  
b. Apellido paterno,  
c. Apellido materno,  
d. Número de teléfono o c elular,  
e. Número de fax,  
f. Dirección de correo electrónico.  
X.1. Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los siguientes documentos:  
■ Clave Única del Registro de Población (CURP),  
■ Número de folio de la credencial para votar del Instit uto Federal Electoral (IFE),  
■ Matrícula de la cartilla militar,  
■ Número de pasaporte.  
X.2. Para extranjeros, deberá registrar:  
■ Número de teléfono o celular,  
■ Dirección de correo electrónico,  
■ El Folio de la Forma Migratoria.  
XI. Características de la  instalación eléctrica a verificar.  
a. Carga instalada en kilowatts (kW).  
b. Tensión eléctrica de suministro en volts (V).  
c. Capacidad de la subestación en kilovoltamperes (kVA).  
d. Tipo de instalación: Lugar de concentración pública, área peligrosa, indu stria u otro.  
e. Tipo de verificación: Instalación nueva, ampliación de una instalación, modificación de una 
instalación, verificación periódica de la instalación que contenga áreas peligrosas (clasificadas), 
subestación para cambio de tensión para la alim entación de la instalación, instalación construida 
antes de la entrada en vigor de la NOM -001-SEDE -2012.  
El solicitante de la verificación debe entregar a la UVIE la información de carácter técnico en función del 
alcance de la verificación, conforme con lo  establecido en el capítulo 6 de este PEC.  
6.3. Una vez que la UVIE reciba la información de la instalación a verificar, debe proceder a su revisión, 
con objeto de confirmar que dicha información es suficiente en términos de este PEC; en su defecto, hará e l 
requerimiento al solicitante de la verificación.  6     (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 4 de febrero de 2014  
Cuando en la revisión del proyecto eléctrico se encuentren no conformidades con la NOM, la UVIE debe 
asentar este hecho en las listas de verificación que para tal efecto haya elaborado y notificarlo al sol icitante de 
la verificación, para que realice las acciones necesarias para subsanar las no conformidades.  
Una vez subsanadas las no conformidades, la UVIE debe anexar a las listas de verificación la evidencia 
objetiva de las acciones efectuadas por el soli citante de la verificación y documentar si con tales acciones, el 
proyecto cumple con lo establecido en la NOM.  
Las listas de verificación deberán contener como mínimo:  
a. Artículo, sección e inciso de la NOM.  
b. Texto de la referencia.  
c. Tipo de verifica ción (documental, ocular, comprobación, medición o análisis)  
d. Criterios de aceptación o rechazo.  
e. Conforme y no conforme.  
Una vez que el proyecto cumpla con lo establecido en la NOM, la UVIE deberá registrar en el SEDIVER 
los siguientes datos:  
a. Fecha  de inicio de la revisión documental.  
b. Fecha de término de la revisión documental.  
c. Observaciones de la UVIE a la revisión documental.  
De igual manera, la UVIE deberá adjuntar en el SEDIVER las versiones finales en formato PDF (Portable 
Document Format ), RAR o ZIP (Archivo comprimido) de los siguientes documentos:  
Para instalaciones eléctricas con una carga instalada menor a 100 kW:  
a. Diagrama unifilar.  
b. Relación de cargas.  
Para instalaciones eléctricas con una carga instalada igual o mayor a 100 kW:  
a. Diagrama unifilar.  
b. Cuadro de distribución de cargas.  
6.4. La UVIE debe realizar las visitas de verificación necesarias para comprobar que la instalación eléctrica 
cumple con la NOM. Cada visita de verificación deberá registrarse en el SEDIVER con lo s siguientes datos:  
a. Fecha de la visita de verificación.  
b. Hora de inicio de la visita de verificación.  
c. Hora de término de la visita de verificación.  
6.5. En cada visita a la instalación eléctrica, la UVIE debe verificar el elemento, dispositivo o pa rte de la 
instalación eléctrica con base en las listas de verificación y elaborar un acta de evaluación de la conformidad, 
en presencia de la persona que atiende la visita, utilizando el formato establecido en el Anexo A, misma que 
deberá adjuntar en el SE DIVER en formato PDF.  
La UVIE debe asentar en el acta de evaluación de la conformidad correspondiente, las no conformidades 
que detecte. Al firmar el acta de evaluación de la conformidad, el solicitante de la verificación se da por 
enterado de las no confo rmidades detectadas por la UVIE y hará las modificaciones necesarias para corregir 
las mismas de acuerdo con lo establecido en la NOM.  
La UVIE debe asentar en el acta de evaluación de la conformidad correspondiente las acciones correctivas 
realizadas por e l solicitante de la verificación e indicar si con tales acciones la instalación eléctrica cumple con 
la NOM.  
La persona que atiende la visita de verificación podrá, durante la elaboración del acta de evaluación de la 
conformidad, hacer observaciones y ofre cer pruebas a la UVIE en rel ación con los hechos contenidos  en la 
misma, o por escrito podrá hacer uso de este derecho dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que se haya cerrado el acta.  
6.6. La UVIE deberá realizar las comprobac iones que estime necesarias a fin de acreditar que los 
resultados obtenidos de las mediciones están dentro de los límites y parámetros establecidos en la NOM, 
cuando no se cuente con un reporte expedido por una persona física o moral que haya realizado las  
mediciones, la UVIE podrá realizarlas para constatar que los valores estén dentro de los límites establecidos 
en la NOM. Dichas mediciones serán las siguientes:  Martes 4 de febrero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)     7 
I. Prueba de resistencia de aislamiento de los cables alimentadores principales.  
II. Prueba de  la continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas.  
III. Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra.  
IV. Prueba de polaridad de las conexiones en los contactos.  
V. Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento  con la NOM.  
6.7. El Dictamen de Verificación será expedido por la UVIE sólo si ha constatado que la instalación 
eléctrica cumple con la NOM. Dicho Dictamen debe estar soportado por las actas de evaluación de la 
conformidad, así como por el expediente técn ico. Cuando se trate de modificaciones o ampliaciones a 
instalaciones eléctricas existentes, la verificación y el Dictamen de Verificación se pueden limitar a la parte 
modificada o ampliada si el solicitante de la verificación así lo solicita.  
Para el caso  de las instalaciones eléctricas que hayan estado en servicio antes de la entrada en vigor de la 
Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012, Instalaciones Eléctricas (utilización) y que por cualquier causa 
requieran de un Dictamen de Verificación, éste deber á emitirse con base a los conceptos y alcance a que se 
refiere el Anexo B del presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.  
6.8. La UVIE expedirá el Dictamen de Verificación con base en la información que haya sido capturada en 
el SEDIVER y entregará al solicitante de la verificación dos ejemplares debidamente firmados del Dictamen de 
Verificación, los cuales tendrán impresa la cadena de seguridad generada por el SEDIVER, según el formato 
ilustrativo indicado en el Anexo C.  
6.9. El solicitant e del servicio debe entregar al suministrador un ejemplar del Dictamen de Verificación y 
conservar el otro.  
6.10.  Para el caso de instalaciones eléctricas no conectadas al servicio público de energía eléctrica, el 
solicitante de la verificación debe conser var por lo menos uno de los dos ejemplares del Dictamen de 
Verificación en el domicilio donde se ubica la instalación eléctrica, sin el cual no debe energizarse la 
instalación.  
El Dictamen de Verificación debe estar a disposición de la Autoridad competente  y de cualquier otra 
dependencia o entidad pública que lo solicite, conforme a sus atribuciones.  
6.11.  Para el caso de las instalaciones eléctricas que tengan áreas peligrosas (clasificadas) de acuerdo 
con la NOM, deberá obtenerse un Dictamen de Verificaci ón cada cinco años, conforme al alcance y conceptos 
indicados en el Anexo B.  
6.12.  La UVIE debe proceder a inscribir en el SEDIVER los datos a que hacen referencia los numerales 
6.2, 6.3, 6.4 y 6.5, dentro de los cinco días naturales posteriores a la reali zación de cada una de las 
actividades contempladas.  
7. Aspectos técnicos específicos del proyecto a verificar  
Con el fin de simplificar el proceso de verificación se señala de manera enunciativa, mas no limitativa, lo 
siguiente:  
7.1. Para instalaciones elé ctricas con carga instalada menor a 100 kW.  
Como requisito mínimo para llevar a cabo la verificación, el solicitante de la verificación debe entregar a la 
UVIE el proyecto eléctrico correspondiente. En este caso, el proyecto debe estar integrado por un dia grama 
unifilar, relación de cargas, lista de materiales y equipo utilizado de manera general.  
A las instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW y que tengan áreas peligrosas 
(clasificadas), les aplica lo establecido en el numeral 7.2. sigui ente:  
7.2. Para instalaciones eléctricas con carga instalada igual o mayor a 100 kW.  
Como requisito para llevar a cabo la verificación, el solicitante debe entregar a la UVIE el proyecto 
eléctrico, que debe contener la información que permita determinar el  grado de cumplimiento con las 
disposiciones establecidas en la NOM, conforme a lo siguiente:  
I. Diagrama unifilar:  
I.1 Características de la acometida.  
I.2 Características de la subestación.  
I.3 Características de los alimentadores hasta los centros de ca rga, tableros de fuerza, alumbrado, 
entre otros, indicando en cada caso el tamaño de los conductores (conductores activos, 
conductor puesto a tierra y de puesta a tierra), la longitud y la corriente en amperes.  8     (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 4 de febrero de 2014  
I.4 Tipo de dispositivos de interrupción, cap acidad interruptiva e intervalo de ajuste de cada una de 
las protecciones de los alimentadores.  
II. Cuadro de distribución de cargas por circuito:  
II.1 Circuitos de alumbrado y contactos, número de circuitos; número de lámparas, de contactos y 
de dispositi vos eléctricos por cada circuito; fase o fases a que va conectado cada circuito. 
Carga en watts o voltamperes y corriente en amperes de cada circuito, tamaño de los 
conductores, protección contra sobrecorriente de cada circuito y el desbalanceo entre fases  
expresado en por ciento.  
II.2 Circuitos de fuerza. Número de circuitos, fases a las que va conectado el circuito, 
características de los motores o aparatos y sus dispositivos de protección y control, carga en 
watts o voltamperes y corriente en amperes de cada circuito, tamaño de los conductores y el 
resumen de cargas indicando el desbalanceo entre fases expresado en por ciento.  
II.3 Otros circuitos, tales como: de emergencia, de comunicaciones, contra incendios, etc., número 
de circuitos, fase o fases a qu e va conectado el circuito, carga en watts o voltamperes y 
corriente en amperes de cada circuito, tamaño de los conductores y protección contra 
sobrecorriente de cada circuito.  
III. Plano eléctrico, el cual debe:  
III.1. Estar elaborado a una escala tal que  el contenido sea legible e interpretable.  
 Se permite el uso de archivos electrónicos para cumplir este requisito.  
III.2. Utilizar el Sistema General de Unidades de Medida, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 
NOM -008-SCFI vigente y todas sus leyendas  en idioma español.  
III.3. Contener los datos relativos a la instalación eléctrica, incluir la información suficiente para una 
correcta interpretación, de manera que permita construir la instalación. Pueden agregarse notas 
aclaratorias en los elementos que  el proyectista considere necesarios.  
III.4. Incluir la información siguiente:  
III.4.1.  Del solicitante de la verificación:  
a) Nombre o razón social.  
b) Domicilio (calle, número, colonia o población, municipio o delegación, código postal y 
entidad federati va). 
c) Teléfono.  
d) Dirección de correo electrónico.  
III.4.2.  Del responsable del proyecto eléctrico:  
a) Nombre completo.  
b) Número de cédula profesional  
c) Firma o carta responsiva, cuando el proyecto sea entregado en medios electrónicos.  
d) Fecha de ela boración del proyecto eléctrico.  
III.5. Los planos eléctricos de planta y elevación deben incluir lo siguiente:  
a) Localización del punto de acometida, del interruptor general y del equipo principal, 
incluyendo el tablero o tableros generales de distribuci ón. 
b) Localización de los centros de control de motores; tableros de fuerza, de alumbrado, de 
contactos y otros.  
c) Trayectoria de alimentadores y circuitos derivados, tanto de fuerza como de alumbrado, 
identificando cada circuito e indicando su tamaño y canalización; localización de motores y 
equipos alimentados por los circuitos derivados, localización de los controladores y sus 
medios de desconexión, localización de contac tos y unidades de alumbrado con  sus 
controladores, identificando las cargas con su  circuito y tablero correspondiente.  
d) Localización, en su caso, de áreas peligrosas, indicando su clasificación de acuerdo con 
la NOM.  
IV. Lista de los principales materiales utilizados.  
V.  Lista de los principales equipos utilizados.   
VI. Croquis de lo calización del domicilio donde se ubica la instalación eléctrica.  
VII. Memoria técnica, la cual debe contener, de manera enunciativa mas no limitativa:  Martes 4 de febrero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)     9 
VII.1.  Los cálculos de corriente de corto circuito trifásico.  
VII.2.  Los cálculos de corriente de falla de fase a tierra (monofásico y bifásico).  
VII.3.  Los cálculos correspondientes a la malla de tierra incluyendo la resistividad del terreno para 
subestaciones considerando las tensiones de paso, contacto, su resistencia a tierra, tamaño y 
longitud del condu ctor de la malla, y la selección de los electrodos.  
 En los casos en que el neutro sea corrido (suministrador) o que la subestación sea tipo poste, 
no se requieren los cálculos de la malla de tierra.  
VII.4.  Los cálculos de caída de tensión en alimentadores  y circuitos derivados.  
Se podrán emplear los símbolos que se indican en la Norma Mexicana NMX -J-136-ANCE -2007, 
Abreviaturas y Símbolos para Diagramas, Planos y Equipos Eléctricos. En caso de utilizar algún símbolo que 
no aparezca en dicha norma mexicana, debe indicarse su descripción en los planos eléctricos.  
7.3. Las áreas donde pueda existir peligro o riesgo de incendio o explosión debido a la presencia y manejo 
de gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles o fibras inflamable s dispersas en el 
aire, deben estar indicadas en el proyecto conforme a lo dispuesto en la NOM.  
El solicitante de la verificación debe presentar a la UVIE el plano de las áreas peligrosas (clasificadas) 
indicando los límites en vistas de planta y cortes tr ansversales y longitudinales, de forma que las disposiciones 
contenidas en la NOM, aplicables a cada clasificación, puedan verificarse objetivamente. La clasificación de 
las áreas debe hacerse por personas calificadas, bajo la responsabilidad del solicitan te de la verificación, 
teniendo en cuenta lo establecido en la NOM y en otras disposiciones legales aplicables.  
Cada Dictamen de Verificación que la UVIE expida para instalaciones eléctricas que tengan áreas 
peligrosas (clasificadas) debe indicar la fecha límite para la próxima verificación de la instalación eléctrica en 
dichas áreas, para que el usuario o propietario de la instalación la solicite a una UVIE, la cual se circunscribirá 
a los conceptos y alcance a que se refiere el Anexo B.  
Si las instalacion es eléctricas que tienen áreas peligrosas (clasificadas) cumplen con lo establecido en la 
NOM, la UVIE expedirá un Dictamen de Verificación, el cual se entregará al solicitante de la verificación, quien 
lo conservará y lo deberá tener a disposición de la A utoridad competente u otra dependencia o entidad pública 
que lo solicite conforme a sus atribuciones.  
8. Documentación  
8.1. La UVIE deberá informar cada trimestre calendario a la Autoridad competente sobre los dictámenes 
de verificación expedidos, o en su caso, entregar el aviso de no expedición de dictámenes, dentro del plazo de 
diez días naturales siguientes al vencimiento de cada trimestre calendario.  
Para ello, la UVIE a través del SEDIVER deberá generar y enviar el “Escrito para el Envío del Informe 
Trimestral de Dictámenes de Verificación e Informe Trimestral de Dictámenes de Verificación (Anexo D)”.  
Una vez que el SEDIVER genere el Anexo D, la UVIE deberá imprimirlo y enviarlo con firma autógrafa a la 
Autoridad competente, quien emitirá un acuse de re cibo del documento original, con el cual se acreditará la 
fecha de recepción del original del Informe.  
En caso de existir discrepancia entre el Anexo D enviado a través del SEDIVER y el firmado por la UVIE, 
tendrá validez este último.  
8.2. La UVIE debe con servar durante cinco años, para aclaraciones o para efectos de inspección de la 
Autoridad competente, el original de los siguientes documentos:  
I. Solicitudes de verificación firmadas;  
II. Contratos de servicios firmados por las partes;  
III. Actas de evalu ación de la conformidad;  
IV. Expedientes técnicos, y  
V. Copias de los Dictámenes de Verificación.  
Los documentos deben mantenerse físicamente en el archivo activo disponible en el domicilio de la UVIE, 
como mínimo dos años a partir de la fecha de emisión, al término de los cuales se pueden enviar al archivo 
pasivo, donde deberán permanecer tres años como mínimo.  
9. Transitorios  
PRIMERO. - El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad entrará en vigor a los 
sesenta días naturales posteriores a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación . 
SEGUNDO. - Se abroga el Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la NOM -001-SEDE -
2005, Instalaciones Eléctricas (utilización), publicado el 26 de julio del año 2012 en el Diari o Oficial de la 
Federación.  10     (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 4 de febrero de 2014  
TERCERO. - Todas aquellas verificaciones que se encuentren en desarrollo a la entrada en vigor del 
presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad , se concluirán en los términos  del 
Procedimiento para la Evaluación de  la Conformidad publicado el 26 de julio de 2012 en el Diario Oficial de la 
Federación.  
CUARTO. - Los procedimientos administrativos iniciados en contra de las UVIES anteriores a la entrada en 
vigor del presente Procedimiento de Evaluación de la Conformidad  serán concluidos en términos del 
procedimiento abrogado.  
México, D.F., a 16 de enero de 2014. - El Director General de Distribución y Abastecimiento de Energía 
Eléctrica, y Recursos Nucleares, Edmundo Gil Borja .- Rúbrica.  
ANEXO A  
ACTA DE EVALUACIÓN DE LA C ONFORMIDAD  
DATOS DEL SOLICITANTE DE LA VERIFICACIÓN:  
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE:  
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ __________________________________________  
Actividad_________________________________________________________ _______________________________  
 
DOMICILIO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:  
CALLE O AVENIDA: ___________________________No. (Interior y exterior):____ _____________________________  
COLONIA O POBLACIÓN:__________________________________________________________________________  
MUNICIPIO O DELEGACIÓN:__________________________________CÓDIGO POSTAL:______________________  
CIUDAD Y ESTADO:_____________________ __________________________________________________________  
TELÉFONO(S):___________________________________________________ FAX:___________________________  
CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________  
 
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ATEN DIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  
 
DATOS DE LA VISITA DE VERIFICA CIÓN  
Objeto de la visita de verificación:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________ __________________________________________________________________________  
 
FECHA DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN: DÍA: _________ MES: _______________ AÑO: __________  
HORA DE INICIO: _______ HORA DE TÉRMINO: _______  
DESARROLLO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.  
Circunstancias en las que se efectúa la verificación:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ ______________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ ______________________________________________________  
No conformidades encontradas:  
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ _____________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________Martes 4 de febrero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)     11 
___________________________________________ _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________ _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ _____________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________ _____________________________________________________  
  
Observaciones de la persona que atendió la visita de verificación:  
________________________________________________________________________________________________
____________________________________ ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____ ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________  
Acciones realizadas y documentación ofrecida con respecto a lo asentado en el desarrollo de la visita de 
verificación.  
________________________________________________________________________________________________
____________ ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ____________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  
FIRMAS DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA VERIFICACIÓN  
Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas: 
_________________________________  
 _________________________________  
No. de registro:  _________________________________    
Firma: ____________________  
Datos de la persona que atendió la visita  
Nombre: _______________________________________________  
Identificación: ___________________________________________  
Número o folio de la identificación: ___________________________  
Expedida por: _______________________________ ____________  
Dirección: ______________________________________________   
 
 
 
Firma: ____________________  
Datos del testigo  
Nombre: ________________________________________________  
Identificación: ____________________________________________  
Número o folio d e la identificación: ___________________________  
Expedida por: ____________________________________________   
 
 
 
Firma: ____________________  12     (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 4 de febrero de 2014  
Dirección: _______________________________________________  
Datos del testigo  
Nombre: ______________________________ __________________  
Identificación: ____________________________________________  
Número o folio de la identificación: ___________________________  
Expedida por: ____________________________________________  
Dirección: _________________________________________ ______   
 
 
 
Firma: ____________________  
ANEXO B  
Conceptos en los que debe basarse la verificación periódica de las instalaciones eléctricas 
localizadas en áreas peligrosas (clasificadas) conforme a la NOM -001-SEDE -2012, Instalaciones 
Eléctricas (utilizació n), así como para instalaciones eléctricas que hayan estado en servicio antes de la 
entrada en vigor de la NOM -001-SEDE -2012.  
a) Resistencia de aislamiento de los conductores de alimentación principales, incluyendo, en su caso, 
los conductores de alta tens ión. 
b) Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas.  
c) Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra.  
d) Polaridad de las conexiones en los contactos.  
e) Protecciones, desconectadores y envolventes:  
1. Corriente nominal o ajuste de disparo.  
2. Corriente de interrupción o capacidad interruptiva.  
f) Locales de subestaciones:  
1. Espacios de seguridad.  
2. Accesos.  
3. Equipo de seguridad.  Martes 4 de febrero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)     13 
4. Puesta a tierra.  
5. Red de tierra.  
6. Medios para captar los aceites.  
g) Sistemas de e mergencia y de reserva, en su caso.  
ANEXO C  
DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. fracciones IV -A y XVII, 68, 70, 70 -C, 73, 74, 84, 85, 
86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 y 99 de la Ley Federa l sobre Metrología y Normalización; 28 y 29 de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica; 56, 57 y 58 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica y demás disposiciones legales aplicables, en mi carácter de Unidad de Verificaci ón de Instalaciones 
Eléctricas, aprobada con registro número: ........................................., con acreditación vigente de fecha: 
...............................................  otorgada por una entidad de acreditación autorizada, y aprobación v igente de la 
Secretaría de Energía otorgada en mediante oficio No. ......................................... de fecha 
......................................, y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad 
correspondiente a las instalaciones para el uso de energía eléctrica que se describen a continuación:  
Dictamen de Verificación Folio No.: (número consecutivo/ año en curso)  Fecha:  
Nombre o Razón Social del visitado:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Actividad de la instalac ión conforme al SCIAN:  
Tensión eléctrica de suministro (entre 
conductores):  
* Hasta 1000 volts  
* Mayor de 1000 volts  
Capacidad de la Subestación:  
__________(kVA)  * Lugar de concentración 
pública  
* Áreas peligrosas 
(clasificadas)  
* Industria  
* Otro _______ _______   Instalación nueva  
 Ampliación de una instalación 
existente  
 Modificación de una instalación 
existente  
 Subestación para cambio de tensión 
para la alimentación de la 
instalación  
 Instalación construida antes de la 
entrada en vigor de la 
NOM -001-SEDE -2012  
   
Carga instalada: …………....................................kW  
Alcance de la verificación....................................kW  Fecha de la próxima verificación para áreas peligrosas 
(clasificadas): ............................................ ..........  
NOTAS:  
 
Datos del visitado  
Domicilio:  
Calle y No. exterior:  No. interior:  
Colonia o Población:  
Municipio o Delegación:  
Ciudad y Estado:  
Código Postal:  
Teléfono:  Fax: 
Correo electrónico:  
Solicitante del servicio  
Nombre:  
CURP:  
Teléfono:  
Fax: 
Correo electrónico:  14     (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 4 de febrero de 2014  
CERTIFICO, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, que las instalaciones en cuestión cumplen con las disposiciones aplicables de la Norma Oficial 
Mexicana NOM -001-SEDE -2012, I nstalaciones Eléctricas (utilización).  
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación 
son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome 
acreedo r a las sanciones que, en su caso, procedan.  
EL TITULAR (O GERENTE) DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN  
____________________________________  
Nombre y firma  
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………...  
Teléfono: …………… …… Fax: ……..…………………… Correo electrón ico: …..................…………………...  
SEDIVER || SERVER GUID: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ANEXO D  
Formato del escrito para el envío del Informe trimestral de Dictámenes de Verificación emitidos e informe 
trimestral de Dictámenes de Verificación emitidos de la conformidad con la NOM -001-SEDE -2012, 
Instalaciones Eléctricas (utilización).  
 
Fecha : __________________________________  
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Dirección General de Distribución y Abastecimiento de  
Energía Eléctrica, y Recursos Nucl eares  
Presente  
 
 
 
De conformidad con el numeral 8.1 del Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial 
Mexicana NOM -001-SEDE -2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), remito el informe trimestral de Dictámenes de 
Verificación em itidos por esta Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas número __________ (número de la 
UVIE) , correspondientes al _______ trimestre del año __________ que se conforma de ____(número) dictámenes de 
verificación,  los cuales se listan en la relación que se anexa a este escrito y que declaro bajo protesta de decir verdad, 
que los datos asentados en el presente informe son verdaderos y cuyo contenido se tiene por reproducido como si al 
letra se insertara al presente.  
 
 
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.  
 
 
 
 
 
 
Atentamente  
 
El Titular (o Gerente) de la Unidad de Verificación  Martes 4 de febrero de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)     15 
 
 
____________________________________  
(Nombre y firma)  
 
 
 
 
Cadena de seguridad: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.   16     (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 4 de febrero de 2014  Continuación del Anexo D  
Informe Trimestral de Dictámenes  de Verificación  
Trimestre (No. y Año)    Fecha de emisión del informe   
Nombre    UVSEIE    
Dirección       
      
 
 
Número de 
Dictamen  Fecha de 
emisión  Nombre o 
Razó n Social  Dirección  Tensión eléctrica 
de suministro  
(V) Carga 
instalada 
(kW)  Actividad de 
la 
instalación  Tipo de instalación 
eléctrica  Contiene áreas 
peligrosas 
(clasificadas)  
         
 
 
 
 
Cadena de seguridad: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________