Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
CUARTA SECCION  
SECRETARIA DE ENERGIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización). 
(Continúa en la Quinta Sección).  
(Viene de la Tercera Sección)  
334-15. Instalaciones visibles. En instalaciones visibles  excepto lo previsto en 300 -11(a), los cables se 
deben instalar como se especifica en (a) hasta (c) siguientes.  
a) Siguiendo la superficie.  El cable debe seguir muy de cerca la superficie del acabado de edificios  o los 
largueros.  
b) Protegido contra daños  físicos. Los cables deben estar protegidos contra daños físicos cuando sea 
necesario, mediante tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tuberías eléctricas 
metálicas, tubo conduit de PVC Cédula 80, tubo conduit de resina termofija r eforzada (RTRC) marcado con el 
sufijo XW u otros medios aprobados. Cuando pasen a través del piso, los cables deben estar encerrados en 
tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico ligero, tubo conduit de 
PVC Cédula  80, tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) marcado con el sufijo XW u otros medios 
aprobados que sobresalgan como mínimo 15 centímetros del piso.  
El cable tipo NMC instalado en ranuras poco profundas o surcos en ladrillo, concreto o adobe debe estar 
protegido de acuerdo con los requisitos de 300 -4(f) y cubierto con yeso, adobe o un acabado similar.  
c) En sótanos sin terminar y espacios subterráneos de poca altura. Cuando el cable esté tendido 
formando ángulos con vigas en sótanos sin terminar y espacios subterráneos de poca altura, se permitirá 
asegurar los cables que no tengan menos de dos conductores de tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o tres 
conductores de tamaño 8.37 mm2 (8 AWG) directamente a las caras inferiores de las vigas. Los cables más 
pequeños  se deben instalar a través de agujeros taladrados en las vigas o sobre largueros. Se permitirá que 
el cable con forro no metálico instalado en la pared de un sótano sin terminar se instale en un tubo conduit o 
tubería aprobados, o se debe proteger de acue rdo con 300 -4. El tubo conduit o la tubería deben tener una 
funda aislante adecuada o un adaptador en el punto en que el cable entra en la canalización. El forro no 
metálico del cable se debe extender a través del tubo conduit o la tubería y dentro de la c aja de salida o de 
dispositivo una distancia no menor a 6 milímetros. El cable se debe sujetar a una distancia no mayor de 30 
centímetros del punto donde el cable entra en el tubo conduit o la tubería. El tubo conduit metálico, la tubería y 
las cajas metál icas de salida se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipo cumpliendo con 
las disposiciones de 250 -86 y 250 -148. 
334-17. A través o paralelos a elementos estructurales. Cuando se instalen los cables tipo NM, NMC o 
NMS a través o paralelos  a elementos estructurales, deben estar protegidos de acuerdo con 300 -4. Las 
armellas de sujeción usadas tal como se exige en 300 -4(b)(1) deben permanecer en su lugar y estar 
aprobados para el propósito de proteger el cable.  
334-23. En desvanes accesibles.  La instalación de cables en desvanes o espacios bajo el techo 
accesibles también debe cumplir lo establecido en 320 -23. 
334-24. Radio de curvatura.  Todos los dobleces de los cables de tipos NM, NMC y NMS se deben hacer 
de modo que el cable no resulte daña do. El radio de curvatura en la parte interna de cada curva, durante o 
después de la instalación, no debe ser menor a cinco veces el diámetro del cable.  
334-30. Sujeción y soporte.  Los cables con forro no metálico se deben sostener y asegurar con grapas, 
amarres para cable aprobados e identificados para asegurar y soportar, abrazaderas, soportes colgantes o 
accesorios similares diseñados e instalados de modo que no dañen el cable, a intervalos no superiores a 1.40 
metros y dentro de una distancia de 30 cent ímetros de cada entrada de cable a envolventes tales como caja 
de salida, caja de empalme, gabinete o accesorios. Los cables planos no se deben engrapar sobre el borde.  
No se exigirá que las secciones de cable protegidas contra daño físico por medio de una  canalización se 
fijen dentro de la canalización.  
a) Tramos horizontales a través de orificios y muescas.  
En tramos que no sean verticales, se considerará que los cables instalados de acuerdo con 300 -4 están 
sostenidos y asegurados cuando dichos soportes e stén a intervalos no mayores de 1.40 metros, y el cable       (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
con forro no metálico esté firmemente asegurado en su lugar por medios aprobados dentro de una distancia 
de 30 centímetros de cada caja, gabinete u otra terminación del cable con forro no metálico.  
NOTA: Véase 314 -17(c) respecto al soporte cuando se usan cajas no metálicas.  
b) Cables no soportados.  Se permitirá que el cable con forro no metálico no esté sostenido cuando el 
cable:  
(1) Está tendido entre puntos de acceso a través de espacios ocultos en e dificios o estructuras 
terminadas y el soporte no es viable.  
(2) No tiene más de 1.40 metros de longitud desde el último punto de soporte del cable hasta el punto de 
conexión a una luminaria u otro equipo eléctrico, y el cable y el punto de conexión están dentro de un 
plafón accesible.  
c) Dispositivo de alambrado sin caja independiente de salida.  Se permitirá un dispositivo de 
alambrado identificado para ese uso, sin una caja independiente de salida, y que incorpore una abrazadera de 
cable, cuando el cable está asegurado en su lugar a intervalos no mayores que 1.40 metros y a una distancia 
no mayor de 30 centímetros desde la abertura en la pared del dispositivo de alambrado. Además, debe haber 
por lo menos un bucle de cable continuo de 30 centímetros, o un t ramo de 15 centímetros del extremo 
disponible del cable en el lado interno de la pared terminada, para permitir el reemplazo.  
334-40. Cajas y accesorios.  
a) Cajas de material aislante. Se permitirán las cajas de salida no metálicas, tal como establece 314 -3. 
b) Dispositivos de material aislante.  Se permitirá usar interruptores independientes, contactos 
independientes y dispositivos de derivación de material aislante sin cajas, en instalaciones visibles y para 
rehabilitación de instalaciones en edificios ya existentes, cuando el cable esté oculto y se jala con una guía. 
Las aberturas de dichos dispositivos deben ajustarse estrechamente alrededor de la cubierta exterior del cable 
y el dispositivo debe encerrar completamente la parte del cable que se le haya qu itado la cubierta. Cuando las 
conexiones a los conductores se hagan mediante terminales de tipo tornillo, debe haber tantas terminales 
como conductores haya.  
c) Dispositivos con envolvente integral.  Se permitirá utilizar dispositivos de alambrado con envol ventes 
integrales identificados para ese uso, tal como establece 300 -15(e).  
334-80. Ampacidad.  La ampacidad de los cables de tipo NM, NMC y NMS se debe determinar de acuerdo 
con 310 -15. La ampacidad permisible no debe exceder la de un conductor con tempera tura nominal de 60 °C. 
Se permitirá usar el valor nominal de 90 °C para fines de los cálculos de corrección y ajuste de la ampacidad, 
siempre y cuando la ampacidad calculada final no exceda la de un conductor con temperatura nominal  de 60 
°C. La ampacidad  de los cables de tipos NM, NMC y NMS instalados en charolas portacables se debe 
determinar de acuerdo con 392 -80(a).  
Cuando se instalan más de dos cables tipo NM que tengan dos o más conductores de fase, sin mantener 
el espaciamiento entre los cables, a t ravés de la misma abertura en la estructura de madera que está sellada 
con aislamiento térmico, masilla o espuma sellante, la ampacidad permisible de cada conductor se debe 
ajustar de acuerdo con la Tabla 310 -15(b)(3)(a), y no se deben aplicar las disposic iones de la Excepción de 
310-15(a)(2).  
Cuando más de dos cables tipo NM que tengan dos o más conductores de fase se instalan en contacto 
con el aislamiento térmico, sin conservar la separación entre los cables, la ampacidad permisible de cada 
conductor se debe ajustar de acuerdo con la Tabla 310 -15 (b)(3)(a).  
Parte C. Especificaciones de construcción  
334-100. Construcción.  El forro exterior no metálico del cable debe ser de material no metálico.  
334-104. Conductores.  Los conductores aislados de 600 volts de ben ser conductores de cobre con 
tamaños entre 2.08 mm2 (14 AWG) y 33.6 mm2 (2 AWG), o conductores de aluminio o aluminio recubierto de 
cobre con tamaños de 13.3 mm2 (6 AWG) a 33.6 mm2 (2 AWG). Los conductores de comunicaciones deben 
cumplir con lo especif icado en la Parte E del Artículo 800.  
334-108. Conductor de puesta a tierra del equipo.  Además de los conductores aislados, el cable debe 
tener un conductor de puesta a tierra del equipo, aislado, cubierto o desnudo.  
334-112. Aislamiento. Los conductores a islados de fuerza deben ser de uno de los tipos enumerados en 
la Tabla 310 -104(a) que sean adecuados para el alambrado de circuitos derivados, o identificados para uso en 
estos cables. El aislamiento del conductor debe tener una temperatura nominal de 90 º C. 
NOTA:  Los cables de tipos NM, NMC y NMS identificados con las marcas NM -B, NMC -B y NMS -B 
cumplen este requisito.  
334-116. Forro.  El forro exterior de los cables con forro no metálico debe cumplir con lo estipulado en  
334-116(a), (b) y (c).  
a) Tipo NM.  El recubrimiento exterior debe ser retardante de flama y resistente a la humedad.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
b) Tipo NMC. El recubrimiento exterior debe ser retardante de flama, resistente a la humedad, a los 
hongos y a la corrosión.  
c) Tipo NMS.  El recubrimiento exterior debe ser r etardante de flama y resistente a la humedad. El forro se 
debe aplicar de modo que separe los conductores de fuerza, de los conductores de comunicaciones.  
ARTÍCULO 336  
CABLES DE FUERZA Y CONTROL PARA CHAROLA TIPO TC  
Parte A. Generalidades  
336-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción de los cables de 
fuerza y control para charolas portacables, tipo TC.  
336-2. Definición.  
Cable de fuerza y control para charola, tipo TC.  Ensamble montado en fábrica, de dos o más 
conductores aislados, con o sin conductores asociados de puesta a tierra desnudos o cubiertos, bajo una 
cubierta no metálica.  
336-6. Aprobados.  El cable tipo TC y sus accesorios asociados deben ser aprobados.  
Parte B. Instalación  
336-10. Usos permitidos.  Se permitirá usar cables tipo TC tal como sigue:  
(1) Para circuitos de fuerza, alumbrado, control y señalización.  
(2) En charolas portacables, incluyendo aquellas con segmentos mecánicamente discontinuos de hasta 
30 cm.  
(3) En canalizaciones.  
(4) En lugares exteriores sostenidos por un cable mensajero.  
(5) Para circuitos de Clase 1, como se permite en las Partes B y C del Artículo 725.  
(6) Para circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada, si los conductores cumplen los 
requisitos de 760 -49 
(7) Entre una charola portacables y el equipo o dispositvos de utilización, siempre que se apliquen todas 
las condiciones siguientes:  
a. El cable es tipo TC -ER. 
b. El cable se instala en establecimientos industriales, cuando las condiciones de mantenimiento  y 
supervisión aseguren que la instalación será atendida únicamente por personal calificado.  
c. El cable esté sostenido continuamente y esté protegido contra el daño físico, usando protección 
mecánica.  
d. El cable para charola tipo TC cumpla con los requis itos de compresión e impacto del cable tipo MC, esté 
identificado para este uso con la marca de tipo TC -ER. 
e. El cable debe ir sostenido y asegurado a intervalos no mayores de 1.80 metros.  
f. La puesta a tierra de los equipos de utilización se proporciona  por un conductor de puesta a tierra del 
equipo dentro del cable. En los cables que tienen conductores con tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o 
menor, el conductor de puesta a tierra del equipo debe proporcionarse dentro del cable o, en el 
momento de la instalación, uno o más conductores aislados deben estar identificados 
permanentemente como conductor de puesta a tierra del equipo, de acuerdo con 250 -119 b).  
Excepción: Cuando no esté sometido al daño físico, se permitirá el cable tipo TC -ER para la transición 
entre c harolas portacables y entre las charolas portacables y el equipo o los dispositivos de utilización en una 
distancia no mayor de 1.80 metros sin apoyo continuo. El cable debe estar sostenido mecánicamente donde 
sale de la charola portacables para garantizar  que no se exceda el radio mínimo de curvatura.  
(8) Cuando se instala en lugares mojados, el cable tipo TC también debe ser resistente a la humedad y a 
los agentes corrosivos.  
(9) En unidades de vivienda de una y dos familias. Se permitirá el cable tipo TC -ER que contiene ambos  
conductores de potencia y de control que estén identificados para atravesar elementos estructurales.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
El cable tipo TC -ER utilizado como cableado interior se instalará de acuerdo con los requisitos de la 
Parte B del Artículo 334.  
Exce pción:  Cuando se utiliza para conectar un generador y equipo asociado con terminales con una 
clasificación de 75 ° C o mayor, no debe limitarse el  cable en ampacidad por 334 -80 o 340-80. 
NOTA 1 : El cable TC -ER que es adecuado para atravesar elementos estru cturales está marcado  como 
"JP".  
NOTA 2:  Véase 725 -136 para las limitaciones de los circuitos de Clase 2 o 3 que se encuentran dentro del 
mismo cable con conductores de circuitos eléctricos de alumbrado, potencia o Clase 1.  
(10) Enterrados directamente, c uando estén identificados para tal uso.  
NOTA:  para los límites de temperatura de los conductores, véase 310 -15(a)(3).  
336-12. Usos no permitidos.  No se permitirá instalar ni usar cables de fuerza y control para charolas 
portacables tipo TC:  
(1) Instalados donde estén expuestos a daños físicos.  
(2) Instalados por fuera de una canalización o de un sistema de charolas portacables, excepto lo 
permitido en 336 -10 (4), (7), (9) y (10).  
(3) Expuestos a la luz directa del sol, a no ser que estén identificados como resistentes a la luz del sol.  
336-24. Radio de curvatura.  Los dobleces en los cables de tipo TC se deben hacer de modo que no 
dañen el cable. Para cables tipo TC sin armadura metálica, el radio mínimo de curvatura debe ser:  
(1) Cuatro veces el diámetro tot al para cables con diámetro de 2.50 centímetros o menos.  
(2) Cinco veces el diámetro total para cables con diámetro superior a 2.50 centímetros, pero máximo de 
5 centímetros.  
(3) Seis veces el diámetro total para cables con diámetro superior a 5 centímetro s. 
Los cables tipo TC con armadura metálica deben tener un radio de curvatura mínimo no menor a 12 veces 
el diámetro total del cable.  
336-80. Ampacidad.  La ampacidad de los cables tipo TC se debe determinar de acuerdo con 392 -80(a) 
para conductores con tam año 2.08 mm2 (14 AWG) y más grandes, de acuerdo con 402 -5 para conductores 
con tamaño 0.823 mm2 (18 AWG) a 1.31 mm2 (16 AWG) cuando se instalan en charolas portacables, y con 
310-15 cuando se instalan en una canalización o como cable soportado por mensajer o. 
Parte C. Especificaciones de construcción  
336-100. Construcción.  No se permitirá una cubierta metálica ni una armadura metálica tal como se 
definen en 330 -116, ni por debajo ni por encima de la cubierta no metálica. Se permitirá blindaje(es) 
metálico(s)  por encima de grupos de conductores, por debajo de la cubierta exterior, o ambos.  
336-104. Conductores.  Los conductores aislados de los cables tipo TC deben ser de tamaño 0.823 mm2 
(18 AWG) al 507 mm2 (1000 kcmil), de cobre, níquel o cobre recubierto de n íquel, y de tamaño 3.31 mm2 (12 
AWG) hasta 507 mm2 (1000 kcmil), de aluminio o aluminio recubierto de cobre. Los conductores aislados de 
tamaño 2.08 mm2 (14 AWG) y más grandes de cobre, níquel o cobre recubierto de níquel, y de tamaño 13.3 
mm2 (6 AWG) hast a 507 mm2 (1000 kcmil) de aluminio o aluminio recubierto de cobre, deben ser de uno de 
los tipos incluidos en la Tabla 310 -104(a) o la Tabla 310 -104(b), aplicable para circuitos de alimentadores o 
circuitos derivados, o identificados para dicho uso.  
a) Sis temas de alarma contra incendios. Cuando se usan para sistemas de alarma contra incendios, los 
conductores deben cumplir también lo establecido en 760 -49. 
b) Circuitos de termopares. Se permitirá que los conductores de los cables de tipo TC utilizados en 
circuitos de termopares, que cumplan con la Parte C del Artículo 725, sean de cualquiera de los materiales 
utilizados para los alambres de extensión de los termopares.  
c) Conductores de circuito Clase 1.  Los conductores de cobre aislados con tamaño 0.823 mm2  (18 
AWG) y 1.31 mm2 (16 AWG) también deben cumplir lo establecido en 725 -49. 
336-116. Cubierta.  La cubierta exterior debe ser de material no metálico retardante de la flama.  
336-120. Marcado. En los cables de tipo TC que utilicen alambres de extensión d e termopares, no deben 
tener marcada la tensión.  
ARTÍCULO 338  
CABLES DE ACOMETIDA TIPOS SE Y USE  
Parte A. Generalidades  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
338-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción de los cables  
de acometida.  
338-2. Definici ones  
Cable de acometida. Conductor individual o un ensamble multiconductor con o sin cubierta exterior total, 
utilizado fundamentalmente para acometidas, de los tipos siguientes:  
Tipo SE.  Cable de acometida con cubierta retardante de flama y resistente a l a humedad.  
Tipo USE.  Cable de acometida, identificado para uso subterráneo, con cubierta resistente a la humedad 
pero que no se exige que tenga una cubierta retardante de flama.  
338-6. Requisitos de aprobación.  Los cables tipo SE, USE y sus accesorios asoc iados, deberán estar 
aprobados.  
Parte B. Instalación  
338-10. Usos permitidos.  
a) Conductores de acometida.  Se permitirá el uso de cables de acometida como conductores de 
acometida y se deben instalar de acuerdo con 230 -6, 230 -7 y las partes B, C y E del Ar tículo 230.  
b) Alimentadores o circuitos derivados.  
1) Conductor con aislamiento puesto a tierra.  Se permitirá usar cables de acometida de tipo SE en 
sistemas de alambrado cuando todos los conductores de circuito del cable son de tipo termofijo o 
termoplás tico. 
2) Uso del conductor no aislado.  Se permitirá usar los cables de acometida de tipo SE, cuando los 
conductores con aislamiento se usan para el alambrado del circuito y el conductor no aislado se usa 
únicamente con propósitos de puesta a tierra de los equipos.  
Excepción: En instalaciones existentes, se permitirán los conductores no aislados como conductores 
puestos a tierra de acuerdo con 250 -32 y 250 -140 cuando el conductor no aislado puesto a tierra del cable se 
origine en el equipo de acometida, y de  acuerdo con 225 -30 hasta 225 -40. 
3) Límites de temperatura. Los cables de acometida tipo SE que se usen para alimentar aparatos, no 
deben estar sometidos a temperaturas superiores a la temperatura especificada para el tipo de aislamiento 
que tienen.  
4) Mé todos de instalación para circuitos derivados y alimentadores.  
a) Instalaciones interiores.  Además de las disposiciones de este Artículo, los cables de acometida tipo 
SE, utilizados en instalaciones interiores, deben cumplir con los requisitos de instalaci ón de la Parte B del 
Artículo 334, excluyendo 334 -80. 
Para cable tipo SE con conductor no puesto a tierra tamaños 10 AWG y menores, cuando se instale en 
aislamiento térmico, la ampacidad debe estar de acuerdo con la temperatura nominal del conductor de 60 °C. 
Se permitirá utilizar la máxima temperatura nominal del conductor para propósitos de corrección y ajuste de la 
ampacidad, si la ampacidad corregida final no excede la de los conductores de 60 °C.  
NOTA 1: Para los límites de temperatura de los conductor es, véase 310 -15(a)(3).  
NOTA 2: Véase 310 -15(b)(7) para la instalación de los conductores principales del alimentador de energía 
en unidades de vivienda.  
b) Instalaciones exteriores.  Además de las disposiciones de este Artículo, los cables de acometida 
usados para alimentadores o circuitos derivados, cuando se instalen como alambrado exterior, deben ser 
instalados de acuerdo con la Parte A del Artículo 225. El cable debe estar soportado de acuerdo con 334 -30. 
El cable tipo USE instalado como cable de alimen tador o circuito derivado subterráneo debe cumplir con lo 
que se especifica en la Parte B del Artículo 340.  
Excepción: Un conductor sencillo de tipo USE y conductores USE múltiples no deben estar sujetos a las 
limitaciones de ampacidad descritas en la Part e B del Artículo 340.  
338-12. Usos no permitidos.  
a) Cable de acometida.  El cable de acometida (SE) no se debe usar bajo ninguna de las siguientes 
condiciones, ni en ninguno de los siguientes lugares:  
(1) Cuando está sometido al daño físico, a menos que es té protegido de acuerdo con 230 -50(b). 
(2) Subterráneo con o sin canalización        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) Para alambrado de alimentadores y circuitos exteriores, a menos que la instalación cumpla con las 
disposiciones de la Parte A del Artículo 225 y esté soportado de acuerdo con  334-30, o si se usa 
como un alambrado soportado por mensajero, tal como lo permite la Parte B del Artículo 396.  
b) Cable de acometida subterránea. El cable de acometida subterránea (USE) no se debe usar bajo 
ninguna de las siguientes condiciones, ni en ni nguno de los siguientes lugares:  
(1) Para alambrado interior.  
(2) Para instalaciones sobre el suelo, excepto cuando el cable tipo USE emerge del suelo y termina en 
un envolvente en un lugar exterior, y el cable está protegido de acuerdo con 300 -5(d). 
(3) Como un cable aéreo, a menos que sea un cable multiconductor identificado para uso sobre el suelo 
y se instale como alambrado soportado por mensajero, de acuerdo con 225 -10 y la Parte B del 
Artículo 396.  
338-24. Radio de curvatura. Los dobleces de los cable s de tipos USE y SE se deben hacer de modo que 
no se dañe el cable. El radio del doblez del borde interior de cualquier doblez, durante o después de la 
instalación, no debe ser menor a cinco veces el diámetro del cable.  
Parte C. Especificaciones de constru cción  
338-100. Construcción.  Se permitirá que las construcciones cableadas tipo USE de un sólo conductor, 
reconocidas para uso subterráneo, tengan un conductor desnudo de cobre cableado con el ensamble. Se 
permitirá que los ensambles de conductores tipo US E de un solo conductor, paralelos o cableados 
reconocidos para uso subterráneo, tengan un conductor concéntrico de cobre desnudo. No se exigirá que 
estas construcciones tengan una cubierta exterior total.  
NOTA:  Véase la excepción de 230 -41, con respecto a los conductores de acometida, no aislados, 
directamente enterrados. Se permitirá que los cables de tipos SE y USE que tienen dos o más conductores, 
tengan un conductor no aislado.  
338-120. Marcado.  Los cables de acometida se deben marcar tal como exige 310 -120. Un cable con el 
conductor del neutro de tamaño menor al de los conductores de fase, debe estar marcado.  
ARTÍCULO 340  
CABLES PARA ALIMENTADORES Y CIRCUITOS DERIVADOS SUBTERRÁNEOS, TIPO UF  
Parte A. Generalidades  
340-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para los cables 
para alimentadores y circuitos derivados subterráneos, tipo UF.  
340-2. Definición.  
Cable para alimentadores y circuitos derivados subterráneos, tipo UF.  Ensamble montado en fábrica 
de uno o más conductores aislados, con cubierta integral o total de material no metálico, adecuado para 
enterrarlo directamente en la tierra.  
340-6. Requisitos de aprobación  Los cables tipo UF y sus accesorios deben ser aprobados.  
Parte B. Instalación  
340-10. Uso s permitidos.  Se permitirá el uso de cables tipo UF como se indica a continuación:  
(1) Para uso subterráneo, incluso directamente enterrados en la tierra. Para los requisitos de instalación 
subterránea, véase 300 -5. 
(2) Como cables de un solo conductor. Cu ando se instalan como cables de un solo conductor, todos los 
cables del conductor puesto a tierra del alimentador o del circuito derivado, incluido el conductor 
puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra de los equipos, si los hubiera, se deben inst alar de 
acuerdo con 300 -3. 
(3) Para alambrado en lugares mojados, secos o corrosivos con los métodos de alambrado reconocidos 
en esta NOM.  
(4) Instalados como cables con forro no metálico. Cuando se instalan de esta manera, los requisitos de 
la instalación  y el conductor deben cumplir con las disposiciones de las partes B y C del Artículo 334 
y deben ser del tipo multiconductor.  
(5) Para sistemas solares fotovoltaicos, de acuerdo con 690 -31. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
(6) Como cables de un solo conductor, como terminales no calefacto res para cables de calefacción, tal 
como se establece en 424 -43. 
(7) Soportados por charolas portacables. Los cables tipo UF soportados en charolas portacables, deben 
ser del tipo multiconductor.  
NOTA:  Para los límites de temperatura de los conductores, vé ase 310 -10. 
340-12. Usos no permitidos.  No se deben usar los cables tipo UF de las siguientes maneras:  
(1) Como cables de acometida.  
(2) En garajes comerciales.  
(3) En teatros y lugares similares.  
(4) En estudios cinematográficos.  
(5) En cuartos de batería s de acumuladores.  
(6) En cubos de elevadores, elevadores o escaleras mecánicas.  
(7) En lugares peligrosos (clasificados), excepto como se permita específicamente en otros Artículos de 
esta NOM.  
(8) Embebidos en cemento vaciado, concreto o agregado, except o cuando esté embebido en el 
recubrimiento como terminales no calefactores, cuando lo permita 424 -43. 
(9) Cuando estén expuestos a la luz directa del sol, excepto si están identificados como resistentes a la 
luz del sol.  
(10) Cuando estén sometidos a daño físico. 
(11) Como cable aéreo, excepto cuando se instale como un alambrado soportado por mensajero, de 
acuerdo con la Parte B del Artículo 396.  
340-24. Radio de curvatura. Los dobleces de los cables tipo UF se deben hacer de modo que no se dañe 
el cable. E l radio del doblez del borde interior de cualquier doblez no debe ser menor a cinco veces el 
diámetro del cable.  
340-80. Ampacidad.  La ampacidad de los cables tipo UF debe ser la de los conductores de 60 °C, de 
acuerdo con 310 -15. 
Parte C. Especificaciones  de construcción  
340-104. Conductores.  Los conductores deben ser de cobre con tamaño 2.08 mm2 (14 AWG) o de 
aluminio o aluminio recubierto de cobre de tamaño 13.3 mm2 (6 AWG), hasta 107 mm2 (4/0 AWG).  
340-108. Conductor de puesta a tierra del equipo.  Ademá s de los conductores aislados, se permitirá 
que el cable tenga un conductor de puesta a tierra del equipo aislado o desnudo.  
340-112. Aislamiento.  Los conductores de tipo UF deben ser uno de los tipos resistentes a la humedad 
que se indican en la Tabla 310 -104(a), adecuados para el alambrado del circuito derivado o uno identificado 
para ese uso. Cuando se instalan como método de alambrado substituto para cable tipo NM, el aislamiento 
del conductor debe tener una temperatura nominal de 90 ºC.  
340-116. Forro.  La cubierta exterior debe ser retardante de flama, resistente a la humedad, los hongos y 
la corrosión y adecuada para enterrarla directamente en la tierra.  
ARTÍCULO 342  
TUBO CONDUIT METÁLICO SEMIPESADO TIPO IMC  
Parte A. Generalidades  
342-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para tubo 
conduit metálico semipesado (IMC) y accesorios asociados.  
342-2. Definición  
Tubo conduit metálico semipesado (IMC).  Canalización de acero roscable, de sección transversal 
circular diseñada para la protección física y el direccionamiento de los conductores y cables, y para usarse 
como conductor de puesta a tierra del equipo cuando se instala con sus acoplamientos integrales o asociados 
y los accesorios adecuados.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
342-6. Requisit os de aprobación.  El tubo conduit metálico semipesado (IMC), los codos y coples de 
fábrica, así como los accesorios asociados, deben ser aprobados.  
Parte  B. Instalación  
342-10. Usos permitidos  
a) Todas las condiciones atmosféricas y lugares. Se permitirá e l uso del tubo conduit metálico 
semipesado (IMC) en todas las condiciones atmosféricas y en todos los lugares.  
b) Ambientes corrosivos.  Se permitirá instalar el tubo conduit metálico semipesado (IMC), codos, coples 
y accesorios en el concreto, en contacto directo con la tierra, o en áreas sometidas a condiciones corrosivas 
fuertes, si están protegidos contra la corrosión y se juzgan adecuados para esas condiciones.  
c) Con relleno de cascajo. Se permitirá instalar tubo conduit metálico semipesado (IMC) en re lleno de 
cascajo o debajo de él, donde esté sujeto a humedad permanente, si está protegido por todos los lados por 
una capa de concreto sin cascajo de espesor no menor a 5 centímetros; si el tubo conduit no está a menos de 
45 centímetros bajo el relleno; o  si está protegido contra la corrosión y se juzga adecuado para  esas 
condiciones.  
d) Lugares mojados.  Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc. deben ser de material 
resistente a la corrosión o deben estar protegidos por materiales resisten tes a la corrosión.  
NOTA:  Para la protección contra la corrosión, véase 300 -6. 
342-14. Metales diferentes. Cuando sea posible, se debe evitar que en cualquier lugar del sistema haya 
metales diferentes en contacto, para eliminar la posibilidad de efectos ga lvánicos.  
Se permitirá usar accesorios y envolventes de aluminio con el tubo conduit metálico semipesado de acero 
galvanizado (IMC) cuando no esté sujeto a influencia corrosiva severa. El tubo conduit metálico semipesado 
de acero inoxidable IMC deberá ser usado solamente con conexiones y accesorios aprobados, cajas de salida 
y envolventes.  
342-20. Tamaño  
a) Mínimo.  No se debe utilizar tubo conduit (IMC) con designación métrica menor al 16 (tamaño comercial 
de ½).  
b) Máximo.  No se debe usar tubo conduit (IMC ) con designación métrica superior al 103 (tamaño 
comercial de 4).  
NOTA:  Véase 300 -1(c) con respecto a los designadores métricos y los tamaños comerciales. Estos son 
para efectos de identificación únicamente y no se relacionan con las dimensiones reales.  
342-22. Número de conductores.  El número de conductores no debe exceder lo permitido por los 
porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 10.  
Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los Artículos de los respectivos cables.  El 
número de cables no debe exceder lo permitido por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del  Capítulo 
10. 
342-24. Dobleces. Cómo se hacen.  Los dobleces del tubo conduit metálico semipesado (IMC) se deben 
hacer de modo que el tubo conduit no sufra d años y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente.  
El radio de la curva de cualquier doblez hecho en obra, hasta la línea central del tubo conduit no debe ser 
menor al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 10.  
342-26. Dobleces. Número de dobleces en  un tramo.  Entre puntos de alambrado, por ejemplo, cajas, no 
debe haber más del equivalente a cuatro dobleces de un cuadrante (360° en total).  
342-28. Escariado y roscado. Todos los extremos cortados del tubo conduit se deben escariar o acabar 
de una forma  adecuada para eliminar los bordes ásperos. Cuando el tubo conduit se rosque en obra, se debe 
utilizar una tarraja estándar con conicidad de 1 en 16 (¾ de pulgada por pie).  
342-30. Sujeción y soporte.  El tubo conduit metálico semipesado (IMC) se debe insta lar como un sistema 
completo, como se establece en 300 -18, se debe asegurar bien en su sitio y soportarse de acuerdo con  342-
30(a) y (b).  
a) Sujetado y asegurado.  Cada tubo conduit metálico semipesado (IMC) se debe sujetar y asegurar con 
uno de los siguie ntes métodos:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
(1) Tubo conduit metálico semipesado (IMC) se debe sujetar bien en su sitio a una distancia no mayor 
de 90 centímetros de cada caja de salida, caja de empalmes, caja de dispositivos, gabinete u otra 
terminación de conduit.  
(2) Se permitirá au mentar la distancia de sujeción a 1.50 metros si los miembros estructurales no 
permiten una sujeción fácil dentro de los 90 centímetros.  
(3) Cuando estén aprobados no se exigirá que el tubo conduit esté sujetado y asegurado cada 90 
centímetros de la mufa d e acometida hasta donde empieza el techo.  
b) Soportes. El tubo conduit metálico semipesado (IMC) se debe soportar de acuerdo con uno de los 
siguientes métodos:  
(1) El tubo conduit se debe soportar a intervalos no mayores de 3.00 metros.  
(2) La distancia en tre soportes para tramos rectos de tubo conduit se permitirá de acuerdo con la Tabla 
344-30(b)(2), siempre y cuando el tubo conduit tenga coples roscados, y los soportes eviten la 
transmisión de esfuerzos a la terminación cuando hay una deflexión entre los  soportes.  
(3) Se permitirá que los tramos verticales visibles desde maquinaria industrial o equipo fijo estén 
soportados a intervalos no mayores de 6.00 metros, siempre y cuando el tubo conduit tenga coples 
roscados, esté soportado y fijo firmemente en la  parte superior e inferior del tramo vertical y no haya 
disponibles otros medios de soporte intermedio.  
(4) Se permitirán tramos horizontales de tubo conduit metálico semipesado (IMC) soportados en 
aberturas a través de elementos estructurales, a intervalo s no mayores a 3.00 metros y asegurados 
firmemente a una distancia no mayor a 90 centímetros de los puntos de terminación.  
342-42. Coples y conectores  
a) Sin rosca. Los coples y conectores sin rosca utilizados con el tubo conduit deben ser herméticos. 
Cuan do estén enterrados en mampostería o concreto, deben ser herméticos al concreto. Cuando estén en 
lugares mojados, deben cumplir lo estipulado en 314 -15. Los coples y conectores sin rosca no se deben usar 
en los extremos roscados del conduit, a menos que es tén aprobados para ese propósito.  
b) Con rosca corrida. En los tubos conduit no se deben utilizar roscas corridas para conectarlos  con 
coples.  
342-46. Pasacables.  Cuando el tubo conduit entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe 
instalar un p asacables que proteja el cable de la abrasión, a menos que la caja, accesorio, gabinete o 
envolvente esté diseñado para brindar dicha protección.  
NOTA:  Véase 300 -4(g) con respecto a la protección de los conductores de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) y 
más grandes en los pasacables.  
342-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con 300 -15. 
342-60. Puesta a tierra.  Se permitirá el tubo conduit metálico semipesado (IMC) como conductor de 
puesta a tierra del equipo.  
342-100. Cons trucción. Los tubos conduit metálicos semipesados tipo IMC deberán fabricarse de uno de 
los siguientes:  
1) Acero, con recubrimientos de protección  
2) Acero inoxidable  
Parte C. Especificaciones de construcción  
342-120. Marcado.  Cada tramo debe ir marcado de  manera clara y duradera al menos cada 1.50 metros 
con las letras IMC. Además, cada tramo debe ir marcado según se exige en 110 -21. 
342-130. Longitud.  La longitud de un tramo de tubo conduit metálico semipesado (IMC) debe ser de 3.00 
metros, incluido un co ple, y cada extremo debe estar roscado. Se permitirán longitudes mayores o menores, 
con cople o sin él, y roscadas o no.  
ARTÍCULO 344  
TUBO CONDUIT METÁLICO PESADO TIPO RMC  
Parte A. Generalidades        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
344-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y es pecificaciones de construcción para el tubo 
conduit metálico pesado (RMC), y accesorios asociados.  
344-2. Definición.  
Tubo conduit metálico pesado (RMC). Canalización, de sección transversal circular diseñada para la 
protección física y el direccionamiento  de conductores y cables, y para usarse como conductor de puesta a 
tierra del equipo cuando se instala con su cople integral o asociado y los accesorios adecuados. El tubo 
conduit metálico pesado (RMC) generalmente se fabrica en acero (ferroso) con revesti miento protector de 
aluminio (no ferroso). Los tipos de uso especial son de latón rojo y de acero inoxidable.  
344-6. Requisitos de aprobación.  El tubo conduit metálico pesado (RMC), los codos y coples de fábrica, 
así como los accesorios asociados deben ser  aprobados.  
Parte B. Instalación  
344-10. Usos permitidos.  
a) Condiciones atmosféricas y ocupaciones  
1) Tubo conduit metálico pesado de acero galvanizado (RMC) y de acero inoxidable.  Se permitirá el 
uso de tubo conduit metálico pesado de acero galvanizado ( RMC) y de acero inoxidable en todas las 
condiciones atmosféricas e inmuebles.  
2) Tubo conduit metálico pesado (RMC) de latón rojo.  Se permitirá instalar tubo conduit metálico 
pesado (RMC) de latón rojo para enterrarlo directamente y en aplicaciones en pisc inas.  
3) Tubo conduit metálico pesado (RMC) de aluminio.  Se permitirá instalar tubo conduit metálico pesado 
(RMC) de aluminio cuando se considere adecuado para el entorno. El tubo conduit de aluminio rígido (RMC) 
encerrado en concreto o en contacto directo  con la tierra debe tener protección complementaria contra  la 
corrosión.  
4) Canalizaciones y accesorios ferrosos.  Se permitirán canalizaciones y accesorios ferrosos protegidos 
contra la corrosión únicamente con esmalte, solamente en interiores y en ocupac iones no sometidas a 
influencias corrosivas fuertes.  
b) Ambientes corrosivos.  
1) Tubo conduit metálico pesado (RMC) de acero galvanizado, acero inoxidable y bronce, y codos, 
coples y accesorios.  Se permitirá instalar tubo conduit metálico pesado (RMC) de a cero galvanizado, acero 
inoxidable y latón rojo, y codos, coples y accesorios en concreto, en contacto directo con la tierra o en áreas 
expuestas a influencias corrosivas fuertes, si están protegidos contra la corrosión y se juzgue adecuado para 
esa condic ión. 
2) Protección complementaria del tubo conduit metálico pesado (RMC) de aluminio.  El tubo conduit 
metálico pesado (RMC) de aluminio debe tener protección complementaria aprobada contra la corrosión 
cuando está embebido en concreto o en contacto directo  con la tierra.  
c) Relleno de cascajo.  Se permitirá instalar el tubo conduit metálico pesado de acero galvanizado, acero 
inoxidable y latón rojo (RMC) en relleno de cascajo o debajo de él, donde esté sometido permanente a la 
humedad, cuando esté protegido por todos sus lados por una capa de concreto sin ceniza no menor a 5 
centímetros de espesor, cuando el tubo conduit esté a no menos de 45 centímetros bajo el relleno, o cuando 
esté protegido contra la corrosión y se juzgue adecuado para esa condición.  
d) Lugares mojados.  Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc. deben ser de material 
resistente a la corrosión o deben estar protegidos por un material resistente a la corrosión.  
NOTA:  Para la protección contra la corrosión, véase 300 -6. 
344-14. Metales diferentes. Cuando sea factible, se debe evitar el contacto entre metales diferentes en 
cualquier parte del sistema con el fin de eliminar la posibilidad de acción galvánica. Se permitirá el uso de 
accesorios y envolventes de aluminio con tubo cond uit metálico pesado (RMC) de acero galvanizado, y el uso 
de accesorios y envolventes de acero galvanizado con tubo conduit metálico pesado (RMC) de aluminio 
cuando no estén sometidos a influencias corrosivas fuertes. El tubo conduit metálico pesado de acer o 
inoxidable debe utilizarse únicamente con herrajes y accesorios de acero inoxidable aprobados, cajas de 
salida y envolventes.  
344-20. Tamaño.  
a) Mínimo.  No se debe utilizar tubo conduit metálico pesado (RMC) con designación métrica menor a 16 
(tamaño com ercial de ½).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
Excepción:  Para contener las terminales de motores, como lo permite 430 -245(b).  
b) Máximo.  No se debe utilizar tubo conduit metálico pesado (RMC) con designación métrica superior a 
155 (tamaño comercial de 6).  
NOTA:  Véase 300 -1(c) con respect o a los designadores métri cos y los tamaños comerciales. É stos tienen 
como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.  
344-22. Número de conductores.  El número de conductores no debe exceder el porcentaje de ocupación 
permitido especificado en la Tabla 1, Capítulo 10.  
Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los Artículos de los respectivos cables.  El 
número de cables no debe exceder lo permitido por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del   Capítulo 
10. 
344-24. Dobleces. Cómo se hacen.  Los dobleces del tubo conduit metálico pesado (RMC) se deben 
hacer de modo que el tubo conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente.  
El radio del doblez, de cualquier doblez he cho en obra, hasta la línea central del tubo conduit no debe ser 
menor al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 10.  
344-26. Dobleces. Número de dobleces en un tramo.  Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cajas, no 
debe haber más del equivalente a cuatro do bleces de un cuadrante (360° en total).  
344-28. Escariado y roscado . Todos los extremos cortados del tubo conduit se deben escariar o deben 
tener un acabado tal, que elimine los bordes ásperos. Cuando el tubo conduit sea roscado en obra, se debe 
usar una t arraja estándar con conicidad de 1 en 16 (¾ de pulgada por pie).  
344-30. Sujeción y soporte.  El tubo conduit metálico pesado (RMC) se debe instalar como un sistema 
completo, como se establece en 300 -18, y se debe asegurar firmemente en su sitio y soportars e de acuerdo 
con 344 -30(a) y (b).  
a) Sujetado y asegurado. El IMC debe ser asegurado  de acuerdo con uno de los siguientes:  
(1) El tubo conduit metálico pesado (RMC) se debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 90 
centímetros de cada caja de salid a, caja de empalmes, caja de dispositivos, gabinete u otra terminación  de 
conduit.  
(2) Se permitirá aumentar la distancia de sujeción a 1.50 metros si los miembros estructurales no permiten 
una sujeción fácil dentro de los 90 centímetros.  
(3) No se exigir á que el tubo conduit esté sujeto a los 90 centímetros de la mufa de acometida si no ha 
empezado el techo.  
b) Soportes.  El tubo conduit metálico pesado (RMC) se debe soportar de acuerdo con uno de los 
siguientes métodos:  
(1) El tubo conduit se debe soporta r a intervalos de máximo 3.00 metros.  
(2) La distancia entre soportes para tramos rectos de tubo conduit se permitirá de acuerdo con la Tabla 
344-30(b)(2), siempre y cuando el tubo conduit tenga coples roscados, y éstos eviten la transmisión 
de esfuerzos a  la terminación cuando hay una deflexión entre los soportes.  
Tabla 344 -30(b)(2). - Soportes para tubo conduit metálico pesado  
Tamaño del conduit  Distancia máxima entre los 
soportes del tubo conduit metálico 
pesado  
Designación métrica  Tamaño comercial  Metros 
16-21 ½ - ¾ 3 
27 1 3.7 
35-41 1¼ - 1½ 4.3 
53-63 2 - 2½ 4.9 
78 y mayor  3 y mayor  6.1 
       (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) Se permitirá que los tramos verticales visibles desde maquinaria industrial o equipo fijo estén 
soportados a intervalos no mayores de 6.00 metros, siempre y cua ndo el tubo conduit tenga coples 
roscados, esté soportado firmemente en los extremos y no haya disponibles otros medios de  soporte 
intermedio.  
(4) Se permitirán tramos horizontales de tubo conduit metálico pesado (RMC) soportados en aberturas a 
través de miembros estructurales, a intervalos no superiores a 3.00 metros y asegurados firmemente 
a no más de 90 centímetros de los puntos de terminación.  
344-42. Coples y conectores.  
a) Sin rosca.  Los coples y conectores sin rosca utilizados con el tubo conduit de ben ser herméticos. 
Cuando estén enterrados en mampostería o concreto, deben ser herméticos al concreto. Cuando se instalan 
en lugares mojados, deben cumplir lo estipulado en 314 -15. Los coples y conectores sin rosca no se deben 
usar en los extremos roscad os del conduit, a menos que estén aprobados para ese propósito.  
b) Con rosca corrida.  En los tubos conduit no se deben utilizar roscas corridas para conectarlos  con 
coples.  
344-46. Pasacables.  Cuando el tubo conduit entre en una caja, accesorio u otro env olvente, se debe 
instalar un pasacables que proteja el cable de la abrasión, a menos que la caja, accesorio, gabinete o 
envolvente esté diseñado para brindar dicha protección.  
NOTA:  Véase 300 -4(g) con respecto a la protección de los conductores de tamaño 2 1.2 mm2 (4 AWG) y 
más grandes en los pasacables.  
344-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con 300 -15. 
344-60. Puesta a tierra.  Se permitirá el tubo conduit metálico pesado (RMC) como conductor de puesta a 
tierra  del equipo.  
Parte C. Especificaciones de construcción  
344-100. Construcción. El RMC debe estar hecho de uno de los siguientes materiales.  
(1) Acero con recubrimientos de protección.  
(2) Aluminio.  
(3) Latón rojo.  
(4) Acero inoxidable  
344-120. Marcado.  Cada  tramo debe ir marcado de manera clara y duradera al menos cada 3.00 metros 
tal como se exige en la primera frase de 110 -21 (a). El tubo conduit no ferroso de material resistente a la 
corrosión debe tener marcas adecuadas.  
344-130. Longitud.  La longitud de l tubo conduit metálico pesado (RMC) debe ser 3.00 metros, incluido un 
cople, y cada extremo debe ser roscado. Se permitirán longitudes mayores o menores, con cople o sin él, y 
roscadas o no.  
ARTÍCULO 348  
TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE TIPO FMC  
Parte A. Ge neralidades  
348-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo 
conduit metálico flexible (FMC) y accesorios asociados.  
348-2. Definición  
Tubo conduit metálico flexible (FMC).  Canalización de sección tra nsversal circular hecha de una banda 
metálica helicoidal y engargolada.  
348-6. Requisitos de aprobación.  El tubo conduit metálico flexible (FMC) y accesorios asociados deben 
ser aprobados.  
Parte B. Instalación  
348-10. Usos permitidos.  Se permitirá el uso d el tubo conduit metálico flexible (FMC) en lugares 
expuestos y ocultos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
348-12. Usos no permitidos.  No se debe usar tubo conduit metálico flexible (FMC) en las siguientes 
condiciones:  
(1) En lugares mojados.  
(2) En cubos de elevadores, excepto lo permitido  en 620 -21(a)(1).  
(3) En cuartos para baterías de acumuladores.  
(4) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto como se permita en otros Artículos de esta NOM.  
(5) Cuando esté expuesto a materiales que tengan un efecto deteriorante sobre los conduc tores 
instalados, tales como aceite o gasolina.  
(6) Subterráneo o empotrado en concreto vaciado o de agregado.  
(7) Cuando esté expuesto a daños físicos.  
348-20. Tamaño  
a) Mínimo.  No se debe utilizar tubo conduit metálico flexible (FMC) con designación métr ica menor a 16 
(tamaño comercial de 1/2), excepto lo permitido en 348 -20(a)(1) hasta (a)(5) para la designación métrica 12 
(tamaño comercial de ⅜): 
(1) Para encerrar puntas de cables de motores, tal como lo permite 430 -245(b).  
(2) En tramos no superiores a 1.80 metros para cualquiera de los siguientes usos:  
a. Para equipos de utilización.  
b. Como parte de un ensamble aprobado.  
c. Para conexiones e n derivación a luminarias, tal como lo permite 410 -117(c).  
(3) Para sistemas de alambrado fabricados, como lo permite 604 -100(a).  
(4) En cubos de elevadores, como lo permite 620 -21(a)(1).  
(5) Como parte de un ensamble aprobado, para conectar secciones de l uminarias cableadas, como lo 
permite 410 -137(c).  
b) Máximo.  No se debe utilizar tubo conduit metálico flexible (FMC) con designación métrica superior a 
103 (tamaño comercial de 4).  
NOTA:  Véase 300 -1(c) con respecto a los designadores métricos y los tamaños  comerciales. É stos tienen 
como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.  
348-22. Número de conductores.  El número de conductores permitido no debe exceder el porcentaje de 
ocupación especificado en la Tabla 1, Capítul o 10, o lo permitido en la Tabla 348 -22 o para la designación 
métrica 12 (tamaño comercial de ⅜). 
Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los Artículos de los respectivos cables. El 
número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del 
Capítulo 10.  
348-24. Dobleces. Cómo se hac en. Los dobleces del tubo conduit se deben hacer de modo que el tubo 
conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer los 
dobleces manualmente, sin equipo auxiliar. El radio del doblez hasta la línea central de cualquier doblez no 
debe ser menor al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 10, en la columna “otros dobleces”.  
348-26. Dobleces. Número de dobleces en un tramo.  Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cajas, no 
debe haber más del equivalente a cuatro dob leces de un cuadrante (360° en total).  
348-28. Desbaste. Todos los extremos cortados se deben desbastar o de otro modo darles un terminado 
para eliminar los bordes ásperos, excepto cuando se usen accesorios que se instalan con la rosca el tubo.  
Tabla 348 -22.- Número máximo de conductores aislados en el tubo conduit  
metálico flexible con designación métrica de 12 (tamaño comercial de 3/8)*  
Tamaño o 
designación  Tipos RFH -2, SF -2 Tipos TF, 
XHHW, TW  Tipos TFN, 
THHN, THWN  Tipos FEP, 
FEBP, PF, PGF  
mm2 AWG  Acceso rios 
dentro del 
conduit  Accesorios fuera del conduit  Accesorios 
dentro del 
conduit  Accesorios 
fuera del 
conduit  Accesorios 
dentro del 
conduit  Accesorios 
fuera del 
conduit  Accesorios 
dentro del 
conduit  Accesorios 
fuera del 
conduit  
0.823  18 2 3 3 5 5 8 5 8       (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
1.31 16 1 2 3 4 4 6 4 6 
2.08 14 1 2 2 3 3 4 3 4 
3.31 12 - - 1 2 2 3 2 3 
5.26 10 - - 1 1 1 1 1 2 
* Además, se permitirá un conductor de puesta a tierra de equipos del mismo tamaño o designación, aislado, cubierto o desnudo . 
 
348-30. Sujeción y soporte . El tubo conduit metálico flexible (FMC) se debe asegurar firmemente en su 
sitio y soportar de acuerdo con 348 -30(a) y (b).  
a) Sujetado y asegurado.  El tubo conduit metálico flexible (FMC) se debe sujetar y asegurar con un 
medio aprobado a una distancia n o mayor de 30 centímetros de cada caja, gabinete u otra terminación de 
conduit, y se debe fijar y soportar a intervalos no mayores de 1.40 metros. Cuando se usen abrazaderas  de 
cables deben estar aprobadas e identificadas para aseguramiento y soporte.  
Excepción 1: Cuando el tubo conduit metálico flexible (FMC) vaya tendido entre puntos de acceso a 
través de espacios ocultos en edificios o estructuras terminadas y el soporte es impráctico.  
Excepción 2:  Cuando la flexibilidad es necesaria después de la insta lación, los tramos desde el último 
punto donde la canalización es asegurada firmemente en su sitio no deben exceder las siguientes longitudes:  
(1) 90 centímetros para los designadores métricos del 16 hasta el 35 (tamaños comerciales de ½  hasta 1 
¼). 
(2) 1.20 metros para los designadores métricos del 41 hasta el 53 (tamaños comerciales de 1 ½ hasta 2).  
(3) 1.50 metros para los designadores métricos del 63 (tamaños comerciales de 2 ¼) y mayores.  
Excepción 3:  Tramos no mayores de 1.80 metros desde la conexión  terminal de una luminaria para 
conexiones en derivación hasta las luminarias, tal como lo permite 410 -117(c).  
Excepción 4:  Tramos no mayores de 1.80 metros desde el último punto de sujeción firme de la 
canalización para conexiones dentro de un plafón acce sible hasta la(s) luminaria(s) u otro equipo. Para los 
fines de esta excepción, deben permitirse accesorios para conduit metálicos flexibles como un medio  de 
soporte.  
b) Soportes. Se permitirán tramos horizontales de tubo conduit metálico flexible (FMC) s oportados en 
aberturas a través de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 1.40 metros y fijos firmemente a 
una distancia no mayor de 30 centímetros de los puntos de terminación.  
348-42. Coples y conectores. Los conectores en ángulo no deben ser ocultos.  
348-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo  con 300 -
15. 
348-60. Puesta a tierra y unión.  Si se utiliza para conectar equipos donde se necesita flexibilidad para 
minimizar la transmisión de la vibraci ón del equipo o para brindar flexibilidad al equipo que requiere 
movimiento después de la instalación, se debe instalar un conductor de puesta a tierra de equipos.  
Cuando no se necesita flexibilidad después de la instalación, se permitirá el uso del tubo c onduit metálico 
flexible (FMC) como un conductor de puesta a tierra del equipo, si se instala de acuerdo con 250 -118(5).  
Cuando se instala o se exige, el conductor de puesta a tierra del equipo se debe instalar de acuerdo con 
250-134(b).  
Cuando se instala o se exige un puente de unión del equipo, se debe instalar de acuerdo con 250 -102. 
ARTÍCULO 350  
TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A LOS LÍQUIDOS TIPO LFMC  
Parte A. Generalidades  
350-1. Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaci ones de construcción para el tubo 
conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC) y accesorios asociados.  
350-2. Definición  
Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC).  Canalización de sección transversal 
circular que lleva una  cubierta exterior hermética a los líquidos, no metálica y resistente a la luz del sol, sobre 
un núcleo central metálico flexible con sus coples, conectores y accesorios asociados, para la instalación de 
conductores eléctricos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
350-6. Requisitos de aprobac ión. El tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC) y 
accesorios asociados deben ser aprobados.  
Parte B. Instalación  
350-10. Usos permitidos. Se permitirá usar tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC) 
en lugares vis ibles u ocultos tal como sigue:  
(1) Cuando las condiciones de instalación, operación o mantenimiento requieran de flexibilidad o 
protección contra líquidos, vapores o sólidos.  
(2) En lugares peligrosos (clasificados), cuando están específicamente permitido s en el Capítulo 5.  
(3) Directamente enterrado, cuando esté aprobado y marcado para ese propósito.  
350-12. Usos no permitidos.  No se debe usar tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos 
(LFMC) cuando:  
(1) Esté expuesto a daños físicos.  
(2) Cuando cualquier combinación de temperatura ambiente y la de los conductores produce una 
temperatura de operación superior a aquella para la que está aprobado.  
350-20. Tamaño.  
a) Mínimo.  No se debe utilizar tubo conduit metálico flexible hermético a los líqu idos (LFMC), con 
designación métrica menor a 16 (tamaño comercial de ½).  
Excepción: Se permitirá instalar tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC), con 
designación métrica 12 (tamaño comercial de ⅜), según lo establecido en 348 -20(a).  
b) Máximo.  El tamaño máximo del tubo conduit metálico flexible hermético a líquidos (LFMC) debe ser con 
designación métrica 103 (tamaño comercial 4).  
NOTA:  Véase 300 -1(c) con respecto a los designadores métri cos y los tamaños comerciales. É stos tienen 
como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.  
350-22. Número de conductores o cables  
a) Designadores métricos del 16 hasta el 103 (tamaños comerciales de ½ hasta 4). El número de 
conductores no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1,  Capítulo 
10. 
Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los Artículos de los respectivos cables.  El 
número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del 
Capítulo 10.  
b) Designación métrica 12 (tamaño comercial de ⅜). El número de conductores no debe exceder el que 
se indica en la Tabla 348 -22, columna “Accesorios fuera del conduit”.  
350-24. Dobleces. Cómo se hacen.  Los dobleces del tubo conduit se deben hacer de modo que el tubo 
conduit no sufra daños y que su diám etro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer los 
dobleces manualmente, sin equipo auxiliar. El radio del doblez hasta la línea central de cualquier doblez no 
debe ser menor al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 10, en la columna “Otros dob leces”.  
350-26. Dobleces. Número de dobleces en un tramo.  Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cajas, no 
debe haber más del equivalente a cuatro dobleces de un cuadrante (360° en total).  
350-28. Desbaste.  Todos los extremos cortados del conduit se desba starán dentro y fuera para eliminar 
los bordes ásperos.  
350-30. Sujeción y soporte.  El tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC) se debe fijar 
firmemente en su sitio y soportar de acuerdo con 350 -30(a) y (b).  
a) Sujetado y asegurado.  El tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC) se debe 
sujetar y asegurar con un medio aprobado a de una distancia no mayor de 30 centímetros de cada caja, 
gabinete u otra terminación de conduit, y se debe fijar y soportar a intervalos no  mayores de 1.40 metros. 
Cuando se utilicen abrazaderas para asegurar y soportar el cable deberán ser identificadas y aprobadas para 
ese uso.  
Excepción 1: Cuando el tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC) vaya tendido entre 
puntos de  acceso a través de espacios ocultos en edificios o estructuras terminadas y el soporte es 
impráctico.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción 2: Cuando la flexibilidad es necesaria después de la instalación, los tramos desde el último 
punto donde la canalización es asegurada firmement e en su sitio no deben exceder las siguientes longitudes:  
(1) 90 centímetros para los designadores métricos del 16 hasta el 35 (tamaños comerciales de ½  hasta 
1 ¼).  
(2) 1.20 metros para los designadores métricos del 41 hasta el 53 (tamaños comerciales de  1 ½ hasta 
2). 
(3) 1.50 metros para los designadores métricos del 63 (tamaño comercial de 2 ¼) y mayores.  
Excepción 3:  Tramos no mayores de los 1.80 metros desde la conexión terminal de una luminaria para 
conexiones en derivación hasta las luminarias, tal como lo permite 410 -117(c).  
Excepción 4:  Tramos no mayores de los 1.80 metros desde el último punto de sujeción firme de la 
canalización para conexiones dentro de un plafón accesible hasta la(s) luminaria(s) u otro equipo. Para los 
fines de lo establecido en la sección 350 -30, deben permitirse accesorios para LFMC aprobados como un 
medio de aseguramiento y soporte.  
b) Soportes. Se permitirán tramos horizontales de tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos 
(LFMC) soportados en aberturas a travé s de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 1.40 metros 
y fijos firmemente a una distancia no mayor de 30 centímetros de los puntos de terminación.  
350-42. Coples y conectores. Se utilizarán solamente accesorios para uso en conductores LFMC.  Los 
conectores en ángulo no deben ser ocultos. Se permitirán accesorios para LFMC rectos para enterramiento 
cuando así estén marcados.  
350-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo  con 300 -
15. 
350-60. Puesta a tie rra y unión.  Si se utiliza para conectar equipos donde se necesita flexibilidad para 
minimizar la transmisión de la vibración del equipo o para brindar flexibilidad al equipo que requiere 
movimiento después de la instalación, se debe instalar un conductor de puesta a tierra de equipos.  
Cuando no se necesita flexibilidad después de la instalación, se permitirá el uso del tubo conduit metálico 
flexible hermético a los líquidos (LFMC) como un conductor de puesta a tierra del equipo, si se instala de 
acuerdo co n 250 -118(6).  
Cuando se instala o se exige, el conductor de puesta a tierra del equipo se debe instalar de acuerdo con 
250-134(b).  
Cuando se instala o se exige un puente de unión del equipo, se debe instalar de acuerdo con 250 -102. 
NOTA:  Para los tipos de conductores de puesta a tierra de equipos, véase 501 -30(b), 502 -30(b), 503 -
30(b), 505 -25(b) y 506 -25(b).  
Parte  C. Especificaciones de construcción  
350-120. Marcado.  El tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC) se debe marcar de 
acuerdo  con 110 -21. El tamaño comercial y otra información exigida por el aprobado también se deben marcar 
sobre el conduit.  
El tubo conduit adecuado para enterrarlo directamente debe estar marcado como tal.  
ARTÍCULO 352  
TUBO CONDUIT RÍGIDO DE POLICLORURO DE VINI LO TIPO  PVC 
Parte A. Generalidades  
352-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo 
conduit rígido de policloruro de vinilo (PVC) y accesorios asociados.  
NOTA: Consulte el Artículo 353 para el tubo co nduit de polietileno de alta densidad tipo HDPE, y el 
Artículo 355 para el tubo conduit de resina termofija reforzada tipo RTRC.  
352-2. Definición.  
Tubo conduit rígido de policloruro de vinilo (PVC).  Un tubo conduit rígido no metálico de sección 
transversa l circular, con coples, conectores y accesorios asociados o integrales, para la instalación de 
conductores y cables eléctricos.  
352-6. Requisitos de aprobación.  El tubo conduit de PVC, los codos hechos en fábrica y los accesorios 
asociados deben ser aproba dos. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
Parte B. Instalación  
352-10. Usos permitidos.  Se permitirá el uso del tubo conduit de PVC de acuerdo con(a) hasta (i).  
NOTA:  El frío extremo puede hacer que algunos tubos conduit no metálicos se vuelvan quebradizos y, por 
lo tanto, más susceptibles al  daño por contacto físico.  
a) Oculto.  Se permitirá el tubo conduit de PVC en paredes, pisos y plafones.  
b) Influencias corrosivas. Se permitirá el tubo conduit de PVC en lugares sometidos a influencias 
corrosivas fuertes, tal como se estipula en 300 -6 y cu ando están sometidos a sustancias químicas para las 
cuales los materiales están específicamente aprobados.  
c) Cascajo.  Se permitirá el tubo conduit de PVC en rellenos de cascajo.  
d) Lugares mojados. Se permitirá el tubo conduit de PVC en plantas de procesa miento de productos 
lácteos, lavanderías, fábricas de conservas u otros lugares mojados, y en lugares en los que se laven con 
frecuencia las paredes; todo el sistema de conduit, incluyendo las cajas y los accesorios usados en él, se 
deben instalar y equipa r de modo que se prevenga que el agua entre en la canalización. Todos los soportes, 
pernos, abrazaderas, tornillos, etc. deben ser de materiales resistentes a la corrosión o deben estar protegidos 
por materiales resistentes a la corrosión.  
e) Lugares secos  y húmedos.  Se permitirá el uso de tubo conduit de PVC en lugares secos y húmedos 
no prohibidos por 352 -12. 
f) Visible.  Se permitirá el tubo conduit de PVC para instalaciones visibles. El tubo conduit de PVC usado 
visible en áreas de riesgo de daño físico,  debe estar marcado para ese uso.  
NOTA:  El tubo conduit de PVC tipo Cédula 80 está identificado para áreas de riesgo de daño físico.  
g) Instalaciones subterráneas.  Para instalaciones subterráneas, se permitirá el PVC directamente 
enterrado y subterráneo em bebido en concreto. Véase 300 -5 y 300 -50. 
h) Soporte de las cajas de paso.  Se permitirá que el tubo conduit de PVC soporte cajas de paso no 
metálicos no mayores que el tamaño comercial más grande de una canalización que entra. Estas cajas no 
deben sostener  luminarias u otros equipos, y no deben contener dispositivos diferentes a los de empalme, tal 
como se permite en 110 -14(b) y 314 -16(c)(2).  
i) Limitaciones de temperatura del aislamiento.  Se permitirá que los conductores o cables con una 
temperatura nomina l mayor a la aprobada del tubo conduit de PVC sean instalados en tubo conduit de PVC, 
siempre y cuando los conductores o cables no operen a temperaturas más altas a las aprobadas del tubo 
conduit de policloruro de vinilo.  
352-12. Usos no permitidos.  El tub o conduit de PVC no se debe usar en las condiciones que se 
especifican en (a) hasta (e) siguientes:  
a) Lugares peligrosos.  En cualquier lugar peligroso, excepto como se permita en otros Artículos de  esta 
NOM.  
b) Soporte de luminarias.  Para el soporte de l uminarias y otros equipos no descritos en 352 -10(h).  
c) Daño físico.  Cuando está sometido al daño físico, a menos que esté identificado para ese uso.  
d) Temperaturas del ambiente.  Cuando está sometido a temperaturas ambiente mayores de 50 ºC, a 
menos que e stén aprobados de otro modo.  
e) Lugares de reunión, teatros y lugares similares.  En lugares de reunión como se definen en 518 -1, 
teatros y lugares similares, excepto como se indica en 518 -4 y 520 -5. 
352-20. Tamaño.  
a) Mínimo.  No se debe utilizar tubo condu it de PVC con designación métrica menor al 16 (tamaño 
comercial de ½).  
b) Máximo. No se debe utilizar tubo conduit de PVC con designación métrica mayor al 155 (tamaño 
comercial de 6).  
NOTA:  Los designadores métricos y los tamaños comerciales tienen como fi n únicamente la identificación 
y no se relacionan con las dimensiones reales. Véase 300 -1(c). 
352-22. Número de conductores.  El número de conductores no debe exceder al permitido por el 
porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 10.  
Se pe rmitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los Artículos de los respectivos cables. El 
número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1  del 
Capítulo 10.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
352-24. Dobleces. Cómo se hacen.  Los dobleces se deben hacer de modo que el tubo conduit no sufra 
daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Los dobleces hechos en obra se deben hacer 
únicamente con equipo para hacer dobleces identificado para ese propósito. El radio del dob lez hasta la línea 
central de dichos dobleces no debe ser menor al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 10.  
352-26. Dobleces. Número de dobleces en un tramo.  Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cajas, no 
debe haber más del equivalente a cuatro dobleces de un cuadrante (360° en total).  
352-28. Desbaste.  Todos los extremos cortados se deben desbastar por dentro y por fuera para eliminar 
los bordes ásperos.  
352-30. Sujeción y soporte.  El tubo conduit de PVC se debe instalar como un sistema completo, según 
300-18, y se debe fijar de modo que se permita el movimiento debido a la expansión o a la contracción 
térmica. El tubo conduit de PVC se debe fijar firmemente y soportar de acuerdo con (a) y (b) siguientes.  
a) Sujetado y asegurado.  El tubo conduit de PVC se  debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 
90 centímetros de cada caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivo u otra terminación de conduit. Se 
permitirá la instalación de tubo conduit aprobado para sujeción a una distancia diferente de los 90 centímetros 
de acuerdo con su aprobación.  
b) Soportes.  El tubo conduit de PVC se debe soportar de acuerdo con la Tabla 352 -30. Se permitirá 
instalar tubo conduit aprobado para su fijación con separación diferente a la mostrada en la Tabla 352 -30 de 
acuerdo con la aprobación. Se permitirán tramos horizontales de tubo conduit de PVC soportados en 
aberturas a través de miembros estructurales, a intervalos no superiores a los mostrados en la Tabla 352 -30 y 
asegurados firmemente a una distancia no mayor d e 90 centímetros de los puntos de terminación.  
Tabla  352-30.- Soportes para tubo conduit rígido de policloruro de vinilo (PVC)  
Tamaño del conduit  Separación máxima entre los soportes  
Designación métrica  Tamaño comercial  Metros  
16 - 27 ½ - 1 0.9 
35 - 53 1¼ - 2 1.5 
63 -78 2½ - 3 1.8 
91 - 129 3½ - 5 2.1 
155 6 2.5 
 
Tabla 352 -44.- Características de expansión del tubo conduit rígido no metálico de PVC con un 
coeficiente de expansión térmica = 6.084 x 10-5 mm/mm/ºC  
Cambio de temperatura  
(° C) Cambio de lon gitud del tubo conduit  
tipo PVC (mm/m)  
5 0.30 
10 0.61 
15 0.91 
20 1.22 
25 1.52 
30 1.83 
35 2.13 
40 2.43 
45 2.74 
50 3.04 
55 3.35 
60 3.65 
65 3.95 
70 4.26 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
75 4.56 
80 4.87 
85 5.17 
90 5.48 
95 5.78 
100 6.08 
 
352-44. Accesorios de expansión.  Se deben suministrar accesorios de expansión para el tubo conduit de 
PVC para compensar la expansión y la contracción térmica donde el cambio de longitud, de acuerdo con la 
Tabla 352 -44, se espera que sea de 6 milímetros o más, en un tramo recto entre elemen tos firmemente 
montados, como cajas, gabinetes, codos y otras terminaciones de conduit.  
352-46. Pasacables.  Cuando un tubo conduit entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe 
instalar un pasacables o adaptador que proteja el cable de la abrasió n, a menos que el diseño de la caja, 
accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente.  
NOTA: Véase 300 -4(g) con respecto a la protección de los conductores de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) y 
más grandes en los pasacables.  
352-48. Uniones. Todas las unio nes entre los tramos del conduit, y entre el tubo conduit y los coples, 
accesorios y cajas se deben hacer con un método aprobado.  
352-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con 300 -15. 
352-60. Puesta a tierra.  Cuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe instalar en el tubo conduit un 
conductor separado de puesta a tierra del equipo.  
Excepción 1:  Tal como se permite en la Excepción 2 de 250 -134(b), para circuitos de corriente continua, y 
en la Excepción 1 de  250-134(b), para conductores de puesta a tierra del equipo tendido separado.  
Excepción 2: Cuando el conductor puesto a tierra se usa para poner a tierra el equipo, tal como se 
permite en 250 -142. 
Parte  C. Especificaciones de construcción  
352-100. Construc ción.  El tubo conduit de PVC debe estar fabricado con policloruro de vinilo (PVC), 
rígido (no plastificado). El tubo conduit de PVC y los accesorios deben estar compuestos por material no 
metálico adecuado, resistente a la humedad y a las atmósferas químic as. Para uso sobre el suelo, también 
debe ser resistente a la llama, el impacto y la compresión, resistente a la distorsión del calor, en condiciones 
que probablemente se encuentren en servicio, y resistente a los efectos de la baja temperatura y de la  luz 
solar.  
Para uso subterráneo, el material debe tener resistencia aceptable a la humedad y a los agentes 
corrosivos, y debe tener resistencia suficiente para soportar el abuso, por ejemplo, por impacto y compresión, 
durante su manipulación e instalación. C uando está previsto para enterrarlo directamente, sin estar embebido 
en concreto, el material también debe resistir la carga permanente que probablemente se encuentre después 
de la instalación.  
352-120. Marcado. Cada tramo de tubo conduit de PVC se debe ma rcar de manera clara y duradera, por 
lo menos cada 3.00 metros, tal como se exige en la primera frase de 110 -21(a). El tipo de material también se 
debe incluir en la marca, a menos que se pueda identificar visualmente. En el tubo conduit reconocido para 
uso sobre el suelo, estas marcas deben ser permanentes. En el tubo conduit limitado para uso subterráneo 
exclusivamente, estas marcas deben tener duración suficiente para permanecer legibles hasta que se instale 
el material. Se permitirá que el tubo conduit tenga marcas superficiales para indicar características especiales 
del material.  
NOTA: Ejemplos de estas marcas incluyen, pero no se limitan a: “baja emisión de humo” y “resistente a la 
luz del sol”.  
ARTÍCULO  353 
TUBO  CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA D TIPO HDPE  
Parte  A. Generalidades        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
353-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo 
conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) y accesorios asociados.  
NOTA:  Consulte el Artículo 352 para el tubo c onduit rígido de policloruro de vinilo tipo PVC, y el Artículo 
355 para el tubo conduit de resina termofija reforzada tipo RTRC.  
353-2. Definición.  
Tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE). Canalización no metálica de sección transversal 
circula r, con coples, conectores y accesorios asociados o integrales para la instalación de  conductores 
eléctricos.  
353-6. Requisitos de aprobación.  El tubo conduit de polietileno de alta densidad HDPE y accesorios 
asociados deben ser aprobados.  
Parte  B. Instala ción 
353-10. Usos permitidos. Se permitirá el uso del tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) en 
las siguientes condiciones:  
(1) En tramos continuos o discontinuos de un carrete.  
(2) En lugares sometidos a influencias corrosivas fuertes, tal co mo se trata en 300 -6, y donde esté sujeto 
a sustancias químicas para las cuales el tubo conduit está aprobado.  
(3) En relleno de cascajo.  
(4) En instalaciones directamente enterradas en tierra o en concreto.  
NOTA:  Consulte 300 -5 y 300 -50 con relación a las  instalaciones subterráneas.  
(5) Por encima del suelo, excepto lo que prohíbe 353 -12, cuando está encerrado en no menos de 5 
centímetros de concreto.  
(6) Se permitirá que los conductores o cables con una temperatura nominal mayor a la aprobada del 
tubo con duit de polietileno de alta densidad (HDPE) sean instalados en tubo conduit de polietileno de 
alta densidad (HDPE), siempre y cuando los conductores o cables no operen a temperaturas más 
altas a las aprobadas del tubo conduit de polietileno de alta densida d (HDPE).  
353-12. Usos no permitidos.  El tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) no se debe usar bajo 
las siguientes condiciones:  
(1) Cuando está expuesto.  
(2) Dentro de un edificio.  
(3) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto como se permita en otros Artículos de esta NOM.  
(4) Cuando está sometido a temperaturas ambiente que superen los 50 ºC, a menos que esté aprobado 
de otro modo.  
353-20. Tamaño.  
a) Mínimo.  No se debe utilizar tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) co n designación 
métrica menor al 16 (tamaño comercial ½).  
b) Máximo. No se debe utilizar tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) con designación 
métrica superior al 155 (tamaño comercial 6).  
NOTA:  Los designadores métricos y los tamaños comercial es tienen como fin únicamente la identificación 
y no se relacionan con las dimensiones reales. Véase 300 -1(c). 
353-22. Número de conductores.  El número de conductores no debe exceder el permitido por el 
porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, C apítulo 10.  
Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los Artículos de los respectivos cables. El 
número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del 
Capítulo 10.  
353-24. Dobleces. Cóm o se hacen.  Los dobleces se deben hacer de modo que el tubo conduit no sufra 
daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer los dobleces manualmente, 
sin equipo auxiliar. El radio del doblez hasta la línea central de dicho doblez no debe ser menor al indicado en 
la Tabla 354 -24. Para tubos conduit con designadores métricos 129 y 155 (tamaños comerciales 5 y 6) el 
radio permisible de doblez debe ser de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por el fabricante.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
353-26. Dobleces. Número de dobleces en un tramo.  Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cajas, no 
debe haber más del equivalente a cuatro dobleces de un cuadrante (360° en total).  
353-28. Desbaste.  Todos los extremos cortados se deben desbastar por dentro y por  fuera para eliminar 
los bordes ásperos.  
353-46. Pasacables.  Cuando un tubo conduit entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe 
instalar un pasacables o adaptador que proteja el cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, 
accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente.  
NOTA:  Véase 300 -4(g) con respecto a la protección de los conductores de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) y 
más grandes en los pasacables.  
353-48. Uniones. Todas las uniones entre los tramos del conduit, y entre el tu bo conduit y los coples, 
accesorios y cajas se deben hacer con un método aprobado.  
NOTA:  El tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) se puede unir usando fusión por calor, 
electrofusión o accesorios mecánicos.  
353-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con 300 -15. 
353-60. Puesta a tierra.  Cuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe instalar en el tubo conduit un 
conductor independiente de puesta a tierra del equipo.  
Excepción 1: Se permitirá que el conductor de puesta a tierra de equipo se instale independientemente 
del conduit, cuando se usa para la puesta a tierra de circuitos de corriente continua, de acuerdo con la 
excepción 2 de 250 -134. 
Excepción 2: No se exigirá conductor de puesta a tierra  del equipo, cuando el conductor puesto a tierra se 
usa para poner a tierra el equipo, como lo permite 250 -142. 
Parte C. Especificaciones de construcción  
353-100. Construcción.  El tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) debe estar fabricado con  
polietileno de alta densidad resistente a la humedad y a las atmósferas químicas. El material debe ser 
resistente a la humedad y a los agentes corrosivos, y debe tener resistencia suficiente para soportar el abuso, 
por ejemplo, por impacto y compresión, d urante su manipulación e instalación. Cuando está previsto para 
enterrarlo directamente, sin estar embebido en concreto, el material también debe resistir la carga permanente 
que probablemente tendrá después de la instalación.  
353-120. Marcado.  Cada tramo de tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) se debe marcar de 
manera clara y duradera, por lo menos cada 3.00 metros, tal como se exige en 110 -21. El tipo de material 
también se debe incluir en la marca.  
ARTÍCULO 354  
TUBO CONDUIT SUBTERRÁNEO NO METÁLICO CON CONDUCTORES TIPO NUCC  
Parte A. Generalidades  
354-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo 
conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC).  
354-2. Definición.  
Tubo conduit subte rráneo no metálico con conductores (NUCC). Ensamble, montado en fábrica, de 
conductores o cables dentro de un tubo conduit no metálico de sección transversal circular y paredes lisas.  
354-6. Requisitos de aprobación.  El tubo conduit subterráneo no metálico  con conductores (NUCC) y 
accesorios asociados deben ser aprobados.  
Parte B. Instalación  
354-10. Usos permitidos.  Se permitirá el uso de tubos conduit subterráneos no metálicos con 
conductores (NUCC) y sus accesorios en los siguientes casos:  
(1) En instala ciones subterráneas directamente enterradas (Para los requisitos mínimos de profundidad, 
véase las Tablas 300 -5 y 300 -50, bajo la columna tubo conduit no metálico pesado).  
(2) Empotrados o encerrados en concreto.  
(3) En rellenos de cascajo.  
(4) En lugares subterráneos sometidos a condiciones corrosivas fuertes tal como se especifica en 300 -6 
y sujetos a productos químicos para los que el ensamble esté específicamente aprobado.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(5) Por encima del suelo, excepto lo que prohíbe 354 -12, cuando está encerrado en  no menos de 5 
centímetros de concreto.  
354-12. Usos no permitidos.  No se debe utilizar tubo conduit subterráneo no metálico con conductores 
(NUCC):  
(1) En lugares expuestos.  
(2) En el interior de los edificios.  
Excepción:  Se permitirá que, cuando sea adec uado, la parte de los conductores o cables del ensamble se 
prolongue hasta el interior del edificio para las terminaciones, de acuerdo con 300 -3. 
(3) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto como se permita en otros Artículos de esta NOM.  
354-20. Tamaño  
a) Mínimo. No se debe utilizar tubo conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC) con 
designación métrica menor al 16 (tamaño comercial ½).  
b) Máximo.  No se debe utilizar tubo conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC) con 
designación métrica superior al 103 (tamaño comercial 4).  
NOTA:  Los designadores métricos y los tamaños comerciales tienen como fin únicamente la identificación 
y no se relacionan con las dimensiones reales. Véase 300 -1(c). 
354-22. Número de conductores.  El número de conductores o cables no debe exceder el permitido por el 
porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 10.  
354-24. Dobleces. Cómo se hacen.  Los dobleces de los conduit se deben hacer manualmente, de modo 
que el tubo conduit no sufra  daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. El radio del doblez 
de la línea central de estos dobleces no debe ser menor al mostrado en la Tabla 354 -24. 
354-26. Dobleces. Número de dobleces en un tramo.  Entre puntos de terminación no debe haber más 
del equivalente a cuatro dobleces de un cuadrante (360° en total).  
354-28. Desbaste.  En sus terminaciones, el tubo conduit se debe desbastar separándolo de los 
conductores o cables, utilizando un método aprobado que no dañe el aislamiento o cubie rta de los 
conductores o cables. Todos los extremos del tubo conduit se deben desbastar por dentro y por fuera para 
eliminar los bordes ásperos.  
354-46. Pasacables.  Cuando un tubo conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC) entre en 
una caja, ac cesorio u otro envolvente, se debe instalar un pasacables o adaptador que proteja el conductor o 
cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, accesorio o envolvente ofrezca una protección 
equivalente.  
NOTA:  Véase 300 -4(g) con respecto a la prote cción de los conductores de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) y 
más grandes en los pasacables.  
354-48. Uniones.  Todas las uniones entre conduit, accesorios y cajas se deben hacer con un método 
aprobado.  
354-50. Terminaciones de los conductores. Todas las terminacion es entre los conductores o cables y 
los equipos se deben hacer por un método aprobado para ese tipo de conductor o cable.  
354-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones se deben hacer en las cajas de 
empalmes u otros envolventes.  
354-60. Pues ta a tierra.  Cuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe usar un ensamble que 
contenga un conductor separado de puesta a tierra del equipo.  
Tabla 354 -24.- Radio mínimo de curvatura para tubo conduit subterráneo  no metálico con conductores 
(NUCC)  
Tamaño del conduit  Radio mínimo de 
curvatura  
Designación métrica  Tamaño 
comercial  Centímetros  
16 ½ 25 
21 ¾ 30 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
27 1 35 
35 1¼ 45 
41 1½ 50 
53 2 65 
63 2½ 90 
78 3 120 
103 4 150 
 
Parte  C. Especificaciones de construcción  
354-100. Construcción.  
a) Gener al. El tubo conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC) es un ensamble que se 
suministra en longitudes continuas en un rollo, bobina o caja de cartón.  
b) Tubo conduit subterráneo no metálico.  El tubo conduit subterráneo no metálico debe estar ap robado 
y compuesto de un material resistente a la humedad y a los agentes corrosivos. También debe ser apto para 
ser suministrado en rollos sin que se dañe o deforme y debe tener la resistencia suficiente para soportar el 
abuso, por ejemplo, por impacto o compresión, durante su manipulación e instalación, sin que sufran daños el 
tubo conduit o los conductores.  
c) Conductores y cables.  Los conductores y cables utilizados en tubo conduit subterráneo no metálico 
con conductores (NUCC) deben estar aprobados y c umplir las disposiciones de 310 -10(c). Los conductores de 
diferentes sistemas se deben instalar de acuerdo con 300 -3(c). 
d) Ocupación por el conductor.  El número máximo de conductores o cables en tubos conduit 
subterráneos no metálicos con conductores (NUC C) no debe exceder el permitido por el porcentaje de 
ocupación en la Tabla 1, Capítulo 10.  
354-120. Marcado.  El tubo conduit subterráneo no metálico con conductores (NUCC) debe estar marcado 
de manera clara y duradera por lo menos cada 3.00 metros, tal com o se exige en 110 -21. La marca debe 
incluir también el tipo de conduit.  
La identificación de los conductores o cables usados en el ensamble debe ir en una etiqueta unida a cada 
extremo del conjunto o en los laterales del carrete. Las marcas de los conducto res o cables encerrados deben 
cumplir lo establecido en 310 -120. 
ARTÍCULO 355  
TUBO CONDUIT DE RESINA TERMOFIJA REFORZADA TIPO RTRC  
Parte A. Generalidades  
355-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tu bo 
conduit de resina termofija reforzada (RTRC) y accesorios asociados.  
NOTA:  Consulte el Artículo 352 para el tubo conduit rígido de policloruro de vinilo tipo PVC y el Artículo 
353 para el tubo conduit de polietileno de alta densidad, tipo HDPE.  
355-2. Definición.  
Tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC). Tubo conduit no metálico pesado de sección 
transversal circular, con coples, conectores y accesorios asociados o integrales para la instalación de 
conductores y cables eléctricos.  
355-6. Requisi tos de aprobación. El tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC), los codos hechos 
en fábrica y los accesorios asociados deben ser aprobados.  
Parte B. Instalación  
355-10. Usos permitidos.  Se permitirá el uso de tubo conduit de resina termofija refor zada (RTRC) según 
lo establecido en (a) hasta (i).  
a) Oculto.  Se permitirá el tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) en paredes, pisos y plafones.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Influencias corrosivas.  Se permitirá el tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) en lu gares 
sometidos a influencias corrosivas fuertes, tal como se estipula en 300 -6 y cuando están sometidos a 
sustancias químicas para las cuales los materiales están específicamente aprobados.  
c) Cascajo. Se permitirá el tubo conduit de resina termofija refo rzada (RTRC) en rellenos de cascajo.  
d) Lugares mojados.  Se permitirá el tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) en plantas de 
procesamiento de productos lácteos, lavanderías, fábricas de conservas u otros lugares mojados, y en lugares 
en los que  se laven con frecuencia las paredes, todo el sistema de conduit, incluyendo las cajas y los 
accesorios usados en él, se deben instalar y equipar de modo que se prevenga que el agua entre en el 
conduit. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, e tc. deben ser de materiales resistentes a la 
corrosión o deben estar protegidos por materiales aprobados resistentes a la corrosión.  
e) Lugares secos y húmedos. Se permitirá el uso de tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) 
en lugares secos y húm edos no prohibidos por 355 -12. 
f) Visible.  Se permitirá el tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) para instalaciones visibles, si 
está identificado para ese uso.  
NOTA: El tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) tipo XW se identifica pa ra áreas donde puede 
haber daño físico.  
g) Instalaciones subterráneas. Para instalaciones subterráneas, véase 300 -5 y 300 -50. 
h) Soporte de las cajas de paso.  Se permitirá que el tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) 
soporte las cajas no metáli cas no mayores que el tamaño comercial más grande de una canalización que 
entra. Estas cajas no deben soportar luminarias u otros equipos, y no deben contener dispositivos diferentes 
de los de empalme, tal como se permite en 110 -14(b) y 314 -16(c)(2).  
i) Limitaciones de temperatura del aislamiento.  Se permitirá que los conductores o cables con una 
temperatura nominal mayor a la aprobada del tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) sean 
instalados en tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC),  si los conductores o cables no operan a 
temperaturas más altas a las aprobadas del tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC).  
355-12. Usos no permitidos.  No se debe usar el tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) en las 
condiciones sigui entes:  
a) Lugares peligrosos (clasificados).  
(1) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto como se permita en otros Artículos de esta NOM.  
(2) En lugares de Clase I, División 2, excepto lo que se permite en 501 -10(b)(1)(6).  
b) Soporte para lumina rias. Para el soporte de luminarias u otros equipos no descritos en 355 -10(h).  
c) Daño físico.  Cuando está sometido al daño físico, a menos que esté identificado para ese uso.  
d) Temperaturas ambiente.  Cuando está sometido a temperaturas ambiente mayores d e 50 ºC, a menos 
que estén aprobados de otro modo.  
e) Teatros y lugares similares. En teatros y lugares similares, excepto como se indica en 518 -4 y 520 -5. 
355-20. Tamaño.  
a) Mínimo. No se debe utilizar tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) con  designación métrica 
menor al 16 (tamaño comercial ½).  
b) Máximo. No se debe utilizar tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) con designación métrica 
superior al 155 (tamaño comercial 6).  
NOTA:  Los designadores métricos y los tamaños comerciales tienen como fin únicamente la identificación 
y no se relacionan con las dimensiones reales. Véase 300 -1(c). 
355-22. Número de conductores.  El número de conductores no debe exceder al permitido por el 
porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capí tulo 10. Se permitirá instalar cables cuando tal uso 
no está prohibido por los Artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo 
especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del Capítulo 10.  
355-24. Dobleces. Cómo s e hacen.  Los dobleces se deben hacer de modo que el tubo conduit no sufra 
daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Los dobleces hechos en obra se deben hacer 
únicamente con equipo de doblado identificado para ese propósito. El radio del  doblez hasta la línea central 
de dicho doblez no debe ser menor al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 10.  
355-26. Dobleces. Número de dobleces en un tramo.  Entre puntos de alambrado, por ejemplo: cajas, no 
debe haber más del equivalente a cuatro dobleces  de un cuadrante (360° en total).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
355-28. Desbaste.  Todos los extremos cortados se deben desbastar por dentro y por fuera para eliminar 
los bordes ásperos.  
355-30. Sujeción y soporte. El tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) se debe instalar co mo 
un sistema completo, según 300 -18, y se debe sujetar y asegurar en su lugar y soportar según (a) y (b) 
siguientes.  
Tabla 355 -30.- Soportes para tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC)  
Tamaño del conduit  Separación máxima 
entre los soportes  
Designación métrica  Tamaño comercial  Metros  
16 - 27 ½ - 1 0.9 
35 - 53 1 ¼ - 2 1.5 
63 -78 2 ½ - 3 1.8 
91 - 129 3 ½ - 5 2.1 
155 6 2.5 
 
a) Sujetado y asegurado. El tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) se debe sujetar y 
asegurar a una distanci a no mayor de 90 centímetros de cada caja de salida, caja de empalme, caja de 
dispositivo u otra terminación de conduit. Se permitirá la instalación de tubo conduit aprobado para sujeción a 
una distancia diferente de 90 centímetros de acuerdo con su aproba ción.  
b) Soportes.  El tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) se debe soportar tal como se exige en 
la Tabla 355 -30. Se permitirá instalar tubo conduit aprobado para soportar espaciamientos diferentes de la 
Tabla 355 -30 de acuerdo con su aprobaci ón. Se permitirán tramos horizontales de tubo conduit de resina 
termofija reforzada (RTRC) soportados por aberturas a través de miembros estructurales, a intervalos no 
superiores a los de la Tabla 355 -30, asegurados y sujetados a una distancia no mayor de 90 centímetros de 
los puntos de terminación.  
355-44. Accesorios de expansión.  Cuando se espera, de acuerdo con la Tabla 355 -44, un cambio de 
longitud de 6 milímetros o más en un tramo recto entre elementos montados seguramente, tales como cajas, 
gabinetes,  codos y otras terminaciones de conduit, se deben suministrar accesorios de expansión para el tubo 
conduit de resina termofija reforzada (RTRC) para compensar la expansión y la contracción térmicas.  
355-46. Pasacables. Cuando un tubo conduit entre en una c aja, accesorio u otro envolvente, se debe 
instalar un pasacables o adaptador que proteja el cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, 
accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente.  
NOTA: Véase 300 -4(g) con respecto a la protección  de los conductores de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) y 
más grandes en los pasacables.  
355-48. Uniones.  Todas las uniones entre los tramos del conduit, y entre el tubo conduit y los coples, 
accesorios y cajas se deben hacer con un método aprobado.  
355-56. Empalme s y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con 300 -15. 
355-60. Puesta a tierra.  Cuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe instalar en el tubo conduit un 
conductor separado de puesta a tierra del equipo.  
Excepción 1: Tal como se permite en la Excepción 2 de 250 -134(b), para circuitos de corriente continua, y 
en la Excepción 1 de 250 -134(b), para conductores de puesta a tierra del equipo tendidos separados.  
Excepción 2:  Cuando el conductor puesto a tierra se usa para pone r a tierra el equipo, tal como se 
permite en 250 -142. 
Tabla 355 -44.- Características de expansión del tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC con 
un coeficiente de expansión térmica = 2.70 x 10-5 milímetros/mm/º C  
Cambio de temperatura  
(°C) Cambio de longitud del tubo 
conduit tipo RTRC (mm/m)  
5 0.14       (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
10 0.27 
15 0.41 
20 0.54 
25 0.68 
30 0.81 
35 0.95 
40 1.08 
45 1.22 
50 1.35 
55 1.49 
60 1.62 
65 1.76 
70 1.89 
75 2.03 
80 2.16 
85 2.30 
90 2.43 
95 2.57 
100 2.70 
 
Parte C. Especificaciones de  construcción  
355-100. Construcción.  El tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) y los accesorios deben estar 
compuestos por material no metálico adecuado, resistente a la humedad y a las atmósferas químicas. Para 
uso sobre el suelo, también debe ser resistente a la llama, al impacto y a la compresión, resistente a la 
distorsión por calor en condiciones que probablemente se encuentren en servicio, y resistente a los efectos de 
la baja temperatura y de la luz solar. Para uso subterráneo, el material  debe tener una resistencia aceptable a 
la humedad y a los agentes corrosivos, y debe tener la resistencia suficiente para soportar el abuso, como por 
ejemplo por impacto y compresión, durante su manipulación e instalación. Cuando está previsto para 
enterr arlo directamente, sin estar embebido en concreto, el material también debe resistir la carga permanente 
que probablemente se encuentre después de la instalación.  
355-120. Marcado. Cada tramo de tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC) se debe mar car de 
manera clara y duradera, por lo menos cada 3.00 metros, tal como se exige en la primera oración de 110 -21. 
El tipo de material también se debe incluir en la marca, a menos que se pueda identificar visualmente. En tubo 
conduit reconocido para su uso sobre el suelo, estas marcas deben ser permanentes. En tubo conduit limitado 
para uso subterráneo exclusivamente, estas marcas deben tener la duración suficiente para permanecer 
legibles hasta que se instale el material. Se permitirá que el tubo conduit te nga marcas superficiales para 
indicar características especiales del material.  
NOTA:  Ejemplos de estas marcas incluyen, pero no se limitan a: “baja emisión de humo” y “resistente a la 
luz del sol”.  
ARTÍCULO 356  
TUBO CONDUIT NO METÁLICO FLEXIBLE HERMÉTICO A  LOS LÍQUIDOS TIPO LFNC  
Parte A. Generalidades  
356-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo 
conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC y accesorios asociados.  
356-2. Definición.  
Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC). Canalización de sección 
transversal circular de varios tipos, como sigue:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
(1) Un núcleo central interior liso y sin costuras, y una cubierta, unidas estrechamente y con una o más 
capas de ref uerzo entre el núcleo y la cubierta, designadas como Tipo LFNC -A. 
(2) Una superficie interior lisa con refuerzo integral dentro de la pared del conduit, designada como Tipo 
LFNC -B. 
(3) Una superficie corrugada interna y externa sin refuerzos integrales den tro de la pared del conduit, 
designada como LFNC -C. 
NOTA: La sigla FNMC es una designación alternativa para LFNC.  
356-6. Requisitos de aprobación. El tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC) y 
accesorios asociados deben ser aprobad os. 
Parte B. Instalación  
356-10. Usos permitidos.  Se permitirá usar tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos 
LFNC, en instalaciones visibles u ocultas, para los siguientes propósitos:  
NOTA:  El frío extremo puede causar que algunos tipos d e tubos conduit no metálicos se vuelvan 
quebradizos y, por lo tanto, más susceptibles al daño por contacto físico.  
(1) Cuando se necesite flexibilidad para la instalación, operación o mantenimiento.  
(2) Cuando se requiere proteger los conductores contenido s, de vapores, líquidos o sólidos.  
(3) Para instalaciones exteriores, cuando esté aprobado y marcado como adecuado para ese uso.  
(4) Para enterrarlo directamente, cuando esté aprobado y marcado para ese uso.  
(5) Se permitirá instalar tubo conduit no metáli co flexible hermético a los líquidos tipo LFNC en tramos de 
más de 1.80 metros, cuando se asegura de acuerdo con 356 -30. 
(6) Como tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos Tipo LFNC -B en un ensamble 
prealambrado fabricado y aprobado, de tu bo conduit con designación métrica del 16 hasta el 27.  
(7) Para estar embebido en concreto si está aprobado para enterrarlo directamente y se instala de 
acuerdo con 356 -42. 
356-12. Usos no permitidos.  No se debe usar tubo conduit no metálico flexible hermé tico a los líquidos 
LFNC en los siguientes casos:  
(1) Cuando esté expuesto a daños físicos.  
(2) Cuando cualquier combinación de temperatura ambiente y la de los conductores exceda aquella para 
la que está aprobado el tubo conduit no metálico flexible hermé tico a los líquidos LFNC.  
(3) En tramos más largos de 1.80 metros, excepto como se permite en 356 -10(5), o donde se apruebe 
una longitud superior como esencial para un grado necesario de flexibilidad.  
(4) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto  como se permita en otros Artículos de esta NOM.  
356-20. Tamaño.  
a) Mínimo.  No se debe utilizar tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC con 
designación métrica menor al 16 (tamaño comercial de ½), a menos que esté permitido en (a)(1 ) o (a)(2) 
siguientes para designación métrica 12 (tamaño comercial de ⅜) 
(1) Para encerrar las puntas de los conductores de los motores, tal como se permite en 430 -245(b).  
(2) En tramos no superiores a 1.80 metros, como parte de un ensamble aprobado para conexiones en 
derivación a luminarias, tal como se exige en 410 -117(c), o para equipo de utilización.  
b) Máximo.  No se debe utilizar tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC con 
designación métrica superior al 103 (tamaño comercial 4 ). 
NOTA:  Véase 300 -1(c) con respecto a los designadores métricos y los tamaños c omerciales. É stos tienen 
como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.  
356-22. Número de conductores.  El número de conductores no debe ex ceder al permitido por el 
porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 10.  
Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los Artículos de los respectivos cables. El 
número de cables no debe exceder lo especificado por lo s porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del 
Capítulo 10.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
356-24. Dobleces. Cómo se hacen. Los dobleces del tubo conduit se deben hacer de modo que el tubo 
conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer los  
dobleces manualmente, sin equipo auxiliar. El radio del doblez hasta la línea central de cualquier doblez no 
debe ser menor al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 10, en la columna “otros dobleces”.  
356-26. Dobleces. Número de dobleces en un tramo.  Entre puntos de jalado, por ejemplo: cajas, no 
debe haber más del equivalente a cuatro dobleces de un cuadrante (360° en total).  
356-28. Desbaste.  Todos los extremos cortados del tubo conduit se deben desbastar por dentro y por 
fuera para eliminar los bordes ásp eros.  
356-30. Sujeción y soporte.  El tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos Tipo LFNC se 
debe sujetar y asegurar y soportar de acuerdo con uno de los siguientes:  
(1) Cuando se instala en tramos que superen 1.80 metros, el tubo conduit s e debe sujetar y asegurar a 
intervalos no superiores a 90 centímetros y a una distancia no mayor de 30 centímetros a cada lado 
de cada caja de salida, caja de empalmes, gabinete o accesorio. Cuando se usen abrazaderas para 
asegurar y soportar cables deberá n ser adecuadas y aprobadas para la aplicación  
(2) No se exigirá asegurar o soportar el tubo conduit si éste es jalado entre paredes, está instalado en 
tramos no superiores a 90 centímetros en terminales en donde se necesita flexibilidad, o cuando está 
instalado en tramos no superiores a 1.80 metros, desde una conexión a la terminal de una luminaria 
para derivar conductores hasta luminarias como se permite en 410 -117(c)  
(3) Se permitirán tramos horizontales de tubo conduit no metálico flexible hermético a l os líquidos LFNC, 
soportados en aberturas a través de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 90 
centímetros y sujetados y asegurados a una distancia menor de 30 centímetros de los puntos  de 
terminación.  
(4) No se requiere soportar y sujetar  el tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, LFNC, 
cuando se instale en tramos no mayores a 1.80 metros desde el último punto de sujeción de la 
canalización, para conectar dentro de un plafón accesible, una luminaria u otros equipos. Par a los 
fines de lo establecido en esta sección, se permitirán accesorios para conduit no metálicos flexibles, 
herméticos a los líquidos, como un medio de soporte.  
356-42. Coples y conectores.  Sólo se deben usar accesorios aprobados para su uso con tubo cond uit no 
metálico flexible hermético a los líquidos LFNC. No se deben utilizar conectores en ángulo en instalaciones 
con canalizaciones ocultas. Se permiten accesorios rectos para tubo conduit no metálico flexible hermético a 
los líquidos LFNC para enterrarl o directamente o embebido en concreto.  
356-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo  con 300 -
15. 
356-60. Puesta a tierra. Donde se requiera la puesta a tierra de equipos, se debe instalar un conductor de 
puesta a t ierra de equipos separado en el conduit.  
Excepción 1:  Tal como se permite en la sección 250 -134(b), excepción 2, para circuitos de c.c. y en la 
sección 250 -134(b), excepción 1, para conductores de puesta a tierra de equipos separados.  
Excepción 2:  Donde el  conductor puesto a tierra se use para poner a tierra equipos, según lo permitido en 
la sección 250 -142. 
Parte C. Especificaciones de construcción  
356-100. Construcción.  El tubo conduit LFNC -B como ensamble fabricado prealambrado se debe 
suministrar en tra mos continuos que se puedan embarcar en un rollo, carrete o caja de cartón sin que  se 
dañe.  
356-120. Marcado.  El tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC se debe marcar por 
lo menos cada 60 centímetros, de acuerdo con 110 -21. La mar ca también debe incluir la designación, según 
356-2, y el tamaño comercial. Debe estar marcado el tubo conduit que está previsto para uso en exteriores o 
para enterrarlo directamente. El tipo, tamaño y cantidad de conductores usados en los ensambles fabric ados 
prealambrados se deben identificar por medio de una etiqueta o un rótulo impresos, unidos a cada extremo 
del conjunto fabricado y en la caja de cartón, el rollo o carrete. Los conductores en el interior del tubo se 
deben marcar de acuerdo con 310 -120. 
ARTÍCULO 358  
TUBO CONDUIT METÁLICO LIGERO TIPO EMT  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
Parte A. Generalidades  
358-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo 
conduit metálico ligero EMT y accesorios asociados.  
358-2. Definición.  
Tubo conduit metálico ligero (EMT).  Tubo sin rosca, de pared delgada y sección transversal circular 
diseñada para la protección física y el enrutamiento de conductores y cables, y para su uso como conductor 
de puesta a tierra del equipo cuando se instala usando  los accesorios adecuados. En general, este tipo de 
tubería EMT está hecha de acero (ferroso) con revestimientos de protección o de aluminio (no ferroso).  
358-6. Requisitos de aprobación.  El tubo conduit metálico ligero EMT, los codos hechos en fábrica y l os 
accesorios asociados deben ser aprobados.  
Parte B. Instalación  
358-10. Usos permitidos.  
a) Expuestos y ocultos.  El uso de tubo conduit metálico ligero EMT se permitirá para trabajo visible u 
oculto para lo siguiente:  
(1) En el concreto, en contacto dire cto con la tierra o en áreas sujetas a fuertes influencias corrosivas, 
cuando se instalen de acuerdo con 358 -10 (b).  
(2) En lugares secos, húmedos y mojados.  
(3) En cualquier lugar peligroso (clasificado) según lo permitido por otros artículos en esta NOM.  
b) Ambientes corrosivos.  
(1) Tubo conduit metálico ligero EMT ferroso (acero), codos y accesorios. Se permitirá instalar el tubo 
conduit metálico ligero EMT ferroso, los codos, coples y accesorios, en concreto, en contacto directo con la 
tierra, o en área s expuestas a influencias corrosivas fuertes, si están protegidos contra la corrosión y son 
aprobados como adecuados para esa condición.  
(2) Protección Complementaria del tubo conduit ligero no ferroso EMT (aluminio).  El tubo conduit 
ligero EMT de aluminio  deberá estar provisto de protección anticorrosiva suplementaria aprobada cuando esté 
encerrado en hormigón o en contacto directo con la tierra.  
c) Relleno de cenizas.  Se permitirá que el tubo conduit ligero de acero galvanizado y acero inoxidable 
EMT se i nstalen en concreto o relleno de ceniza cuando estén sujetos a humedad permanente cuando estén 
protegidos en todos los lados por una capa de hormigón no aglomerado de al menos 50 mm de espesor o 
cuando el tubo esté instalado al menos 45 cm (18 pulgadas) de bajo del relleno.  
d) Lugares mojados.  Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc. deben ser de materiales 
resistentes a la corrosión o deben estar protegidos por materiales resistentes a la corrosión.  
NOTA:  Véase 300 -6 para la protección contr a la corrosión.  
358-12. Usos no permitidos.  No se debe utilizar tubo conduit metálico ligero EMT bajo las  siguientes 
condiciones:  
(1) Cuando estén sujetos a daño físico severo.  
(2) Para soporte de luminarias u otros equipos, excepto de cajas no más grande s que la tubería de 
mayor tamaño comercial.  
358-14. Metales diferentes. Siempre que sea posible, debe evitarse el contacto entre metales diferentes 
en cualquier parte del sistema para eliminar la posibilidad de acción galvánica. Se permite utilizar accesor ios 
de aluminio y envolventes con tubo conduit metálico ligero de acero galvanizado, y se permite utilizar 
accesorios y envolventes de acero galvanizado con tubo conduit metálico ligero de aluminio cuando no estén 
sujetos a influencias corrosivas severas. El tubo conduit metálico ligero de acero inoxidable sólo se debe 
utilizar con accesorios de acero inoxidable, accesorios, cajas de salida y envolventes aprobados.  
358-20. Tamaño.  
a) Mínimo.  No se debe utilizar tuberías eléctricas metálicas (EMT) con design ación métrica menor al 16 
(tamaño comercial ½).  
Excepción:  Para encerrar las puntas de los conductores de los motores, tal como se permite en  430-
245(b).        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Máximo.  El tamaño máximo de la tubería EMT debe ser la designación métrica 103 (tamaño  comercial 
4). 
NOTA:  Véase 300 -1(c) con respecto a los designadores métricos y los tamaños co merciales. É stos tienen 
como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.  
358-22. Número de conductores. El número de conductores no debe e xceder el permitido por el 
porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 10.  
Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los Artículos de los respectivos cables.  El 
número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del 
Capítulo 10.  
358-24. Dobleces. Cómo se hacen. Los dobleces se deben hacer de modo que el tubo conduit no sufra 
daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. El radio del doblez de cualquier dobl ez hecho 
en obra hasta la línea central de la tubería no debe ser menor al indicado en la Tabla 2 del Capítulo 10 para 
dobladoras de un golpe y de zapata completa.  
358-26. Dobleces. Número de dobleces en un tramo.  Entre puntos de alambrado, por ejemplo: ca jas, no 
debe haber más del equivalente a cuatro dobleces de un cuadrante (360° en total).  
358-28. Desbastado y roscado.  
a) Desbaste.  Todos los extremos cortados del tubo conduit metálico ligero EMT se deben desbastar por 
dentro y por fuera para eliminar lo s bordes ásperos.  
b) Roscado.  El tubo conduit metálico ligero EMT no debe ser roscado.  
Excepción: El tubo conduit metálico ligero EMT con coples integrales roscados en fábrica que cumplan 
las disposiciones de 358 -100. 
358-30. Sujeción y soporte. Los tubos conduit metálicos ligeros EMT se deben instalar como un sistema 
completo, como se establece en 300 -18 y se deben sujetar y asegurar en su lugar y soportarse de acuerdo 
con 358 -30(a) y (b).  
a) Sujetado y asegurado. El tubo conduit metálico ligero EMT se deb e sujetar y asegurar en su lugar a 
intervalos que no excedan de 3.00 metros. Además, cada tramo de tubo EMT entre los puntos de terminación 
se debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 90 centímetros de cada caja de salida, caja de 
empalme, caja de dispositivo, gabinete u otra terminación de conduit.  
Excepción 1: Se permitirá incrementar la distancia de sujeción de tramos continuos hasta una distancia 
de 1.50 metros, cuando los elementos estructurales no permiten una sujeción fácil dentro de una d istancia de 
90 centímetros.  
Excepción 2:  Para obras ocultas en edificios terminados o paneles de paredes prefabricados, en donde 
no es posible asegurar la tubería, se permitirá tender secciones continúas (sin coples) de tubo conduit 
metálico ligero EMT.  
b) Soportes.  Se permitirán tramos horizontales de tubo conduit metálico ligero EMT soportados en 
aberturas a través de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 3.00 metros y sujetos y 
asegurados a una distancia no mayor de 90 centímetros de los puntos de terminación.  
358-42. Coples y conectores.  Los coples y conectores utilizados con las tuberías EMT deben ser 
herméticos. Cuando estén enterrados en mampostería o concreto, deben ser herméticos al concreto. Cuando 
se instalan en lugares mojados, de ben cumplir lo establecido en 314 -15. 
358-56. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo con  300-
15. 
358-60. Puesta a tierra.  Se permitirá el tubo conduit metálico ligero EMT como conductor de puesta a 
tierra del equipo . 
Parte C. Especificaciones de construcción  
358-100. Construcción.  El tubo conduit metálico ligero EMT se hará de uno de los siguientes:  
(1) Acero con revestimientos protectores.  
(2) Aluminio  
(3) Acero inoxidable  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
358-120. Marcado.  El tubo conduit metálico ligero EMT debe ir marcado de manera clara y duradera por lo 
menos cada 3.00 metros, como se exige en la primera oración de 110 -21(a).  
ARTÍCULO 360  
TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE LIGERO TIPO FMT  
Parte A. Generalidades  
360-1. Alcance.  Este Artículo trata de l uso, instalación y especificaciones para tubo conduit metálico 
flexible FMT y accesorios asociados.  
360-2. Definición.  
Tubo conduit metálico flexible ligero (FMT).  Canalización de sección transversal circular, flexible, 
metálica y hermética a los líquido s, sin cubierta no metálica.  
360-6. Requisitos de aprobación.  El tubo conduit metálico flexible ligero FMT y accesorios asociados 
deben ser aprobados.  
Parte B. Instalación  
360-10. Usos permitidos. Se permitirá usar tuberías metálicas flexibles FMT en circu itos derivados:  
(1) En lugares secos.  
(2) En lugares ocultos.  
(3) En lugares accesibles.  
(4) Para instalaciones de tensión máxima de 1000 volts.  
360-12. Usos no permitidos.  No se deben utilizar tuberías metálicas flexibles FMT:  
(1) En cubos de elevadores.  
(2) En cuartos baterías de acumuladores.  
(3) En lugares peligrosos (clasificados a menos que se permitan de alguna manera en otros Artículos de 
esta NOM.  
(4) Subterráneas directamente enterradas o embebidas en concreto vaciado o agregados.  
(5) Si están exp uestas a daños físicos; y  
(6) En tramos de más de 1.80 metros.  
360-20. Tamaño  
a) Mínimo.  No se debe utilizar tubo conduit metálico flexible ligero FMT con designación métrica inferior al 
16 (tamaño comercial ½).  
Excepción 1: Se permitirá instalar tubo cond uit metálico flexible ligero FMT con designación métrica 12 
(tamaño comercial 3/8) de acuerdo con 300 -22(b) y (c).  
Excepción 2: Se permitirá instalar tubo conduit metálico flexible ligero FMT con designación métrica 12 
(tamaño comercial 3/8) en tramos no s uperiores a 1.80 metros como parte de un ensamble o para luminarias. 
Véase 410 -117(c).  
b) Máximo. El tamaño máximo del tubo conduit metálico flexible ligero FMT debe ser de designación 
métrica 21 (tamaño comercial ¾).  
NOTA: Véase 300 -1(c) con respecto a lo s designadores métri cos y los tamaños comerciales. É stos tienen 
como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.  
Tabla  360-24(a). - Radios mínimos de curvatura para uso en flexión  
Designador  
métrico  Tamaño  
comercial  Radio s mínimos para uso en 
flexión  
  centímetros  
12 ⅜ 25.40  
16 ½ 31.75  
21 ¾ 44.45        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
 
Tabla 360 -24(b). - Radios mínimos para dobleces fijos  
Designador  
métrico  Tamaño  
comercial  Radios mínimos para dobleces fijos  
centímetros  
12 ⅜ 8.89 
16 ½ 10.16  
21 ¾ 12.70  
 
360-22. Número de conductores.  
a) FMT - Designadores métricos 16 y 21 (tamaños comerciales ½ y ¾).  El número de conductores en 
los designadores métricos 16 (tamaño comercial ½) y 21 (tamaño comercial ¾) no debe exceder el permitido 
por el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 10.  
Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los Artículos de los respectivos cables.  El 
número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la Tabla 1 del 
Capítulo 10.  
b) FMT - Designador métrico 12 (tamaño comercial ⅜). El número de conductores en el indicador 
métrico 12 (tamaño comercial de 3/8) no debe exceder el permitido en la Tabla 348 -22. 
360-24. Dobleces  
a) Usos con flexión poco frecuente.  Cuan do el tubo conduit metálico flexible ligero FMT es doblado con 
poca frecuencia después de instalado, el radio de los dobleces medido en el interior del doblez no debe ser 
menor a lo especificado en la Tabla 360 -24(a).  
b) Dobleces fijos.  Cuando el tubo cond uit metálico flexible ligero FMT se doble para propósitos de 
instalación y no se necesite doblar o flexionar después de su instalación, los radios de los dobleces medidos 
en el interior del doblez no deben ser inferiores a lo especificado en la Tabla 360 -24(b). 
360-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo  con 300 -
15. 
360-60. Puesta a tierra.  Se permitirá el uso del tubo conduit metálico flexible ligero FMT como conductor 
de puesta a tierra de equipos, si se instala  de acuerdo con 250 -118(7).  
Parte C. Especificaciones de construcción  
360-120. Marcado. El tubo conduit metálico flexible ligero FMT se debe marcar de acuerdo con 110 -21. 
ARTÍCULO 362  
TUBO CONDUIT NO METÁLICO TIPO ENT  
Parte A. Generalidades  
362-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo 
conduit no metálico ENT y accesorios asociados.  
362-2. Definición.  
Tubo conduit no metálico ENT. Canalización no metálica, corrugada y flexible, de sección transversa l 
circular, con coples, conectores y accesorios integrados o asociados, para la instalación de conductores 
eléctricos. El tubo conduit no metálico ENT está hecho de un material resistente a la humedad, a atmósferas 
químicas y es retardante de flama.  
Una ca nalización flexible es una canalización que se puede doblar con la mano con una fuerza razonable, 
pero sin ayuda.  
362-6. Requisitos de aprobación.  El tubo conduit no metálico ENT y accesorios asociados deben ser 
aprobados.  
Parte B. Instalación  
362-10. Usos  permitidos.  Para el propósito de este Artículo, el primer piso de un edificio debe ser aquel 
que tenga el 50 por ciento o más del área superficial de la pared exterior, a nivel con el suelo terminado o por 
encima de él. Se permitirá un nivel adicional que  sea el primer nivel y no esté diseñado para ser habitado por Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
personas y se use exclusivamente para estacionamiento de vehículos, almacenamiento o usos similares. Se 
permitirá el uso de tuberías eléctricas no metálicas ENT y sus accesorios en los siguiente s casos:  
(1) En cualquier edificio que no tenga más de tres pisos sobre el suelo, como sigue:  
a. En instalaciones visibles que no estén prohibidas por 362 -12. 
b. En instalaciones ocultas dentro de paredes, pisos y plafones.  
(2) En cualquier edificio de más  de tres pisos sobre el suelo, las tuberías eléctricas no metálicas ENT 
deben estar ocultas en las paredes, pisos y plafones si éstos ofrecen una barrera térmica de un 
material con un valor de resistencia al fuego de 15 minutos. Se permitirá usar la barrer a térmica 
nominal del acabado de 15 minutos en paredes, pisos y plafones, combustibles o no combustibles.  
Excepción para (2):  Cuando se instala un sistema de aspersión contra incendio en todos los pisos, se 
permitirá el uso del tubo conduit no metálico den tro de paredes, pisos y plafones expuesta u oculta, en 
edificios de más de tres pisos sobre el nivel del suelo.  
NOTA:  Se establece una clasificación nominal de los acabados para ensambles que contengan soportes 
combustibles (de madera). El valor nominal de  un acabado se define como el tiempo en el que la columna o 
viga de madera alcanza un promedio de temperatura de 121 °C o una temperatura individual de 163 °C, 
medida en el plano de la madera más cercano al fuego. El valor nominal de los acabados no está d iseñado 
para representar una clasificación de los plafones de membrana.  
(3) En lugares sometidos a influencias corrosivas fuertes tal como se trata en 300 -6, y donde están 
expuestos a productos químicos para los que estén específicamente aprobados.  
(4) En lugares ocultos, secos y húmedos no prohibidos por 362 -12. 
(5) Por encima de los plafones suspendidos, cuando éstos ofrezcan una barrera térmica del material con 
un acabado con valor nominal mínimo de 15 minutos, tal como se identifica en las listas de 
ensambles con valor nominal de resistencia contra el fuego, excepto lo permitido en 362 -10(1)(a).  
Excepción para (5):  Se permitirá usar tubo conduit no metálico ENT sobre plafones suspendidos en 
edificios de más de tres pisos sobre el suelo, cuando el edifici o está protegido por un sistema de aspersión 
contra incendios.  
(6) Encerrado en concreto vaciado, o embebido en una losa de concreto sobre el suelo donde el tubo 
conduit no metálico ENT está colocado sobre arena u otro material cernido, siempre que para la s 
conexiones se utilicen accesorios identificados para ese uso.  
(7) En lugares interiores mojados, tal como se permite en esta sección, o en losas de concreto sobre el 
suelo o debajo de él, con accesorios aprobados para ese uso.  
(8) Como un ensamble fabric ado prealambrado aprobado, con designadores métricos desde 16  hasta 
27. 
NOTA:  El frío extremo puede hacer que algunos tipos de tubos conduit no metálicos se vuelvan 
quebradizos y, por lo tanto, más susceptibles al daño por contacto físico.  
(9) Se permitir á que los conductores o cables, con una temperatura nominal mayor a la aprobada de los 
tubos conduit no metálicos ENT, sean instalados en éstos, si los conductores o cables no operan a 
temperaturas más altas a las aprobadas de los tubos conduit no metálico s ENT.  
362-12. Usos no permitidos.  No se deben usar las tuberías eléctricas no metálicas ENT en los siguientes 
casos:  
(1) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto como se permita en otros Artículos de esta NOM.  
(2) Como soporte de luminarias y o tros equipos.  
(3) Cuando estén sometidas a temperatura ambiente mayor a 50 °C, a menos que estén aprobadas de 
otra manera.  
(4) Directamente enterrado.  
(5) En lugares expuestos, excepto lo permitido en 362 -10(1), 362 -10(5) y 362 -10(7). 
(6) En teatros y luga res similares, excepto lo previsto en 518 -4 y 520 -5. 
(7) Cuando estén expuestas a la luz directa del sol, excepto si están identificadas como resistentes a la 
luz del sol.  
(8) Cuando están sometidas a daño físico.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
362-20. Tamaño.  
a) Mínimo. No se debe util izar tubo conduit no metálico ENT menor a la designación métrica 16 (tamaño 
comercial ½).  
b) Máximo.  No se debe utilizar tubo conduit no metálico ENT superior a la designación métrica 63 (tamaño 
comercial 2 ½).  
NOTA: Véase 300 -1(c) con respecto a los desig nadores métri cos y los tamaños comerciales. É stos tienen 
como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.  
362-22. Número de conductores. El número de conductores no debe exceder el permitido por el 
porcentaje de ocupació n en la Tabla 1 del Capítulo 10.  
Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los Artículos de los respectivos cables. El 
número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes permisibles de ocupación de la Tabla 1 
del C apítulo 10.  
362-24. Dobleces. Cómo se hacen.  Los dobleces se deben hacer de modo que la tubería no sufra daños 
y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer los dobleces manualmente, sin 
equipo auxiliar. El radio de la curva has ta la línea central de tales dobleces no debe ser menor al indicado en 
la Tabla 2 del Capítulo 10, en la columna “otras curvas”.  
362-26. Dobleces. Número de dobleces en un tramo.  Entre puntos de jalado, por ejemplo: cajas, no 
debe haber más del equivalente  a cuatro dobleces de un cuadrante (360° en total).  
362-28. Desbaste.  Todos los extremos cortados de las tuberías se deben desbastar por dentro y por fuera 
para eliminar los bordes ásperos.  
362-30. Sujeción y soporte.  Las tuberías eléctricas no metálicas E NT se deben instalar como un sistema 
completo, como se establece en 300 -18 y se deben sujetar y asegurar en su lugar y soportarse de acuerdo 
con (a) y (b) siguientes.  
a) Sujetado en forma segura.  El tubo conduit no metálico se debe sujetar y asegurar en in tervalos no 
mayores de 90 centímetros. Además, el tubo conduit no metálico ENT se debe sujetar y asegurar a una 
distancia no mayor de 90 centímetros de cada caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivo, gabinete o 
herraje donde termine. Cuando se u tilicen, las abrazaderas de cables deben ser adecuadas y aprobadas para 
la aplicación y para asegurar y soportar.  
Excepción 1: Se permitirán tramos sin asegurar de hasta 1.80 metros desde la conexión terminal de una 
luminaria para conexiones en derivación hasta las luminarias.  
Excepción 2: Tramos de hasta 1.80 metros desde el último punto de sujeción firme de la canalización 
para conexiones dentro de un plafón accesible hasta la luminaria u otro equipo.  
Excepción 3: Para instalaciones ocultas en edificios t erminados o paneles de paredes prefabricados, en 
donde no es posible asegurar la tubería, se permitirá tender secciones continuas (sin coples) de tubo conduit 
no metálico ENT.  
b) Soportes. Se permitirán tramos horizontales de tubo conduit no metálico ENT s oportado en aberturas a 
través de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 90 centímetros sujetos y asegurados a una 
distancia no mayor de 90 centímetros de los puntos de terminación.  
362-46. Pasacables. Cuando una tubería entre en una caja, a ccesorio u otro envolvente, se debe instalar 
un pasacables o adaptador que proteja el cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, accesorio o 
envolvente ofrezca una protección equivalente.  
NOTA: Véase 300 -4(g) con respecto a la protección de lo s conductores de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) y 
más grandes.  
362-48. Uniones. Todas las uniones entre tramos de tuberías y entre tuberías y coples, accesorios y 
cajas, deben hacerse con un método aprobado.  
362-56. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivac iones sólo se deben hacer de acuerdo con 
300-15. 
NOTA:  Véase el Artículo 314 con respecto a las reglas para la instalación y uso de cajas y cajas de paso.  
362-60. Puesta a tierra.  Cuando se exige la puesta a tierra del equipo, se debe instalar un conductor  
separado de puesta a tierra del equipo en la canalización, que cumpla lo establecido en el Artículo 250,  Parte 
F. 
Parte C. Especificaciones de construcción  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
362-100. Construcción. El tubo conduit no metálico ENT debe estar hecho de un material que no exce da 
las características de ignición, inflamabilidad, generación de humo y toxicidad del policloruro de vinilo rígido 
(no plastificado).  
El tubo conduit no metálico ENT, como ensamble fabricado prealambrado, se debe suministrar en tramos 
continuos que puedan  ser transportados en rollos, carretes o cajas de cartón, sin sufrir ningún daño.  
362-120. Marcado. El tubo conduit no metálico (ENT) debe estar marcado de manera clara y duradera 
cada 3.00 metros como mínimo, como se exige en la primera oración de 110 -21. En la marca se debe indicar 
también el tipo de material. Se permitirá la marca de baja emisión de humo en la tubería con características de 
producción de baja emisión de humo.  
El tipo, tamaño y cantidad de conductores usados en ensambles prealambrados se deben identificar por 
medio de una etiqueta o un rótulo impresos, unidos a cada extremo del conjunto fabricado y en la caja de 
cartón, el rollo o carrete. Los conductores encerrados se deben marcar según 310 -120. 
ARTÍCULO 364  
TUBO CONDUIT DE POLIETILENO  
Parte A. Generalidades  
364-1. Definición.  Los tubos conduit de polietileno pueden ser de dos tipos: una canalización semirrígida, 
lisa o una canalización corrugada y flexible, ambos con sección transversal circular, y sus correspondientes 
accesorios aprobado s para la instalación de conductores eléctricos. Están compuestos de material que es 
resistente a la humedad. Estos tubos conduit no son resistentes a la flama.  
364-2. Otros Artículos aplicables.  Las instalaciones en tubo conduit de polietileno deben cumpl ir con lo 
requerido en las partes aplicables del Artículo 300. Cuando en el Artículo 250 se requiera la puesta a tierra de 
equipo, debe instalarse dentro del tubo conduit un conductor para ese propósito.  
364-3. Usos permitidos.  Está permitido el uso de tub o conduit de polietileno y sus accesorios:  
1) En cualquier edificio que no supere los tres pisos sobre el nivel de la calle.  
2) Embebidos en concreto colado, siempre que se utilicen para las conexiones accesorios aprobados para 
ese uso.  
3) Enterrados a una  profundidad no menor que 50 cm condicionado a que se proteja con un recubrimiento 
de concreto de 5 cm de espesor como mínimo.  
364-4. Usos no permitidos.  No debe usarse el tubo conduit de polietileno:  
1) En áreas peligrosas (clasificadas).  
2) Como soporte de aparatos y otro equipo.  
3) Cuando estén sometidas a temperatura ambiente que supere aquélla para la que está aprobado  el tubo 
conduit.  
4) Para conductores cuya limitación de la temperatura de operación del aislamiento exceda la temperatura 
a la cual el  tubo conduit está aprobado.  
5) Directamente enterradas.  
6) Para tensiones eléctricas superiores a 150 volts a tierra.  
7) En lugares expuestos.  
8) En teatros y lugares similares.  
9) Cuando estén expuestas a la luz directa del Sol.  
10) En lugares de reunión  (véase el Artículo 518).  
11) En instalaciones ocultas en plafones y muros huecos de tablaroca.  
12) En cubos y ductos de instalaciones en edificios.  
13) En las instalaciones que cubren los Artículos 545, 550, 551, 552 y 605.  
Parte B. Instalación  
364-5. Des ignación  
a) Mínimo.  No debe utilizarse tubo conduit de polietileno de designación nominal menor que 16 (1/2).        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Máximo.  No debe utilizarse tubo conduit de polietileno de designación nominal mayor que 53 (2).  
364-6. Número de conductores en un tubo conduit . El número de conductores en tubo conduit no debe 
exceder el permitido en la Tabla 1 del Capítulo 10.  
364-7. Desbastado.  Todos los extremos cortados del tubo conduit de polietileno deben desbastarse por 
dentro y por fuera hasta dejarlos lisos.  
364-8. Empa lmes.  No se permite realizar empalmes en tubo conduit de polietileno.  
364-9. Dobleces.  Los dobleces del tubo conduit de polietileno se deben hacer de modo que el tubo 
conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permite hacer dobleces a 
mano sin equipo auxiliar, y el radio de curvatura de la parte interna de dichas dobleces no debe ser inferior al 
permitido en la Tabla 2 del Capítulo 10 . Se deben utilizar accesorios aprobados.  
364-10. Dobleces.  Número de dobleces en un tr amo.  Entre dos puntos de sujeción, por ejemplo, entre 
registros o cajas, no debe haber más del equivalente a dos dobleces de 90 (180 máximo).  
364-11. Cajas y accesorios.  Las cajas y accesorios deben cumplir con las disposiciones aplicables del 
Artículo 314 . 
364-12. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en las cajas de 
empalmes, cajas de salida, cajas de dispositivos o cajas de paso. Para las disposiciones sobre instalación y 
uso de las cajas y registros, véase el Artículo 314. 
364-13. Pasacables.  Cuando un tubo conduit entre en una caja, envolvente u otra cubierta, debe 
colocarse una boquilla o adaptador que proteja el aislamiento de los cables contra daño físico, excepto si la 
caja, envolvente o cubierta ofrecen una protec ción similar.  
NOTA:  Para la protección de conductores de tamaño nominal de 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor, véase 300 -
4(f). 
Parte C. Especificaciones de construcción  
364-14. Marcado.  El tubo conduit de polietileno debe estar marcado de modo claro y duradero al me nos 
cada 2.00 metros para la canalización lisa y al menos cada 3.00 metros para la canalización corrugada, como 
se exige en el primer párrafo 110 -21. En la marca se indica también el tipo de material.  
ARTÍCULO 366  
CANALES AUXILIARES  
Parte A. Generalidades  
366-1. Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción de los canales 
auxiliares metálicos y no metálicos, así como de los accesorios asociados.  
366-2. Definiciones.  
Canal auxiliar metálico . Envolvente de lámina metálic a usado para complementar los espacios de 
alambrado en centros de medición, centros de distribución, tableros de distribución y puntos similares de los 
sistemas de alambrado. El envolvente tiene tapas removibles o con bisagras para albergar y proteger  los 
alambres, cables y las barras colectoras. El envolvente está diseñado para conductores que se van a tender o 
instalar después de que los envolventes se hayan instalado como un sistema completo.  
Canal auxiliar no metálico. Envolvente no metálico, retardant e de flama que se utiliza para complementar 
los espacios de alambrado en centros de medición, centros de distribución, tableros de distribución y puntos 
similares de los sistemas de alambrado. El envolvente tiene tapas removibles o con bisagras para alberg ar y 
proteger los alambres eléctricos, cables y las barras colectoras. El envolvente está diseñado para conductores 
que se van a tender o instalar después de que los envolventes se hayan instalado como un sistema completo.  
366-6. Requisitos de aprobación.  
a) Exteriores.  Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios exteriores deben cumplir las 
siguientes condiciones:  
(1) Estar aprobados como adecuados para la exposición a la luz solar.  
(2) Estar aprobados como adecuados para uso en lugares moja dos. 
(3) Estar aprobados para la temperatura ambiente máxima de la instalación.  
b) Interiores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios interiores deben estar aprobados 
para la temperatura ambiente máxima de la instalación.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
Parte B. Insta lación  
366-10. Usos permitidos.  
a) Canales auxiliares de lámina metálica.  
1) Uso interior y exterior.  Los canales auxiliares de lámina metálica se permitirán para uso interior  y 
exterior.  
2) Lugares mojados.  Los canales auxiliares de lámina metálica insta lados en lugares mojados deben ser 
adecuados para tales lugares.  
b) Canales auxiliares no metálicos.  Los canales auxiliares no metálicos deben estar aprobados para la 
temperatura ambiente máxima de la instalación y se deben marcar con la temperatura nomina l del aislamiento 
del conductor instalado.  
1) Exteriores.  Se permitirá la instalación de canales auxiliares no metálicos en espacios exteriores si 
están aprobados y marcados como adecuados para ese propósito.  
NOTA:  El frío extremo puede causar que los cana les auxiliares no metálicos se vuelvan quebradizos y, por 
lo tanto, más susceptibles al daño por contacto físico.  
2) Interiores. Se permitirá la instalación de canales auxiliares en espacios interiores.  
366-12. Usos no permitidos. Los canales auxiliares no  se deben usar:  
(1) Para alojar interruptores, dispositivos de protección contra sobrecorriente, aparatos ni otros equipos 
similares.  
(2) Para extenderse más allá de 9.00 metros del equipo al que complementa.  
Excepción: Tal como lo permite 620 -35 para elev adores, se permitirá que un canal auxiliar se extienda en 
una distancia mayor a 9.00 metros más allá del equipo al que complementa.  
NOTA: Para canalizaciones, véase los Artículos 376 y 378. Para electroductos ( busway ), véase el  Artículo 
368. 
366-20. Condu ctores conectados en paralelo. Cuando los cables monoconductores que comprendan 
cada conductor de fase, neutro o tierra de un circuito de corriente alterna se conecten en paralelo según lo 
permitido en 310 -10 (h), los conductores se instalarán en grupos qu e consten de no más de un conductor por 
fase, neutro, o conductor a tierra para evitar desbalanceo de la corriente en los conductores en paralelo 
debido a la reactancia inductiva.  
366-22. Número de conductores.  
a) Canales auxiliares de lámina metálica.  La suma de las áreas de la sección transversal de todos los 
conductores y cables contenidos en cualquier sección transversal de un canal auxiliar de lámina metálica no 
debe exceder el 20 por ciento del área de la sección transversal interior del canal auxilia r. Los factores de 
ajuste especificados en 310 -15(b)(3)(a) se deben aplicar únicamente cuando el número de conductores 
portadores de corriente, incluyendo los conductores neutros clasificados como portadores de corriente de 
acuerdo con las disposiciones de  310-15(b)(5) es mayor a 30. Los conductores para circuitos de señalización 
o los conductores del controlador entre un motor y su arrancador y que son usados sólo para el trabajo de 
arranque no se deben considerar conductores portadores de corriente.  
b) Ca nales auxiliares no metálicos. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los 
conductores y cables contenidos en cualquier sección transversal del canal auxiliar no debe exceder el 20 por 
ciento del área de la sección transversal interior del canal auxiliar.  
366-23. Ampacidad de los conductores.  
a) Canales auxiliares de lámina metálica. Cuando el número de conductores portadores de corriente 
contenidos en un canal auxiliar de lámina metálica sea de 30 o menos, no se deben aplicar los factores d e 
ajuste especificados en 310 -15(b)(3)(a). La corriente conducida continuamente por barras de cobre desnudas 
en canales auxiliares de lámina metálica no debe exceder de 1.55 amperes/mm2 en la sección transversal del 
conductor. Para barras de aluminio, la c orriente conducida continuamente no debe exceder los 1.09 amperes/ 
mm2 en la sección transversal del conductor.  
b) Canales auxiliares no metálicos. Los factores de ajuste especificados en 310 -15(b)(3)(a) deben ser 
aplicables a los conductores portadores de  corriente en un canal auxiliar no metálico.  
366-30. Sujeción y soporte.  
a) Canales auxiliares de lámina metálica.  Los canales auxiliares de lámina metálica deben estar 
soportados y asegurados en toda su longitud a intervalos no mayores a 1.50 metros.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) C anales auxiliares no metálicos.  Los canales auxiliares no metálicos deben estar soportados y 
asegurados a intervalos no mayores a 90 centímetros y en cada extremo o unión, a no ser que estén 
aprobados para otros intervalos de soporte. En ningún caso la dis tancia entre los soportes debe ser mayor a 
3.00 metros.  
366-44. Accesorios de expansión. Se deben instalar accesorios de expansión cuando el cambio 
esperado en la longitud por la dilatación y contracción debidas al cambio de temperatura sea mayor  a 6 
milímetros.  
366-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones deben cumplir lo establecido en (a) 
hasta (d).  
a) Dentro de los canales. Se permitirán empalmes y derivaciones dentro de los canales si son accesibles 
por medio de cubiertas removibles o puertas. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no 
deben ocupar más del 75 por ciento del área del canal.  
b) Conductores desnudos. Las derivaciones desde conductores desnudos deben salir del canal 
opuestas a las terminales de conexión, y l os conductores no deben estar en contacto con partes portadoras 
de corriente no aisladas de diferente tensión.  
c) Identificación adecuada.  Todas las derivaciones deben estar identificadas adecuadamente en el 
canal, en cuanto a los circuitos o equipos a los  que alimentan.  
d) Protección contra sobrecorriente.  Las conexiones en derivación desde conductores en canales 
auxiliares deben tener protección contra sobrecorriente tal como se exige en 240 -21. 
366-58. Conductores aislados.  
a) Conductores aislados doblad os. Cuando los conductores aislados se doblen dentro de un canal 
auxiliar, ya sea en sus extremos o en donde los conduit, accesorios u otras canalizaciones o cables entren o 
salgan del canal o en donde la dirección del canal varíe más de 30°, se deben apli car las dimensiones que 
corresponden a un cable por cada terminal establecidas en la tabla 312 -6(a) 
b) Canales auxiliares usados como cajas de paso.  Cuando los conductores aislados de 21.2 mm2 (4 
AWG) o más grandes se jalen a través de un canal auxiliar, l a distancia entre las entradas de la canalización y 
del cable que alojan el mismo conductor no debe ser menor a la exigida en 314 -28(a)(1) para tramos rectos y 
en 314 -28(a)(2) para tramos en ángulo.  
366-60. Puesta a tierra.  Los canales auxiliares metálicos  se deben conectar a uno o varios conductores 
de puesta a tierra de equipos, a un puente de unión de equipos o a un conductor puesto a tierra, según lo 
exija o lo permita 250 -92(b)(1) o 250 -142. 
Parte C. Especificaciones de construcción  
366-100. Construcci ón. 
a) Continuidad eléctrica y mecánica. Los canales deben estar construidos e instalados de modo que se 
asegure la adecuada continuidad eléctrica y mecánica de todo el sistema.  
b) Construcción sólida.  Los canales deben estar construidos sólidamente y debe n ofrecer un envolvente 
completo a los conductores contenidos en ellos. Todas las superficies, tanto internas como externas, deben 
estar adecuadamente protegidas contra la corrosión. Las uniones de las esquinas deben ser herméticas y, 
cuando el conjunto se  sujete mediante pernos, tornillos o remaches, dichos elementos deben estar separados 
a una distancia no mayor a 30 centímetros.  
c) Bordes lisos y redondeados. Se deben instalar pasacables, blindajes o accesorios adecuados con 
bordes lisos y redondeados cu ando los conductores pasen entre canales, a través de divisiones, alrededor de 
curvas, entre canales y gabinetes o canales y cajas de empalme y en otros lugares donde sea necesario, para 
evitar la abrasión del aislamiento de los conductores.  
d) Cubiertas. Las cubiertas deben estar fijas firmemente a los canales.  
e) Separación de las partes vivas desnudas. Los conductores desnudos se deben soportar sujetados 
rígidamente, de modo que la separación mínima entre las partes metálicas desnudas portadoras de corri ente, 
de diferente potencial, montadas sobre la misma superficie no sea menor a 5 centímetros, ni menor a 2.50 
centímetros si esas partes están sostenidas libres en el aire. Entre cualquier parte metálica desnuda portadora 
de corriente y cualquier superfic ie metálica debe haber una separación no menor a 2.50 centímetros. Se 
deben hacer las previsiones adecuadas para la dilatación y contracción de las barras colectoras.  
366-120. Marcado.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
a) Exteriores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espaci os exteriores deben tener las 
siguientes marcas:  
(1) Adecuados para su exposición a la luz del sol.  
(2) Adecuados para su uso en lugares mojados.  
(3) Temperatura nominal del aislamiento del conductor instalado.  
b) Interiores. Los canales auxiliares no metá licos instalados en espacios interiores se deben marcar con 
la temperatura nominal del aislamiento del conductor instalado.  
ARTÍCULO 368  
ELECTRODUCTOS O DUCTOS CON BARRAS ( BUSWAY ) 
Parte A. Generalidades  
368-1. Alcance.  Este Artículo trata de los electroduc tos o ductos con barras de la acometida, de los 
alimentadores y de los circuitos derivados, y accesorios asociados.  
368-2. Definición.  
Electroductos o ductos con barras.  Canalización que consta de un envolvente metálico puesto a tierra 
que contiene conduct ores desnudos o aislados montados en fábrica, que generalmente suelen ser barras, 
varillas o tubos de cobre o de aluminio.  
NOTA:  Véase el Artículo 370 en relación con el ensamble de canalizaciones prealambradas.  
Parte B. Instalación  
368-10. Usos permitidos . Se permitirá instalar electroductos o ductos con barras ( busway ) si están 
localizadas de acuerdo con (a) hasta (c) siguientes.  
a) Visibles. Se permitirán electroductos instalados en lugares abiertos y visibles, excepto lo permitido en 
(c) siguiente.  
b) Detrás de los paneles de acceso.  Se permitirá la instalación de electroductos detrás de paneles de 
acceso, siempre y cuando dichos electroductos o ductos con barras estén totalmente encerrados, su 
construcción sea del tipo sin ventilación, y estén instalado s de manera que las uniones entre las secciones y 
en los accesorios sean accesibles para propósitos de mantenimiento. Cuando están instalados detrás de 
paneles de acceso, se deben proporcionar medios de acceso, y se debe cumplir una de las siguientes 
condi ciones:  
(1) El espacio detrás de los paneles de acceso no se debe usar para propósitos de ventilación.  
(2) Cuando el espacio detrás de los paneles de acceso se utilice para ventilación, diferente de ductos y 
plenums , no debe haber conexiones de enchufar y los conductores deben estar aislados.  
c) A través de paredes y pisos.  Se permitirá la instalación de electroductos o ductos con barras a través 
de paredes o pisos de acuerdo con las secciones (c)(1) y (c)(2) siguientes.  
1) Paredes. Se permitirá pasar tramo s continuos de electroductos o ductos con barras a través de  
paredes secas.  
2) Pisos.  Las penetraciones en el piso deben cumplir con (a) y (b).  
a. Se permitirá extender verticalmente electroductos o ductos con barras a través de pisos secos si 
están total mente encerradas (sin ventilar) cuando pasan y tengan una distancia mínima de 1.80 
metros sobre el piso, para que queden debidamente protegidas contra daños físicos.  
b. En instalaciones diferentes de las industriales, en donde un tramo vertical penetra dos  o más pisos 
secos, se debe colocar un reborde de mínimo 10 centímetros de alto alrededor de todas las 
aberturas del piso para impedir el ingreso de líquidos a las secciones verticales de los electroductos 
o ductos con barras. El reborde se debe instalar a  una distancia no mayor de 30 centímetros de la 
abertura del piso. El equipo eléctrico se debe localizar de manera que no sufra daño por los líquidos 
que quedan retenidos por el reborde.  
NOTA:  Véase 300 -21, para información concerniente a la propagación de l fuego o de los productos de la 
combustión.  
368-12. Usos no permitidos.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Daño físico. No se deben instalar electroductos o ductos con barras donde estén expuestas a daños 
físicos graves o a vapores corrosivos.  
b) Cubos de elevadores. No se deben instala r electroductos o ductos con barras en cubos de elevadores.  
c) Lugares peligrosos.  No se deben instalar electroductos o ductos con barras en cualquier lugar 
peligroso (clasificado) a menos que estén aprobados específicamente para ese uso.  
NOTA: Véase 501 -10(b). 
d) Lugares mojados. No se deben instalar electroductos o ductos con barras en espacios exteriores ni en 
lugares húmedos o mojados, a menos que estén identificadas para ese uso.  
e) Plataforma de trabajo. Los electroductos o ductos con barras para alum brado y para troles no se 
deben instalar a menos de 2.50 metros sobre el piso o la plataforma de trabajo, a no ser que estén dotados 
con una cubierta identificada para ese fin.  
368-17. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente s e debe proporcionar de 
acuerdo con (a) hasta (d) siguientes.  
a) Valor nominal de protección contra sobrecorriente – Alimentadores. Los electroductos o ductos 
con barras deben estar protegidos contra sobrecorrientes, de acuerdo con la corriente nominal perm isible de 
los electroductos o ductos con barras.  
Excepción 1: Se permitirán las disposiciones aplicables de 240 -4. 
Excepción 2: Cuando se usan como enlaces del secundario del transformador, se permitirán las 
disposiciones de 450 -6(a)(3).  
b) Reducción de la  ampacidad de electroductos o ductos con barras.  Se exigirá protección contra 
sobrecorriente cuando se reduzca la ampacidad de los electroductos o ductos con barras.  
Excepción:  Sólo en establecimientos industriales se permitirá suprimir la protección contr a sobrecorriente 
en los puntos en los que los electroductos o ductos con barras tengan una reducción de ampacidad, siempre y 
cuando la longitud de los electroductos o ductos con barras con menor ampacidad no exceda 15.00 metros  y 
esa ampacidad sea como mí nimo igual a la tercera parte del valor nominal o ajuste del dispositivo de 
sobrecorriente inmediatamente anterior en la línea y si además dichos electroductos o ductos con barras no 
están en contacto con material combustible.  
c) Alimentadores o circuitos derivados. Cuando se utilicen electroductos o ductos con barras como 
alimentador, los dispositivos o conexiones enchufables para las derivaciones del alimentador o circuitos 
derivados desde los electroductos o ductos con barras deben contener los dispositi vos de sobrecorriente 
exigidos para la protección del alimentador o del circuito derivado. El dispositivo enchufable debe constar de 
un interruptor automático o un interruptor con fusibles que se pueda accionar desde el exterior. Cuando estos 
dispositivos se monten fuera de alcance, y contengan medios de desconexión, se deben instalar medios 
adecuados como cuerdas, cadenas o pértigas que permitan accionar el medio de desconexión desde el piso.  
Excepción 1:  Lo que se permite en 240 -21. 
Excepción 2:  En lumina rias fijas o semifijas, cuando el dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado 
forme parte de la clavija del cordón de la luminaria, en las luminarias conectadas con cordón.  
Excepción 3: Cuando las luminarias sin cordón estén conectadas directamente  al electroducto o ducto 
con barras y el dispositivo de sobrecorriente esté montado en la luminaria.  
Excepción 4:  Cuando el dispositivo enchufable de sobrecorriente del circuito derivado proporcione 
directamente una desconexión fácilmente accesible, no se requerirá un método de operación desde el piso.  
d) Valor nominal de protección contra sobrecorriente –Circuitos derivados.  Electroductos o ductos 
con barras usados como circuito derivado se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con 210 -20. 
368-30. Soportes. Los electroductos o ductos con barras se deben soportar y asegurar a intervalos no 
mayores a 1.50 metros, a no ser que estén diseñadas y marcadas para otras distancias.  
368-56. Circuitos derivados desde electroductos o ductos con barras.  Se per mitirá instalar circuitos 
derivados desde electroductos o ductos con barras de acuerdo con (a), (b) y (c) siguientes.  
a) Generalidades. Se permitirá que los circuitos derivados desde electroductos o ductos con barras usen 
cualquiera de los siguientes métod os de alambrado:  
(1) Cable armado tipo AC  
(2) Cable blindado MC  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
(3) Cable con cubierta metálica y aislamiento mineral MI  
(4) Tubo conduit metálico semipesado IMC  
(5) Tubo conduit metálico pesado RMC  
(6) Tubo conduit metálico flexible FMC  
(7) Tubo conduit m etálico flexible hermético a los líquidos LFMC  
(8) Tubo conduit rígido de policloruro de vinilo PVC  
(9) Tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC  
(10) Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC  
(11) Tubo conduit metálico ligero E MT 
(12) Tubo conduit no metálico ENT  
(13) Electroductos o ductos con barras  
(14) Canalizaciones tipo vigueta  
(15) Canalizaciones metálicas superficiales  
(16) Canalizaciones no metálicas superficiales  
Cuando se usa un conductor de puesta a tierra de equipos  independientes, la conexión del conductor de 
puesta a tierra de equipos a los electroductos o ductos con barras debe cumplir lo especificado en 250 -8  y 
250-12. 
b) Ensambles de cordón y cable.  Se permitirá usar ensambles de cordón y cable adecuados y 
aprobados para trabajo rudo o extra rudo y de cables de bajada aprobados, como derivados desde 
electroductos o ductos con barras para la conexión de equipo portátil o para la conexión de equipo fijo para 
facilitar su reemplazo, de acuerdo con 400 -10 y 400 -12 y con las siguientes condiciones:  
(1) El cordón o cable debe estar unido al edificio por medios aprobados.  
(2) La longitud del cordón o cable desde un dispositivo de conexión enchufable de los electroductos o 
ductos con barras hasta un dispositivo adecuado de soporte y liberación de tensión, no debe exceder 
1.80 metros.  
(3) El cordón o cable se debe instalar como un tramo vertical desde el dispositivo de soporte y liberación 
de tensión hasta el equipo alimentado.  
(4) En las terminaciones del cordón o cable, tanto en el dispositivo de conexión enchufable de los 
electroductos o ductos con barras como en el equipo, se deben instalar abrazaderas para aliviar la 
tensión mecánica sobre el cable.  
Excepción para b)(2): Sólo en instalaciones industriales, si las condi ciones de mantenimiento y 
supervisión aseguran que únicamente atienden la instalación personas calificadas, se permitirá utilizar tramos 
de más de 1.80 metros entre el dispositivo de conexión enchufable de los electroductos o ductos con barras  y 
el dispos itivo de soporte y liberación de tensión, si el cordón o cable está soportado a intervalos no superiores 
a 2.50 metros.  
c) Circuitos derivados de electroductos o ductos con barras tipo trole.  Se permitirá usar ensambles 
adecuados de cordones y cables aprob ados para trabajo rudo o extra rudo y de cables de bajada aprobados, 
como derivados desde electroductos o ductos con barras tipo trole para la conexión de equipos móviles, de 
acuerdo con 400 -10 y 400 -12. 
368-58. Remates.  Los remates de los electroductos o ductos con barras deben estar cerrados.  
368-60. Puesta a tierra. Los electroductos o ductos con barras se deben conectar a uno o varios 
conductores de puesta a tierra de equipos, a un puente de unión de equipos o a un conductor puesto a tierra 
cuando así l o exija o lo permita 250 -92(b)(1) o 250 -142. 
Parte C. Construcción  
368-120. Marcado.  Los electroductos ( busway ) deben estar marcados con la corriente y tensión para los 
que están diseñados y con el nombre del fabricante o marca comercial, de manera que que den visibles 
después de su instalación.  
Parte D. Requisitos para tensiones superiores a 1000 volts nominales        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
368-214. Estructuras adyacentes y de soporte. Los electroductos o ductos con barras con envolvente 
metálico se deben instalar de modo que el aument o de temperatura, producido por corrientes circulantes 
inducidas en cualquier elemento metálico adyacente, no sea peligroso para las personas ni constituya un 
riesgo de incendio.  
368-234. Barreras y sellos.  
a) Sellos de vapor.  Los tramos de electroductos o  ductos con barras con secciones localizadas en el 
interior y en el exterior de un edificio, deben llevar en la pared del edificio un sello de vapor que impida el 
intercambio de aire entre las secciones del interior y del exterior.  
Excepción:  No se exigirá n sellos de vapor en  electroductos o ductos con barras  con enfriamiento forzado.  
b) Barreras cortafuegos.  Deben instalarse barreras cortafuegos cuando se penetren paredes, pisos  o 
plafones.  
NOTA:  Véase 300 -21, para información concerniente a la propagació n del fuego o de los productos  de la 
combustión.  
368-236. Instalaciones para drenaje.  Se deben instalar tapones de drenaje, filtros de drenaje o métodos 
similares adecuados para eliminar, desde las partes bajas de un tramo de los electroductos o ductos co n 
barras, la humedad que se condense.  
368-237. Envolvente ventilado para electroductos o ductos con barras.  Los envolventes ventilados 
para electroductos o ductos con barras se deben instalar de acuerdo con el Artículo 110 Parte C, y 490 -24. 
368-238. Termi nales y conexiones.  Cuando los envolventes de los electroductos o ductos con barras 
terminen en máquinas enfriadas por gases inflamables, se deben instalar pasacables sellantes, deflectores u 
otros medios que eviten la acumulación de gases inflamables dent ro de los envolventes de los electroductos o 
ductos con barras.  
Todos los herrajes de terminación y conexión de los conductores deben ser accesibles para su instalación, 
conexión y mantenimiento.  
368-239. Interruptores.  Los dispositivos de interrupción o e slabones de desconexión instalados en una 
trayectoria de electroductos o ductos con barras deben tener el mismo valor de corriente instantánea que los 
electroductos o ductos con barras. Los eslabones de desconexión deben estar marcados claramente para 
espe cificar que sólo se puedan quitar cuando las barras conductoras estén desenergizadas. Los dispositivos 
de interrupción que no sean de desconexión con carga deben estar enclavados para evitar su operación bajo 
carga y los envolventes de los eslabones de des conexión deben estar enclavados para evitar el acceso a 
partes energizadas.  
368-240. Instalaciones de 1000 volts nominales o menos.  Los dispositivos de control y el alambrado del 
secundario que se suministren como parte de tramos de electroductos o ductos con barras con envolvente 
metálico, se deben aislar de todos los elementos del circuito del primario mediante barreras retardantes del 
fuego, exceptuando los tramos cortos de alambre, tales como los terminales de los transformadores para 
instrumentos.  
368-244. Accesorios de expansión.  Se deben instalar conexiones flexibles o de expansión en tramos 
largos y rectos de los electroductos o ductos con barras, para permitir la expansión o la contracción debida a 
la temperatura, o cuando el tendido de electroducto s o ductos con barras crucen las juntas de aislamiento 
contra la vibración del edificio.  
368-258. Conductor del neutro.  La barra conductora del neutro, cuando se requiere, se debe 
dimensionar para que transporte toda la corriente de carga del neutro, inclu idas las corrientes armónicas, y 
debe tener un valor nominal de corriente instantánea y de cortocircuito, consistente con los requisitos  del 
sistema.  
368-260. Puesta a tierra. Los electroductos o ductos con barras  deben ser puestos a tierra.  
368-320. Marc ado. Cada tramo de electroducto o ducto con barras debe tener una placa permanente de 
identificación que contenga la siguiente información:  
(1) Tensión nominal.  
(2) Corriente nominal continua; si las barras conductoras son enfriadas por ventilación forzada , se deben 
indicar las dos, tanto el valor nominal con ventilación forzada, como el valor nominal de auto enfriado 
(sin enfriamiento forzado) para el mismo incremento de temperatura.  
(3) Frecuencia nominal.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
(4) Tensión nominal de impulso.  
(5) Tensión nomina l de impulso a 60 hertz (en seco).  
(6) Corriente nominal instantánea.  
(7) Nombre del fabricante o la marca comercial.  
ARTÍCULO 370  
CANALIZACIONES PREALAMBRADAS  
Parte A. Generalidades  
370-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso y la instalación de canalizac iones prealambradas y accesorios 
asociados.  
370-2. Definición.  
Canalizaciones prealambradas.  Ensamble de unidades o secciones con conductores aislados con 
accesorios relacionados que forman un sistema estructural que se utiliza para fijar de manera segura o 
sostener conductores y terminaciones de conductores, dentro de una caja metálica protectora, totalmente 
cerrada y ventilada. Este ensamble está diseñado para transportar la corriente de falla y para soportar las 
fuerzas magnéticas que crea dicha corrient e. 
Nota: Las canalizaciones prealambradas son normalmente ensambladas en el punto de instalación, a 
partir de componentes suministrados o especificados por el fabricante y de acuerdo con las instrucciones para 
cada trabajo específico.  
Parte B. Instalación  
370-10. Usos permitidos.  Se permitirá utilizar canalizaciones prealambradas aprobadas en:  
(1) A cualquier tensión o corriente para la que estén clasificados los conductores separados, y sólo en 
instalaciones visibles, excepto lo permitido en 370 -18. 
(2) Pa ra circuitos derivados, alimentadores y acometidas  
(3) Para ser instalada en espacios exteriores o en lugares corrosivos, mojados o húmedos, donde estén 
identificados para ese uso  
370-12. Usos no permitidos.  No se deben instalar canalizaciones prealambrada s en:  
(1) Cubos de elevadores  
(2) En lugares peligrosos (clasificados) a menos que se permita en el capítulo 5.  
370-18. Instalación de las canalizaciones prealambradas.  
a) Tendido transversal.  Se permitirá prolongar las canalizaciones prealambradas transv ersalmente a 
través de paredes o divisiones que no sean cortafuegos, siempre que la sección dentro de la pared sea 
continua, esté protegida contra daños físicos y no esté ventilada.  
b) A través de pisos secos y plataformas.  Excepto cuando se requieran cort afuegos, se permitirá 
prolongar verticalmente la canalización prealambrada a través de pisos secos y plataformas, siempre que la 
canalización prealambrada esté totalmente encerrada en el punto donde pasa a través del piso o plataforma, y 
por una distancia de 1.80 metros por encima del piso o plataforma.  
c) A través de pisos y plataformas en lugares mojados. Excepto cuando se requieran cortafuegos, se 
permitirá prolongar verticalmente la canalización prealambrada a través de pisos y plataformas en lugares 
mojados siempre que:  
(1) Haya barrera u otros medios adecuados para impedir el flujo de agua a través de la abertura del piso 
o de la plataforma y  
(2) Que la canalización prealambrada esté totalmente encerrada en el punto donde pasa el piso o 
plataforma, y p or una distancia de 1.80 metros por encima del piso o plataforma.  
370-20. Tamaño y terminación de los conductores.  
a) Conductores. Los conductores portadores de corriente de las canalizaciones prealambradas deben:  
1) Tener un aislamiento nominal de 75 °C o  mayor, y deben ser de un tipo aprobado y adecuado para la 
aplicación correspondiente.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
2) Ser dimensionados de acuerdo con el diseño de las canalizaciones prealambradas, aunque en ningún 
caso debe ser menor que 53.50 mm2 (1/0).  
b) Terminales de los conduct ores. Para las conexiones a los conductores de canalizaciones 
prealambradas se deben usar terminales aprobadas.  
370-22. Número de conductores.  La cantidad de conductores de las canalizaciones prealambradas debe 
ser aquella para la cual ha sido diseñada.  
370-23. Protección contra sobrecorriente.  Las canalizaciones prealambradas deben estar protegidas 
contra sobrecorriente, de acuerdo con la ampacidad permisible de los conductores de la canalización 
prealambrada, de acuerdo con 240 -4. 
Excepción:  Se permitirá instalar la protección contra sobrecorriente de acuerdo con 240 -100 y 240 -101 
para más de 1000 volts.  
370-30. Aseguramiento y soporte.  
a) Soporte . La canalización prealambrada debe estar soportada firmemente a intervalos no superiores 
a 3.70 metros. Cuand o se necesiten espaciamientos de más de 3.70 metros, la estructura debe 
estar diseñada específicamente para la longitud de espaciamiento requerida.  
b) Soportes de los conductores.  Los conductores aislados deben estar soportados por bloques u 
otros medios d e montaje diseñados para ese propósito. Los conductores individuales en una 
canalización prealambrada deben estar soportados a intervalos no superiores a 90 centímetros en 
tramos horizontales, y 45 centímetros en tramos verticales. La separación horizontal  y vertical entre 
los conductores soportados no debe ser menor al diámetro de un conductor en los puntos  de 
soporte.  
370-42. Accesorios.  Un sistema de canalizaciones prealambradas debe incluir los accesorios aprobados 
para:  
(1) Cambios de dirección horizo ntal o vertical.  
(2) Remates.  
(3) Las terminaciones dentro de, o sobre, los aparatos o equipos conectados, o los envolventes de 
dichos equipos.  
(4) Protección física adicional cuando sea necesaria, como por ejemplo protectores, cuando estén 
expuestos a dañ os físicos graves.  
370-60. Puesta a tierra. Un sistema de instalación con canalizaciones prealambradas debe ser puesto a 
tierra y unido según corresponda:  
(1) Se permitirá utilizar el armazón de las canalizaciones prealambradas, donde esté unido, como 
cond uctor de puesta a tierra de equipos en alimentadores y circuitos derivados.  
(2) Una instalación de canalizaciones prealambradas debe ser puesta a tierra y unida de acuerdo con el 
Artículo 250, exceptuando lo establecido en la Excepción 2 de 250 -86. 
370-80. Ampacidad de los conductores.  La ampacidad de los conductores en canalizaciones 
prealambradas deben estar de acuerdo con las Tablas 310 -15(b)(17) y 310 -15(b)(19), para instalaciones de 
hasta 2000 volts, inclusive, o con las Tablas 310 -60(c)(69) y 310 -60(c)(70) para instalaciones de 2001  a 35 
000 volts.  
Parte  C. Construcción  
370-120. Marcado. Cada sección de canalización prealambrada debe ir marcada con el nombre del 
fabricante o designación comercial y el diámetro máximo, número, tensión y ampacidad de lo s conductores 
que se van a instalar. Las marcas deben estar situadas de modo que queden visibles después  de la 
instalación.  
ARTÍCULO 372  
CANALIZACIONES EN PISOS CELULARES DE CONCRETO  
Parte A. Generalidades  
372-1. Alcance.  Este Artículo trata de las canali zaciones en pisos celulares de concreto, los espacios 
huecos en los pisos construidos con baldosas celulares prefabricadas de concreto, junto con los accesorios 
metálicos apropiados diseñados para permitir el acceso a las celdas del piso.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
372-2. Definicion es. 
Cabezal. Canalización metálica transversal para conductores eléctricos que da acceso a celdas 
predeterminadas de un piso celular prefabricado de concreto, permitiendo así el tendido de los conductores 
eléctricos desde un centro de distribución hasta la s celdas del piso.  
Celda. Espacio único, tubular y encerrado en un piso hecho de baldosas celulares prefabricadas de 
concreto, en donde la dirección de la celda es paralela a la dirección del elemento del piso.  
Parte B. Instalación  
372-12. Usos no permitid os. No se deben instalar conductores en canalizaciones en pisos celulares 
prefabricados de concreto como sigue:  
(1) Cuando estén expuestos a vapores corrosivos.  
(2) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto como se permita en otros Artículos de e sta NOM.  
(3) En talleres automotrices, excepto para alimentación de salidas en el plafón o extensiones al área por 
debajo del piso, pero no por encima.  
NOTA: Para la instalación de conductores con otros sistemas, véase 300 -8. 
372-18 Instalaciones de canali zaciones metálicas en pisos celulares prefabricados de concreto. La 
instalación de canalizaciones metálicas en pisos celulares prefabricados de concreto debe cumplir con 372 -18 
a) a 372 -18 e) siguientes.  
a). Cabezal. El cabezal se debe instalar en línea re cta y perpendicular a las celdas. El cabezal se debe 
asegurar mecánicamente a la parte superior del piso celular prefabricado de concreto. Las juntas de los 
extremos se deben cerrar con un accesorio metálico de cierre y sellar para impedir la entrada de co ncreto. El 
cabezal debe ser continuo eléctricamente en toda su longitud y debe estar unido eléctricamente al envolvente 
del centro de distribución.  
b). Conexión con gabinetes y otros envolventes. La conexión desde los cabezales a los gabinetes y 
otros envo lventes se debe hacer por medio de canalizaciones metálicas aprobadas y accesorios aprobados.  
c). Cajas de empalme. Las cajas de empalme deben estar a nivel con el piso y selladas para evitar la 
entrada libre de agua o concreto. Las cajas de empalme deben ser de metal y tener continuidad mecánica y 
eléctrica con los cabezales.  
d). Insertos. Los insertos se deben nivelar con el piso y sellar para evitar la entrada de concreto. Los 
insertos deben ser metálicos y se deben equipar con contactos de tipo puesto a  tierra. Un conductor de puesta 
a tierra debe conectar los contactos del inserto a una conexión positiva de puesta a tierra suministrada en el 
cabezal. Cuando se corten las paredes de la celda para colocar los insertos o para otros propósitos (por 
ejemplo,  para proporcionar aberturas de acceso entre el cabezal y las celdas), no se permitirá que queden 
trocitos de concreto ni otra suciedad en la canalización, y se deben utilizar herramientas diseñadas para 
prevenir que entren a la celda y dañen los conductor es. 
e). Marcadores. Se debe instalar un número adecuado de marcadores para la localización futura  de las 
celdas.  
372-20. Tamaño de los conductores. No se deben instalar conductores de tamaño mayor al 53.5 mm2 
(1/0 AWG).  
372-22. Número máximo de conductore s. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los 
conductores o cables no debe exceder el 40 por ciento del área de la sección transversal de la celda  o 
cabezal.  
372-23. Ampacidad de los conductores. Se deben aplicar los factores de ajuste de  la ampacidad 
indicados en 310 -15(b)(3) a los conductores instalados en las canalizaciones en los pisos celulares  de 
concreto.  
372-56. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en las unidades 
de acceso a los cabezales o en las cajas de empalme. Un conductor continuo que conecta las salidas 
individuales no es un empalme o una derivación.  
372-58. Salidas descontinuadas. Cuando una salida sea abandonada, descontinuada o removida, las 
secciones de los conductores del circuito qu e alimentan a la salida se deben remover de la canalización.  No 
se permitirá que en las canalizaciones haya empalmes o conductores aislados con cinta, como sería el caso 
de salidas abandonadas en los alambrados en anillo.  
ARTÍCULO 374        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
CANALIZACIONES EN PI SOS METÁLICOS CELULARES  
Parte  A. Generalidades  
374-1. Alcance.  Este Artículo trata de los requisitos de instalación y uso de las canalizaciones en pisos 
metálicos celulares.  
374-2. Definiciones.  
Canalización en piso metálico celular. Espacios huecos de los  pisos metálicos celulares, junto con los 
accesorios adecuados, que pueden ser aprobados como un canal envolvente para conductores eléctricos.  
Cabezal.  Canalización transversal para conductores eléctricos que da acceso a celdas predeterminadas 
de un piso m etálico celular, permitiendo así el tendido de los conductores eléctricos desde un centro de 
distribución hasta las celdas.  
Celda. Espacio único, tubular y encerrado en un elemento de un piso metálico celular, siendo el eje de la 
celda paralelo al eje del elemento del piso metálico.  
374-12. Usos no permitidos. No se deben instalar conductores eléctricos en canalizaciones de pisos 
metálicos celulares como sigue:  
(1) Cuando estén expuestos a vapores corrosivos.  
(2) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto como se permita en otros Artículos de esta NOM.  
(3) En talleres automotrices, excepto para la alimentación de salidas en el plafón o extensiones al área 
por debajo del piso, pero no por encima.  
NOTA: Para la instalación de conductores con otros sis temas, véase 300 -8. 
Parte B. Instalación  
374-18 Instalaciones de Canalización en piso metálico celular. La instalación de Canalización en piso 
metálico celular debe cumplir con 374 -18 a) a 374 -18 d) siguientes.  
a) Conexiones desde las celdas hasta los gabi netes y extensiones. Las conexiones entre las 
canalizaciones y los centros de distribución y las salidas de pared se deben hacer por medio de tubo conduit 
metálico flexible hermético a los líquidos, tubo conduit metálico flexible cuando no se instalan en c oncreto, 
tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico ligero o accesorios 
aprobados. Cuando existen disposiciones para la terminación de un conductor de puesta a tierra de equipos, 
se permitirá utilizar tubo conduit  rígido de policloruro de vinilo, tubo conduit de resina termofija reforzada, tubo 
conduit no metálico, tubo conduit no metálico tipo ENT o tubo conduit flexible hermético a los líquidos. Cuando 
se instala en concreto, el tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos debe estar aprobado y 
marcado para enterramiento directo  
b). Cajas de empalme. Las cajas de empalmes deben estar a nivel con el piso y se deben sellar para 
evitar la entrada libre de agua o concreto. Las cajas de empalmes que se ut ilicen con estas canalizaciones 
deben ser metálicas y deben tener continuidad eléctrica con la canalización.  
c). Insertos. Los insertos deben estar a nivel con el piso y se deben sellar para evitar la entrada de 
concreto. Los insertos utilizados deben ser metálicos y deben tener continuidad eléctrica con la canalización. 
Cuando se corten las paredes de la celda y se coloquen los insertos, no se permitirá que queden en la 
canalización rebabas ni otra suciedad y se deben utilizar herramientas diseñadas para i mpedir su ingreso a la 
canalización y que dañen los conductores.  
d). Marcadores. Se debe instalar un número adecuado de marcadores para la localización de las celdas 
en el futuro.  
374-20. Tamaño de los conductores.  No se deben instalar conductores de tamañ o mayor al 53.5 mm2 
(1/0 AWG).  
374-22. Número máximo de conductores en una canalización.  La suma de las secciones transversales 
de todos los conductores o cables no debe exceder el 40 por ciento de la sección transversal interior de la 
celda o cabezal.  
374-23. Ampacidad de los conductores. Se deben aplicar los factores de ajuste de la ampacidad 
indicados en 310 -15(b)(3) a los conductores instalados en canalizaciones en pisos metálicos celulares.  
374-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones s ólo se deben hacer en las unidades 
de acceso a los cabezales o en las cajas de empalme.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
Para los fines de esta sección, no se debe considerar que un conductor continuo que conecta las salidas 
individuales sea un empalme o una derivación.  
374-58. Salidas de scontinuadas.  Cuando una salida está abandonada, se descontinúe o se remueva, las 
secciones de los conductores del circuito que alimentan la salida se deben remover de la canalización. No se 
permitirá que en las canalizaciones haya empalmes o conductores a islados con cinta, tal como sería el caso 
de las salidas abandonadas en alambrados en anillo.  
Parte C. Especificaciones de construcción  
374-100. General.  Las canalizaciones en pisos metálicos celulares deben estar construidas de modo que 
se asegure la adec uada continuidad eléctrica y mecánica de todo el sistema, y deben brindar un envolvente 
completo para los conductores. Las superficies interiores deben estar libres de rebabas y bordes cortantes y 
las superficies sobre las que se tiendan los conductores de ben ser lisas. Cuando los conductores atraviesen la 
canalización, se deben instalar pasacables o accesorios adecuados con bordes lisos y redondeados.  
ARTÍCULO 376  
DUCTOS METÁLICOS  
Parte A. Generalidades  
376-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalac ión y especificaciones de construcción para ductos 
metálicos y accesorios asociados.  
376-2. Definición.  
Ductos metálicos.  Canales de lámina metálica con cubierta removible o abisagrada, para albergar y 
proteger alambres y cables eléctricos y en las cuales se instalan los conductores después que el ducto ha sido 
instalado como un sistema completo.  
Parte B. Instalación  
376-10. Usos permitidos.  El uso de los ductos metálicos se permitirá como a continuación se indica:  
(1) En instalaciones expuestas.  
(2) En cua lquier lugar peligroso (clasificado), tal como lo permiten otros Artículos de esta NOM.  
(3) En lugares mojados donde los ductos estén aprobados para este propósito.  
(4) En espacios ocultos como extensiones que pasan transversalmente a través de paredes, si  la 
longitud que cruza la pared es continua. El acceso a los conductores se debe mantener en ambos 
lados de la pared.  
376-12. Usos no permitidos.  Los ductos metálicos no se deben usar:  
(1) Cuando están sometidos a daños físicos graves.  
(2) Cuando están som etidos a ambientes corrosivos.  
376-20. Conductores conectados en paralelo. Cuando los cables monoconductores que comprendan 
cada conductor de fase, neutro o tierra de un circuito de corriente alterna se conecten en paralelo según lo 
permitido en 310 -10 (h) , los conductores se instalarán en grupos que consten de no más de un conductor por 
fase, neutro o conductor a tierra para evitar el desequilibrio de corriente en los conductores en paralelo debido 
a la reactancia inductiva.  
376-21. Tamaño de los conductor es. En ningún ducto se deben instalar conductores de mayor tamaño 
que el de diseño del ducto.  
376-22. Número de conductores y ampacidad. El número de conductores o cables y su ampacidad 
deben cumplir lo establecido en (a) y (b).  
a) Área de la sección trans versal del ducto. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los 
conductores o cables contenidos en cualquier sección transversal de la canalización no debe exceder el 20 
por ciento del área de la sección transversal interior de la canalizació n. 
b) Factores de ajuste.  Los factores de ajuste especificados en 310 -15(b)(3)(a) se deben aplicar 
únicamente cuando el número de conductores portadores de corriente, incluyendo los conductores del neutro, 
clasificados como portadores de corriente de acuer do con 310 -15(b)(5) es mayor a 30 en cualquier sección 
transversal de la canalización para cables. Los conductores para circuitos de señalización o los conductores 
del controlador, entre un motor y su arrancador, y que son usados sólo para el trabajo de ar ranque no se 
deben considerar como conductores portadores de corriente.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
376-23. Conductores aislados. Los conductores aislados instalados en un ducto metálico deben cumplir 
lo estipulado en (a) y (b).  
a) Conductores aislados doblados. Cuando dentro de un d ucto metálico se doblen conductores 
aislados, ya sea en sus extremos o en el lugar en donde el conduit, los accesorios u otras canalizaciones o 
cables entren o salgan del ducto metálico, o en donde la dirección del ducto metálico cambia de dirección más 
de 30°, se deben aplicar las dimensiones correspondientes a un alambre por cada terminal de la Tabla  312-
6(a). 
b) Ductos metálicos usados como cajas de paso. Cuando los conductores aislados de 21.2 mm2  (4 
AWG) o más grandes se jalen a través de un ducto, l a distancia entre las entradas de la canalización y del 
cable que alojan el mismo conductor no debe ser menor a la exigida en 314 -28(a)(1) para jalados rectos y en 
314-28(a)(2) para jalados en ángulo.  
Cuando se transponga el tamaño de los cables con el tam año de una canalización, se debe usar la 
canalización con la mínima designación métrica (tamaño comercial) que se requiere para el número y el 
tamaño de los conductores en el cable.  
376-30. Sujeción y soporte.  Los ductos se deben soportar de acuerdo con (a ) y (b) siguientes.  
a) Soporte horizontal.  Cuando se extiendan horizontalmente, los ductos se deben soportar en cada 
extremo y a intervalos no mayores de 1.50 metros, o para tramos individuales de más de 1.50 metros, en cada 
extremo o unión, a menos que es tén aprobados para otros intervalos de soporte. La distancia entre los 
soportes no debe ser mayor de 3.00 metros.  
b) Soporte vertical.  Los tramos verticales de ducto deben sujetarse y asegurarse a intervalos no mayores 
de 4.50 metros y no debe haber más de  una unión entre soportes. Las secciones de ductos adyacentes deben 
sujetarse y asegurarse de modo que se proporcione una unión rígida.  
376-56. Empalmes, derivaciones y bloques de distribución.  
a) Empalmes y derivaciones. Se permitirán derivaciones y empal mes dentro de un ducto, siempre y 
cuando sean accesibles. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 
75 por ciento del área del ducto en ese punto.  
b) Bloques de distribución.  
1) Instalación.  Los bloques de distribución  instalados en ductos metálicos deben estar aprobados. Los 
bloques de distribución de potencia instalados en el lado de la línea del equipo de acometida deben ser 
adecuados para tal fin.  
2) Tamaño del envolvente.  Además de los requisitos de espacio para el  alambrado de 376 -56(a), el 
bloque de distribución se debe instalar en un ducto cuyas dimensiones no sean menores a las que se 
especifican en las instrucciones de instalación del bloque de distribución de potencia.  
3) Espacio para el doblado de los alambre s. El espacio para doblar los alambres en las terminales del 
bloque de distribución debe cumplir con lo estipulado en 312 -6(b). 
4) Partes vivas.  Los bloques de distribución no deben tener partes vivas sin aislar expuestas dentro del 
ducto, se instale o no la cubierta del ducto.  
5) Conductores.  Los conductores deben estar dispuestos de modo que los terminales de los bloques de 
distribución de potencia no se obstruyan después de la instalación.  
376-58. Remates.  Los ductos metálicos sin rematar se deben cerrar . 
376-70. Extensiones desde ducto metálico.  Las extensiones desde ductos metálicos se deben hacer 
mediante cordones colgantes instalados de acuerdo con 400 -10, o cualquier método de alambrado del 
Capítulo 3 que incluya un medio para la puesta a tierra de l os equipos. Cuando se utilice un conductor 
independiente de puesta a tierra de equipos, la conexión de los conductores de puesta a tierra de equipos en 
el método de alambrado al ducto debe cumplir lo establecido en 250 -8 y 250 -12. 
Parte C. Especificaciones  de construcción  
376-100. Construcción.  
a) Continuidad eléctrica y mecánica. Los ductos se deben construir e instalar de manera tal que se 
garantice la continuidad eléctrica y mecánica del sistema completo.  
b) Construcción sólida.  Los ductos deben estar co nstruidos sólidamente y deben ofrecer un envolvente 
completo a los conductores contenidos en ellos. Todas las superficies, tanto internas como externas, deben 
estar adecuadamente protegidas contra la corrosión. Las uniones de las esquinas deben ser herméti cas y, Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
cuando el ensamble se sujete mediante pernos, tornillos o remaches, dichos elementos deben estar 
separados a una distancia no mayor a 30 centímetros.  
c) Bordes lisos y redondeados. Se deben instalar pasacables, blindajes o accesorios adecuados con 
bordes lisos y redondeados cuando los conductores pasen entre ductos, a través de divisiones, alrededor de 
curvas, entre ductos y gabinetes o cajas de empalme y en todos los demás lugares donde sea necesario para 
prevenir la abrasión del aislamiento de los conductores.  
d) Cubiertas. Las cubiertas deben sujetarse y asegurarse al ducto.  
376-120. Marcado. Los ductos metálicos se deben marcar de modo que después de su instalación sea 
visible el nombre del fabricante o marca comercial.  
ARTÍCULO 378  
DUCTOS NO METÁ LICOS  
Parte A. Generalidades  
378-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para ductos no 
metálicos y accesorios asociados.  
378-2. Definición.  
Ductos no metálicos.  Canales no metálicos, retardantes a la llama, con cubierta removible, para albergar 
y proteger alambres y cables eléctricos, y en las cuales se instalan los conductores después de que el ducto 
ha sido instalado como un sistema completo.  
378-6. Requisitos de aprobado.  Los ductos no metálicos y los acce sorios asociados deben estar 
aprobados.  
Parte B. Instalación  
378-10. Usos permitidos.  Se permitirá el uso de ductos no metálicos en los siguientes casos:  
(1) Sólo en instalaciones visibles, excepto como se permite en 378 -10(4). 
(2) Cuando estén sometidos a  ambientes corrosivos y están identificadas para ese uso.  
(3) En lugares mojados, cuando estén aprobados para ese fin.  
NOTA:  El frío extremo puede causar que los ductos no metálicos se vuelvan quebradizos y, por lo tanto, 
más susceptibles al daño por conta cto físico.  
(4) Como extensiones para pasar transversalmente a través de paredes, si el tramo que atraviesa la 
pared es continuo. El acceso a los conductores se debe mantener en ambos lados de la pared.  
378-12. Usos no permitidos.  No se deben utilizar duct os no metálicos en los siguientes casos:  
(1) Cuando estén sujetos a daños físicos.  
(2) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto como se permita en otros Artículos de esta NOM.  
(3) Cuando estén expuestos a la luz solar, a no ser que estén aprobad os y marcados como adecuados 
para ese uso.  
(4) Cuando estén sometidos a temperaturas ambientes distintas de aquellas para las cuales están 
aprobados los ductos.  
(5) Con conductores cuyos límites de temperatura de aislamiento superen aquellos para los cuale s el 
ducto no metálico está aprobado.  
378-20. Conductores conectados en paralelo. Cuando los cables monoconductores que comprendan 
cada conductor de fase, neutro o tierra de un circuito de corriente alterna se conecten en paralelo según lo 
permitido en 310 -10 (h), los conductores se instalarán en grupos que consten de no más de un conductor por 
fase, neutro o conductor a tierra para evitar el desequilibrio de corriente en los conductores en paralelo debido 
a la reactancia inductiva.  
378-21. Tamaño de los co nductores.  En el ducto no metálico no se debe instalar ningún conductor de 
tamaño mayor que aquel para el cual se ha diseñado el ducto no metálico.  
378-22. Número de conductores.  La suma de las áreas de la sección transversal de todos los 
conductores o cab les contenidos en cualquier sección transversal de na canalización no metálica no debe 
exceder el 20 por ciento del área de la sección transversal interior de la canalización. Los conductores para 
circuitos de señalización o los conductores del controlador  entre un motor y su arrancador, y que son usados 
sólo para el trabajo de arranque no se deben considerar como conductores portadores de corriente.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Se les debe aplicar los factores de ajuste de 310 -15(b)(3)(a), a los conductores portadores de corriente 
que lleguen hasta e incluyendo el 20 por ciento de ocupación indicado en el párrafo anterior.  
378-23. Conductores aislados.  Los conductores aislados instalados en ducto no metálico deben cumplir 
con lo estipulado en 378 -23(a) y (b).  
a) Conductores aislados do blados. Cuando dentro de un ducto no metálico se doblen conductores 
aislados, ya sea en sus extremos o donde el conduit, accesorios u otras canalizaciones o cables entren o 
salgan de ducto no metálico, o en donde la dirección del ducto no metálico cambie d e dirección más de 30°, 
se deben aplicar las dimensiones correspondientes a un alambre por cada terminal de la Tabla 312 -6(a). 
b) Ductos no metálicos usados como cajas de paso. Cuando los conductores aislados de 21.2 mm2  (4 
AWG) o más grandes se jalen a t ravés de un ducto, la distancia entre las entradas de la canalización y del 
cable que alojan el mismo conductor no debe ser menor a la exigida en 314 -28(a)(1) para jalados rectos, y en 
314-28(a)(2) para jalados en ángulo. Cuando se transponga el tamaño de los cables con el del tamaño de una 
canalización, se debe usar la canalización con la mínima designación métrica (tamaño comercial) que se 
requiere para el número y el tamaño de los conductores en el cable.  
378-30. Sujeción y soporte.  Los ductos no metálic os se deben soportar de acuerdo con (a) y (b) 
siguientes.  
a) Soporte horizontal.  Cuando se extiendan horizontalmente, los ductos no metálicos se deben soportar 
a intervalos no mayores de 90 centímetros, y en cada extremo o unión, a menos que estén aprobado s para 
otros intervalos de soporte. En ningún caso la distancia entre los soportes debe exceder de 3.00 metros.  
b) Soporte vertical.  Los tramos verticales de ductos no metálicos se deben soportar y asegurar a 
intervalos no mayores de 1.20 metros, a menos q ue estén aprobados para otros intervalos de soporte, y no 
debe haber más de una unión entre soportes. Las secciones de ductos no metálicos adyacentes se deben 
soportar y asegurar entre sí para proporcionar una unión rígida.  
378-44. Accesorios de expansión.  Cuando en un tramo recto se espera que el cambio en la longitud sea 
de 6 milímetros o más, se deben suministrar accesorios de expansión para ductos no metálicos para 
compensar la expansión y contracción térmicas.  
NOTA:  Para las características de expansió n del tubo conduit de PVC, véase la Tabla 352 -44. Las 
características de expansión de los ductos no metálicos de PVC son idénticas.  
378-56. Empalmes y derivaciones.  Se permitirán empalmes y derivaciones dentro de un ducto no 
metálico, siempre y cuando sean  accesibles. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no 
deben ocupar más del 75 por ciento del área del ducto no metálico en ese punto.  
378-58. Remates.  Los remates de ductos no metálicos se deben cerrar usando accesorios aprobados.  
378-60. Puesta a tierra.  Cuando se exige la puesta a tierra del equipo, se debe instalar un conductor 
separado de puesta a tierra del equipo en el ducto no metálico. No se exigirá un conductor separado de 
puesta a tierra del equipo si el conductor puesto a tierra  se usa para poner a tierra los equipos, como lo 
permite 250 -142. 
378-70. Extensiones desde los ductos no metálicos.  Las extensiones desde los ductos no metálicos se 
deben hacer con cordones colgantes o cualquier método de alambrado del Capítulo 3. En cual quiera de los 
métodos de alambrado usados para la extensión, se debe instalar un conductor separado de puesta a tierra 
de los equipos, o se debe hacer una conexión de puesta a tierra por cualquiera de los métodos de alambrado 
usados para la extensión.  
Parte C. Especificaciones de construcción  
378-120. Marcado.  Los ductos no metálicos deben estar marcados de modo que después de su 
instalación se vea claramente el nombre del fabricante o marca comercial y el área de la sección transversal 
interior en milímetr os cuadrados. Se permitirá marcarlo como de baja emisión de humo sobre los ductos no 
metálicos cuando poseen características de producción limitada de humo.  
ARTÍCULO 380  
ENSAMBLE MULTICONTACTO  
Parte A. Generalidades  
380-1. Alcance.  Este Artículo trata de l os requisitos de uso e instalación para los ensambles con  múltiples 
salidas.  
NOTA: Véase la definición del ensamble con múltiples salidas en el Artículo 100.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
Parte B. Instalación  
380-10. Usos permitidos.  Se permitirá el uso de un ensamble con múltiples sa lidas en lugares secos.  
380-12. Usos no permitidos.  No se debe instalar un ensamble con múltiples salidas en las siguientes 
condiciones:  
(1) Si están ocultos, pero se permitirá rodear la parte posterior y los laterales de un ensamble metálico 
con múltiples  salidas con el acabado del edificio o empotrar un ensamble no metálico con múltiples 
salidas en un zócalo.  
(2) Cuando estén sometidos a daños físicos severos.  
(3) Cuando la tensión entre conductores sea de 300 volts o más, a no ser que el ensamble sea de metal 
y tenga un espesor no menor a 1.02 milímetros.  
(4) Cuando están sometidos a vapores corrosivos.  
(5) En cubos de elevadores.  
(6) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto como se permita en otros Artículos de esta NOM.  
380-23. Conductores ai slados.  Para los ensambles con múltiples salidas ensamblados en sitio, los 
conductores aislados deben cumplir con (a) y (b) siguientes.  
a) Conductores aislados doblados. Cuando los conductores aislados son doblados dentro de un 
ensamble con múltiples salid as, ya sea en los extremos o donde los tubos conduit, accesorios u otras 
canalizaciones o cables entran o salen del ensamble con múltiples salidas, o donde del ensamble con 
múltiples salidas cambia de dirección más de 30°, aplicarán las dimensiones corresp ondientes a un conductor 
por terminal en la Tabla 312 -6(a). 
b) Ensambles con múltiples salidas usados como cajas de paso.  Cuando los conductores aislados de 
21.2 mm2 (4 AWG) o más grandes se jalen a través de un ensamble con múltiples salidas, la distancia  entre 
las entradas de la canalización y del cable que alojan el mismo conductor no debe ser menor a la exigida en 
314-28(a)(1) para jalados rectos y en 314 -28(a)(2) para jalados en ángulo. Cuando se transponga el tamaño 
de los cables con el del tamaño de una canalización, se debe usar la canalización con la mínima designación 
métrica (tamaño comercial) que se requiere para el número y el tamaño de los conductores en el cable.  
380-76. Ensambles metálicos con múltiples salidas a través de divisiones secas.  Se permitirá 
extender un ensamble metálico con múltiples salidas a través de divisiones secas (pero no pasarlo en el 
interior de los mismos), si se instala de modo que se pueda quitar la tapa o la cubierta de todas las partes 
expuestas y ninguna salida se l ocalice en el interior de las divisiones.  
ARTÍCULO 382  
EXTENSIONES NO METÁLICAS  
Parte A. Generalidades  
382-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para las 
extensiones no metálicas.  
382-2. Definiciones.  
Exten sión no metálica ocultable.  Ensamble aprobado de dos, tres o cuatro conductores aislados de 
circuito dentro de una cubierta no metálica, una cubierta termoplástica extruida o una cubierta no metálica 
sellada. La clasificación incluye las extensiones superf iciales proyectadas para montaje directo sobre la 
superficie de paredes o plafones y que se ocultan con pintura, textura, compuesto de unión, yeso, papel tapiz, 
losa, paneles de pared u otros materiales similares.  
Extensión no metálica.  Un ensamble de dos conductores aislados dentro de una cubierta no metálica o 
de un recubrimiento termoplástico extruido. La clasificación incluye las extensiones superficiales proyectadas 
para montaje directo sobre la superficie de paredes o plafones.  
382-6. Requisitos de ap robado.  Las extensiones no metálicas ocultables y los accesorios y dispositivos 
asociados deben estar aprobados. El dispositivo en derivación de arranque/fuente para la extensión, debe 
contener y proporcionar la siguiente protección para todas las extensio nes y los dispositivos del lado de carga:  
(1) Protección complementaria contra sobrecorriente.  
(2) Nivel de protección equivalente a un Interruptor con protección de falla a tierra de clase A.  
(3) Nivel de protección equivalente a un Interruptor con protec ción de falla a tierra portátil.  
(4) Protección contra errores de alambrado en el lado de la carga y de la línea.  
(5) Proporcionar protección contra los efectos de las fallas por arco.  
Parte B. Instalación        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
382-10. Usos permitidos. Se permitirá usar extensi ones no metálicas únicamente de acuerdo con (a),  (b) 
y (c).  
a) Desde una salida existente.  La extensión debe provenir desde una salida existente  de un circuito 
derivado de 15 o  20 amperes. Cuando una extensión no metálica ocultable se origina en un contac to de tipo 
sin puesta a tierra, la instalación debe cumplir con lo establecido en 25 0-130(c), 406 -4(d)(2)(b) o   406-
4(d)(2)(c).  
b) Expuesta y en lugares secos.  La extensión se debe instalar expuesta, u oculta como lo permite  382-
15, y en un lugar seco.  
c) En residencias u oficinas.  Para extensiones no metálicas superficiales montadas directamente en la 
superficie de paredes o plafones, el edificio debe estar ocupado con propósitos residenciales o de oficina y no 
debe exceder tres pisos sobre el suelo. Cuan do están identificadas para ese uso, las extensiones no 
metálicas ocultables se permitirán en más de tres pisos sobre el suelo.  
NOTA 1:  Para los límites de temperatura de los conductores, véase 310 -15(a)(3).  
NOTA 2:  Para la definición de primer piso, véase  362-10. 
382-12. Usos no permitidos.  No se deben usar extensiones no metálicas en los siguientes casos:  
(1) En sótanos, desvanes y espacios bajo los techos, sin acabado.  
(2) Cuando la tensión entre los conductores es mayor a 150 volts para extensiones no m etálicas 
superficiales y 300 volts para cable aéreo.  
(3) Cuando están expuestas a vapores corrosivos.  
(4) Cuando se instalan a través de un piso o una división, o por fuera de un cuarto en el cual se originan.  
382-15. Visibles.  
a) Extensiones no metálicas.  Se permitirá la instalación de una o más extensiones en cualquier dirección 
desde una salida existente, pero no sobre el piso ni dentro de una distancia de 5 centímetros desde el piso.  
b) Extensiones no metálicas ocultables.  Cuando están identificadas par a ese uso, las extensiones no 
metálicas se pueden ocultar con pintura, textura, compuesto para ocultar, yeso, papel tapiz, losa, paneles de 
pared u otros materiales similares, e instalar de acuerdo con 382 -15(a).  
382-26. Curvas.  
a) Extensiones no metálicas . Una curva que reduzca la separación normal entre los conductores se 
debe cubrir con una tapa para proteger el ensamble contra el daño físico.  
b) Extensiones no metálicas ocultables.  Se permitirá que las extensiones ocultables se doblen sobre sí 
mismas y se aplanen según sea necesario para la instalación.  
382-30. Sujeción y soporte.  
a) Extensiones no metálicas.  Las extensiones superficiales no metálicas se deben asegurar en su lugar 
por medios aprobados, a intervalos no superiores a 20 centímetros, con una  tolerancia de 30 centímetros en 
el primer punto de sujeción donde la conexión a la salida de alimentación es por medio de una clavija. Debe 
haber al menos un punto de sujeción entre cada par de salidas adyacentes alimentadas. Una extensión sólo 
se debe su jetar a elementos de madera o acabados de yeso y no debe estar en contacto con metales ni con 
otros materiales conductores, excepto con las placas metálicas de los contactos.  
b) Extensiones no metálicas ocultables.  Todos los componentes de la extensión no metálica ocultable 
de montaje superficial se deben anclar a la pared o el plafón usando un sistema de anclaje mecánico o 
adhesivo identificado para ese uso.  
382-40. Cajas y accesorios.  Cada tramo de la extensión debe terminar en un accesorio, conector o ca ja 
que cubra el extremo de todo el ensamble. Todos los accesorios, conectores y dispositivos deben ser de un 
tipo identificado para ese uso.  
382-42. Dispositivos.  
a) Contactos. Todos los contactos, las cajas para contactos y los dispositivos autocontenidos  utilizados 
con las extensiones no metálicas ocultables deben estar identificados para ese uso.  
b) Contactos y cajas.  Se permitirá el uso de cajas para contactos y de dispositivos autocontenidos 
diseñados para montaje superficial o empotrado con extensione s no metálicas ocultables. Las cajas para 
contactos y los dispositivos autocontenidos deben tener medios para facilitar la entrada y la terminación de las 
extensiones no metálicas ocultables, y para conectar eléctricamente la caja o el dispositivo. Las caj as para 
contactos y los dispositivos autocontenidos deben cumplir con lo estipulado en 406 -4. Se permitirán que las 
salidas de fuerza y de comunicaciones estén instaladas en una caja común, de acuerdo con 800 -133(a)(1)(d), 
Excepción 2.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
382-56. Empalmes y d erivaciones.  Las extensiones deben consistir en un conjunto continuo e 
ininterrumpido, sin empalmes y sin conductores expuestos entre los accesorios, conectores o dispositivos. Se 
permitirán derivaciones cuando se utilicen accesorios aprobados que cubran c ompletamente las conexiones 
en derivación. Los cables aéreos y sus conectores en derivación deben estar dotados de un medio aprobado 
para señalar y mantener la polaridad. Los conectores de derivaciones de tipo contacto deben tener un 
dispositivo de enclava miento mecánico.  
Parte C. Especificaciones de construcción (únicamente extensiones no metálicas ocultables)  
382-100. Construcción.  Las extensiones no metálicas ocultables deben tener diseño de conductor plano 
de capas múltiples, que consista en un conducto r central de fase encerrado por un conductor seccionado 
puesto a tierra, y un conductor exterior seccionado de puesta a tierra.  
382-104. Conductores planos.  Las extensiones no metálicas ocultables se deben construir usando 
conductores planos de cobre, equi valentes a los tamaños 2.08 mm2 (14 AWG) o 3.31 mm2 (12 AWG), y de 
acuerdo con (a), (b) y (c) siguientes.  
a) Conductor de fase (capa central).  El conductor de fase debe constar de uno o más conductores 
planos no puestos a tierra, encerrados, de acuerdo con  (b) y (c), e identificados de acuerdo con 310 -110(c).  
b) Conductor puesto a tierra (capas seccionadas internas).  El conductor puesto a tierra debe tener dos 
conductores planos internos seccionados que encierren al conductor o conductores de fase. El condu ctor 
seccionado puesto a tierra debe estar encerrado por el conductor seccionado de puesta a tierra e identificado 
de acuerdo con 200 -6. 
c) Conductor de puesta a tierra (capas seccionadas exteriores).  El conductor de puesta a tierra debe 
constar de dos con ductores seccionados externos que encierren al conductor puesto a tierra y al conductor o 
conductores de fase, y debe cumplir con lo establecido en 250 -4(a)(5). Las capas del conductor de puesta a 
tierra se deben identificar por uno de los siguientes métod os: 
(1) Según se permite en 250 -119. 
(2) Una cubierta transparente.  
(3) Una o más bandas verdes o marcas verdes.  
(4) El término "puesta a tierra del equipo" impreso a intervalos regulares en todo el cable.  
382-112. Aislamiento.  Las capas de conductores pla nos puestos y no puestos a tierra se deben aislar 
individualmente y deben cumplir con lo indicado en 310 -15(a)(3). El conductor de puesta a tierra debe estar 
cubierto o aislado.  
382-120. Marcado.  
a) Cable.  Las extensiones no metálicas ocultables se deben m arcar de forma clara y durable en ambos 
lados, a intervalos no superiores a 60 centímetros con la información que se exige en 310 -120(a) y con la 
siguiente información adicional:  
(1) Material de los conductores.  
(2) Temperatura nominal máxima.  
(3) Ampacida d. 
b) Identificación del conductor.  Los conductores se deben identificar de forma clara y duradera en 
ambos lados y en toda su longitud, tal como se especifica en 382 -104. 
ARTÍCULO 384  
CANALIZACIONES DE CANAL DE TIPO VIGUETA  
Parte A. Generalidades  
384-1. A lcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para las 
canalizaciones de canal tipo vigueta.  
384-2. Definición.  
Canalización de canal tipo vigueta.  Canalización metálica proyectada para montaje en la superficie de 
una estructura o suspendida de ella, con accesorios asociados para la instalación de conductores y cables 
eléctricos.  
384-6. Requisitos de aprobación.  Las canalizaciones de canal tipo vigueta, las tapas y los accesorios 
deben estar aprobados e identificados pa ra tal uso.  
Parte B. Instalación  
384-10. Usos permitidos.  Se permitirá instalar canalizaciones de canal tipo vigueta en:  
(1) En instalaciones visibles.  
(2) En lugares secos.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) En lugares sometidos a vapores corrosivos, cuando estén protegidas por un acab ado que se estime 
adecuado para esas condiciones.  
(4) Como postes de fuerza.  
(5) En lugares peligrosos (clasificados) según lo permitido en el Capítulo 5.  
(6) Como extensiones de tramos continuos a través de paredes, divisiones y pisos, donde las tapas son  
removibles en cualquiera de los lados, y la porción dentro de la pared, división o piso permanezca 
cubierta.  
(7) Se permitirán canalizaciones de canal ferroso y accesorios, protegidos contra la corrosión 
únicamente por esmalte, únicamente en espacios inte riores. 
384-12. Usos no permitidos.  Las canalizaciones de canal tipo vigueta no se deben usar en las siguientes 
condiciones:  
(1) Cuando están ocultas.  
(2) No se permitirán canalizaciones de canal ferroso y accesorios, protegidos contra la corrosión 
únicame nte por esmalte, cuando están sometidas a influencias corrosivas fuertes.  
384-21. Tamaño de los conductores. En una canalización de canal tipo vigueta no se deben instalar 
conductores de tamaño mayor de aquel para el cual está aprobada la canalización de c anal tipo vigueta.  
384-22. Número de conductores.  El número de conductores permitidos en una canalización de canal tipo 
vigueta no debe exceder los porcentajes de ocupación de la Tabla 384 -22, ni el área de la sección transversal 
aplicable de los tipos y t amaños específicos de alambre dados en las Tablas del Capítulo 10.  
A los conductores instalados en canalizaciones de canal tipo vigueta no se les debe aplicar los factores de 
ajuste de 310 -15(b)(3)(a), cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:  
(1) El área de la sección transversal de la canalización es mayor a 2500 mm2  
(2) Los conductores portadores de corriente no son más de 30.  
(3) La suma de las áreas de las secciones transversales de todos los conductores contenidos no excede 
del 20 por cient o del área de la sección transversal interior de la canalización de canal tipo vigueta.  
Tabla 384 -22.- Dimensiones del canal y área de la sección transversal interior  
Dimensión del canal  Área  40% Área*  25% Área**  
 mm2 mm2 mm2 
1⅝ x 15/16 572 229 143 
1⅝ x 1 743 297 186 
1⅝ x 1⅜ 1076  433 270 
1⅝ x 1⅝ 1308  523 327 
1⅝ x 27/16 2045  817 511 
1⅝ x 3¼  2780  1112  695 
1½ x ¾  548 219 137 
1½ x 1½  1179  472 295 
1½ x 1 ⅞ 1485  594 371 
1½ x 3  2487  995 622 
*Para calcular el número de conducto res permitidos en las canalizaciones con uniones externas se debe usar un porcentaje del 40 por 
ciento de ocupación.  
**Para calcular el número de conductores permitidos en las canalizaciones con uniones internas se debe usar un porcentaje del  25% de 
ocupac ión.  
384-30. Sujeción y soporte.  
a) Montaje superficial.  Una canalización de canal tipo vigueta de montaje superficial se debe asegurar a 
la superficie de montaje mediante bandas de retención externas al canal, a intervalos no mayores de 3.00 
metros y a una distancia no mayor de 90 centímetros de cada caja de salida, gabinete, caja de empalmes o 
cualquier otra terminación de la canalización de canal.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
b) Montaje en suspensión.  Se permitirá montar las canalizaciones de canal tipo vigueta suspendidas en 
el aire mediante métodos identificados para ese uso y a intervalos no mayores de 3.00 metros y a una 
distancia no mayor de 90 centímetros de los extremos y las terminaciones de la canalización de canal.  
384-56. Empalmes y derivaciones.  En las canalizaciones se  permitirá hacer empalmes y derivaciones 
que sean accesibles después de su instalación a través de una cubierta desmontable. Los conductores, 
incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75 por ciento del área de la canalización en 
ese pu nto. Todos los empalmes y derivaciones se deben hacer por métodos aprobados.  
384-60. Puesta a tierra.  Los envolventes de las canalizaciones de canal tipo vigueta que sirvan como 
transición a, o desde, otro método de alambrado, deben tener un medio para con ectar un conductor de puesta 
a tierra de equipos. Se permitirá usar las canalizaciones de canal tipo vigueta como conductor de puesta a 
tierra de los equipos de acuerdo con 250 -118(13). Cuando se utilice una cubierta metálica a presión en una 
canalización de canal tipo vigueta para conseguir la continuidad eléctrica, no se permitirá usar esa cubierta 
como medio de continuidad eléctrica de cualquier contacto montado en la cubierta.  
Parte C. Especificaciones de construcción  
384-100. Construcción. Las canaliza ciones de canal tipo vigueta y sus accesorios deben estar 
construidas de modo que se distingan de otras canalizaciones. Estas canalizaciones y sus codos, coples y 
otros accesorios deben estar diseñados de modo que sus partes se puedan conectar eléctrica y 
mecánicamente entre sí e instalar sin que los cables estén sometidos a la abrasión. Además, deben cumplir 
con lo estipulado en (a), (b) y (c) siguientes.  
a) Materiales.  Las canalizaciones y los accesorios deben ser de acero, acero inoxidable o aluminio.  
b) Protección contra la corrosión.  Las canalizaciones y los accesorios de acero deben estar protegidos 
contra la corrosión mediante galvanización o por un recubrimiento orgánico.  
NOTA:  Los recubrimientos con esmalte o PVC son ejemplos de recubrimientos orgán icos que brindan 
protección contra la corrosión.  
c) Cubierta.  Las cubiertas para las canalizaciones de canal tipo vigueta pueden ser metálicas o no 
metálicas.  
384-120. Marcado.  Todos los tramos de las canalizaciones de canal tipo vigueta se deben marcar de  
manera clara y duradera, según se exige en la primera oración de 110 -21(a).  
ARTÍCULO 386  
CANALIZACIONES METÁLICAS SUPERFICIALES  
Parte A. Generalidades  
386-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para las 
canalizaciones metálicas superficiales y los accesorios asociados.  
386-2. Definición.  
Canalización metálica superficial.  Canalización metálica diseñada para montaje en la superficie de una 
estructura, con coples, conectores, cajas y accesorios asociados para la instalación de conductores eléctricos.  
386-6. Requisitos de aprobación.  La canalización metálica superficial y accesorios asociados deben 
estar aprobados.  
Parte B. Instalación  
386-10. Usos Permitidos.  Se permitirá el uso de canalizaciones metálicas supe rficiales en:  
(1) Lugares secos.  
(2) Lugares peligrosos (clasificados) Clase I, División 2, como se permite en 501 -10(b)(3).  
(3) Bajo pisos falsos, como se permite en 645 -5(e)(2).  
(4) Extensiones a través de paredes y pisos. Se permitirá que las canalizaci ones metálicas superficiales 
pasen transversalmente por paredes secas, divisiones secas y pisos secos, si el tramo que pasa a 
través de estos elementos es continuo. Se debe mantener el acceso a los conductores en ambos 
lados de la pared, división o piso.  
386-12. Usos no permitidos.  No se permitirá el uso de canalizaciones metálicas superficiales:  
(1) Cuando estén sometidas a daños físicos graves.  
(2) Cuando la tensión entre los conductores sea de 300 volts o más, a menos que el metal tenga un 
espesor no men or a 1.02 milímetros.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) Cuando estén sometidas a vapores corrosivos.  
(4) En cubos de elevadores.  
(5) En instalaciones ocultas, excepto como se permite en 386 -10. 
386-21. Tamaño de los conductores.  En una canalización metálica superficial no se deben inst alar 
conductores de tamaño mayor de aquel para el cual está diseñada la canalización metálica superficial.  
386-22. Número de conductores o cables.  El número de conductores instalados en una canalización 
metálica superficial no debe ser superior al número p ara el que está diseñada la canalización. Se permitirá la 
instalación de cables cuando este uso no esté prohibido por los Artículos para el cable respectivo.  
No se les debe aplicar los factores de ajuste de 310 -15(b)(3)(a) a los conductores instalados en 
canalizaciones metálicas superficiales, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) El área de la sección transversal de la canalización es mayor a 2500 milímetros cuadrados 
(2) Los conductores portadores de corriente no son más de 30.  
(3) La su ma de las áreas de las secciones transversales de todos los conductores contenidos no excede 
el 20 por ciento del área de sección transversal interior de la canalización metálica superficial.  
386-30. Sujeción y soporte.  Las canalizaciones metálicas superfi ciales y sus accesorios se deben 
soportar a intervalos de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.  
386-56. Empalmes y derivaciones.  Se permitirá hacer empalmes y derivaciones en las canalizaciones 
metálicas superficiales que tengan cubi erta removible que sea accesible au n después de la instalación. Los 
conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75 por ciento del área interior 
de la canalización en ese punto. En las canalizaciones metálicas superficiales s in cubierta removible, los 
empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en cajas.  
Todos los empalmes y derivaciones se deben hacer por métodos aprobados. Las derivaciones del cable 
tipo FC, instalado en canalizaciones metálicas superficiales, se deben hacer  de acuerdo con 322 -56(b).  
386-60. Puesta a tierra.  Los envolventes de las canalizaciones metálicas superficiales, que sirvan como 
transición desde otro método de alambrado, deben tener un medio para conectar un conductor de puesta a 
tierra de equipos.  
386-70. Canalizaciones combinadas. Cuando se usen canalizaciones metálicas superficiales 
combinadas tanto para circuitos de señalización como para circuitos de alumbrado y de fuerza, los distintos 
sistemas deben ir en compartimientos independientes identifica dos mediante estampado, impresión o código 
de color del acabado interior.  
Parte C. Especificaciones de construcción  
386-100. Construcción.  Las canalizaciones metálicas superficiales deben estar construidas de modo que 
se distingan de otras canalizaciones. Las canalizaciones metálicas superficiales y sus codos, coples y 
accesorios deben estar diseñados de modo que sus partes se puedan conectar eléctrica y mecánicamente 
entre sí, e instalar sin que los cables estén sometidos a la abrasión.  
Cuando en las canal izaciones metálicas superficiales, se utilicen cubiertas y accesorios no metálicos, 
éstos deben estar identificados para dicho uso.  
386-120. Marcado.  Cada uno de los tramos de las canalizaciones metálicas superficiales debe estar 
identificado de manera cla ra y duradera, según lo requerido en la primera oración de la sección 110 -21(a).  
ARTÍCULO 388  
CANALIZACIONES NO METÁLICAS SUPERFICIALES  
Parte A. Generalidades  
388-1. Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para las 
canalizaciones no metálicas superficiales y accesorios asociados.  
388-2. Definición.  
Canalización no metálica superficial.  Canalización no metálica diseñada para ser montada en la 
superficie de una estructura, con coples, conectores, cajas y accesorios  asociados para la instalación de 
conductores eléctricos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
388-6. Requisitos de aprobación.  La canalización no metálica superficial y los accesorios asociados 
deben estar aprobados.  
Parte B. Instalación  
388-10. Usos permitidos.  Se permitirá usar canalizacio nes superficiales no metálicas de la siguiente 
manera:  
(1) Se permitirá la utilización de canalizaciones no metálicas superficiales en lugares secos.  
(2) Se permitirá la prolongación a través de pisos y paredes. Se permitirá que las canalizaciones no 
metál icas superficiales pasen transversalmente a través de paredes secas, divisiones secas, y pisos 
secos si el tramo que pasa a través de estos elementos es continuo. Se debe mantener el acceso a 
los conductores a ambos lados de la pared, división o piso.  
388-12. Usos no permitidos.  No se deben usar canalizaciones superficiales no metálicas:  
(1) En instalaciones ocultas, excepto lo permitido en 388 -10(2). 
(2) Cuando estén sometidas a daños físicos graves.  
(3) Cuando la tensión entre conductores es de 300 volts o más, a no ser que estén aprobadas para una 
tensión mayor.  
(4) En los cubos de elevadores.  
(5) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto como se permita en otros Artículos de esta NOM.  
(6) Cuando estén sometidas a temperaturas ambiente que exced en aquellas para las que está aprobada 
la canalización no metálica.  
(7) Para conductores cuyos límites de temperatura del aislamiento excedan la temperatura para la que 
está aprobada la canalización no metálica.  
388-21. Tamaño de los conductores.  En una ca nalización no metálica superficial no se deben instalar 
conductores de tamaño mayor de aqu él para el cual está diseñada la canalización no metálica superficial.  
388-22. Número de conductores o cables.  El número de conductores instalados en una canalización  no 
metálica superficial no debe ser superior al número para el que está diseñada la canalización. Se permitirá la 
instalación de cables cuando su uso no esté prohibido por los Artículos para el cable respectivo.  
388-30. Sujeción y soporte.  Las canalizacio nes no metálicas superficiales y sus accesorios se deben 
soportar a intervalos de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.  
388-56. Empalmes y derivaciones. Se permitirá hacer empalmes y derivaciones en las canalizaciones no 
metálicas su perficiales que tengan una cubierta que se pueda abrir en el lugar y que sea accesible después 
de la instalación. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75 por 
ciento del área interior de la canalización en ese punt o. En las canalizaciones no metálicas superficiales sin 
cubierta que se pueda abrir en el lugar, los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en las cajas.  
Todos los empalmes y derivaciones se deben hacer por métodos aprobados.  
388-60. Puesta a tierra.  Cuando se exige la puesta a tierra del equipo, se debe instalar un conductor 
independiente de puesta a tierra del equipo en la canalización.  
388-70. Canalizaciones combinadas.  Cuando se usen canalizaciones no metálicas superficiales 
combinadas tanto para c ircuitos de señalización como para circuitos de alumbrado y de fuerza, los distintos 
sistemas deben ir en compartimientos independientes identificados mediante estampado, impresión o código 
de color del acabado interior.  
Parte C. Especificaciones de constr ucción  
388-100. Construcción.  Las canalizaciones no metálicas superficiales deben estar construidas de modo 
que se distingan de otras canalizaciones. Las canalizaciones superficiales no metálicas y sus codos, coples y 
accesorios deben estar diseñados de mo do que sus partes se puedan conectar mecánicamente entre sí e 
instalar sin que los cables estén sometidos a la abrasión.  
Las canalizaciones no metálicas superficiales y los accesorios deben ser de material no metálico 
adecuado, que sea resistente a la hume dad y a atmósferas químicas. También debe ser resistente a la 
propagación del fuego, resistente a los impactos y al aplastamiento, resistente a las distorsiones por       (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
calentamiento en las condiciones que se vayan a dar en la operación y resistente a los efec tos de las bajas 
temperaturas.  
388-120. Marcado. Se permitirá identificar como tales a las canalizaciones no metálicas superficiales que 
tengan características de producción limitada de humo. Cada uno de los tramos de las canalizaciones no 
metálicas superf iciales debe estar identificado de manera clara y duradera, según lo requerido en la primera 
oración de la sección 110 -21(a).  
ARTÍCULO 390  
CANALIZACIONES BAJO EL PISO  
390-1. Alcance.  Este Artículo trata de los requisitos de uso e instalación para las canal izaciones bajo  el 
piso.  
390-2. Definición  
Canalizaciones bajo el piso.  Una canalización y los componentes asociados diseñados y destinados 
para instalación debajo o a ras de la superficie de un piso para la instalación de cables y conductores 
eléctricos.  
390-3. Uso.  
a) Permitido.  Se permitirá instalar canalizaciones bajo el piso, debajo de la superficie de concreto u otro 
material del piso o en lugares para oficinas donde se instalen sobre el piso de concreto y se cubren con linóleo 
u otro revestimiento eq uivalente de piso.  
b) No permitido.  No se deberán instalar canalizaciones bajo el piso (1) donde puedan estar sometidas a 
vapores corrosivos o (2) en lugares peligrosos (clasificados), excepto lo permitido en 504 -20 y en los lugares 
de Clase I, División 2,  como se permite en 501 -10(b)(3). Las canalizaciones bajo el piso, de metales ferrosos o 
no ferrosos, cajas de empalmes y accesorios no se deben instalar en concreto ni en áreas sometidas a la 
influencia de factores corrosivos fuertes, a menos que estén he chos de un material adecuado para esas 
condiciones o, a menos que se proporcione protección contra la corrosión aprobada para esas condiciones, 
no deberán instalarse en el concreto o en áreas sujetas a severas influencias corrosivas, canalizaciones 
subterr áneas metálicas, cajas de empalme ni accesorios.  
390-4. Cubiertas. Las cubiertas de las canalizaciones deben cumplir con (a) hasta (d) siguientes.  
a) Canalizaciones de máximo 10 centímetros de ancho.  Las canalizaciones semicirculares y con la 
parte superio r plana, de máximo 10 centímetros de ancho, deben tener cuando menos 2 centímetros de 
concreto o de madera por encima de la canalización.  
Excepción:  Lo permitido en (c) y (d) para canalizaciones con la parte superior plana.  
b) Canalizaciones de más de 10 c entímetros, pero no más 20 centímetros de ancho.   Las 
canalizaciones con la parte superior plana, de más de 10 centímetros, pero no más de 20 centímetros de 
ancho, con una separación mínima entre canalizaciones de 2.50 centímetros, se deben cubrir con conc reto a 
una profundidad no menor a 2.50 centímetros. Las canalizaciones con una separación menor a 2.50 
centímetros, se deben cubrir con concreto hasta una profundidad de 4 centímetros.  
c) Canalizaciones de tipo zanja a nivel con el concreto.  Se permitirá q ue las canalizaciones de tipo 
zanja con cubiertas removibles queden a nivel con la superficie del piso. Dichas canalizaciones aprobadas 
deben estar diseñadas de modo que las placas de las cubiertas les proporcionen una protección mecánica y 
una rigidez ade cuadas equivalentes a las de las cubiertas de las cajas de empalmes.  
d) Otras canalizaciones a nivel con el concreto.  En lugares para oficinas se permitirá instalar 
canalizaciones aprobadas con la parte superior metálica plana, de máximo 10 centímetros de ancho, a nivel 
con la superficie del piso de concreto, siempre que estén cubiertas con una capa considerable de linóleo de 
espesor no menor a 1.60 milímetros o con un recubrimiento equivalente para pisos. Cuando más de una 
canalización, pero no más de tres , se instalen a nivel con el concreto, deben situarse una al lado de la otra y 
unirse de modo que formen un ensamble rígido.  
390-5. Tamaño de los conductores. En las canalizaciones bajo el piso no se deben instalar conductores 
de tamaño mayor que aquel par a el que está diseñada la canalización.  
390-6. Número máximo de conductores en una canalización.  El área de la sección transversal 
combinada de todos los conductores o cables no debe exceder el 40 por ciento del área de la sección 
transversal interior de l a canalización.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
390-7. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes y derivaciones se deben hacer únicamente en cajas de 
empalmes. Para los fines de esta sección, no se debe considerar que el llamado bucle de cable (conductor 
continuo que conecta las salidas indi viduales) sea un empalme o una derivación.  
Excepción: Se permitirán empalmes y derivaciones en canalizaciones de tipo zanja a nivel con el piso, 
que tengan una cubierta removible que sea accesible después de la instalación. Los conductores, incluidos los 
empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75 por ciento del área de la canalización en ese punto.  
390-8. Salidas descontinuadas. Cuando una salida está abandonada, descontinuada o removida, las 
secciones de los conductores del circuito que alimentaba n a la salida se deben remover de la canalización. No 
se permitirá que en las canalizaciones haya empalmes o conductores aislados con cinta, tal como sería el 
caso de salidas abandonadas en circuitos alambrados  
390-9. Tendidos en línea recta. Las canalizac iones bajo el piso se deben instalar de modo que una línea 
recta, trazada desde el centro de una caja de empalmes hasta el centro de la siguiente caja de empalme, 
coincida con el eje central del sistema de canalización. Las canalizaciones se deben soportar  firmemente en 
su sitio para evitar que se altere esta alineación durante la construcción.  
390-10. Marcadores en los extremos. En el extremo o cerca de cada extremo de cada tramo recto de las 
canalizaciones, se debe instalar un marcador adecuado que permit a localizar la última inserción.  
390-11. Remates.  Los remates de las canalizaciones se deben cerrar.  
390-13. Cajas de empalmes. Las cajas de empalmes se deben nivelar con el piso y sellar para evitar la 
entrada libre de agua o concreto. Las cajas de empalm es que se utilicen con canalizaciones metálicas deben 
ser metálicas y deben tener continuidad eléctrica con la canalización.  
390-14. Insertos.  Los insertos se deben nivelar y sellar para evitar la entrada de concreto. Los insertos 
utilizados en canalizacio nes metálicas deben ser metálicos y deben ser eléctricamente continuos con la 
canalización. Los insertos colocados en canalizaciones de fibra o sobre ellas deben sujetarse mecánicamente 
a la canalización antes de que se ponga el piso. Los insertos colocado s en canalizaciones de fibra después de 
poner el piso se deben atornillar a la canalización.  
Cuando se corten las paredes de la canalización y se coloquen los insertos, no se permitirá que queden en 
la canalización virutas ni otra suciedad, y se deben util izar herramientas diseñadas para impedir su ingreso a 
la canalización y que dañen los conductores que pudiera haber instalados.  
390-15. Conexiones hasta gabinetes y salidas de pared.  Las conexiones desde la canalización bajo el 
piso hasta los centros de di stribución y las salidas de pared se deben hacer con accesorios aprobados o por 
medio de cualquiera de los métodos de alambrado del Capítulo 3, cuando se instalan de acuerdo con las 
disposiciones de los Artículos correspondientes.  
390-17. Ampacidad de los conductores. Se deben aplicar los factores de ajuste de ampacidad que se 
indican en 310 -15(b)(3) a los conductores instalados en las canalizaciones bajo el piso.  
ARTÍCULO 392  
CHAROLAS PORTACABLES  
Parte A. Generalidades  
392-1. Alcance.  Este Artículo trata d e los sistemas de charolas portacables, incluidos los tipos escalera, 
canal ventilado, fondo ventilado, fondo sólido, tipo malla y otras estructuras similares.  
392-2. Definición.  
Sistema de charolas portacables.  Unidad o ensamble de unidades o secciones co n sus accesorios 
asociados, que forman un sistema estructural utilizado para asegurar o soportar cables y canalizaciones.  
Parte B. Instalación  
392-10. Usos permitidos.  Se permitirá el uso de charolas portacables como sistema de soporte para 
conductores de acometida, alimentadores, circuitos derivados, circuitos de comunicaciones, circuitos de 
control y circuitos de señalización.  
Las instalaciones de charolas portacables no se deben limitar a los establecimientos industriales. Cuando 
están expuestas a los ra yos directos del sol, los conductores sin aislamiento y los cables con aislamiento y 
cubierta deben estar identificados como resistentes a la luz solar. Las charolas portacables y accesorios 
asociados deben estar iden tificados para el uso previsto.  
Todos l os cables de energía y control para instalación en charolas portacables deben ser no propagadores 
de la flama e identificados para tal fin. El marcado CT contempla esta característica.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Métodos de alambrado. Se permitirán los métodos de alambrado de la T abla 392 -10(a) en sistemas de 
charolas portacables, en las condiciones establecidas en sus respectivos Artículos.  
b) En establecimientos industriales.  Se permitirá utilizar los métodos de instalación de la Tabla 392 -
10(a) en cualquier establecimiento indus trial bajo las condiciones establecidas en sus respectivos Artículos. 
Sólo en instalaciones industriales, cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que el 
sistema de charolas portacables será atendido únicamente por personas calificada s, se permitirá instalar en 
charolas portacables tipo escalera, tipo malla, canal ventilado, fondo sólido o de fondo ventilado, cualesquiera 
de los cables especificados en (b)(1) y (b)(2) siguientes.  
Tabla  392-10(a). - Métodos de alambrado  
Método de alambra do Artículo  
Cable armado Tipo AC  320 
Cable con forro no metálico Tipos NM, NMC y NMS  334 
Cable de potencia limitada para charola  725 
Cables monoconductores, multiconductores y control  310 
Cable multiconductor de acometida Tipo SE y USE  338 
Cable mult iconductor para alimentadores y circuitos derivados subterráneos Tipo UF  340 
Cable para circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada  760 
Cable para comunicaciones de banda ancha alimentados por una red  830 
Cables con aislamiento mineral y cubierta metálica Tipo MI  332 
Cables con armadura metálica Tipo MC  330 
Cables de Clase 2 y Clase 3  725 
Cables de fibra óptica  770 
Cables de media tensión  328 
Cables de fuerza y control para charola Tipo TC  336 
Cables de instrumentación en charolas  Tipo ITC  727 
Cables para circuitos de televisión con antena comunal (CATV)  820 
Cables para comunicaciones  800 
Cables para sistemas de alarma contra incendios de potencia limitada  760 
Cables para sistemas de alarmas contra incendios  760 
Canalización para señalización  725 
Canalizaciones para comunicaciones  725, 770 y 
800 
Canalizaciones para fibra óptica  770 
Otros cables multiconductores, de control, de señalización o de fuerza ensamblados en fábrica que están 
aprobados específicamente para su instal ación en charolas portacables   
Tubo conduit metálico ligero tipo EMT  358 
Tubo conduit no metálico tipo ENT  362 
Tubo conduit metálico flexible ligero tipo FMT  360 
Tubo conduit de policloruro de vinilo PVC  352 
Tubo conduit de resina termofija reforzada tipo RTRC  355 
Tubo conduit metálico flexible tipo FMC  348 
Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos tipo LFMC  350 
Tubo conduit metálico semipesado tipo IMC  342 
Tubo conduit metálico pesado tipo RMC  344 
Tubo conduit no metálico flexible h ermético a los líquidos tipo LFNC  356 
Tubo conduit no metálico pesado tipo ENT  362 
 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
1) Se permitirá la instalación de cables de un conductor, de acuerdo con (b)(1)(a) hasta (b)(1)(c).  
a. Un cable de un conductor debe ser de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayo r y de un tipo aprobado y 
marcado en su superficie para uso en charolas portacables. Cuando se instalen en charolas de tipo 
malla cables de un conductor de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) hasta 107 mm2 (4/0 AWG), la separación 
máxima permisible de los travesaños d ebe ser de 22.50 centímetros.  
b. Los cables para máquina de soldar deben cumplir con las disposiciones del Artículo 630, Parte D.  
c. Los conductores individuales usados como conductores de puesta a tierra del equipo deben ser 
aislados, recubiertos o desnud os, y deben ser de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o de mayor tamaño.  
2) En media tensión los cables multiconductores y de un conductor deben ser cables de media tensión. 
Los conductores individuales se deben instalar de acuerdo con el inciso (1) anterior.  
c) En l ugares peligrosos (clasificados).  Las charolas portacables ubicadas en lugares peligrosos 
(clasificados) sólo deben contener los tipos de cables permitidos por otros Artículos en esta NOM.  
d) Charolas portacables no metálicas.  Además de los usos permitidos  en cualquier parte de 392 -10, se 
permitirá utilizar charolas portacables no metálicas en áreas corrosivas y en las que se requiera aislamiento 
de tensión.  
e) Charolas portacables de iluminación del aeródromo.  En los aeropuertos en los que las condiciones 
de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo las personas calificadas puedan acceder, instalar o 
prestar servicio al cable, se permitirá instalar el cable de iluminación del campo de aviación utilizado en 
circuitos en serie de hasta 5000 volts y alim entados por reguladores de corriente constante en charolas 
portacables.  
392-12. Usos no permitidos.  No se deben utilizar sistemas de charolas portacables en los fosos de los 
elevadores o donde puedan estar sujetos a daños físicos.  
392-18. Instalación de ch arolas portacables.  
a) Sistema completo.  Las charolas portacables se deben instalar como un sistema completo. Si se hacen 
curvas o modificaciones durante la instalación de un sistema de charolas metálico, se deben hacer de manera 
que se mantenga la continu idad eléctrica del sistema de charola portacables y el soporte de los cables. Se 
permitirá que los sistemas de charolas portacables tengan segmentos mecánicamente discontinuos entre 
tramos de charolas portacables o entre tramos de charolas portacables y lo s equipos.  
b) Terminado antes de la instalación. Cada tramo de la charola portacables debe estar terminado antes 
de la instalación de los cables.  
c) Cubiertas.  En las partes o tramos en los que se requiera mayor protección, se deben instalar cubiertas 
o envolventes que proporcionen la protección requerida y que sean de un material compatible con el de la 
charola portacables.  
d) A través de paredes y divisiones.  Se permitirá que las charolas portacables se prolonguen 
transversalmente a través de paredes y di visiones o verticalmente a través de pisos y plataformas en lugares 
mojados o secos cuando las instalaciones, completas con los cables instalados, se realicen de acuerdo con 
los requisitos de 300 -21. 
e) Expuestas y accesibles.  Las charolas portacables debe n estar expuestas y accesibles, excepto lo 
permitido por 392 -18(d).  
f) Acceso adecuado. Alrededor de las charolas portacables se debe dejar y mantener un espacio 
suficiente que permita el acceso adecuado para la instalación y mantenimiento de los cables.  
g) Canalizaciones, cables y cajas soportados por el sistema de charolas portacables.  En 
instalaciones industriales, cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que el sistema de 
charolas portacables es atendido únicamente por personas cal ificadas y el sistema de charolas portacables 
esté diseñado e instalado de modo que puedan soportar la carga, se permitirá que tales sistemas soporten las 
canalizaciones, cables, cajas especificados en 314 -1. 
Para la terminación de las canalizaciones en la  charola, se debe utilizar una abrazadera aprobada para 
cable en charola o un adaptador para sujetar firmemente la canalización al sistema de la charola portacables. 
El soporte y la sujeción adicionales de la canalización deben estar acordes con los requis itos del Artículo 
correspondiente a la canalización. Para canalizaciones o cables tendidos en paralelo, y fijos a la parte inferior 
o lateral de un sistema de charola portacables, el soporte y la sujeción deberá cumplir los requisitos del 
Artículo apropiad o sobre la canalización o cable.  
Para cajas fijas a la parte inferior o lateral de un sistema de charola portacables, el soporte y la sujeción 
deben estar de acuerdo con los requisitos de 314 -23.       (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
h) Marcado.  En las charolas portacables que contienen conduc tores con una tensión de más de 1000 
volts, debe haber letreros permanentes y legibles de advertencia en las que se indique el siguiente texto: 
“PELIGRO – ALTA TENSIÓN – MANTÉNGASE ALEJADO” , colocadas en un lugar fácilmente visible en las 
charolas portacab les. El espaciamiento de las señales de advertencia no debe exceder 3.00 metros.  
Excepción:  Donde no sean accesibles (aplicado a equipos), en establecimientos industriales en los que 
las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que solamente p ersonas calificadas brinden 
servicios en la instalación, las notificaciones de advertencia del sistema de bandejas portacables deben 
colocarse donde sea necesario para la instalación, a fin de garantizar el funcionamiento y el mantenimiento 
seguros.  
392-20. Instalación de cables y conductores  
a) Cables multiconductores operando a 1000 volts o menos. En la misma charola portacables se 
permitirá instalar cables multiconductores operando a 1000 volts o menos.  
b) Cables operando a más de 1000 volts. Los cables operando a más de 1000 volts y aquellos operando 
a 1000 volts o menos, instalados en la misma charola portacables, deben cumplir con cualquiera de las 
siguientes condiciones:  
(1) Los cables para tensiones de más de 1000 volts son del tipo MC.  
(2) Los cable s para tensiones de más de 1000 volts están separados de los cables de 1000 volts o 
menos, por una barrera sólida fija de un material compatible con la charola portacables.  
c) Conectados en paralelo.  Cuando los cables monoconductores que conforman cada fas e, neutro o 
conductor puesto a tierra de un circuito de corriente alterna se conecten en paralelo, tal como lo permite 310 -
10(h), los conductores se deben instalar en grupos que consten de no más de un conductor por fase, neutro o 
conductor puesto a tierra , para evitar desequilibrios de corrientes en los conductores en paralelo debidas a la 
reactancia inductiva.  
Los conductores individuales se deben atar y asegurar en grupos de circuitos, para evitar movimiento 
excesivo debido a las fuerzas magnéticas de la  corriente de falla, a menos que los conductores individuales 
estén cableados conjuntamente, por ejemplo, en ensambles de tres cables.  
d) Conductores individuales. Cuando cualquiera de los conductores individuales instalados en una 
charola portacables tipo  malla, de escalera o fondo ventilado sea del tamaño 53.5 mm2 (1/0 AWG) hasta 107 
mm2 (4/0 AWG), todos los conductores individuales se deben instalar en una sola capa. Se permitirá que los 
conductores que están atados conjuntamente para abarcar cada grupo de un circuito se instalen en forma 
diferente de una sola capa.  
392-22. Número de cables o conductores.  
a) Número de cables multiconductores de 2000 volts o menos, en charolas portacables. El número 
de cables multiconductores de 2000 volts o menos, permiti dos en una sola charola portacables, no debe 
exceder lo establecido en esta sección. Los tamaños de los conductores que se indican se aplican tanto a 
conductores de cobre como de aluminio. Cuando se utilicen paredes divisorias se aplicarán cálculos de rell eno 
a cada sección dividida de la charola portacables.  
1) Charolas portacables tipo escalera, tipo malla o fondo ventilado que contiene cualquier 
combinación de cables.  Cuando una charola portacables de escalera, malla o fondo ventilado contenga 
cables mul ticonductores de fuerza o de alumbrado o cualquier combinación de cables multiconductores de 
fuerza, alumbrado, control y señalización, el número máximo de cables debe cumplir con lo siguiente:  
a. Si todos los cables son de tamaño 107 mm2 (4/0 AWG) o más g randes, la suma de los diámetros de 
todos los cables no debe exceder el ancho de la charola y los cables deben ir instalados en una sola 
capa. Cuando la ampacidad del cable está determinada de acuerdo con 392 -80(a)(1)(c), el ancho de 
la charola portacables  no debe ser menor a la suma de los diámetros de los cables y la suma de los 
anchos de las separaciones exigidas entre los cables.  
b. Si todos los cables son de tamaño menor a 107 mm2 (4/0 AWG), la suma de las áreas de las 
secciones transversales de todos los cables no debe exceder el área de ocupación máxima de 
cables permitida en la columna 1 de la Tabla 392 -22(a), para el ancho correspondiente de la charola 
portacables.  
c. Si en la misma charola portacables se instalan cables de tamaño 107 mm2 (4/0 AWG) o mayores, con 
cables de tamaño menor que 107 mm2 (4/0 AWG), la suma de las áreas de las secciones 
transversales de todos los cables inferiores al 107 mm2 (4/0 AWG) no debe exceder el área de 
ocupación máxima permisible resultante del cálculo de la columna  2 de la Tabla 392 -22(a), para el 
ancho apropiado de la charola. Los cables de tamaño 107 mm2 (4/0 AWG) y más grandes se deben 
instalar en una sola capa y no se deben colocar otros cables sobre ellos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
Tabla 392 -22(a). - Área de ocupación permisible para cab les multiconductores en charolas portacables 
de tipo escalera, fondo ventilado, tipo malla o  fondo sólido para cables de 2000 volts o menos.  
Ancho interior de la 
charola portacables  Área de ocupación máxima permisible para cables multiconductores  
Charola s portacables tipo escalera, tipo 
malla o fondo ventilado, 392 -22(a)(1)  Charolas portacables tipo fondo sólido,  
392-22(a)(3)  
Columna 1  
Aplicable sólo por 
392-22(a)(1)(b)  Columna 2a 
Aplicable sólo por 
392-22(a)(1)(c)  Columna 3  
Aplicable sólo por 
392-22(a) (3)(b)  Columna 4a 
Aplicable sólo por 
392-22(a)(3)(c)  
cm mm2 mm2 mm2 mm2 
5 1 500  1 500 - (30 Sd)b 1 200  1 200 - (25 Sd)b 
10 3 000  3 000 - (30 Sd)b 2 300  2 300 - (25 Sd)  
15 4 500  4 500 - (30 Sd)b 3 500  3 500 - (25 Sd)b 
20 6 000  6 000 - (30 Sd)b 4 500  4 500 - (25 Sd)  
225 6 800  6 800 - (30 Sd)  5 100  5 100 - (25 Sd)  
30 9 000  9 000 - (30 Sd)  7 100  7 100 - (25 Sd)  
40 12 000  12 000 - (30 Sd)  9 400  9 400 - (25 Sd)  
45 13 500  13 500 - (30 Sd)  10 600  10 600 - (25 Sd)  
50 15 000  15 000 - (30 Sd)  11 800  11 800 - (25 Sd)  
60 18 000  18 000 - (30 Sd)  14 200  14 200 - (25 Sd)  
75 22 500  22 500 - (30 Sd)  17 700  17 700 - (25 Sd)  
90 27 000  27 000 - (30 Sd)  21 300  21 300 - (25 Sd)  
a Se deben calcular las áreas de ocupación máxima permisible de las columnas 2 y 4. Por ej emplo, la ocupación 
máxima permisible, en milímetros cuadrados, para una charola portacables de 15 centímetros de ancho en la columna 
2, debe ser 4500 menos (30 multiplicado por Sd).  
b El término Sd de las columnas 2 y 4 es la suma de los diámetros, en mil ímetros, de todos los cables multiconductores 
de 107 mm2 (4/0AWG) y más grandes instalados en la misma charola con cables más pequeños.  
 
2) Charolas portacables de escalera, malla o fondo ventilado que contienen cables 
multiconductores de control y/o seña lización únicamente. Cuando una charola portacables de escalera, 
malla o fondo ventilado, con una profundidad interior útil de 15 centímetros o menos, contenga sólo cables 
multiconductores de control y/o señalización, la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los 
cables en cualquier sección transversal no debe exceder el 50 por ciento del área de la sección transversal 
interior de dicha charola. Se debe usar una profundidad de 15 centímetros para calcular el área de la sección 
interior pe rmisible de cualquier charola portacables que tenga una profundidad interior útil de más  de 15 
centímetros.  
3) Charolas portacables de fondo sólido que contienen cualquier combinación de cables.  Cuando 
haya charolas portacables de fondo sólido con cables multiconductores de fuerza o alumbrado o cualquier 
combinación de cables multiconductores de fuerza, alumbrado, señales y control, el número máximo de 
cables debe cumplir con lo siguiente:  
a. Si todos los cables son del 107 mm2 (4/0 AWG) o mayores, la suma  de los diámetros de todos los 
cables no debe exceder el 90 por ciento del ancho de la charola y los cables deben estar instalados 
en una sola capa.  
b. Si todos los cables son de menos tamaño de 107 mm2 (4/0 AWG), la suma de las áreas de las 
secciones tran sversales de todos los cables no debe exceder el área de ocupación máxima de 
cables permitida en la columna 3 de la Tabla 392 -22(a), para el ancho apropiado de la charola.  
c. Si en la misma charola se instalan cables de tamaño 107 mm2 (4/0 AWG) o más grand es, con cables 
de menor tamaño de 107 mm2 (4/0 AWG), la suma de las áreas de las secciones transversales de 
todos los cables de tamaño menor de 107 mm2 (4/0 AWG) no debe exceder el área de ocupación 
máxima permitida resultante del cálculo de la columna 4 d e la Tabla 392 -22(a), para el ancho 
correspondiente de la charola. Los cables del 107 mm2 (4/0 AWG) y más grandes se deben instalar 
en una sola capa y no se deben colocar otros cables sobre ellos.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
4) Charolas de fondo sólido que contienen cables multicondu ctores de control y/o señalización 
solamente.  Cuando una charola portacables de fondo sólido, con una profundidad interior útil de 15 
centímetros o menos, contenga sólo cables multiconductores de control y/o señalización, la suma de las áreas 
de las seccio nes transversales de todos los cables en cualquier sección transversal de la charola no debe 
exceder el 40 por ciento del área de la sección transversal interior de dicha charola. Se debe usar una 
profundidad de 15 centímetros para calcular el área máxima de la sección interior permisible de cualquier 
charola portacables que tenga una profundidad interior útil de más de 15 centímetros.  
5) Charolas portacables de canal ventilado que contienen cables multiconductores de cualquier 
tipo.  Cuando las charolas por tacables de canal ventilado contengan cables multiconductores de cualquier 
tipo, se debe aplicar lo siguiente:  
a. Cuando se instale solamente un cable multiconductor, el área de su sección transversal no debe 
exceder el valor especificado en la columna 1 d e la Tabla 392 -22(a)(5).  
b. Cuando se instale más de un cable multiconductor, la suma de las áreas de las secciones 
transversales de todos los cables no debe exceder el valor especificado en la columna 2 de la Tabla 
392-22(a)(5)  
6) Charolas portacables de canal sólido.  Cuando las charolas portacables de canal sólido contengan 
cables multiconductores de cualquier tipo, se debe aplicar lo siguiente:  
a. Cuando se instale solamente un cable multiconductor, el área de su sección transversal no debe 
exceder el va lor especificado en la columna 1 de la Tabla 392 -22(a)(6).  
b. Cuando se instale más de un cable multiconductor, la suma de las áreas de las secciones 
transversales de todos los cables no debe exceder el valor especificado en la columna 2 de la Tabla 
392-22(a)(6).  
Tabla 392 -22(a)(5). - Área de ocupación permisible para cables multiconductores en charolas 
portacables de canal ventilado para cables de 2000 volts o menos  
 Área de ocupación máxima permisible para 
cables multiconductores  
Ancho interior de la 
char ola Columna 1  
Un sólo cable  Columna 2  
Más de un cable  
cm mm2 mm2 
7.5 1500  850 
10 2900  1600  
15 4500  2450  
 
b) Número de cables de un solo conductor de 2000 volts o menos en charolas portacables.   El 
número de cables de un solo conductor de 2000 volts o menos, permitidos en una sola sección de una charola 
portacables, no debe exceder los requisitos de esta sección. Los conductores individuales o los ensambles de 
conductores se deben distribuir uniformemente a lo ancho de toda la charola. Los tamaños de lo s conductores 
se aplican tanto a conductores de cobre como de aluminio.  
1) Charolas portacables de tipo escalera o de fondo ventilado.  Cuando una charola portacables tipo 
malla, de escalera o de fondo ventilado contenga cables de un solo conductor, el núme ro máximo de dichos 
cables debe cumplir los siguientes requisitos:  
a. Si todos los cables son de 507 mm2 (1000 kcmil) o mayores, la suma de los diámetros de todos los 
cables de un solo conductor no debe exceder el ancho de la charola y todos los cables se deben 
instalar en una sola capa. Se permitirá que los conductores que están atados conjuntamente para 
abarcar cada grupo de un circuito se instalen en forma diferente de una sola capa.  
b. Si todos los cables son de 127 mm2 (250 kcmil) hasta 456 mm2 (900 kc mil), la suma de las áreas de 
las secciones transversales de todos los cables de un solo conductor no debe exceder el área de 
ocupación máxima permitida en la columna 1 de la Tabla 392 -22(b)(1) para el ancho correspondiente 
de la charola.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
c. Si se instalan  en la misma charola cables de un solo conductor de 507 mm2 (1000 kcmil) o mayores 
con cables de un solo conductor menores a 507 mm2 (1000 kcmil), la suma de las áreas de las 
secciones transversales de todos los cables menores a 507 mm2 (1000 kcmil) no deb e exceder el 
área de ocupación máxima permisible resultante del cálculo de la columna 2 de la Tabla 392 -22(b)(1) 
para el ancho correspondiente de la charola.  
d. Cuando cualquiera de los cables de un solo conductor instalados sea de 21.2 mm2 (4 AWG) hasta 
107 mm2 (4/0 AWG), la suma de los diámetros de todos los cables de un solo conductor no debe 
exceder el ancho de la charola.  
Tabla 392 -22(a)(6). - Área de ocupación permisible para cables multiconductores en charolas 
portacables de canal sólido para cables d e 2 000 volts o menos  
 Área de ocupación máxima permisible para 
cables multiconductores  
Ancho interior de la 
charola  Columna 1  
Un sólo cable  Columna 2  
Más de un cable  
cm mm2 mm2 
5.0 850 500 
7.5 1300  700 
10 2400  1400  
15 3600  2100  
 
2) Charolas de cana l ventilado.  Cuando una charola portacables de canal ventilado de 5, 7.50, 10 o 15 
centímetros de ancho contenga cables de un solo conductor, la suma de los diámetros de todos los cables de 
un solo conductor no debe exceder el ancho interior del canal.  
c) Número de cables de media tensión y tipo MC (más de 2001 volts) en charolas portacables.  El 
número de cables de más de 2000 volts permitido en una sola charola portacables no debe exceder los 
requisitos de esta sección.  
La suma de los diámetros de los cabl es de un solo conductor y multiconductores no debe exceder el 
ancho de la charola portacables y los cables deben estar instalados en una sola capa. Cuando los cables de 
un solo conductor vayan en grupos de tres conductores o cuatro conductores o atados for mando grupos por 
circuitos, la suma de los diámetros de los conductores individuales no debe exceder el ancho de la charola 
portacables y estos grupos se deben instalar en una sola capa.  
392-30. Sujeción y soporte.  
a) Charolas portacables.  Las charolas por tacables se deben soportar a intervalos definidos en las 
instrucciones de instalación.  
b) Cables y conductores. Los cables y conductores deben ser asegurados y soportados por el sistema 
de charolas portacables de acuerdo con (1), (2) y (3), según se apliqu e. 
(1) En tramos distintos de los horizontales, los cables se deben sujetar y asegurar firmemente a los 
miembros transversales de las charolas.  
(2) Se proporcionarán soportes para evitar la tensión en los cables cuando entran en canalizaciones 
desde los si stemas de charolas portacables.  
(3) El sistema debe ofrecer soporte a los métodos de alambrado de canalizaciones y cables según lo 
establecido en sus correspondientes Artículos. Cuando las charolas portacables soportan 
conductores individuales y cuando los  conductores pasan de una charola portacables a otra, o de 
una charola portacables a canalizaciones o equipos en donde los conductores terminan, la distancia 
de soporte entre las charolas portacables o entre la charola portacables y la canalización o el eq uipo 
no debe ser mayor de 1.80 metros. Los conductores se deben asegurar a la charola portacables en 
la transición y se deben proteger de daño físico mediante un dispositivo de protección o una 
ubicación adecuada        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tabla 392 -22(b)(1). - Área de ocupación perm isible para cables de un solo conductor en charolas 
portacables de tipo escalera, fondo ventilado o malla ventilada para cables de 2000 volts o menos  
Ancho interior de la charola 
portacables  Área de ocupación máxima permisible para cables multiconductores  
Charolas portacables tipo escalera o fondo ventilado  
Columna 1  
Aplicable sólo por 392 -22(b)(1)(b)  Columna 2a  
Aplicable sólo por 392 -22(b)(1)(c)  
Centímetros  mm2  mm2  
5 1 400  1 400 - (28 Sd)b 
10 2 800  2 800 - (28 Sd)  
15 4 200  4 200 - (28 Sd)b 
20 5 600  5 600 - (28 Sd)  
22.5 6 100  6 100 - (28 Sd)  
30 8 400  8 400 - (28 Sd)  
40 11 200  11 200 - (28 Sd)  
45 12 600  12 600 - (28 Sd)  
50 14 000  14 000 - (28 Sd)  
60 16 800  16 800 - (28 Sd)  
75 21 000  21 000 - (28 Sd)  
90 25 200  25 200 - (28 Sd)  
a Se deben calcul ar las áreas de ocupación máxima permisible de las columnas 2. Por ejemplo, la ocupación máxima 
permisible, en milímetros cuadrados, para una charola portacables de 15 centímetros de ancho en la columna 2, 
debe ser 4200 menos (28 multiplicado por Sd).  
b El término Sd de las columnas 2 es la suma de los diámetros, en milímetros, de todos los cables individuales de 507 
mm2 y mayores instalados en la misma charola con cables más pequeños.  
392-46. Tubo conduit y tubería con pasacables.  No se exigirá la instalac ión de una caja, cuando los 
cables o conductores estén instalados en tubo conduit o tuberías con pasacables utilizados para soporte o 
protección contra daños físicos.  
392-56. Empalmes de cables . Se permitirá que dentro de una charola portacables haya empal mes 
hechos y aislados con métodos aprobados, siempre que sean accesibles. Se permitirá que los empalmes 
sobresalgan por encima de los peraltes cuando no estén sometidos a daño físico.  
392-60. Puesta a tierra y unión.  
a) Charolas portacables metálicas. Se p ermitirá utilizar las charolas portacables metálicas como 
conductores de puesta a tierra de los equipos, cuando la supervisión y el mantenimiento continuo aseguren 
que personas calificadas atenderán al sistema instalado de charolas portacables y las charol as portacables 
cumplen con las disposiciones de esta sección. Las charolas portacables metálicas que soporten conductores 
eléctricos se deben poner a tierra tal como se exige para los envolventes de conductores en 250 -96 y la Parte 
D del Artículo 250. Las charolas portacables metálicas que contienen solamente conductores que no sean de 
fuerza deben ser eléctricamente continuas a través de las conexiones aprobadas o el uso de un puente de 
unión no menor a 5.26 mm2 (10 AWG).  
NOTA:  Ejemplos de conductores que no sean de fuerza incluyen los cables de fibra óptica no conductores 
y los circuitos de Clase 2 y Clase 3 de control remoto, señalización y de potencia limitada.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
Tabla 392 -60(a). - Requisitos de área de metal para charolas portacables utilizadas  como condu ctores 
de puesta a tierra de equipos  
Valor máximo nominal de los fusibles, ajuste 
de disparo de los interruptores automáticos o 
del relevador protector del circuito, o ajuste de 
disparo para protección contra fallas a tierra de 
cualquier cable del circuito  en un sistema de 
charola portacables.  Área de la sección transversal mínima  
de la parte metálica a 
Charolas portacables de acero  Charolas portacables de 
aluminio  
amperes  mm2 
60 129 129 
100 258 129 
200 451.5  129 
400 645 258 
600 967.5b 258 
1000  — 387 
1200  — 645 
1600  — 967.5  
2000  — 1290  
a Área de la sección transversal total de los dos peraltes de las charolas tipo escalera o charolas portacables con 
fondo, o área de la sección transversal mínima del metal en las charolas de canal o las construid as de una pieza.  
b No se deben utilizar charolas portacables de acero como conductores de puesta a tierra de los equipos en los 
circuitos con protección contra falla a tierra mayor a 600 amperes. No se deben utilizar charolas portacables de 
aluminio como c onductores de puesta a tierra de los equipos en los circuitos con protección contra falla a tierra 
mayor a 2000 amperes.  
 
b) Sistemas de charolas portacables de acero o aluminio.  Se permitirá utilizar como conductor de 
puesta a tierra de equipos las charo la portacables de acero o aluminio, siempre que se cumplan todos los 
siguientes requisitos:  
(1) Las secciones de la charola portacables y los accesorios están identificados como conductor de 
puesta a tierra de equipos.  
(2) El área mínima de la sección tran sversal de la charola portacables debe cumplir con los requisitos de 
la Tabla 392 -60(a).  
(3) Todas las secciones de la charola portacables y los accesorios deben estar marcados de manera 
legible y duradera, indicando el área de la sección transversal de la  charola metálica de canal o las 
charolas portacables de una pieza, y el área de la sección transversal total de ambos peraltes en las 
charolas de tipo escalera o de fondo ventilado.  
(4) Las secciones de una charola portacables, los accesorios y las canali zaciones conectadas están 
unidas, según lo establecido en 250 -96, usando conectores metálicos atornillados o puentes de unión 
dimensionados e instalados según los requisitos de 250 -102. 
c) Transiciones . Cuando los sistemas de charolas portacables son mecán icamente discontinuos, según 
se permite en 392 -18(a), un puente de unión dimensionado de acuerdo con 250 -102, debe conectar las dos 
secciones de charola portacables o la charola portacables y la canalización o el equipo. La unión se debe 
hacer de acuerdo c on 250 -96. 
392-80. Ampacidad de los conductores.  
a) Ampacidad de cables de 2000 volts o menos, en charolas portacables  
NOTA: Véase 110 -14 (c) para las limitaciones de temperatura del conductor debido a las condiciones de 
las terminales.  
1) Cables multicond uctores. La ampacidad permisible de los cables multiconductores de 2000 volts o 
menos, instalados según los requisitos de 392 -22(a), debe ser como se establece en las Tablas 310 -15(b)(16) 
y 310 -15(b)(18), sujeta a las disposiciones de 310 -15(a)(2) y los in cisos (a), (b), (c) siguientes.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a. Los factores de ajuste de 310 -15(b)(3)(a) se deben aplicar únicamente a cables multiconductores con 
más de tres conductores portadores de corriente. Los factores de ajuste se deben limitar al número 
de conductores portado res de corriente en el cable y no al número de conductores en la charola 
portacables.  
b. Cuando las charolas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.80 metros de cubiertas 
sólidas sin ventilación, no se permitirá que los cables multiconducto res tengan más del 95 por ciento 
de la ampacidad permisible de las Tablas 310 -15(b)(16) y 310 -15(b)(18).  
c. Cuando se instalen cables multiconductores en una sola capa en charolas sin cubiertas, 
manteniendo una separación entre cables no menor al diámetro de un cable la ampacidad no debe 
exceder las ampacidades permisibles, corregidas para la temperatura ambiente, de los cables 
multiconductores, con no más de tres conductores aislados de 0 a 2000 volts al aire libre, de acuerdo 
con 310 -15(c).  
NOTA:  Véase la  Tabla B -310-15(B)(2)(3).  
2) Cables de un solo conductor.  La ampacidad permisible para cables de un solo conductor debe ser 
como lo permite 310 -15(a)(2). Los factores de ajuste de 310 -15(b)(3)(a) no se deben aplicar a la ampacidad 
de los cables en las char olas portacables. La ampacidad de los cables de un solo conductor o de los 
conductores individuales juntos (en grupos de tres conductores, cuatro conductores, etc.) de 2000 volts o 
menos, debe cumplir lo siguiente:  
a. Cuando estén instalados según los requ isitos de 392 -22(b), la ampacidad de los cables de un solo 
conductor de 304 mm2 (600 kcmil) y mayores en charolas portacables sin cubiertas, no debe exceder 
el 75 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310 -15(b)(17) y 310 -15(b)(19). Cuando las  
charolas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.80 metros de cubiertas sólidas sin 
ventilación, la ampacidad para los cables de 304 mm2 (600 kcmil) y más, no debe exceder el 70 por 
ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310 -15(b)( 17) y 310 -15(b)(19).  
b. Cuando estén instalados según los requisitos de 392 -22(b), la ampacidad de los cables de un solo 
conductor de 21.2 mm2 (4 AWG) a 253 mm2 (500 kcmil) en charolas sin cubiertas, no debe exceder el 
65 por ciento de la ampacidad permisi ble de las Tablas 310 -15(b)(17) y 310 -15(b)(19). Cuando las 
charolas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.80 metros de tapas sólidas sin 
ventilación, la ampacidad para los cables de 21.2 mm2 (4 AWG) a 253 mm2 (500 kcmil) no debe 
exceder e l 60 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310 -15(b)(17) y 310 -15(b)(19).  
c. Cuando se instalen conductores individuales en una sola capa en charolas portacables sin cubiertas, 
manteniendo una separación entre los conductores individuales no menor al diámetro de un cable 
entre los conductores individuales, la ampacidad de los cables de 21.2 mm2 (4 AWG) y mayores no 
debe exceder la ampacidad permisible de las Tablas 310 -15(b)(17) y 310 -15(b)(19).  
Excepción para (c):  Para las charolas portacable s de fondo sólido, la ampacidad de los cables de un solo 
conductor se debe determinar de acuerdo con 310 -15(c).  
d. Cuando se instalen conductores individuales en configuración triangular o cuadrada en charolas 
portacables sin cubiertas, manteniendo un espa cio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro 
exterior del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de 
conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables de 21.2 mm2 (4 AWG) y mayores no 
debe exceder la a mpacidad permisible de 2 o 3 conductores individuales aislados de 0 a 2000 volts 
sostenidos en un mensajero, de acuerdo con 310 -15(b).  
NOTA:  Véase la Tabla 310 -15(b)(20).  
3) Combinaciones de cables multiconductores y cables de un solo conductor.  Cuando una  charola 
portacables tiene una combinación de cables multiconductores y de un solo conductor, la ampacidad 
permisible debe ser la indicada en 392 -80(a)(1) para los cables multiconductores y 392 -80(a)(2) para cables 
de un solo conductor. Siempre que se apli quen las siguientes condiciones:  
(1) La suma del área de ocupación del cable multiconductor como porcentaje del área de ocupación 
permisible para la charola, calculada según 392 -22(a), y el área de ocupación del cable de un solo 
conductor como porcentaje d el área de ocupación permisible de la charola, calculada según 392 -
22(b), totaliza no más del 100 por ciento.  
(2) Los cables multiconductores están instalados de acuerdo con 392 -22(a) y los cables de un s ólo 
conductor se instalan de acuerdo con 392 -22(b).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
b) Ampacidad de cables de media tensión y tipo MC (de más de 2000 volts) en charolas 
portacables. La ampacidad de cables de más de 2000 volts instalados de acuerdo con 392 -22(c) no debe 
exceder los requisitos de esta sección.  
NOTA:  Véase 110 -40 para las li mitaciones de temperatura del conductor debido a las condiciones de las 
terminales.  
1) Cables multiconductores (de más de 2000 volts).  La ampacidad permisible de los cables 
multiconductores debe ser como se establece en las Tablas 310 -60(c)(75) y 310 -60(c) (76) sujeta a las 
siguientes disposiciones:  
a. Cuando las charolas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.80 metros de cubiertas 
sólidas sin ventilación, se permitirá como máximo el 95 por ciento de la ampacidad permisible de las 
Tablas 310 -60(c)(75) y 310 -60(c)(76) para los cables multiconductores.  
b. Cuando se instalen cables multiconductores en una sola capa en charolas portacables sin tapas, 
manteniendo una separación entre cables no menor al diámetro de un cable, su ampacidad no debe 
exceder las ampacidades permisibles de las 310 -60(c)(71) y 310 -60(c)(72).  
2) Cables de un solo conductor (de más de 2000 volts). La ampacidad de los cables de un solo 
conductor o los conductores individuales en grupos de tres conductores trenzados, cuatro co nductores 
trenzados, etc., deben cumplir lo siguiente:  
a. La ampacidad de los cables de un solo conductor de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores en charolas 
portacables sin cubiertas, no debe exceder el 75 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 
310-60(c)(69) y 310 -60(c)(70). Cuando las charolas portacables estén cubiertas por más de 1.80 
metros de tapas sólidas sin ventilación, la ampacidad para los cables de un solo conductor de 53.5 
mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder el 70 por ciento de la ampa cidad permisible de las 
Tablas 310 -60(c)(69) y 310 -60(c)(70).  
b. Cuando se instalen cables de un conductor individual en una sola capa en charolas sin cubiertas, 
manteniendo una separación entre conductores individuales no menor al diámetro de un cable, la  
ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad 
permisible de las Tablas 310 -60(c)(69) y 310 -60(c)(70).  
c. Cuando se instalen conductores individuales en configuración triangular o cuadrada en charolas 
portacables sin cubiertas, manteniendo un espacio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro 
exterior del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de 
conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG ) y mayores no 
debe exceder la ampacidad permisible de las Tablas 310 -60(c)(67) y 310 -60(c)(68).  
Parte C. Especificaciones de construcción  
392-100. Construcción.  
a) Resistencia y rigidez.  Las charolas portacables deben tener resistencia y rigidez suficient es para 
ofrecer un soporte adecuado a todos los cables instalados en ellas.  
b) Bordes lisos.  Las charolas portacables no deben tener bordes afilados, rebabas ni salientes que 
puedan dañar el aislamiento o la cubierta del alambrado.  
c) Protección contra la corrosión.  Los sistemas de charolas portacables deben ser de un material 
resistente a la corrosión. Si son de un material ferroso, el sistema debe estar protegido contra la corrosión, tal 
como se exige en 300 -6. 
d) Peralte.  Las charolas portacables deben t ener peraltes u otros miembros estructurales equivalentes.  
e) Accesorios.  Las charolas portacables deben incluir accesorios u otros medios adecuados para poder 
cambiar la dirección y elevación de los tramos.  
f) Charolas portacables no metálicas.  Las charol as portacables no metálicas deben estar hechas de 
material resistente a la propagación del fuego.  
ARTÍCULO 393  
 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN EN PLAFONES SUSPENDIDOS  
Parte A.  Generalidades . 
393-1. Alcance.  Este artículo trata sobre la  instalación de sistemas de distribución de energía de baja 
tensión en plafones suspendidos.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
393-2. Definiciones.  
Barra colectora . Conductor no aislado conectado eléctricamente a la fuente de alimentación y sostenido 
físicamente sobre un aislador que prove e un riel eléctrico para la conexión a un equipo que utilice energía 
eléctrica, tales como sensores, activadores, dispositivos A/V, ensambles de luminarias de baja tensión y 
equipos eléctricos similares.  
Soporte de barra colectora . Aislador que se extiende  a lo largo del tramo de una sección del riel de la 
barra colectora de un cielo raso suspendido, que sirve como soporte y aislante de las barras colectoras del riel 
de la red suspendida.  
Conector . Término empleado para referirse a un accesorio electromecán ico. 
Conector de carga.  Conector electromecánico que se usa para la energía que se transmite de la barra 
colectora al equipo de utilización de energía eléctrica.  
Conector colgante . Conector electromecánico o mecánico que se usa para colgar una luminaria de  baja 
tensión o un equipo de utilización de energía eléctrica debajo del riel de la red y para abastecer de energía a 
la conexión que se extiende desde la barra colectora hasta el equipo de utilización de energía.  
Conector de alimentación de potencia . Cone ctor electromecánico que se utiliza para conectar la fuente 
de alimentación a un cable de distribución de energía, para su conexión directa con la barra colectora o para 
la conexión que se extiende desde un cable de distribución de energía hasta la barra c olectora.  
Conector riel a riel . Conector electromecánico que se utiliza para interconectar barras colectoras de un 
riel de la red del cielo raso con otro riel de la red de conductores de distribución de energía.  
Riel de barra colectora de la red de conduc tores de distribución de energía . Combinación de barra 
colectora, soporte de barra colectora y sistema estructural de la red del cielo raso suspendida.  
Sistema de distribución de energía de baja tensión en plafones suspendidos . Sistema que sirve 
como sopor te para la superficie de un cielo raso acabado y que está compuesto por una barra colectora y un 
sistema de soporte de barras colectoras para distribuir la energía a equipos de utilización de energía eléctrica 
alimentados por una fuente de alimentación de potencia de Clase 2.  
Fuente de alimentación . Fuente de alimentación de Clase 2 conectada entre el sistema de distribución de 
energía de un circuito derivado y el sistema de distribución de energía de baja tensión de las barras colectoras 
de un cielo raso s uspendido.  
Riel. El soporte estructural del sistema del cielo raso suspendido que típicamente forma la red de 
conductores del cielo raso que sostiene la placa del cielo raso y los equipos de utilización de energía, tales 
como sensores, activadores, disposi tivos A/V, luminarias de baja tensión y equipos eléctricos similares.  
Protección contra polaridad invertida (protección antirretorno) . Sistema que evita que dos suministros 
de alimentación interconectados, conectados de positivo a negativo, pasen la corrie nte de una fuente de 
alimentación a una segunda fuente de alimentación.  
Red de conductores de distribución de energía de plafones suspendidos . Sistema que sirve como 
soporte para una superficie acabada del cielo raso y otros equipos de utilización de energ ía eléctrica.  
393-6. Requisitos de aprobación.  Los sistemas de distribución de energía de plafones suspendidos y sus 
accesorios relacionados deben estar aprobados de acuerdo con lo establecido en las secciones 393 -6(a) o 
(b). 
a) Sistema aprobado.  Los siste mas de distribución de baja tensión de plafones suspendidos que 
funcionen a 30 volts de corriente alterna o menos, o a 60 volts de corriente continua o menos, deben estar 
aprobados como un sistema completo, con el equipo de utilización de energía, la fuent e de alimentación y los 
accesorios como parte del mismo sistema identificado.  
b) Ensamble de piezas aprobadas.  Debe permitirse un sistema de distribución de energía de baja 
tensión en un cielo raso suspendido, ensamblado con las siguientes piezas, aprobada s de acuerdo con su 
correspondiente función:  
(1) Equipo de utilización de energía de baja tensión aprobado  
(2) Fuente de alimentación de Clase 2 aprobada  
(3) Accesorios aprobados o identificados, entre ellos conectores y rieles de la red que tengan conduct ores 
desnudos  
(4) Cables de baja tensión aprobados, de acuerdo con lo establecido en la sección 725 -179, conductores 
colocados en canalizaciones u otros métodos de cableado fijo para el circuito del secundario  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
Parte B. Instalación  
393-10. Usos permitidos.  Los sistemas de distribución de energía de baja tensión de plafones 
suspendidos deben estar conectados de manera permanente y deben estar permitidos, según lo establecido a 
continuación:  
(1) Para equipos de utilización, con capacidad para funcionar a un má ximo de 30 volts de corriente alterna 
(42.4 volts pico) o a 60 volts de corriente continua (24.8 volts pico para la corriente continua interrumpida a 
una tasa de 10 Hz a 200 Hz) y limitados a niveles de energía de Clase 2 en el Capítulo 10, Tabla 11(a) y 
Tabla 11(b) para circuitos de iluminación, control y señalización.  
(2) En lugares interiores secos  
(3) Para instalaciones residenciales, comerciales e industriales  
(4) En otros espacios utilizados para ventilación ambiental, de acuerdo con lo establecido en  la sección 
300-22(c), los equipos eléctricos con un envolvente metálico, o con un envolvente y accesorios no metálicos, 
deben estar aprobados para uso dentro de un espacio de manejo de aire y deben tener características de 
resistencia al fuego y de baja g eneración de humo y un material de cableado asociado adecuado para la 
temperatura ambiente.  
NOTA: Los sistemas de distribución de la red de conductores de energía de baja tensión de plafones 
suspendidos deberían ser instalados por personas calificadas, de  conformidad con lo establecido en las 
instrucciones de instalación del fabricante  
393-12. Usos no permitidos.  No deben instalarse sistemas de distribución de energía de plafones 
suspendidos en:  
(1) En lugares húmedos o mojados  
(2) Donde estén sometidos a humos o vapores corrosivos, tales como salas de almacenamiento  de 
baterías  
(3) Donde estén sujetos a daños físicos  
(4) En lugares ocultos  
(5) En lugares (clasificados como) peligrosos  
(6) Como parte de un ensamble piso -cielo raso o techo -cielo raso con ce rtificación de resistencia al fuego, 
a menos que esté específicamente aprobado como parte del ensamble  
(7) Para iluminación general o áreas para cuidados de pacientes críticos  
393-14. Instalación.  
a) Requisitos generales.  Los cables y conductores instalado s expuestos sobre la superficie de plafones y 
muros laterales deben estar sostenidos por la estructura del edificio, de tal forma que el cable no sea dañado 
debido al uso normal del edificio. Dichos cables se deben sujetar con correas, grapas, amarres de c able, 
soportes colgantes o accesorios similares, diseñados e instalados de manera que no dañen el cable.  
NOTA:  Los sistemas de distribución de la red de conductores de energía de baja tensión de plafones 
suspendidos deben ser instalados, de conformidad con  lo establecido en las instrucciones de instalación del 
fabricante  
b) Conductores aislados.  Los conductores de circuitos secundarios, aislados y expuestos deben estar 
aprobados, ser del tipo mencionado a continuación y ser instalados según se describe:  
(1) Cable de Clase 2 alimentado por una fuente de energía de Clase 2 e instalado de acuerdo con lo 
establecido en las partes Ay C del Artículo 725  
(2) Métodos de cableado descritos en el Capítulo 3  
393-21. Medios de desconexión.  
a) Ubicación.  Un medio de des conexión para el suministro de Clase 2 al sistema de red de conductores 
de distribución de energía debe estar ubicado de modo que sea accesible y esté al alcance de la vista de la 
fuente de alimentación de Clase 2 para la reparación y el mantenimiento del sistema de la red.  
b) Circuitos derivados multifilares.  Donde estén conectados a un circuito derivado multifilar, los medios 
de desconexión deben desconectar simultáneamente todos los conductores de alimentación, incluidos los 
conductores puestos a tierra.         (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
393-30. Aseguramiento y soporte.   
a) Anexo a la estructura del edificio.  Un sistema de distribución de energía de baja tensión de un plafón 
suspendido debe estar fijado de manera segura a la superficie de montaje de la estructura del edificio 
mediante ca bles colgantes, tornillos o pernos, de conformidad con lo establecido en las instrucciones de 
instalación y funcionamiento. Los herrajes de montaje, como tornillos o pernos, deben estar ya sea 
empaquetados con el sistema de distribución de energía de baja tensión para iluminación de un plafón 
suspendido o bien las instrucciones de instalación deben especificar los tipos de sujetadores de montaje que 
se van a utilizar.  
b) Fijación a los rieles de la red de conductores de distribución de energía.  Los rieles i ndividuales de 
la red de energía deben estar mecánicamente fijados de manera segura al ensamble de la red general de 
distribución de energía del cielo raso.  
393-40. Conectores y envolventes.  
a) Conectores.  Las conexiones a los rieles de la red de barras co lectoras, cables y conductores deben 
hacerse con dispositivos de aislamiento aprobados y estas conexiones deben ser accesibles después de la 
instalación. Una conexión soldada debe hacerse mecánicamente segura antes de ser soldada. Otros medios 
de asegurar cables, tales como terminales de empuje y conectores tipo espada, deben proveer una conexión 
mecánica segura. Debe permitirse el uso de los siguientes conectores como dispositivos de conexión o de 
interconexión:  
(1) Los conectores de carga deben usarse par a la energía que se transmite de la barra colectora al equipo 
de utilización de energía eléctrica.  
(2) Debe permitirse el uso de un conector colgante para una luminaria de baja tensión o un equipo de 
utilización de energía eléctrica debajo del riel de la r ed y para abastecer energía desde la barra colectora 
hasta el equipo de utilización.  
(3) Debe permitirse el uso de un conector de alimentación de potencia para conectar la fuente de 
alimentación directamente al cable de distribución de energía y a la barra  colectora.  
(4) Debe permitirse el uso de conectores riel a riel para interconectar barras colectoras de un riel de la red 
de distribución del plafón con otro riel de la red.  
b) Envolventes.  Donde se hagan en un muro, las conexiones se deben instalar en un  envolvente que 
cumpla con lo establecido en las partes A, B y C del Artículo 314.  
393- 45. Protección contra sobrecorriente y polaridad invertida (antirretorno).  
a) Protección contra sobrecorriente.  La fuente de alimentación de Clase 2 o el primario de un  
transformador deben ser protegidos a un valor no mayor de 20 amperes.  
b) Interconexión de las fuentes de energía.  No se deben conectar en paralelo ni interconectar de ningún 
otro modo las salidas de las fuentes de Clase 2, a menos que estén para dicha int erconexión.  
c) Protección contra polaridad invertida (antirretorno) de los sistemas de corriente continua.  Debe 
permitirse que un sistema de distribución de energía de baja tensión de un cielo raso suspendido cuente con 
protección contra polaridad invertid a (antirretorno) de los circuitos de corriente continua, mediante uno de los 
siguientes medios:  
(1) Si la fuente de alimentación se provee como parte del sistema, la fuente de alimentación se provee con 
protección contra polaridad invertida (antirretorno);  o 
(2) Si la fuente de alimentación no se provee como parte del sistema, la protección contra polaridad 
invertida o antirretorno se puede brindar como parte de la barra colectora de los rieles de la red de distribución 
o como parte del conector de alimenta ción de potencia.  
393-56. Empalmes.  Un empalme de barras colectoras debe ser provisto con un aislamiento y una 
protección mecánica equivalentes a los de las barras colectoras de los rieles de la red de distribución 
involucradas.  
393-57. Conexiones.  Las con exiones de los rieles de la red de barras colectoras, cables y conductores 
deben hacerse con dispositivos de aislamiento y estas conexiones deben ser accesibles después de la 
instalación. Donde se hagan en un muro, las conexiones se deben instalar en un en volvente que cumpla con 
lo establecido en las partes A, B y C del Artículo 314, según corresponda.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
393-60. Puesta a tierra.  
a) Puesta a tierra del lado de la alimentación de una fuente de energía de Clase 2.  El lado de la 
alimentación de la fuente de energ ía de Clase 2 debe estar conectado a un conductor de puesta a tierra del 
equipo, de acuerdo con los requisitos aplicables descriptos en la Parte D del Artículo 250.  
b) Puesta a tierra del lado de la carga de una fuente de alimentación de Clase 2.  Los circu itos del lado 
de carga de Clase 2 de sistemas de distribución de la red de energía de baja tensión de un cielo raso 
suspendido no deben ser puestos a tierra.  
Parte C. Especificaciones  de construcción  
393-104. Calibres y tipos de conductores.  
a) Calibre de los conductores de utilización del lado de la carga.  Los conductores portadores de 
corriente de equipos de utilización de energía que estén del lado de la carga deben ser de cobre y deben ser 
de un calibre mínimo de 18 AWG.  
Excepción:  Debe permitirse el us o de conductores de un calibre menor a 18 AWG, aunque no menor de 
24 AWG, para circuitos de Clase 2. Donde sean utilizados, estos conductores deben ser instalados mediante 
la aplicación de uno de los métodos de cableado descriptos en el Capítulo 3, deben e star totalmente cubiertos 
por un envolvente, no deben estar sujetos a movimientos ni tensiones y deben cumplir con los requisitos de 
ampacidad especificados en la Tabla 522 -22. 
b) Calibre de los conductores de rieles de barras colectoras de alimentación de  potencia.  El riel de 
una barra colectora de alimentación de potencia debe ser de un mínimo de 16 AWG o equivalente. Para una 
barra colectora con una sección transversal circular, el diámetro debe ser de 1.29 mm como mínimo y, para 
barras colectoras que no  sean circulares, el área debe ser de 1.32 mm2 como mínimo.  
ARTÍCULO 394  
ALAMBRADO OCULTO SOBRE AISLADORES DE PORCELANA Y TUBO  
Parte A. Generalidades  
394-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para 
instalaci ones ocultas sobre aisladores de porcelana y tubo.  
394-2. Definición.  
Alambrado oculto sobre aisladores de porcelana y tubo. Método de alambrado que utiliza aisladores 
de porcelana, tubos y tubería no metálica flexible para la protección y el soporte de co nductores aislados 
individuales.  
Parte B. Instalación  
394-10. Usos permitidos.  El alambrado oculto sobre aisladores de porcelana y tubo se permitirá instalarlo 
en los espacios vacíos de paredes y plafones, o en desvanes o espacios bajo los techos, sin acab ado, según 
lo especifica 394 -23, únicamente en los siguientes casos:  
(1) Para extensiones de instalaciones existentes.  
(2) En otros lugares con aprobación especial.  
394-12. Usos no permitidos.  No se debe usar alambrado oculto sobre aisladores de porcelana y tubo en 
los siguientes lugares:  
(1) Talleres automotrices.  
(2) Teatros y lugares similares.  
(3) Estudios cinematográficos.  
(4) Lugares peligrosos (clasificados)  
(5) Espacios huecos de las paredes, plafones y desvanes, cuando dichos espacios estén aislado s por 
material suelto, enrollado o esponjoso que envuelva los conductores.  
394-17. A través o en paralelo a los miembros estructurales. Cuando los conductores pasen a través 
de agujeros en los miembros estructurales, deben cumplir lo establecido en 398 -17. Cuando pasen a través 
de miembros estructurales de madera en divisiones de yeso, los conductores se deben proteger mediante 
tubos aislantes no combustibles y no absorbentes que se prolonguen no menos de 7.50 centímetros más allá 
de los miembros de madera.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
394-19. Distancias.  
a) General. Entre los conductores se debe mantener una distancia no menor a 7.50 centímetros y una 
distancia no menor a 2.50 centímetros entre el conductor y la superficie sobre la que pase.  
b) Espacio limitado para el conductor.  Cuand o haya poco espacio para cumplir con las anteriores 
distancias de seguridad, como en los medidores, tableros de distribución, salidas y puntos de interrupción, los 
conductores individuales se deben encerrar en tubería no metálica flexible que debe ser de t ramo continuo 
entre el último soporte y el envolvente o punto terminal.  
c) Distancia desde tuberías, conductores expuestos, etc. Los conductores deben cumplir las 
disposiciones de 398 -19 con respecto a las distancias desde otros conductores expuestos, tube rías, etc.  
394-23. En desvanes accesibles.  Los conductores en desvanes sin acabar y espacios bajo el techo 
deben cumplir con (a) o (b) siguientes.  
NOTA:  En cuanto a los límites de temperatura de los conductores, véase 310 -15(a)(3).  
a) Accesibles mediante u na escalera permanente o de mano.  Los conductores se deben instalar a lo 
largo o a través de agujeros perforados en las vigas del piso, columnas o travesaños diagonales. Cuando 
pasen a través de agujeros perforados, los conductores que atraviesen las vigas , columnas o travesaños 
diagonales a una altura no menor a 2.10 metros por encima del piso o vigas de piso, deben protegerse 
mediante largueros fuertes que se prolonguen no menos de 2.50 centímetros a cada lado de los conductores.  
Estos largueros deben est ar sujetados y asegurados en su lugar. No se exigirán largueros ni tiras 
protectoras para conductores instalados a lo largo de las vigas, columnas o travesaños diagonales.  
b) No accesibles mediante una escalera permanente o de mano. Los conductores se debe n instalar a 
lo largo de las vigas del piso, columnas o travesaños diagonales o a través de agujeros perforados en los 
mismos.  
Excepción:  En edificios terminados antes de hacer la instalación, en los espacios en el desván y bajo el 
techo que no sean accesi bles por una escalera permanente o de mano, y que tengan en todos sus puntos una 
altura de techo menor a 90 centímetros, se permitirá instalar el alambrado en los bordes de los travesaños 
inclinados o vigas del lado del espacio del desván o techo.  
394-30. Sujeción y soporte.  
a) Soporte.  Los conductores deben estar soportados rígidamente sobre materiales aislantes no 
combustibles y no absorbentes y no deben estar en contacto con ningún otro objeto.  
Los soportes se deben instalar como sigue:  
(1) Dentro de 15 centímetros a cada lado de cada empalme o derivación.  
(2) A intervalos no superiores a 1.40 metros. Cuando no es posible colocar soportes, se permitirá tender 
los conductores a través de espacios huecos en lugares secos, si cada conductor está encerrado 
individualmente en una tubería no metálica flexible que debe estar en tramos continuos entre 
soportes, entre cajas o entre un soporte y una caja.  
b) Sujeción.  Cuando se utilicen aisladores sólidos de porcelana, los conductores se deben sujetar y 
asegurar a e llos mediante alambres de amarre con un aislamiento equivalente al del conductor.  
394-42. Dispositivos.  Los interruptores deben cumplir con 404 -4 y 404 -10(b).  
394-56. Empalmes y derivaciones.  Los empalmes se deben soldar, a no ser que se utilicen dispositi vos 
de empalme aprobados.  
No se deben hacer empalmes en línea o que estén sometidos a tensión mecánica.  
Parte C. Especificaciones de construcción  
394-104. Conductores.  Los conductores deben ser del tipo que se especifica en el Artículo 310.  
ARTÍCULO 396  
ALAMBRADO SOSTENIDO POR CABLE MENSAJERO  
Parte A. Generalidades  
396-1. Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el 
alambrado sostenido por un cable mensajero.  
396-2. Definición.  
Conductor aislado. Para los prop ósitos de este artículo, un conductor aislado incluye lo siguiente:  
(1) Tipos de conductores descritos en 310 -104, y  
(2) Conductores de servicio aéreo encerrados en un material polimérico que ha sido evaluado para la 
tensión nominal aplicada.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
Alambrado sos tenido por cable mensajero.  Sistema de soporte de alambrado visible que usa cables 
mensajeros para sostener conductores aislados mediante uno de los siguientes medios:  
(1) Un cable mensajero con anillos y guardacabos para soportar los conductores.  
(2) Un c able mensajero con amarres (espiral de alambre que envuelve al conductor y al cable 
mensajero) instalados en obra para sostener los conductores.  
(3) Un cable aéreo ensamblado en fábrica.  
(4) Cables múltiplex que utilizan un conductor desnudo, ensamblado en  fábrica y trenzado con uno o 
más conductores aislados, formando construcciones tipo dúplex (dos conductores trenzados), tríplex 
(tres conductores trenzados) o cuádruplex (cuatro conductores trenzados).  
Parte B. Instalación  
396-10. Usos permitidos.  
a) Tipo s de cables.  En instalaciones con alambrado soportado por cable mensajero se permitirá instalar 
los tipos de cables de la Tabla 396 -10(a), bajo las condiciones descritas en el Artículo o sección que se 
mencionan para cada uno.  
b) En establecimientos indust riales.  En establecimientos industriales solamente, cuando sus 
condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación soportada por mensajero será 
atendida únicamente por personas calificadas, se permitirá usar los siguientes cables:  
(1) Cualquiera de los tipos de conductores mostrados en la Tabla 310 -104(a) o en la Tabla 310 -104(b).  
(2) Cable de media tensión.  
Cuando estén expuestos a la intemperie, los conductores deben estar aprobados para uso en lugares 
mojados. Cuando estén expuestos a los rayos directos del sol, los cables o conductores deben ser resistentes 
a la luz del sol.  
c) En lugares peligrosos (clasificados).  Se permitirán los alambrados soportados por cables mensajeros 
en lugares peligrosos (clasificados) cuando los cables y los  alambrados soportados por cables mensajeros se 
permiten específicamente por otros Artículos en esta NOM.  
396-12. Usos no permitidos.  No se debe usar alambrados soportados por cables mensajeros en los 
fosos de ascensores o cuando estén expuestos a daños fí sicos.  
396-30. Cable mensajero.  
a) Soporte. Los cables mensajeros se deben sostener en los remates y en puntos intermedios, de modo 
que se elimine la tensión mecánica sobre los conductores. No se permitirá que los conductores estén en 
contacto con los sopo rtes de los mensajeros ni con miembros estructurales, paredes o tuberías.  
b) Conductor del neutro.  Cuando el cable mensajero se usa como conductor del neutro debe cumplir con 
los requisitos de 225 -4, 250 -184(a), 250 -184(b)(7) y 250 -187(b).  
c) Conductor de puesta a tierra del equipo.  Cuando el cable mensajero se usa como conductor de 
puesta a tierra del equipo debe cumplir con los requisitos de 250 -32(b), 250 -118, 250 -184(b)(8) y 250 -187(d).  
Tabla 396 -10(a). - Tipos de cable  
Tipo de cable  Sección  Artículo  
Cable con aislamiento mineral y cubierta metálica   332 
Cable con armadura metálica   330 
Cable de media tensión   328 
Cable de potencia limitada para charola portacables  725-154, 725 -135(j) y 
725-179(e)   
Cable multiconductor acometida   338 
Cable multicon ductor para alimentadores y circuitos derivados subterráneos   340 
Cables de fuerza y control para charola portacables   336 
Otros cables multiconductores, de control, de señalización o de fuerza 
ensamblados en fábrica que están identificados para ese uso    
       (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
396-56. Empalmes y derivaciones de los conductores.  En los alambrados sostenidos por cables 
mensajeros, se permitirán empalmes y derivaciones de los conductores que estén hechas y aisladas por 
métodos aprobados.  
396-60. Puesta a tierra.  El cable mensaj ero se debe poner a tierra tal como lo exigen 250 -80 y 250 -86 
para la puesta a tierra de envolventes.  
ARTÍCULO 398  
ALAMBRADO ABIERTO SOBRE AISLADORES  
Parte A. Generalidades  
398-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de cons trucción para el 
alambrado abierto sobre aisladores.  
398-2. Definición.  
Alambrado abierto sobre aisladores.  Método de alambrado visible en el que se usan grapas, aisladores 
de porcelana, tubos y tubería flexible para la protección y soporte de conductores aislados individuales 
tendidos en edificios o sobre ellos.  
Parte B. Instalación  
398-10. Usos permitidos.  Se permitirán instalaciones de alambrado abierto sobre aisladores en sistemas 
de 600 volts o menos, sólo en establecimientos industriales o agrícolas e n los siguientes casos:  
(1) En interiores o exteriores.  
(2) En lugares secos o mojados.  
(3) Cuando estén sometidos a vapores corrosivos  
(4) Para acometidas.  
398-12. Usos no permitidos.  No se permitirán instalaciones de alambrado abierto sobre aisladores 
cuando están ocultas por la estructura de un edificio.  
398-15. Instalaciones visibles.  
a) Lugares secos. En lugares secos y cuando no estén expuestos a daños físicos, se permitirá que los 
conductores estén encerrados independientemente en tubería flexible no  metálica. La tubería debe ser de 
tramos continuos no superiores a 4.50 metros y se debe fijar a la superficie con abrazaderas a intervalos no 
superiores a 1.40 metros.  
b) Espacios de entrada de los conductores en lugares sometidos al agua, a la humedad o a vapores 
corrosivos.  Cuando los conductores entren o salgan de lugares sometidos al agua, a la humedad o a vapores 
corrosivos, se debe formar con ellos curva de goteo y después pasarlos hacia arriba y hacia adentro, desde el 
exterior del edificio, o desde  el lugar húmedo, mojado o corrosivo a través de tubos aislantes no combustibles 
y no absorbentes.  
NOTA:  Para conductores individuales que entran o salen de edificios u otras estructuras, véase 230 -52. 
c) Expuestos a daños físicos. Se deben considerar expu estos a daños físicos los conductores que estén 
dentro de los primeros 2.10 metros sobre del piso. Cuando los conductores abiertos que atraviesen vigas del 
techo y columnas de pared y estén expuestos a daños físicos, se deben proteger por alguno de los sig uientes 
métodos:  
(1) Tiras protectoras de espesor nominal no menor a 2.50 centímetros y una altura como mínimo igual a 
la de los soportes aislantes, colocadas en cada lado y cerca del conductor.  
(2) Mediante un larguero sólido, de mínimo 13 centímetros de espesor, en el que se apoyen los 
conductores, con protecciones laterales. Estos largueros deben prolongarse como mínimo 2.50 
centímetros fuera de los conductores, pero no más de 5 centímetros y los laterales de protección 
deben tener como mínimo 5 centímet ros de altura y 2.50 centímetros de espesor.  
(3) Mediante una caja hecha de acuerdo con 398 -15(c)(1) o (c)(2) y equipada con una cubierta retirada 
al menos 2.50 centímetros de los conductores que pasan por su interior. Cuando se protegen 
conductores vertic ales sobre paredes laterales, esta caja debe ir cerrada por arriba, y los orificios a 
través de los cuales pasen los conductores deben tener pasacables.  
(4) Mediante tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit rígido no 
metálico o tuberías eléctricas metálicas. Cuando se instalan en tuberías metálicas, los conductores 
deben ir encerrados en tramos continuos de tubería flexible aprobada.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
398-17. A través o en paralelo a los miembros estructurales.  Se debe evitar el contacto d e los 
conductores abiertos con las paredes, pisos, vigas de madera o divisiones a través de los cuales pasen, 
mediante el uso de tubos o pasacables de material aislante no combustible y no absorbente. Cuando el 
pasacables sea más corto que el agujero, se d ebe introducir en el agujero una funda a prueba de agua de 
material no inductivo, e introducir después un pasacables aislante por cada extremo de la funda, de modo que 
los conductores no toquen en absoluto la funda. Cada conductor se debe llevar a través d e un tubo o funda 
independiente.  
NOTA:  Véase 310 -15(a)(3) para la limitación de temperatura de los conductores.  
398-19. Distancias.  Los conductores abiertos deben estar separados como mínimo 5 centímetros de 
canalizaciones, tuberías metálicas u otro materi al conductor y de cualquier conductor expuesto de alumbrado, 
fuerza o señalización o deben estar separados de ellos por un material no conductor continuo y fijo 
firmemente además del aislante del conductor. Cuando se utilice cualquier tipo de tubo aislante , se debe 
asegurar en sus extremos. Cuando sea posible, los conductores deben pasar sobre cualquier tubería que 
pueda estar sujeta a fugas o acumulación de humedad, y no por debajo de ella.  
398-23. En desvanes accesibles.  Los conductores en desvanes sin ac abar y espacios bajo el techo 
deben cumplir las disposiciones de 398 -23(a) o (b).  
a) Accesibles mediante una escalera permanente o de mano. Los conductores se deben instalar a lo 
largo de las vigas del piso, columnas o travesaños o a través de agujeros per forados en los mismos. Cuando 
pasen a través de agujeros perforados, los conductores que atraviesen las vigas, columnas o travesaños a 
una altura no menor a 2.10 metros por encima del piso o vigas del piso, deben protegerse mediante largueros 
rígidos que s e prolonguen no menos de 2.50 centímetros a cada lado del conductor. Estos largueros deben 
estar asegurados firmemente en su lugar. No se exigirán largueros ni tiras protectoras para conductores 
instalados a lo largo de las vigas, columnas o travesaños dia gonales.  
b) No accesibles mediante una escalera permanente o de mano.  Los conductores se deben instalar a 
lo largo de las vigas del piso, columnas o travesaños diagonales o a través de agujeros perforados  en los 
mismos.  
Excepción:  En edificios terminados antes de hacer la instalación, en los espacios en el desván y bajo el 
techo que no sean accesibles por una escalera permanente o de mano, y que tengan en todos sus puntos una 
altura de techo menor que 90 centímetros, se permitirá instalar el alambrado en l os bordes de los travesaños 
o vigas del lado del espacio del desván o techo.  
398-30. Sujeción y soporte.  
a) Conductores de tamaño menor que 8.37 mm2 (8 AWG).  Los conductores de tamaño menor que 8.37 
mm2 (8 AWG) deben estar soportados rígidamente sobre mate riales aislantes no combustibles y no 
absorbentes y no deben estar en contacto con ningún otro objeto.  
Los soportes se deben instalar como sigue:  
(1) Dentro de los primeros 15 centímetros desde un empalme o derivación.  
(2) Dentro de los primeros 30 centíme tros de la conexión final a un portalámparas o contacto.  
(3) A intervalos no superiores a 1.40 metros y a intervalos menores, suficientes para ofrecer soporte 
adecuado cuando puedan ser perturbados.  
b) Conductores de tamaños 8.37 mm2 (8 AWG) y mayores.  Se permitirá que los soportes para los 
conductores de 8.37 mm2 (8 AWG) o mayores, instalados a través de espacios abiertos, estén separados 
hasta 4.50 metros, si se utilizan separadores aislantes no combustibles y no absorbentes como mínimo cada 
1.40 metros p ara mantener una separación entre conductores de 6.50 milímetros como mínimo.  
En construcciones de madera, donde sea probable que los conductores entren en contacto con otros 
objetos, se permitirá tender conductores de 8.37 mm2 (8 AWG) y mayores a través d e espacios abiertos, si 
están soportados en todos los travesaños de madera sobre aisladores aprobados que mantengan una 
distancia de 15 centímetros entre conductores.  
c) Establecimientos industriales.  En establecimientos industriales únicamente, cuando las  condiciones 
de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación será atendida por personas calificadas, se 
permitirá utilizar conductores de 127 mm2 (250 kcmil) y mayores a través de espacios abiertos, cuando estén 
soportados a intervalos de hasta 9 metros.  
d) Montaje de los soportes de los conductores.  Cuando se utilicen clavos para montar los aisladores de 
porcelana, no deben ser de menos de 7.60 centímetros.  
Cuando se utilicen tornillos para montar los aisladores, o clavos y tornillos para montar  las abrazaderas, 
deben ser de longitud suficiente para penetrar la madera a una profundidad igual, como mínimo, a la mitad de 
la altura del aislador y todo el espesor de la abrazadera. Con los clavos se deben utilizar arandelas 
amortiguadoras.        (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
e) Alambres  de amarre.  Los conductores de 8.37 mm2 (8 AWG) o mayores, y soportados en aisladores 
de porcelana sólidos, deben estar firmemente atados a ellos mediante alambres de amarre con un aislamiento 
equivalente al del conductor.  
398-42. Dispositivos.  Los interru ptores de acción rápida de tipo superficie, se deben montar de acuerdo 
con 404 -10(a) y no se exigirán cajas. Los interruptores de otros tipos se deben instalar de acuerdo con 404 -4. 
Parte C. Especificaciones de construcción  
398-104. Conductores.  Los conduc tores deben ser del tipo que se especifica en el Artículo 310.  
ARTÍCULO 399  
CONDUCTORES AÉREOS EN EXTERIORES DE MÁS DE 1000 VOLTS  
399-1. Alcance.  Este Artículo trata sobre el uso e instalación de conductores aéreos de más de 1000 
volts, en exteriores.  
399-2. Definición.  
Conductores aéreos en exteriores.  Conductores individuales, aislados, recubiertos o desnudos, 
instalados sobre estructuras de soporte, al aire libre.  
399-10. Usos permitidos.  Se permitirán los conductores aéreos de más de 1000 volts nominale s en 
exteriores, sólo para sistemas de más de 1000 volts nominales, como a continuación se indica:  
(1) En exteriores al aire libre  
(2) Para conductores de acometida, alimentadores y circuitos derivados.  
NOTA: Véase el Artículo 922 Líneas Aéreas.  
399-30. So porte.  
a) Conductores.  La separación entre conductores debe calcularse incluyendo lo siguiente:  
(1) Tensión aplicada  
(2) Tamaño del conductor  
(3) Distancia entre las estructuras de soporte  
(4) Tipo de estructura  
(5) Carga del viento y del hielo  
(6) Protecc ión contra sobretensiones  
b) Estructuras.  Se deberán suministrar estructuras de madera, metal, concreto o combinaciones de estos 
materiales para soporte de los conductores aéreos de más de 1000 volts nominales. El diseño de cada 
estructura de soporte deber á incluir lo siguiente:  
(1) Condiciones del suelo  
(2) Ajustes de cimientos y estructuras  
(3) Peso de todos los equipos y conductores sostenidos  
(4) Carga debida al clima y otras condiciones, tales como, pero no limitadas a, nieve, viento, temperatura 
y ray os 
(5) Angulo cuando se presenta cambio de dirección  
(6) Claros entre estructuras adyacentes  
(7) Efecto de las estructuras de remate  
(8) Resistencia de retenidas y anclas de retenidas  
(9) Tamaño de la estructura y material  
(10) Herrajes  
c) Aisladores.  Los aisladores utilizados para soportar conductores se deben clasificar para todo lo 
siguiente:  
(1) Tensión aplicada de fase a fase  
(2) Fuerza mecánica requerida para cada instalación individual  
(3) Nivel básico de impulso no disruptivo de acuerdo con la Tabla  490-24 
NOTA:  399-30 (a), (b), y (c) son listas que no pretenden contener todo lo necesario.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
CAPÍTULO 4.  
EQUIPO DE USO GENERAL  
ARTÍCULO 400  
CABLES Y CORDONES FLEXIBLES  
Parte A. Generalidades  
400-1. Alcance.  Este Artículo trata de los requisitos generales, las aplicaciones y las especificaciones de 
construcción de los cordones flexibles y de los cables flexibles.  
400-2. Otros Artículos.  Los cordones flexibles y cables flexibles deben cumplir lo establecido en este 
Artículo y las disposiciones aplicables de o tros Artículos de esta NOM.  
400-3. Uso. Los cables flexibles y cordones flexibles y sus accesorios deben ser adecuados para las 
condiciones de uso e instalación.  
400-4. Tipos.  Los cables y cordones flexibles deben cumplir con lo especificado en la Tabla 40 0-4. 
400-5. Ampacidad para cordones flexibles y cables flexibles.  
a) Tablas de Ampacidad.  La Tabla 400 -5(a)(1) presenta las ampacidades permisibles y la Tabla 400 -
5(a)(2) presenta la ampacidad de los cables flexibles y cordones flexibles con no más de tres  conductores de 
fase. Estas tablas se deben utilizar junto con las normas aplicables de producto para uso final, con el fin de 
asegurar la selección del tamaño y tipo apropiados. Cuando los cordones y cables se usan en temperaturas 
ambiente diferentes a 30  °C, los factores de corrección de temperatura de la Tabla 310 -15(b)(2)(a) que 
corresponden a la temperatura nominal del cordón o cable se deben aplicar a la ampacidad de las Tablas 400 -
5(a)(1) y 400 -5(a)(2). Los cordones y cables certificados para 105 °C deben utilizar los factores de corrección 
de la columna de 90 °C, especificados en la Tabla 310 -15(b)(2)(a) para corrección de temperatura. Si el 
número de conductores de fase es mayor a tres, la ampacidad permisible o la ampacidad para cada conductor 
se debe reducir a partir de la de cables de tres conductores, como se ilustra en la Tabla 400 -5(a)(3).  
NOTA:  Véase Apéndice A, Tabla B -310-15(b)(2)(11), para factores de ajuste para más de tres 
conductores de fase en una canalización o cable con diversidad de cargas.  
No se exigirá que un conductor del neutro que sólo transporte la corriente de desbalance de otros 
conductores del mismo circuito cumpla con los requisitos para un conductor portador de corriente.  
En un circuito de 3 hilos, con dos conductores de fa se y el conductor del neutro, de un sistema de 3 fases, 
4 hilos, conectado en estrella, el conductor común transporta aproximadamente la misma corriente que la de 
línea a neutro de los otros conductores, por lo que se debe considerar como un conductor port ador  de 
corriente.  
En un circuito de 3 fases, 4 hilos, conectado en estrella, cuando más del 50 por ciento de la carga consiste 
en cargas no lineales, hay corrientes armónicas presentes en el conductor del neutro y este conductor se 
debe considerar como c onductor portador de corriente.  
No se debe considerar conductor portador de corriente un conductor de puesta a tierra de equipos.  
Cuando se utilice un solo conductor tanto para puesta a tierra de los equipos como para transportar la 
corriente de desequilib rio de otros conductores, como se establece en 250 -140 para estufas y secadoras 
eléctricas de ropa, no se debe considerar como conductor portador de corriente.  
b) Temperatura máxima del aislamiento. En ningún caso los conductores deben estar asociados de 
modo que, teniendo en cuenta el tipo de circuito, el método de alambrado usado o el número de conductores, 
se excedan  los límites de temperatura de é stos.  
c) Supervisión de ingeniería.  Bajo supervisión de ingeniería, se permitirá que las ampacidades del 
conductor sean calculadas de acuerdo con 310 -15(c).  
400-6. Marcado.  
a) Marcado estándar.  Los cables flexibles y cordones flexibles se deben marcar por medio de una 
etiqueta impresa sujeta al rollo, carrete o caja. La etiqueta debe contener la información que exige 310 -120(a). 
Los cordones flexibles tipo S, SC, SCE, SCT, SE, SEO, SEOO, SJ, SJE, SJEO, SJEOO, SJO, SJT, SJTO, 
SJTOO, SO, SOO, ST, STO, STOO, SEW, SEOW, SEOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJOW, SJTW, 
SJTOW, SJTOOW, SOW, SOOW, STW, STOW y STOOW y los cables f lexibles tipo G, G -GC, PPE y W 
deben ir marcados de manera duradera en su superficie a intervalos no mayores a 60 centímetros con la 
designación del tipo, tamaño y número de conductores. El marcado exigido en las etiquetas, en los cordones y 
en los cables deberá incluir la temperatura máxima de operación de los cordones flexibles o cables flexibles  
b) Marcado opcional.  Se permitirá que los cables y cordones flexibles incluidos en la Tabla 400 -4 estén 
marcados en su superficie indicando las características e speciales de los materiales del cable. Estas marcas 
incluyen, pero no se limitan a marcas para humo limitado, resistencia a la luz solar, etc.   80     (Cuarta Se cción)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  Tabla 400 -4.- Cordones y cables flexibles (Ver 400 -4) 
Nombre 
comercial  Tipo de cordón o 
cable  Tensión  AWG  
o 
kcmi l Número de 
conductores  Aislamiento  Tamaño o designación  Espesor 
nominal del 
aislamiento  Malla sobre 
cada conductor  Material de la 
cubierta 
exterior  Uso 
Área mm2 AWG  
o 
kcmil  mm 
Cordón para 
lámpara  C 300 18 - 16 2 o más  Termofijo o Termoplástico  0.824 - 1.31 18 -16 0.76 Algodón  Ninguno  Colgantes o 
portátiles  Lugares secos  Uso no 
rudo 600 15 - 10 1.65 - 5.26 15 -10 1.14 
Cable para 
elevador  E 
Ver Nota 1.  
Ver Nota 2.  
Ver Nota 3.  
Ver Nota 4.  300 
o 
600 20 - 2 2 o más  Termofijo  0.519 - 1.31 20 - 16 0.51 Algodón  Tres de algodón, 
uno exterior 
retardante de la 
flama y 
resistente a la 
humedad.  Alumbrado y 
control de 
elevadores  Lugares no clasificados  
1.65 - 3.31 15 - 12 0.76 
3.31 - 5.26 12 - 10 1.14 
8.37 - 33.6 8 - 2 1.52 
0.519 -1.31 20 - 16 0.51 Chaqueta de 
nylon flexible  1.65 - 3.31 15 - 12 0.76 
3.31 - 5.26 12 - 10 1.14 
8.37 - 33.6 8 - 2 1.52 
Cable para 
elevador  EO 
Ver Nota 1.  
Ver Nota 2.  
Ver Nota 4.  300 
o 
600 20 - 2  Termofijo  0.519 - 1.31 20 - 16 0.51 Algodón  Tres de algodón, 
uno exterior 
retardante de la 
flama y 
resistente a la 
humedad.  Alumbrado y 
control de 
elevadores  Lugares no clasificados  
1.65 - 3.31 15 - 12 0.76 
3.31 - 5.26 12 - 10 1.14 Una de algodón 
y una cubierta de 
neopreno.  Lugares clasificados 
(peligrosos)  8.37 - 33.6 8 - 2 1.52 
Cable para 
elevador  ETP 
Ver Nota 2.  
Ver Nota 4.  300 
o 
600       Rayón  Termoplástico  Lugares clasificados (peligrosos)  
ETT 
Ver Nota 2.  
Ver Nota 4.  300 
o 
600 Ninguno  Uno de algodón 
o equivalente y 
una cubierta 
termoplástica  
Cable para 
vehículo 
eléctrico  EV 
Ver Nota 5.  
Ver Nota 6. 600 18 - 500 2 o más, y 
conductor(es) de 
puesta a tierra, 
más cables 
opcionales de 
datos híbridos, 
señalización, 
comu nicaciones y 
fibra óptica  Termofijo con nylon 
opcional.  0.824 - 1.65 18 - 15 0.76 (0.51)  Opcional  Termofijo 
resistente al 
aceite  Cargador de 
vehículo 
eléctrico  Lugares 
mojados  Uso extra 
rudo 2.08 - 5.26 14 - 10 1.14 (0.76)  
8.37 - 33.6 8 - 2 1.52 (1.14)  
42.2 - 107 1 - 4/0 2.03 (1.52)  
127 - 253 250 - 500 2.41 (1.90)  
EVJ 
Ver Nota 5.  
Ver Nota 6. 300 18 - 12 0.824 - 3.31 18 - 12 0.76 (0.51)  Uso rudo  
EVE 
Ver Nota 5.  
Ver Nota 6. 600 18 - 500 2 o más, y 
cond uctores de 
puesta a tierra, 
más cables 
opcionales de 
datos híbridos, 
señalización, 
comunicaciones y 
fibra óptica  Elastómero termoplástico 
con nylon opcional.  0.824 - 1.65 18 - 15 0.76 (0.51)   Elastómero 
termoplástico 
resistente al 
aceite  Uso extra 
rudo 2.08 - 5.26 14 - 10 1.14 (0.76)  
8.37 - 33.6 8 - 2 1.52 (1.14)  
42.2 - 107 1 - 4/0 2.03 (1.52)  
127 - 253 250 - 500 2.41 (1.90)  
EVJE  
Ver Nota 5.  
Ver Nota 6. 300 18 - 12 0.824 - 3.31 18 - 12 0.76 (0.51)  Uso rudo  
  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     81  EVT 
Ver Nota 5.  
Ver Nota 6. 600 18 - 500 2 o más, y 
conductores de 
puesta a tierra, 
más cables 
opcionales de 
datos híbridos, 
señalización, 
comunicaciones y 
fibra óptica  Termoplástico con nylon 
opcional.  0.824 - 1.65 18 - 15 0.76 (0.51)   Termoplás tico 
resistente al 
aceite    Uso extra 
rudo 2.08 - 5.26 14 - 10 1.14 (0.76)  
8.37 - 33.6 8 - 2 1.52 (1.14)  
42.2 - 107 1 - 4/0 2.03 (1.52)  
127 - 253 250 - 500 2.41 (1.90)  
EVJT  
Ver Nota 5.  
Ver Nota 6. 300 18 - 12 0.824 - 3.31 18 - 12 0.76 (0.51)  Uso rudo  
Cable de energía 
portátil  G 2000  12 - 500 2 - 6, más 
conductores de 
puesta a tierra  Termofijo  3.31 - 33.6 12 - 2 1.52  Termofijo 
resistente al 
aceite  Portátil y uso extra rudo  
42.2 - 107 1 - 4/0 2.03 
127 - 253 250 - 500 2.41 
G-GC 
Ver Nota 7. 2000  12 - 500 3 - 6, más 
conductores de 
puesta a tierra y 1 
conductor de 
verificación de 
tierra  Termofijo  3.31 - 33.6 12 - 2 1.52 Termofijo 
resistente al 
aceite  42.2 - 107 1 - 4/0 2.03 
127 - 253 250 - 500 2.41 
Cordón de 
calentador  HPD  300 18 - 12 2, 3 o  4 Termofijo  0.824 - 1.31 18 - 16 0.38 Ninguno  Algodón o rayón  Calentadores 
portátiles  Lugares 
secos  Uso no rudo  
1.65 - 3.31 15 - 12 0.76 
Cordón paralelo 
de calent ador  HPN  
Ver Nota 8.  300 18 - 12 2 o 3 Termofijo resistente al 
aceite  0.824 - 1.31 
1.65 18 - 16 
15 1.14 
1.52 Ninguno  Termofijo 
resistente al 
aceite  Portátil  Lugares 
húmedos  Uso no rudo  
2.08 14 2.41 
3.31 12  
Cordones de 
calentador c on 
cubierta 
termofija  HSJ 300 18 - 12 2, 3 o  4 Termofijo  0.824 - 1.31 
1.65 - 3.31 18 – 16 
15 - 12 0.76 
1.14 Ninguno  Algodón y 
Termofijo  Portátil o 
calentador 
portátil  Lugares 
húmedos  Uso rudo  
HSJO  300 18 - 12 Termofijo resistente al 
aceite  Algodón y  
termofijo 
resistente al 
aceite  Lugares 
húmedos y 
mojados  
HSJOW 
Ver Nota 9. 300 18 -12 Lugares 
húmedos  
HSJOO  300 18 - 12 
 HSJOOW 
Ver Nota 9. 300 18 - 12         Lugares 
húmedos y 
mojados   
 
Cordones 
paralelos no 
integrados  NISP -1 300 20 - 18 2 o 3 Termofijo  0.519 - 0.824  20 - 18 0.38 Ninguno  Termofijo  Colgante o 
portátil  Lugares 
húmedos  Uso no rudo  
NISP -2 300 18 - 16 0.824 - 1.31 18 - 16 0.76 
NISPE -1 
Ver Nota 8.  300 20 - 18 Elastómero termoplástico  0.519 - 0.824  20 - 18 0.38 Elastómero 
termoplástico  
NISPE -2 300 18 - 16 0.824 - 1.31 18 - 16 0.76  82     (Cuarta Se cción)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  Ver Nota 8.  
NISPT -1 
Ver Nota 8.  300 20 - 18 Termoplástico  0.519 - 0.824  20 - 18 0.38 Termoplástico  
NISPT -2 
Ver Nota 8.  300 18 - 16 0.824 - 1.31 18 - 16 0.76 
Cordón portátil 
torcido  PD 300 18 - 16 2 o más  Termofijo o termoplástico  0.824 - 1.31 18 - 16 0.76 Algodón  Algodón o rayón  Colgante o 
portátil  Lugares 
secos  Uso no rudo  
600 14 - 10 1.65 - 5.26 15 - 10 1.14 
Cable de energía 
portátil  PPE 
Ver Nota 7. 2000  12 - 500 1 - 6, más 
conductores de 
puesta a tierra 
opcionales  Elastómero termoplástico  3.31 - 33.6 12 - 2 1.52  Elastómero 
termoplástico 
resistente al 
aceite  Portátil, uso extra rudo  
42.2 - 107 1 - 4/0 2.03 
127 - 253 250 - 500 2.41 
Cordón de uso 
rudo  S 
Ver Nota 7.  600 18 - 2 2 o más  Termofijo  0.824 - 1.65 18 -15 0.76 Ninguno  Termofijo  Colgante o 
portátil  Lugares 
húmedos  Uso extra 
rudo 2.08 - 5.26 14 - 10 1.14 
8.37 - 33.6 8 - 2 1.52 
Cable flexible  de 
energía para 
iluminación y 
escenarios  SC 
Ver Nota 7.  
Ver Nota 10. 600 8 - 250 1 o más  Termofijo  8.37 - 33.6 
42.2 - 107 
127 8 - 2 
1 - 4/0 
250 1.52 
2.03 
2.41  Termofijo  Portátil, uso extra rudo  
SCE 
Ver Nota 7.  
Ver Nota 10. 600 Elastómero termoplástic o Elastómero 
termoplástico  
SCT 
Ver Nota 7.  
Ver Nota 10. 600 Termoplástico  Termoplástico  
Cordón de uso 
rudo  SE 
Ver Nota 7.  600 18 - 2 2 o más  Elastómero termoplástico  0.824 - 1.65 
2.08 - 6.62 
8.37 - 33.6 18 - 15 
14 - 9 
8 - 2 0.76 
1.14 
1.52 Ninguno  Elastómero 
termoplástico  Colgante o 
portátil  Lugares 
húmedos  Uso extra 
rudo 
SEW  
Ver Nota 7.  
Ver Nota 9.  600 Lugares 
húmedos y 
mojados  
SEO 
Ver Nota 7.  600 Elastómero 
termoplástico 
resistente al 
aceite  Lugares 
húmedos  
SEOW  
Ver Nota 7.  
Ver Nota 9.  600 Lugares 
húmedos y 
mojados  
 
 SEOO  
Ver Nota 7.  600   Elastómero termoplástico 
resistente al aceite        Lugares 
húmedos   
SEOOW  
Ver Nota 7.  
Ver Nota 9.  600 Lugares 
húmedos y 
mojados  
Cordón para uso 
semirudo  SJ 300 18 - 10 2 - 6 Termofijo  0.824 - 4.15 
5.26 18 - 11 
10 0.76 
1.14 Ninguno  Termofijo  Colgante o 
portátil  Lugares 
húmedos  Uso rudo  
SJE 300 Elastómero termoplástico  Elastómero 
termoplástico  SJEW  
Ver Nota 9.  300 Lugares 
húmedos y 
mojados  
SJEO  300 Elastómero 
termoplástico Lugares 
húmedos   Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     83 SJEOW  
Ver Nota 9.  300 resistente al 
aceite  Lugares 
húmedos y 
mojados  
SJEOO  300 Elastómero termoplástico 
resistente al aceite  Lugares 
húmedos  
SJEOOW  
Ver Nota 9.  300 Lugares 
húmedos y 
mojados  
SJO 300 Termofijo  Termofijo 
resistente al 
aceite  Lugares 
húmedos  
SJOW  
Ver Nota 9.  300 Lugar 
húmedos y 
mojados  
SJOO  300 Termofijo resistente al 
aceite  Lugares 
húmedos  
SJOOW  
Ver Nota 9.  300 Lugares 
húmedos y 
mojados  
SJT 300 Termoplástico  0.824 - 3.31 
5.26 18 - 12 
10 0.76 
1.14 Termoplástico  Lugares 
húmedos  
SJTW  
Ver Nota 9.  300 Lugares 
húmedos y 
mojados  
SJTO  300 Termoplástico 
resistente al 
aceite  Lugares 
húmedos  
SJTOW  
Ver Nota 9.  300 Lugares 
húmedos y 
mojados  
SJTOO  300 Termoplástico resistente al 
aceite  Lugares 
húmedos  
SJTOOW  
Ver Nota 9.  300 Lugares 
húmedos y 
mojados  
 
Cordón para uso 
rudo  SO 
Ver Nota 7.  600 18 - 2 2 o más  Termofijo  0.824 - 1.65 18 - 15 0.76 Ninguno  Termofijo 
resistente al 
aceite  Colgante o 
portátil  Lugares 
húmedos  Uso extra 
rudo 
SOW  
Ver Nota 7.  
Ver Nota 9.  600 Lugares 
húmedos y 
mojados  
SOO  
Ver Nota 7.  600 Termoplástico resistente al 
aceite  2.08 - 6.62 
8.37 - 33.6 14 - 9 
8 - 2 1.14 
1.52 Lugares 
húmedos  
SOOW  
Ver Nota 7.  
Ver Nota 9.  600 Lugares 
húmedos y 
mojados  
Cordón paralelo 
termofijo  SP-1 300 20 - 18 2 o más  Termofijo  0.519 - 0.824  20 - 18 0.76 Ninguno  Ninguno  Colgante o 
portátil Lugares 
húmedos  Uso no rudo  
SP-2 300 18 - 16 0.824 - 1.31 18 - 16 1.14 
SP-3 300 18 - 10 0.824 - 1.31 18 - 16 1.52 Refrigeradores, 
aire 
acondicionado 
para cuartos y lo 
permitido en  
422-16(b)  2.08 15, 14  2.03 
3.31 12 2.41 
5.26 10 2.80  84     (Cuarta Se cción)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  Cordón paralelo 
todo de 
elastómero 
(termoplástico)  SPE-1 
Ver Nota 8.  300 20 - 18 2 o más  Elastómero termoplástico  0.519 - 0.824  20 - 18 0.76 Ninguno  Ninguno  Colgante o 
portátil  Lugares 
húmedos  Uso no rudo  
SPE-2 
Ver Nota 8.  300 18 - 16 0.824 - 1.31 18 - 16 1.14 
SPE-3 
Ver Nota 8.  300 18 - 10 0.824 - 1.31 18 - 16 1.52 Refrigeradores, 
aire 
acondicionado 
para cuartos y lo 
permitido en  
422-16(b)  1.65 15 2.03 
2.08 14 2.41 
3.31 12 2.80 
5.26 10  
 
Cordón paralelo 
plástico  SPT-1 300 20 - 18 2 o 3 Termo  
plástico  0.519 - 0.824  20 - 18 0.76 Ninguno  Ninguno  Colgante o 
portátil  Lugares 
húmedos  Uso no rudo  
SPT-1W 
Ver Nota 9.  300 2 Lugares 
húmedos y 
mojados  
SPT-2 300 18 - 16 2 o 3 0.824 - 1.31 18 - 16 1.14 Lugares 
húmedos  
SPT-2W 
Ver Nota 9.  300 2 Lugares 
húmedos y 
mojados  
SPT-3 300 18 - 10 2 o 3 0.824 - 1.31 
1.65 
2.08 
3.31 
5.26 18 - 16 
15 
14 
12 
10 1.52 
2.03 
2.41 
2.80 Refrigeradores, 
aire 
acondicionado 
para cuartos y lo 
permitido en  
422-16(b)  Lugares 
húmedos  
Cable para 
estufas o 
secadoras  SRD  300 10 - 4 3 o 4 Termofijo  5.26 - 21.2 10 - 4 1.14 Ninguno  Termofijo  Portátil  Lugares 
húmedos  Estufas 
secadoras  SRDE  300 10 - 4 Elastómero termop lástico  Elastómero 
termoplástico  
SRDT  300 10 - 4 Termoplástico  Termoplástico  
Cordón para uso 
rudo  ST 
Ver Nota 7. 600 18 - 2 2 o más  Termoplástico  0.824 - 1.65 
2.08 - 6.62 
8.37 - 33.6 18 - 15 
14 - 9 
8 - 2 0.76 
1.14 
1.52 Ninguno  Termoplásti co Trabajo extra 
rudo Trabajo extra 
rudo Trabajo extra 
rudo 
STW  
Ver Nota 7.  
Ver Nota 9. 600 Trabajo extra 
rudo 
STO 
Ver Nota 7. 600 Termoplástico 
resistente al 
aceite  Trabajo extra 
rudo 
STOW  
Ver Nota 7.  
Ver Nota 9. 600 Trabajo extra 
rudo 
STOO  
Ver Nota 7. 600 Termoplástico resistente al 
aceite  Trabajo extra 
rudo 
 
STOOW  
Ver Nota 7. 600 Trabajo extra 
rudo 
 
Cordón para SV 300 18 - 16 2 o 3 Termofijo  0.824 - 1.31 18 - 16 0.38 Ninguno  Termofijo  Colgante o Lugares Uso no rudo   Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     85 aspiradoras  SVE 300 Elastómero termoplástico  Elastómero 
termoplástico  portátil  húmedos  
SVEO  300 Elastómero 
termoplástico 
resistente al 
aceite  SVEOO  300 Elastómero termoplástico 
resistente al aceite  
SVO 300 Termofijo  Termofijo 
resistente al 
aceite  
 SVOO  300   Termofijo resistente al 
aceite      Termofijo 
resistente al 
aceite     
SVT 300 Termoplástico  Termoplástico  
SVTO  300 Termoplástico  Termoplástico 
resistente al 
aceite  SVTOO  300 Termoplástico resistente al 
aceite  
Cordón tinsel 
paralelo  TPT 
Ver Nota 11.  300 27 2 Termoplástico  0.102  27 0.76 Ninguno  Termoplástico  Conectado a un 
aparato  Lugares 
húmedos  Uso no rudo  
Cordón tinsel 
con cubierta  TST 
Ver Nota 11.  300 27 2 Termoplástico  0.102  27 0.38 Ninguno  Termoplástico  Conectado a un 
aparato  Lugares 
húmedos  Uso no rudo  
Cable de energía 
portátil  W 
Ver Nota 7. 2000  12 - 500 
501 - 1000  1 - 6 
1 Termofijo  3.31 - 33.6 
42.2 - 107 
127 - 253 
254 - 507 12 - 2 
1 - 4/0 
250 - 500 
501 - 1000  1.52 
2.03 
2.41 
2.80  Termofijo 
resistente al 
aceite  Portátil, uso extra rudo  
 
NOTAS  
Todos los tipos mencionados en la Tabla 400 -4 deben tener conductores individuales trenzados juntos, excepto los tipos HPN, SP -1, SP -2, SP -3, SPE -1, SPE -2, SP E-3, SPT -1, SPT -2, SPT -3, SPT -1W, SPT -
2W, TPT, NISP -1, NISP -2, NISPT -1, NISPT -2, NISPE -1, NISPE -2 y las versiones en paralelo de tres conductores de SRD, SRDE y SRDT.  
Los conductores individuales de todos los cordones, excepto los de los cordones resistent es al calor, deben tener un aislamiento termoplástico o termofijo, excepto que el conductor de puesta a tierra de los 
equipos, donde se utilice, debe cumplir con lo establecido en la sección 400 -23(b).  
1 Debe permitirse utilizar cintas rellenas de goma o cambray barnizado como sustituto del trenzado interno.  
2 Los cables viajeros de ascensores para el funcionamiento de circuitos de control y señalización deben contener los rellenos  no metálicos necesarios para mantener su forma concéntrica. Los cables debe n 
tener elementos de soporte de acero, según lo exige la sección 620 -41 para la suspensión. En lugares sometidos a excesiva humedad o vapores o gases corrosivos, debe permitirse utilizar element os de soporte 
de otros materiales. Donde se utilicen elementos  de soporte de acero, deben tener un tendido recto, a través del centro del ensamble de cables y no se deben trenzar con los h ilos de cobre de ninguno de los 
conductores.  
Además de los conductores utilizados para los circuitos de control y señalización, de be permitirse que los cables de ascensores de tipos E, EO, ETP y ETT lleven incorporados uno o más pares conductores 
telefónicos de 20 AWG, uno o más cables coaxiales, o una o más fibras ópticas. Debe permitirse que los pares conductores de 2 0 AWG estén cu biertos con un blindaje adecuado para circuitos de comunicaciones 
telefónicas, de audio o de alta frecuencia; los cables coaxiales constan de un conductor central, un aislamiento y un blindaj e para usar en circuitos de comunicaciones de video u otros circu itos de radiofrecuencia. 
La fibra óptica debe estar recubierta adecuadamente con un termoplástico retardante de llama. El aislamiento de los conductor es debe ser de hule o termoplástico, de un espesor no menor al especificado para los 
demás conductores de ese tipo particular de cable. Los blindajes metálicos deben tener su propio recubrimiento protector. Donde se utilicen, debe permitirse que estos componentes sean incorporados en 
cualquier capa del ensamble de cables, pero no deben tenderse por el centro.  
3 Debe permitirse que los aislamientos y recubrimientos exteriores que cumplan los requisitos de retardante de llama, emisión  limitada de humo, y que estén así aprobados, estén marcados para humo 
limitado según la designación del tipo en la NOM.  
4 Los cabl es de ascensores de calibres 20 AWG hasta 14 AWG son de 300 volts nominales y los de 10 AWG hasta 2 AWG son de 600 volts nomi nales. El cable de 12 AWG está especificado para 300 volts 
nominales, con un aislante de 0.76 mm (30 mil) de espesor y para 600 vol ts con un aislante de 1.14 mm (45 mils) de espesor.   86     (Cuarta Se cción)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  5 El tamaño de los conductores para los cables de tipos EV, EVJ, EVE, EVJE, EVT y EVJT se aplica solamente para circuitos de potencia no limitada. Los conductores para circuitos de potencia limitada (de 
datos, señalización o comunicaciones) se pueden ampliar más allá del intervalo del calibre AWG establecido. Todos los conducto res deben estar aislados para el mismo valor de tensión nominal del cable.  
6 Entre paréntesis se indica el espesor del aislamiento de los cables de nailon de tipos EV, EVJ, EVE, EVJE, EVT y EVJT.  
7 En los escenarios de los teatros, en los talleres automotrices y en otros lugares donde esta NOM permita los cordones flexi bles, debe permitirse el uso de cables de tipos G, G -GC, S, SC, SC E, SCT, SE, 
SEO, SEOO, SEW, SEOW, SEOOW, SO, SOO, SOW, SOOW, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW, PPE y W.  
8 En el tipo HPN, el tercer conductor sólo se debe utilizar como conductor de puesta a tierra del equipo. Debe permitirse que  el aislamiento del conduct or de puesta a tierra de equipos para los tipos SPE -1, 
SPE-2, SPE -3, SPT -1, SPT -2, SPT -3, NISPT -1, NISPT -2, NISPE -1 y NISPE -2 sea un polímero termofijo.  
9 Debe permitirse que los cordones que cumplan con los requisitos para cordones en exteriores y que est én aprobados como tales se designen como resistentes al agua y a la intemperie, con el sufijo "W" 
después de la designación del tipo. Los cordones con el sufijo "W" son adecuados para uso en lugares mojados y son resistente s a la luz del sol.  
10 La cubiert a exterior requerida en algunos cables de conductor único puede estar integrada con el aislamiento.  
11 Deben permitirse cables de tipos TPT y TST en tramos que no excedan de 2.5 m (8 pies), donde estén fijados directamente o mediante un tipo de clavija de conexión especial a un electrodoméstico portátil 
a 50 watts nominales o menos y de tal naturaleza que resulte esencial una gran flexibilidad del cordón.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     87 
 Tabla 400 -5(a)(1). - Ampacidad permisible para cables y cordones flexibles a temperatura  ambiente de 
30 °C. Ver 400 -13 y la Tabla 400 -4 
Conductor de cobre  Termoplásticos 
Tipos  
TPT y TST  Termofijos tipos  
C, E, EO, PD, S, SJ, SJO, SHOW, SJOO, SJOOW, SO, 
SOW, SOO, SOOW, SP -1, SP -2, SP -3, SRD, SV, SVO y 
SVOO, NISP -1, NISP -2 
Tipos: HPD, 
HSJ, HSJO, 
HSJOW, 
HSJOO,  
HSJOOW  Tipos Termoplásticos Tipos ETTP, ETLB, ETP, ETT, 
NISPE -1, NISPE -2, NISPT -1, NISPT -2, SE, SEW, SEO, 
SEOO, SEOW, SEOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOO, 
SJEOW, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, 
SJTOOW, SPE -1, SPE -2, SPE -3, SPT -1, SPT -1W, SPT -2, 
SPT-2W, SPT -3, ST, STW, SRDE, SRDT, STO, STOW, 
STOO, STOOW, SVE, SVEO, SVEOO, SVT, SVTO y 
STVOO  
Área mm2 AWG  Columna Aa Columna Bb 
0.102  27c 0.5 — — — 
0.519  20 — 5d e — 
0.824  18 — 7 10 10 
1.04 17 — 9 12 13 
1.31 16 — 10 13 15 
1.65 15 — 12 16 17 
2.08 14 — 15 18 20 
3.31 12 — 20 25 30 
5.26 10 — 25 30 35 
8.37 8 — 35 40 — 
13.3 6 — 45 55 — 
21.2 4 — 60 70 — 
33.6 2 — 80 95 — 
a Las corrientes permitidas en la Columna A se aplican a cordones de tres conductores y a otros cordones multiconductores 
conectado s a un equipo de utilización de energía, de modo que solamente tres conductores sean portadores de corriente.  
b Las corrientes permitidas en la Columna B se aplican a cordones de dos conductores y a otros cordones multiconductores 
conectados a un equipo de  utilización de energía, de modo que solamente dos conductores sean portadores de corriente.  
c Cordón de oropel (tinsel).  
d Cables de ascensores únicamente.  
e 7 amperes para cables de ascensores únicamente; 2 amperes para otros tipos.  
 88     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tabla 400 -5(a)(2). - Ampacidad de los cables tipo SC, SCE, SCT, PPE, G, G -GC y W (Basada en una 
temperatura ambiente de 30 °C. Véase la Tabla 400 -4) 
Conductor de cobre  Temperatura nominal del cable  
Tamaño o designación  60 °C  75 °C  90 °C  
Área mm2  AWG o kcmil  D1 E2 F3 D1 E2 F3 D1 E2 F3 
3.31 12 — 31 26 — 37 31 — 42 35 
5.26 10 — 44 37 — 52 43 — 59 49 
8.37 8 60 55 48 70 65 57 80 74 65 
13.3 6 80 72 63 95 88 77 105 99 87 
21.2 4 105 96 84 125 115 101 140 130 114 
26.7 3 120 13 99 145 135 118 165 152 133 
33.6 2 140 128 112 170 152 133 190 174 152 
42.2 1 165 150 131 195 178 156 220 202 177 
53.5 1/0 195 173 151 230 207 181 260 234 205 
67.4 2/0 225 199 174 265 238 208 300 271 237 
85 3/0 260 230 201 310 275 241 350 313 274 
107 4/0 300 265 232 360 317 277 405 361 316 
127 250 340 296 259 405 354 310 455 402 352 
152 300 375 330 289 445 395 346 505 449 393 
177 350 420 363 318 505 435 381 570 495 433 
203 400 455 392 343 545 469 410 615 535 468 
253 500 515 448 392 620 537 470 700 613 536 
304 600 575 — — 690 — — 780 — — 
355 700 630 — — 755 — — 855 — — 
380 750 655 — — 785 — — 885 — — 
405 800 680 — — 815 — — 920 — — 
456 900 730 — — 870 — — 985 — — 
507 1000  780 — — 935 — — 105   — — 
       5    
1 Las ampacidades bajo la columna D se permitirán para cables de un solo conductor tipo SC, SCE, SCT, PPE y W sólo cuando los 
conductores individuales no estén instalados en canalizaciones ni estén en contacto físico entre sí, excepto en tramos no may ores a 60 
centímetros cuando atraviesen la pared de un envolvente.  
2 Las ampacidades baj o la columna E se aplican a cables de 2 conductores y otros cables multiconductores conectados a equipos de 
utilización, de modo que sólo dos conductores conduzcan corriente.  
3 Las ampacidades bajo la columna F se aplican a cables de tres conductores y otr os cables multiconductores conectados a equipos de 
utilización, de modo que sólo tres conductores conduzcan corriente.  
 
Tabla 400 -5(a)(3). - Factores de ajuste para más de tres conductores  de fase en un cable o cordón 
flexible  
Número de conductores  Por ci ento que se debe aplicar a los valores de 
las Tablas 400 -5(a)(1) y 400 -5(a)(2)  
4-6 80 
7-9 70 
10-20 50 
21-30 45 
31-40 40 
41 y más  35 
 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     89 
 400-10. Usos permitidos.  
a) Usos.  Los cables flexibles y cordones flexibles se deben utilizar sólo para lo siguiente : 
(1) Colgantes.  
(2) Alambrado de luminarias.  
(3) Conexión de luminarias portátiles, anuncios portátiles o móviles, o aparatos.  
(4) Cables de elevadores.  
(5) Alambrado de grúas y montacargas.  
(6) Conexión de equipos de utilización para facilitar su interca mbio frecuente.  
(7) Prevención de la transmisión de ruido o vibraciones  
(8) Aparatos cuyos medios de fijación y conexiones mecánicas estén diseñados específicamente para 
permitir un fácil retiro para su mantenimiento y reparación y que el aparato esté dest inado o identificado para 
conexión con cordón flexible.  
(9) Conexión de partes móviles.  
(10) Cuando se permita específicamente en otras partes de esta NOM.  
(11) Entre la salida de un contacto existente y una entrada, donde la entrada suministra energía a u na 
salida adicional de contacto individual. El cableado que interconecta la entrada con la salida de contacto 
individual debe ser uno de los métodos de cableado descritos en el Capítulo 3. La entrada, salida del contacto 
y el método de cableado del Capítul o 3, incluido el cordón flexible y los accesorios, deben ser un ensamble 
adecuado, específico para esta aplicación.  
b) Clavijas de conexión.  Cuando se utilicen como se permite en 400 -10(a)(3), (a)(6) y (a)(8), cada cordón 
flexible debe estar equipado con u na clavija de conexión y se debe energizar de una salida de contacto o de 
un conector de cordón.  
Excepción:  Lo permitido en 368 -56. 
400-12. Usos no permitidos.  A menos que se permita específicamente en 400 -10, no se deben utilizar 
cables flexibles, extensi ones flexibles y cordones de alimentación para lo siguiente:  
(1) Como sustitutos del alambrado fijo de una estructura.  
(2) Cuando atraviesen agujeros en paredes, plafones estructurales, plafones suspendidos, plafones en 
pendiente o pisos.  
(3) Cuando corran  a través de espacios para puertas, ventanas o aberturas similares.  
(4) Cuando vayan unidos a la superficie de un edificio.  
Excepción para (4):  Se permitirá que el cable flexible y el cordón flexible estén unidos a las superficies de 
un edificio de acuerdo  con las disposiciones de 368 -56(b).  
(5) Cuando vayan ocultos detrás de las paredes, pisos o plafones, o cuando estén por encima de 
plafones suspendidos o en pendiente.  
Excepción para (5):  Se permitirá el cable flexible y el cordón flexible si está conteni do dentro de un 
envolvente para su uso en otros espacios utilizados para aire ambiental según lo permitido en 300 -22 (c)(3).  
(6) Cuando vayan instalados en canalizaciones, excepto si se permite algo diferente en esta NOM.  
(7) Cuando están sujetos a daño fí sico. 
400-13. Empalmes.  Cuando inicialmente estén instalados en las aplicaciones permitidas en 400 -10(a), los 
cordones flexibles se deben utilizar sólo en tramos continuos sin empalmes ni derivaciones. Se permitirá la 
reparación de cordones de uso rudo y s emirudo (ver la columna Nombre Comercial de la Tabla 400 -4) de 2.08 
mm2 (14 AWG) y mayores, si los conductores están empalmados según lo establecido en 110 -14(b) y el 
empalme terminado mantiene el aislamiento, las propiedades del forro exterior y las carac terísticas de uso del 
cordón empalmado.  
400-14. Tensión mecánica en uniones y terminales.  Los cordones flexibles y cables flexibles deben ir 
conectados a los dispositivos y accesorios de modo que no se transmita tensión mecánica a las uniones o 
terminales.  
Excepción:  Se permitirá usar dispositivos monopolares portátiles aprobados y diseñados para soportar 
esta tensión mecánica en sus terminales, junto con cables flexibles de un solo conductor.  90     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA:  Algunos métodos para evitar que el jalado ejercido sobre u n cordón se transmita a las uniones o 
terminales son anudar el cordón, sujetarlo con cinta aislante y accesorios de soporte o alivio de tensiones.  
400-15. Aparadores y vitrinas.  Los cordones flexibles utilizados en los aparadores y vitrinas deben ser 
tipo S, SE, SEO, SEOO, SJ, SJE, SJEO, SJEOO, SJO, SJOO, SJT, SJTO, SJTOO, SO, SOO, ST, STO, 
STOO, SEW, SEOW, SEOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SOW, 
SOOW, STW, STOW o STOOW.  
Excepción  1: En alambrado para luminarias colgadas de una ca dena.  
Excepción 2:  Como cordones de alimentación de luminarias portátiles u otras mercancías expuestas o 
exhibidas.  
400-16. Protección contra sobrecorriente.  Los cordones flexibles de tamaño no menor al 0.824 mm2 (18 
AWG), y los cordones con oropel (tinsel ) o los que tengan características equivalentes de tamaño menor 
aprobados para su utilización con aparatos específicos, se deben considerar protegidos contra sobrecorriente 
de acuerdo con 240 -5. 
400-17. Protección contra daños.  Cuando los cables flexibles y cordones flexibles pasen a través de 
agujeros en las cubiertas, cajas de salidas o envolventes similares, se deben proteger con accesorios o 
pasacables. En establecimientos industriales donde las condiciones de mantenimiento y supervisión 
garanticen que únicamente personal calificado prestará servicio a la instalación, se permitirá que los cables 
flexibles y cordones flexibles se instalen en canalizaciones sobre el suelo cuya longitud no supere los 15.00 
metros para proteger al cable o cordón flexible con tra daños físicos. Cuando se instalan más de tres 
conductores de fase dentro de la canalización, la ampacidad permisible se debe reducir de acuerdo con la 
Tabla 400 -5(a)(3).  
Parte B. Especificaciones de construcción  
400-20. Etiquetado.  Los cordones flexibl es se deben etiquetar.  
400-21. Construcción.  
a) Conductores.  Los conductores individuales de un cable flexible o cordón flexible deben tener un 
trenzado flexible de cobre y no deben ser menores a los tamaños especificados en la Tabla 400 -4. 
b) Espesor nomi nal del aislamiento . El espesor nominal del aislamiento de los conductores de cables 
flexibles y cordones flexibles no debe ser menor al especificado en la Tabla 400 -4. 
400-22. Identificación del conductor puesto a tierra.  Un conductor de los cordones flex ibles que esté 
proyectado para uso como conductor puesto a tierra del circuito, debe llevar una marca continua que lo 
distinga claramente de otro conductor o conductores. La identificación se hará por alguno de los métodos 
especificados a continuación:  
a) Malla trenzada coloreada.  Una malla trenzada de color blanco o gris claro y la malla de los demás 
conductores de color o colores lisos, claramente distintos.  
b) Trazador de color en la malla.  Un trazador en la malla de un color que contraste con el de ésta  y 
ningún trazador en la malla de los demás conductores. No se debe emplear ningún trazador en la malla de 
cualquier conductor de cordón flexible que contenga un conductor con una malla de color blanco o gris.  
Excepción:  En el caso de los cordones tipo C y  PD y los que tengan el acabado de la malla de los 
conductores individuales en color blanco o gris. En tales cordones se permitirá que la marca de identificación 
sea el acabado blanco o gris continuo de un conductor, siempre que la malla de cada uno de los  otros 
conductores lleve un trazador de color.  
c) Aislamiento de color.  En los cordones que no lleven malla en sus conductores individuales, un 
aislamiento blanco o gris en un conductor y en el otro conductor o conductores, aislamientos de colores que 
se puedan diferenciar fácilmente.  
En los cordones con cubierta que se suministran con los aparatos, un conductor con el aislamiento azul 
claro y los demás conductores con sus aislamientos de colores que se puedan diferenciar claramente y que 
no sean ni blanco ni gris.  
Excepción:  Los cordones que tengan el aislamiento de los conductores individuales integrado con la 
cubierta. Se permitirá cubrir el aislamiento con un acabado exterior para dar el color deseado.  
d) Separador de color.  En los cordones que tengan el  aislamiento de los conductores individuales 
integrado con la cubierta, un separador blanco o gris en un conductor y otro separador de un color continuo 
que se pueda diferenciar fácilmente en el otro conductor o conductores.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     91 
 e) Conductores estañados . En lo s cordones que tengan el aislamiento de los conductores individuales 
integrado con la cubierta, un conductor que tenga los hilos individuales estañados y el otro conductor o 
conductores con hilos individuales sin estañar.  
f) Marcado de la superficie.  En lo s cordones que tengan el aislamiento de los conductores individuales 
integrado con la cubierta, una o más franjas blancas, bordes o ranuras ubicadas en el exterior del cordón para 
identificar un conductor.  
400-23. Identificación del conductor de puesta a t ierra de equipos.  Un conductor que esté proyectado 
para utilizarlo como conductor de puesta a tierra de equipos, debe llevar una marca de identificación continua 
que lo distinga claramente de los demás conductores. Los conductores de color verde continuo o  de color 
verde continuo con una o más franjas amarillas, no se deben utilizar para fines diferentes a los de conductores 
de puesta a tierra de equipos. Puede permitirse que los cordones o cables compuestos por un aislamiento 
integral y una chaqueta sin un  conductor de puesta a tierra no integral sean verdes. La marca de identificación 
debe ser uno de los métodos siguientes:  
a) Malla trenzada de color.  Una malla trenzada de color verde continuo, o de color verde con una o más 
franjas amarillas.  
b) Aislamien to o cubierta de color.  En los cordones que no tengan conductores individuales con malla, 
un aislamiento de color verde continuo o de color verde con una o más franjas amarillas.  
400-24. Clavijas de conexión.  Cuando un cordón flexible lleve conductor de pu esta a tierra de equipos y 
esté equipado con clavija de conexión, esta clavija debe cumplir lo establecido en 250 -138(a) y (b).  
Parte C. Cables portátiles de más de 600 volts  
400-30. Alcance.  Esta parte se aplica a los cables multiconductores portátiles ut ilizados para conectar 
equipos y maquinaria móviles.  
400-31. Construcción.  
a) Conductores.  Los conductores deben ser del 3.31 mm2 (12 AWG) de cobre o más grandes y deben 
tener un trenzado flexible.  
b) Conductor de puesta a tierra de equipos . Se debe sumini strar un(os) conductor(es) de puesta a tierra 
de equipos en cables con tres o más conductores. Su área total no debe ser menor a la del tamaño del 
conductor de puesta a tierra de equipos, que se exige en 250 -122. 
400-32. Blindaje.  Todos los blindajes se de ben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos.  
400-33. Conductores de puesta a tierra de equipos.  Los conductores de puesta a tierra de equipos se 
deben conectar según lo establecido en las Partes F y G del Artículo 250.  
400-34. Radio mínimo de  curvatura.  Los radios mínimos de curvatura de los cables portátiles durante su 
instalación y manipulación en servicio deben ser los adecuados para evitarles daños.  
400-35. Accesorios.  Los medios de conexión que se utilicen para conectar tramos de cable de ben estar 
diseñados de tal modo que contengan un seguro que los mantenga firmemente unidos. Deben tomarse las 
precauciones para prevenir la apertura o cierre de estas conexiones mientras estén energizados. Debe 
utilizarse algún dispositivo disponible para eliminar la tensión mecánica en los medios de conexión  y en las 
terminales.  
400-36. Empalmes y terminaciones.  Los cables portátiles no deben contener empalmes, excepto si estos 
últimos son tipo moldeado permanente o vulcanizado, de acuerdo con 110 -14(b). Las terminales de los cables 
portátiles de más de 600 volts nominales sólo deben ser accesibles a personal calificado y autorizado.  
ARTÍCULO 402  
CABLES PARA ARTEFACTOS  
402-1. Alcance.  Este Artículo se refiere a los requisitos generales y las especificacion es de los 
conductores para artefactos.  
402-2. Otros Artículos.  Los conductores para artefactos deben cumplir lo establecido en este Artículo y 
en las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta NOM.  
NOTA: Para aplicaciones en luminarias, véase el A rtículo 410.  
402-3. Tipos.  Los cables para artefactos deben ser de uno de los tipos incluidos en la Tabla 402 -3 y 
deben cumplir con todos los requisitos de esta. Si no se indica otra cosa, los cables para artefactos de la 
Tabla 402 -3 son todos adecuados pa ra servicio a 600 volts nominales.  
NOTA:  Los aislamientos termoplásticos se pueden endurecer a temperaturas menores a -10 °C.  
Los aislamientos termoplásticos también se pueden deformar a temperaturas normales si están sometidos 
a presión, tal como en los p untos de soporte.  92     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
402-5. Ampacidad permisible de cables para artefactos.  La ampacidad permisible de los cables para 
artefactos debe ser como se especifica en la Tabla 402 -5. No se debe utilizar ningún conductor en 
condiciones tales que su temperatura de op eración exceda la especificada en la Tabla 402 -3 para el tipo de 
aislamiento involucrado.  
NOTA:  Para los límites de temperatura de los conductores, véase 310 -15(a)(3).  
402-6. Tamaño mínimo. Los cables para artefactos no deben ser de tamaño menor al 0.824 m m2  (18 
AWG).  
402-7. Número de conductores en un tubo conduit o tubería.  El número de cables para artefactos 
permitido en un solo tubo conduit o tubería no debe superar el porcentaje de ocupación especificado en la 
Tabla 1, Capítulo 10.  
402-8. Identificaci ón del conductor puesto a tierra.  Los cables para artefactos que estén proyectados 
para su uso como conductores puestos a tierra, se deben identificar mediante una o más franjas blancas 
continuas sobre aislamientos que no sean de color verde o por los medi os descritos en 400 -22(a) hasta (e).  
Tabla 402 -3.- Cables para artefactos  
Nombre  Tipo de 
cable  Aislamiento  Tamaño o designación  Espesor del 
aislamiento  Cubierta 
exterior  Temperatura 
máxima de 
operación  Disposiciones 
de aplicación  
Área mm2 AWG  mm 
Cable para artefactos 
recubierto con hule 
resistente al calor -
trenzado flexible  FFH-2 Hule 
resistente al 
calor.  
0.824 – 1.31 18 – 16 0.76 Cubierta no 
metálica  75 °C  Alambrado para 
artefactos  Polímero 
sintético de 
cadena 
cruzada  
ECTFE - sólido o 7 
hilos - trenzado  HF Etileno cloro -
trifluoroetileno  0.824 – 2.08 18 -14 0.38 Ninguna  150 °C  Alambrado para 
artefactos  
ECTFE - trenzado 
flexible  HFF Etileno cloro -
trifluoroetileno  0.824 – 2.08 18 -14 0.38 Ninguna  150 °C  Alambrado para 
artefactos  
Cable para artefactos 
con aislamiento de 
cinta, macizo o 
trenzado de 7 hilos  KF-1 Cinta de 
poliamida 
aromática  
0.824 – 5.26 18 -10 0.14 
Ninguna  200 °C  Alambrado para 
artefactos hasta 
de 300 volts  
   
Alambrado para 
artefactos  KF-2 Cinta de 
poliamida 
aromática  0.21 
Cable para artefactos 
con aislamiento de 
cinta – trenzado 
flexible  KFF-1 Cinta de 
poliamida 
aromática  
0.824 – 5.26 18 – 10 0.14 
Ninguna  200 °C  Alambrado para 
artefactos hasta 
de 300 volts  
KFF-2 Cinta de 
poliamida 
aromática  0.21 Alambrado p ara 
artefactos  
Perfluoroalcoxi - 
macizo o trenzado de 7 
hilos (de níquel o cobre 
recubierto de níquel)  PAF Perfluoro -
alcoxi  0.824 – 2.08 18 - 14 0.51 Ninguna  250 °C  Alambrado para 
artefactos 
(níquel o cobre 
recubierto de 
níquel)  
Perfluoro alcoxi - 
trenza do flexible  PAFF  Perfluoro -
alcoxi  0.824 – 2.08 18 – 14 0.51 Ninguna  150 °C  Alambrado para 
artefactos  
Cable para artefactos 
de propileno etileno 
fluorado, sólido o de 7 
hilos - trenzado  PF Propileno 
etileno 
fluorado  0.824 – 2.08 18 -14 0.051  Ninguna  200 °C  Alambrado para 
artefactos  
 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     93 
 Cable para artefactos 
de propileno -etileno 
fluorado, trenzado 
flexible  PFF Propileno -
etileno 
fluorado  0.824 – 2.08 18- 14 0.51 Ninguna  150 °C  Alambrado para 
artefactos  
Cable para artefactos 
de propileno -etileno 
fluorado, sólid o o 7 
hilos – trenzado  PGF Propileno -
etileno 
fluorado  0.824 – 2.08 18 -14 0.36 Malla de vidrio  200 °C  Alambrado para 
artefactos  
Cable para artefactos 
de propileno -etileno 
fluorado, trenzado 
flexible  PGFF  Propileno -
etileno 
fluorado  0.824 – 2.08 18 – 14 0.36 Malla de vidrio  150 °C  Alambrado para 
artefactos  
Politetrafluoroetileno 
extruido, sólido o 7 
hilos - trenzado (níquel 
o cobre recubierto de 
níquel)  PTF Politetra -
fluoroetileno 
extruido  0.824 – 2.08 18 -14 0.51 Ninguna  250 °C  Alambrado para 
artefactos 
(níquel o cobre 
recubierto de 
níquel)  
Politetrafluoroetileno 
extruido, trenzado 
flexible de 0.013 a 
0.129 mm2 (36-26 
AWG plata o cobre 
recubierto de níquel)  PTFF  Politetra -
fluoroetileno 
extruido  0.824 – 2.08 18-14 0.51 Ninguna  150 °C  Alambrado para 
artefact os (de 
plata o cobre 
recubierto de 
níquel)  
Cable para artefactos 
recubierto de hule, 
resistente al calor, 
sólido o 7 hilos - 
trenzado.  RFH-1 Hule 
resistente al 
calor  0.824  18 0.38 Cubierta no 
metálica  75 °C  Alambrado para 
artefactos hasta 
de 300 volts  
RFH-2 Polímero 
sintético de 
cadena 
cruzada de 
hule 
resistente al 
calor  0.824 – 1.31 18 - 16 0.76 Ninguna o 
cubierta no 
metálica  75 °C  Alambrado para 
artefactos  
 
Cable para artefactos 
con aislamiento 
polímero sintético de 
cadena cruzada 
resistente al calor,  
sólido o 7 hilos – 
trenzado.  RFHH -2* 
Polímero 
sintético de 
cadena 
cruzada  0.824 – 1.31 18 - 16 0.76 
Ninguna o 
cubierta no 
metálica  90 °C  Alambrado para 
artefacto  RFHH -3* 1.14 
Cable para artefactos 
con aislamiento de 
silicón -sólido o 7 hilos - 
trenzado  SF-1 Hule silicón  0.824  18 0.38 Cubierta no 
metálica  200 °C  Alambrado para 
artefactos hasta 
300 volts  
SF-2 Hule silicón  0.824 - 3.31 
5.26 18 - 12 
10 0.76 
1.14 Cubierta no 
metálica  200 °C  Alambrado para 
artefactos  
Cable para artefactos 
con aislamie nto de 
silicón - trenzado 
flexible  SFF-1 Hule silicón  0.824  18 0.38 Cubierta no 
metálica  150 °C  Alambrado para 
artefactos hasta 
300 volts  
SFF-2 Hule silicón  0.824 – 3.31 
5.26 18 - 12 
10 0.76 
1.14 Cubierta no 
metálica  150 °C  Alambrado para 
artefactos  
Cable para artefactos 
con aislamiento 
termoplástico -sólido o TF* Termoplástico  0.824 – 1.31 18 - 16 0.76 Ninguna  60 °C  Alambrado para 
artefactos  94     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
7 hilos – trenzado.  
 
Cable para artefactos 
con aislamiento 
termoplástico - 
trenzado flexible.  TFF*  Termoplástico  0.824 – 1.31 18 - 16 0.76 Ninguna  60 °C  Alambrado para 
artefactos  
Cable para artefactos 
con aislamiento 
termoplástico 
resistente al calor -
sólido o 7 hilos - 
trenzado  TFN*  Termoplástico  0.824 – 1.31 18 - 16 0.38 Chaqueta de 
nylon o 
equivalente  90 °C  Alambr ado para 
artefactos  
Cable para artefactos 
con aislamiento 
termoplástico 
resistente al calor -
trenzado flexible.  TFFN*  Termoplástico  0.824 – 1.31 18 - 16 0.38 Chaqueta de 
nylon o 
equivalente  90 °C  Alambrado para 
artefactos  
Cable para artefactos 
con aislami ento de 
poliolefina de cadena 
cruzada  XF* Poliolefina de 
cadena 
cruzada  0.824 – 2.08 
3.31 – 5.26 18 - 14 
12 - 10 0.76 
1.14 Ninguna  150 °C  Alambrado para 
artefactos hasta 
300 volts.  
Cable para artefactos 
con aislamiento de 
poliolefina de cadena 
cruzada -trenzado 
flexible  XFF*  Poliolefina de 
cadena 
cruzada  0.824 – 2.08 
3.31 – 5.26 18 - 14 
12 - 10 0.76 
1.14 Ninguna  150 °C  Alambrado para 
artefactos hasta 
300 volts  
ETFE modificado -
sólido o 7 hilos - 
trenzado.  ZF Etileno -
tetrafluoro -
etileno 
modificado  0.824 – 2.08 18 - 14 0.38 Ninguna  150 °C  Alambrado para 
artefactos  
Trenzado flexible  ZFF Etileno -
tetrafluoro -
etileno 
modificado  0.824 – 2.08 18 - 14 0.38 Ninguna  150 °C  Alambrado para 
artefactos  
ETFE modificado de 
alta temperatura —, 
sólido o 7 hilos - 
trenzado.  ZHF Etileno -
tetrafluoro -
etileno 
modificado  0.824 – 2.08 18 - 14 0.38 Ninguna  200 °C  Alambrado para 
artefactos  
*Se permitirá que los aislamientos y cubiertas exteriores aprobados estén marcados como no propagadores de incendio, baja emi sión de 
humo y gas áci do, pueden identificarse con el sufijo “LS”.  
402-9. Marcado.  
a) Método de marcado.  Los conductores para artefactos con aislamiento termoplástico se deben marcar 
de manera duradera en su superficie en intervalos que no excedan los 61 centímetros. Todos los demás 
conductores para artefactos se deben etiquetar por medio de una etiqueta impresa adherida a la bobina, rollo 
o caja.  
b) Marcado opcional.  Se permitirá que los tipos de cables para artefactos incluidos en la Tabla 402 -3 
sean marcados en su superficie,  para indicar las características especiales de los materiales del cable. Estas 
marcas incluyen, pero no se limitan a las marcas para humo limitado, resistencia a la luz solar, etc.  
402-10. Usos permitidos.  Se permitirá usar los cables para artefactos:  
(1) En instalaciones de luminarias y equipos similares cuando estén encerrados o protegidos y no estén 
sometidos a doblado o torsión durante su uso, o  
(2) Para conectar las luminarias a los conductores del circuito derivado que alimenta a las luminarias.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     95 
 402-12. Usos no permitidos.  Los cables para artefactos no se deben usar como conductores de los 
circuitos derivados, excepto lo permitido por otros apartes de esta NOM.  
402-14. Protección contra sobrecorriente.  La protección contra sobrecorriente de los cables  para 
artefactos debe ser como se especifica en 240 -5. 
Tabla 402 -5.- Ampacidad admisible de alambres para artefactos  
mm2 AWG  Ampacidad 
admisible (A)  
0.824  18 6 
1.31 16 8 
2.08 14 17 
3.31 12 23 
5.26 10 28 
 
ARTÍCULO 404  
DESCONECTADORES  
Parte A. Instalac ión 
404-1. Alcance.  Las disposiciones de este Artículo aplican a todos los desconectadores, dispositivos de 
desconexión e interruptores automáticos cuando se utilizan como interruptores que operan a 1000 volts y 
menos, a menos que específicamente se haga r eferencia en otra parte de esta NOM para tensiones  más 
altas.  
404-2. Conexiones del desconectador.  
a) Desconectador de tres vías y de cuatro vías.  Los desconectadores de tres y cuatro vías se deben 
alambrar de manera tal que toda la desconexión se haga ún icamente en el circuito del conductor de fase. 
Cuando se encuentren en canalizaciones metálicas o cables con armadura metálica, el alambrado entre los 
desconectadores y las salidas se debe hacer de acuerdo con 300 -20(a).  
Excepción:  No se exigirá que en las  trayectorias de los conductores entre los desconectadores de tres y 
cuatro vías tengan un conductor puesto a tierra.  
b) Conductores puestos a tierra. Los desconectadores y los interruptores automáticos no deben 
desconectar el conductor puesto a tierra de un circuito.  
Excepción:  Se permitirá que un desconectador o un interruptor automático desconecte el conductor 
puesto a tierra del circuito cuando todos los conductores del circuito se desconectan simultáneamente o 
cuando el dispositivo está dispuesto de ma nera tal que el conductor puesto a tierra no se puede desconectar 
hasta que todos los conductores de fase del circuito se hayan desconectado.  
c) Desconectadores que controlan las cargas de alumbrado. El conductor puesto a tierra de un circuito 
de alumbrado  que es controlado, se debe instalar hasta el lugar donde los desconectadores controlan las 
cargas de iluminación que son alimentadas por el circuito derivado de uso general puesto a tierra, que 
alimentan a baños, pasillos, escaleras o habitaciones adecuad as para ocupación humana u  ocupación según 
se define en las normas de construcción. En los lugares de desconectadores múltiples que controlan la misma 
carga de iluminación, de modo que toda la superficie de la habitación o espacio sea visible desde el luga r de 
control único o combinado, el conductor puesto a tierra del circuito conectado a tierra sólo será necesario en 
un lugar. No se requerirá instalar un conductor puesto a tierra en los lugares del desconectador de iluminación 
bajo cualquiera de las sigui entes condiciones:  
 (1) Donde los conductores ingresan en la caja que contiene el desconectador a través de una 
canalización, siempre que la canalización sea lo suficientemente grande para todos los conductores 
contenidos, incluido un conductor de puesto a  tierra.  
(2) Donde la caja que contiene el desconectador sea accesible para la instalación de un cable adicional o 
de reemplazo sin quitar los materiales del acabado.  
(3) Donde desconectadores de resorte con envolventes integrales cumplan con lo establecid o en la 
sección 300 -15(e).  96     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(4) Donde la iluminación del área esté controlada por medios automáticos.  
(5) Donde un desconectador controle una carga de contacto.  
El conductor puesto a tierra se deberá llevar hasta cualquier lugar donde haya un desconectador según 
sea necesario y se conectará a dispositivos de conmutación que requieran tensión de línea a neutro para 
operar la electrónica del desconectador en el modo de espera y deberá cumplir con los requisitos de 404 -22. 
Excepción:  No se aplicará a los interr uptores de reemplazo instalados en ubicaciones anteriores a la 
adopción local de 404 -2(c) y donde el conductor conectado a tierra no pueda extenderse sin retirar los 
materiales finales. El número de interruptores de control de iluminación electrónicos en u n circuito de 
derivación no deberá exceder de cinco, y el número conectado a cualquier alimentador en el lado de carga de 
un sistema o puente de unión principal no deberá exceder de 25. A los efectos de esta excepción, no se 
limitará una barra colectora de  neutro, en conformidad con la 200 -2(b) y a la que esté conectado un puente de 
unión principal o de sistema, en cuanto al número de interruptores electrónicos de control de iluminación 
conectados.  
NOTA:  La disposición para un conductor puesto a tierra (fut uro) es para completar una trayectoria del 
circuito para los dispositivos electrónicos de control de alumbrado.  
404-3. Envolvente.  
a) Generalidades.  Los desconectadores y los interruptores automáticos deben ser del tipo operable desde 
el exterior, montados  en un envolvente aprobado para dicho uso. El espacio mínimo para la curvatura del 
cable en las terminales y el espacio mínimo en la canal dentro de los envolventes para interruptores deben ser 
como se estipulan en 312 -6. 
Excepción 1:  Se permitirá que no t engan envolvente los interruptores de acción rápida de tipo colgante o 
superficial y los desconectadores de cuchilla montados en tableros de distribución o tableros de distribución 
abiertos.  
Excepción 2:  Se permitirá que no tengan envolventes los desconect adores y los interruptores automáticos 
instalados de acuerdo con 110 -27(a)(1), (a)(2), (a)(3) o (a)(4).  
b) Usados como canalización.  Los envolventes no se deben utilizar como cajas de empalme, canales 
auxiliares ni canalizaciones para conductores que se al imentan a través o se derivan de otros 
desconectadores o dispositivos de protección contra sobrecorriente, a menos que el envolvente cumpla con 
las disposiciones de 312 -8. 
404-4. Lugares húmedos o mojados.  
a) Desconectador o interruptor automático de monta je superficial.  Un desconectador o interruptor 
automático de montaje superficial debe tener un envolvente a prueba de intemperie o un gabinete que debe 
cumplir lo exigido en 312 -2. 
b) Desconectador o interruptor automático empotrado.  Un desconectador o int erruptor automático 
empotrado debe estar equipado con una cubierta a prueba de intemperie.  
c) Desconectadores en duchas o tinas.  No se deben instalar desconectadores dentro de tinas o en 
espacios de duchas, a menos que se instalen como parte de un ensamble  aprobado para tina o ducha.  
404-5. Desconectadores de tiempo, destelladores y dispositivos similares. Los desconectadores de 
tiempo, destelladores y dispositivos similares se deben montar en gabinetes, cajas o envolventes para 
equipos. Las partes energiza das deben tener barreras para evitar que el operador las toque cuando accione o 
ajuste manualmente el interruptor.  
Excepción:  Se permitirá que los dispositivos montados de manera tal que son accesibles únicamente a 
personas calificadas no tengan barreras, siempre que se ubiquen dentro de un envolvente de manera que 
todas las partes energizadas a una distancia no mayor de 15 centímetros del ajuste manual o desconectador 
estén cubiertas con barreras adecuadas.  
404-6. Posición y conexión de los desconectadores . 
a) Desconectadores de cuchilla de un tiro.  Los desconectadores de cuchilla de un tiro se deben colocar 
de manera tal que la gravedad no haga que se cierren. Los desconectadores de cuchilla de un tiro aprobados 
para uso en posición invertida se deben sumi nistrar con medios mecánicos integrados que garanticen que las 
cuchillas permanezcan en la posición abierta cuando se fijan de este modo.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     97 
 b) Desconectadores de cuchilla de doble tiro.  Se permitirá que los desconectadores de cuchilla de 
doble tiro estén mon tados de modo que la vía sea vertical u horizontal. Cuando el tiro es vertical, se deben 
suministrar medios mecánicos integrados que mantengan las cuchillas en la posición abierta cuando se fijan 
de este modo.  
c) Conexión de los desconectadores.  Los descon ectadores de cuchilla de un tiro y los desconectadores 
con contactos de presión directa se deben conectar de tal manera que sus cuchillas no estén energizadas 
cuando el interruptor esté en posición abierta. Los desconectadores de contacto a presión atornil lados deben 
tener barreras que eviten el contacto involuntario con las cuchillas energizadas. Los desconectadores de 
cuchilla de un tiro, los desconectadores de contacto a presión atornillados, los desconectadores de caja 
moldeada, los desconectadores con contactos de presión directa y los interruptores automáticos utilizados 
como desconectadores se deben conectar de forma tal que las terminales que alimentan a la carga estén 
desenergizados cuando el interruptor está en posición abierta.  
Excepción:  Se permi tirá que las cuchillas y las terminales que alimentan a la carga de un desconectador 
estén energizadas cuando el desconectador está en posición abierta, si el desconectador está conectado a 
circuitos o equipos con capacidad inherente para suministrar una f uente de energía de retroalimentación. Para 
dichas instalaciones, se debe instalar un anuncio permanente en el envolvente del desconectador o en la zona 
inmediata adyacente a los desconectadores abiertos con las siguientes palabras o su equivalente:  
ADVERT ENCIA.  
LAS TERMINALES EN EL LADO DE LA CARGA  
PUEDEN ESTAR ENERGIZADAS POR RETROALIMENTACIÓN.  
404-7. Indicación.  Los desconectadores de uso general y para circuitos de motores, los interruptores 
automáticos y los desconectadores de caja moldeada, cuando est án montados en un envolvente como el 
descrito en 404 -3, deben indicar claramente si están en posición abierta (off) o en posición cerrada (on).  
Cuando las manijas de estos desconectadores o interruptores automáticos se operan verticalmente y no 
de manera r otativa ni horizontal, la posición superior de las manijas debe ser la posición cerrada (on).  
Excepción 1: Se permitirá que los desconectadores de doble tiro operados verticalmente estén en la 
posición cerrada (on) con la manija ya sea en posición superior  o inferior.  
Excepción 2:  En instalaciones de electroductos ( busway ), se permitirá que los desconectadores de 
derivación que utilizan una manija con pivote central estén en posición abierta o cerrada con el extremo de la 
manija bien sea en posición superio r o inferior. La posición del desconectador debe estar indicada claramente 
y debe ser visible desde el piso o desde el punto usual de operación.  
404-8. Accesibilidad y agrupamiento.  
a) Ubicación.  Todos los desconectadores y los interruptores automáticos ut ilizados como 
desconectadores se deben ubicar de manera tal que se puedan operar desde un lugar fácilmente accesible. 
Se deben instalar de forma tal que el centro de agarre de la manija de operación del desconectador o del 
interruptor automático, cuando es tá en su posición más elevada, no esté a más de 2.00 metros por encima del 
piso o de la plataforma de trabajo.  
Excepción 1:  En instalaciones de electroductos ( busway ), se permitirá que los desconectadores con 
fusibles y los interruptores automáticos se ubi quen al mismo nivel del electroducto ( busway ). Se deben 
suministrar medios adecuados para operar la manija del dispositivo desde el suelo.  
Excepción 2:  Se permitirá que los desconectadores e interruptores automáticos instalados adyacentes a 
motores, aparat os y otros equipos a los cuales alimentan, se ubiquen a una altura mayor a 2.00 metros y que 
sean accesibles por medios portátiles.  
Excepción 3:  Se permitirá que los desconectadores de aislamiento operables con pértiga estén a 
mayores alturas.  
b) Tensión e ntre dispositivos adyacentes.  Un desconectador de resorte no debe estar agrupado ni 
acoplado en envolventes con otros interruptores de acción rápida, contactos o dispositivos similares, a menos 
que estén organizados de forma que la tensión entre los dispos itivos adyacentes no exceda los 300 volts o a 
menos que se instalen en envolventes equipados con barreras permanentes, instaladas de forma segura entre 
los dispositivos adyacentes.  98     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Desconectadores multipolares de resorte.  No se permitirá que un desconec tador multipolar de 
resorte para uso general esté alimentado desde más de un solo circuito, a menos que esté marcado como 
interruptor de dos o tres circuitos.  
NOTA: Véase 210 -7 para requisitos de desconexión cuando más de un circuito alimenta un interrupto r. 
404-9. Disposiciones para interruptores de acción rápida de uso general.  
a) Placas frontales.  Las placas frontales que se suministran para interruptores de acción rápida 
instalados en cajas y otros envolventes, se deben instalar de manera que cubran por  completo la abertura y 
cuando el desconectador está montado a nivel, se asiente contra la superficie terminada.  
b) Puesta a tierra.  Los interruptores de acción rápida, incluyendo los reguladores de intensidad y 
desconectadores similares de control, se deb en conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos y 
deben proporcionar un medio para conectar las placas frontales metálicas al conductor de puesta a tierra del 
equipo, se instale o no una placa frontal metálica. Las placas metálicas deberán estar p uestas a tierra. Los 
interruptores de acción rápida se deben considerar como parte de una trayectoria de corriente eficaz de falla a 
tierra, si se cumple cualquiera de las condiciones siguientes:  
(1) El desconectador está montado con tornillos metálicos a una caja metálica o una cubierta metálica 
que está conectada a un conductor de puesta a tierra del equipo o a una caja no metálica con medios 
integrados para la conexión a un conductor de puesta a tierra del equipo.  
(2) Un conductor de puesta a tierra del equipo o un puente de unión del equipo está conectado a una 
terminación de puesta a tierra de equipos del interruptor de resorte.  
Excepción 1 para (b): Cuando no existen medios dentro del envolvente del desconectador de resorte 
para la conexión al conducto r de puesta a tierra del equipo o cuando el método de alambrado no incluye un 
conductor de puesta a tierra de equipos, se permitirá un desconectador de resorte sin conexión a un 
conductor de puesta a tierra de equipos únicamente con propósitos de reemplazo . Un desconectador de 
resorte alambrado según las disposiciones de esta excepción y ubicado a menos de 2.50 metros 
verticalmente, o 1.50 metros horizontalmente desde tierra u objetos metálicos puestos a tierra y expuestos, se 
debe proporcionar con una plac a frontal de material no conductor, con tornillos de unión no metálicos, a 
menos que la abrazadera o soporte de montaje del desconectador sea no metálico o el circuito esté protegido 
por un interruptor de circuito contra falla a tierra.  
Excepción 2 para (b ): No se exigirá que los ensambles o equipos aprobados sean conectados a un 
conductor de puesta a tierra de equipos si se cumplen todas las siguientes condiciones:  
(1) El dispositivo está equipado con una placa frontal no metálica que no se puede instalar en cualquier 
otro tipo de dispositivo;  
(2) El dispositivo no cuenta con medios de montaje para aceptar otras configuraciones de placas 
frontales;  
(3) El dispositivo está equipado con un soporte no metálico; y  
(4) Todas las partes del desconectador manipula bles para su operación están fabricadas de materiales 
no metálicos.  
Excepción 3 para (b):  Se permitirá un desconectador de resorte con envolvente no metálico integrado 
que cumple con 300 -15(e) sin una conexión al conductor de puesta a tierra del equipo.  
c) Construcción.  Las placas frontales metálicas deben tener una resistencia y rigidez para el uso previsto.  
404-10. Instalación de los interruptores de acción rápida.  
a) Tipo superficial.  Los interruptores de resorte utilizados con alambrado abierto sobre a isladores se 
deben montar sobre un material aislante que separe los conductores por lo menos 1.30 centímetros de la 
superficie sobre la cual está alambrada.  
b) De montaje en caja.  Los interruptores de resorte de tipo empotrado montados en cajas que están 
separadas de la superficie terminada, tal como lo permite 314 -20, se deben instalar de manera tal que los 
bordes de la placa en la cual están instalados descansen sobre la superficie de la pared. Los interruptores de 
resorte de tipo empotrado montados en ca jas que están a nivel con la superficie terminada o que sobresalen 
de ella, se deben instalar de manera tal que la placa de montaje del interruptor esté apoyada contra la caja.  
404-11. Interruptores automáticos utilizados como desconectadores.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     99 
 Se permitir á que un interruptor automático de operación manual, equipado con una manija o una palanca, 
o un interruptor automático de operación eléctrica que se pueda abrir con la mano en el caso de falla de la 
alimentación, sirvan como desconectador si tienen el núm ero adecuado de polos.  
NOTA: Véase las disposiciones de 240 -81 y 240 -83. 
404-12. Puesta a tierra de los envolventes de desconectadores e interruptores automáticos.  Los 
envolventes metálicos de los desconectadores e interruptores automáticos deben estar con ectados a un 
conductor de puesta a tierra del equipo tal como se especifica en la Parte D del Artículo 250. Los envolventes 
metálicos para los desconectadores o los interruptores automáticos utilizados como equipo de acometida 
deben cumplir con las disposi ciones de la Parte E del Artículo 250. Cuando se utilizan envolventes no 
metálicos con canalizaciones metálicas o con cables con armadura metálica, se deben tener medios para la 
conexión del conductor o conductores de puesta a tierra del equipo.  
Excepto lo  indicado en 404 -9(b), Excepción 1, las cajas no metálicas para los desconectadores se deben 
instalar con un método de alambrado que proporcione o incluya un conductor de puesta a tierra de equipos.  
404-13. Desconectadores de cuchilla.  
a) Desconectadores d e aislamiento.  Los desconectadores de cuchilla con capacidad nominal mayor a 
1200 amperes a 250 volts o menos, y de más 1000 amperes con tensión entre 251 y 1000 volts, se deben 
utilizar únicamente como desconectadores de aislamiento y no se deben abrir ba jo carga.  
b) Interrupción de corrientes.  Para interrumpir corrientes mayores a 1200 amperes a 250 volts 
nominales o menos, o mayores a 600 amperes con tensión entre 251 y 1000 volts nominales, se debe utilizar 
un interruptor automático o un desconectador c on diseño especial aprobado para tal propósito.  
c) Desconectadores para uso general.  Los desconectadores de cuchilla con capacidad nominal menor a 
las que se especifican en 404 -13(a) y (b) se deben considerar desconectadores para uso general.  
NOTA:  Véase l a definición de desconectador para uso general en el Artículo 100.  
d) Desconectadores para circuitos de motores.  Se permitirá que los desconectadores para circuitos de 
motores sean de tipo desconectador de cuchilla.  
NOTA:  Véase la definición de desconectad or para circuito de motor en el Artículo 100.  
404-14. Valor nominal y uso de los desconectadores de acción rápida.  Los desconectadores de 
acción rápida se deben utilizar dentro de sus valores nominales y según se indica desde (a) hasta (f) 
siguientes.  
NOTA  1: Para los desconectadores de anuncios e iluminación de contorno, véase 600 -6. 
NOTA 2:  Para desconectadores que controlan motores, véase 430 -83, 430 -109 y 430 -110. 
a) Interruptor de acción rápida de corriente alterna para uso general. Los desconectadores  de acción 
rápida para  uso general son adecuados únicamente para utilizar en circuitos de  corriente alterna para 
controlar los siguientes elementos:  
(1) Cargas resistivas e inductivas que no excedan el valor nominal de corriente del desconectador a la 
tensión aplicada.  
(2) Cargas para lámparas con filamentos de tungsteno que no excedan el valor nominal de corriente del 
desconectador a 120 volts.  
(3) Cargas de motor, que no excedan el 80 por ciento del valor nominal de corriente del desconectador a 
su tensió n nominal.  
b) Interruptor de acción rápida de corriente alterna o corriente continua para uso general.  Es una 
forma de interruptor de acción rápida para uso general adecuado para utilizar en circuitos bien sea de 
corriente alterna o de corriente continua p ara controlar los siguientes elementos:  
(1) Cargas resistivas que no excedan el valor nominal de corriente del desconectador a la tensión 
aplicada.  
(2) Cargas inductivas que no excedan el 50 por ciento del valor nominal de corriente del desconectador 
a la tensión aplicada. Los desconectadores con valor nominal expresado en caballos de fuerza son adecuados 
para controlar cargas de motor dentro de su valor nominal a la tensión aplicada.  
(3) Cargas para lámparas con filamentos de tungsteno que no excedan el va lor nominal de corriente del 
interruptor a la tensión aplicada, si tienen clasificación T.  100     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Desconectadores de acción rápida CO/ALR.  No se permite la instalación de desconectadores de 
acción rápida conectados a conductores de aluminio.  
d) Desconectadores  de acción rápida de corriente alterna para uso específico y con valor nominal 
de 347 volts.  Los desconectadores de acción rápida con valor nominal de 347 volts de corriente alterna 
deben estar aprobados y se deben utilizar únicamente para controlar las ca rgas permitidas a continuación.  
1) Cargas no inductivas.  Cargas no inductivas diferentes de lámparas con filamentos de tungsteno, que 
no excedan los valores nominales de corriente y tensión del desconectador.  
2) Cargas inductivas.  Cargas inductivas que no excedan los valores nominales de corriente y tensión del 
desconectador. Cuando se especifican características o limitaciones particulares de la carga como condición 
de aprobado, se deben cumplir dichas restricciones independientemente del valor nominal de corriente de la 
carga.  
El valor nominal de corriente del desconectador no debe ser menor a 15 amperes a una tensión de 347 
volts de corriente alterna. Los interruptores de acción rápida del tipo empotrado con tensión nominal de  347 
volts de corriente alte rna no deben ser fácilmente intercambiables en la caja de montaje con los 
desconectadores identificados en 404 -14(a) y (b).  
e) Desconectadores reguladores de intensidad.  Los desconectadores reguladores de intensidad para 
uso general se deben utilizar única mente para el control de luminarias incandescentes instaladas 
permanentemente, a menos que estén aprobados para el control de otras cargas y se instalen según 
corresponda.  
f) Cargas conectadas con cordón y clavija.  Cuando se utiliza un interruptor de acció n rápida o un 
dispositivo de control para controlar el equipo conectado con cordón y clavija en un circuito derivado de uso 
general, cada interruptor de acción rápida o un dispositivo de control que controla las salidas para contactos o 
los conectores de c ordón que son alimentados por cordones colgantes conectados permanentemente deben 
tener una capacidad nominal no menor al valor en amperes máximo permitido o al ajuste del dispositivo de 
protección contra sobrecorriente que protege los contactos o los cone ctores de cordón, como prevé 210 -21(b).  
NOTA: Véase 210 -50(a) y 400 -10(a)(1) para la equivalencia para una salida para contactos que es 
alimentada por un cordón colgante conectado permanentemente.  
Excepción:  Cuando se utiliza un interruptor de acción rápid a o un dispositivo de control para controlar no 
más de un contacto en un circuito derivado, se permitirá que el desconectador o dispositivo de control tenga 
capacidad nominal no menor al del contacto.  
Parte B. Especificaciones de construcción  
404-20. Marca do. 
a) Valores nominales.  Los desconectadores deben estar marcados con la corriente, la tensión y, si están 
clasificados en caballos de fuerza, el valor nominal máximo para la cual están diseñados.  
b) Indicación de abierto (off).  Cuando está en la posición  abierta, un dispositivo de conmutación con 
posición OFF marcada debe desconectar por completo todos los conductores de fase de la carga que 
controla.  
404-26. Desconectadores de cuchilla de valor nominal de 600 a 1000 volts.  Contactos auxiliares de 
tipo re novable o de apertura rápida o su equivalente, se deben suministrar en todos los desconectadores de 
cuchilla con valor nominal de 600 a 1000 volts y diseñados para usar en la interrupción de una corriente mayor 
a 200 amperes.  
404-27. Desconectadores con fu sibles. Un desconectador con fusibles no debe tener fusibles en 
paralelo, excepto lo permitido en 240 -8. 
404-28. Espacio de doblez del alambre.  El espacio de doblez del alambre que se exige en 404 -3 debe 
cumplir las separaciones que se indican en la Tabla 312-6(b) para la pared del envolvente, opuesta a la línea 
y las terminales de la carga.  
ARTÍCULO 406  
CONTACTOS, CONECTORES DE CORDÓN Y CLAVIJAS DE CONEXIÓN  
406-1. Alcance.  Este Artículo trata del valor nominal, el tipo y la instalación de contactos, conect ores de 
cordón y clavijas de conexión.  
406-2. Definiciones.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     101 
 Cubierta de caja de salida.  Es un dispositivo de protección de la carcasa que se instala sobre una placa 
frontal para dispositivos de cableado empotrados  a un componente integral de una caja de sa lida o de una 
placa frontal para dispositivos de cableado empotrados. La cubierta no sirve para completar la envolvente 
eléctrica; reduce el riesgo de que el agua entre en contacto con componentes eléctricos dentro de la cubierta, 
tales como clavijas de co nexión, adaptadores, dispositivos de protección contra sobretensiones, unidades de 
transformador de conexión directo o dispositivos de alambrado.  
Instalaciones de cuidados infantiles . Un edificio o estructura o porción de ésta, para los servicios de 
cuidad os personales, educativos o de supervisión para más de cuatro niños de siete años o menos.  
406-3. Valor nominal y tipo del contacto.  
a) Contacto. Los contactos deben estar aprobados y marcados con el nombre o la identificación del 
fabricante y los valores nominales de corriente y tensión.  
b) Valor nominal.  Los contactos y los conectores de cordón deben tener valor nominal no menor a 15 
amperes, 125 volts, o 15 amperes, 250 volts y deben ser de tipo no adecuado para uso como portalámparas.  
NOTA:  Véase 210 -21(b) con respecto a los valores nominales de los contactos cuando se instalan en 
circuitos derivados.  
c) Contactos para conductores de aluminio CO/ALR.  No se permite la instalación de contactos 
conectados a conductores de aluminio.  
d) Contactos con puesta a  tierra aislada. Los contactos que tienen una conexión aislada del conductor 
de puesta a tierra proyectada para la reducción del ruido eléctrico (interferencia electromagnética), tal como se 
permite en 250 -146 (d), deben estar identificados con un triángul o anaranjado ubicado en la parte frontal del 
contacto.  
Excepción:  Los contactos con puesta a tierra aislada se podrán identificar con un triángulo de color verde 
cuando la parte frontal del contacto es de color naranja  
1) Conductor con aislamiento de puest a a tierra de equipos exigido.  Los contactos así identificados se 
deben utilizar únicamente con conductores de puesta a tierra de equipos que estén aislados, de acuerdo con 
250-146(d).  
2) Instalación en cajas no metálicas. Los contactos con puesta a tierra  aislada, instalados en cajas no 
metálicas deben estar cubiertos con una placa frontal no metálica.  
Excepción:  Donde un contacto de puesta a tierra aislada es instalado en una caja no metálica, se 
permitirá una placa frontal metálica si la caja tiene una c aracterística o accesorio que permita la puesta a tierra 
efectiva de la placa frontal  
e) Identificación de contactos controlados.  Todos los contactos de 125 volts, 15 y 20 amperes, del tipo 
sin bloqueo, que estén controlados por un dispositivo de control automático o que incorpore características de 
control que tomen la energía del contacto, con el propósito de administrar la energía o automatizar un edificio, 
deben estar permanentemente marcados con el símbolo que se muestra en la Figura 406 -3(e) y la pal abra 
controlado.  
 
Figura 406 -3(e).- Símbolo de marca de contacto controlado.  
Para los contactos controlados por un dispositivo de control automático, la identificación se colocará en la 
cara del contacto y será visible después de la instalación.  
En ambos casos en que se utilice un dispositivo de contacto múltiple, la identificación requerida de la 
palabra "controlado" y el símbolo indicarán qué dispositivo de contacto está controlado.  
Excepción: No se requiere la identificación en contactos controlados por  un interruptor de muro que 
proporcionen las salidas requeridas para la iluminación de los cuartos, según lo permitido en la sección  210-
70. 
(f) Contacto con cargador USB. Un contacto de 125 volts de 15 o 20 amperes que suministre 
adicionalmente potencia de Clase 2 deberá ser construido de tal manera que la circuitería de Clase 2 sea 
integral con el contacto.  102     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
406-4. Requisitos generales de instalación.  Las salidas de los contactos deben estar en circuitos 
derivados de acuerdo con la Parte C del Artículo 21 0. Los requisitos generales de instalación deben estar 
acordes con las disposiciones siguientes:  
a) De tipo de puesta a tierra.  Excepto lo establecido en la sección 406 -4(d), los contactos instalados en 
circuitos derivados de 15 y 20 amperes deben ser de t ipo de puesta a tierra. Los contactos de tipo de puesta a 
tierra se deben instalar únicamente en circuitos con la clase de tensión y la corriente para los cuales están 
clasificados, excepto lo indicado en la Tabla 210 -21(b)(2) y en la Tabla 210 -21(b)(3).  
b) Puestos a tierra.  Los contactos y los conectores de cordón que tienen contactos para el conductor de 
puesta a tierra de equipos deben tener dichos contactos conectados a un conductor de puesta a tierra de 
equipos.  
Excepción 1:  Contactos montados en gener adores portátiles y montados en vehículos, según 250 -34. 
Excepción 2:  Contactos de reemplazo tal como lo permite 406 -4(d). 
c) Métodos de puesta a tierra.  Los contactos del conductor de puesta a tierra de equipos de los 
contactos y los conectores de cordón se deben poner a tierra mediante la conexión al conductor de puesta a 
tierra de equipos del circuito que alimenta al contacto o al conector de cordón.  
NOTA:  Para los requisitos de instalación para la reducción del ruido eléctrico, véase 250 -146(d).  
El méto do de alambrado del circuito derivado debe incluir o proporcionar un conductor de puesta tierra de 
equipos al cual se conecten los contactos del conductor de puesta a tierra de equipos del contacto o del 
conector de cordón.  
NOTA 1:  Véase 250 -118 con respec to a los medios de puesta a tierra aceptables.  
NOTA 2:  Véase 250 -130 con respecto a las extensiones de circuitos derivados existentes.  
d) Reemplazos.  Los contactos para reemplazo deben cumplir con las indicaciones de 406 -4(d)(1) a (d)(6) 
según se aplique. Los contactos de tipo interruptor de circuito por falla de arco y de tipo interruptor de circuito 
contra falla a tierra deben ser instalados en un lugar fácilmente accesible.  
1) Contactos de tipo de puesta a tierra.  Cuando existe un medio de puesta a tierr a en el envolvente del 
contacto o se instala un conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250 -130(c), se deben utilizar 
contactos de tipo de puesta a tierra y se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos de 
acuerdo con 406 -4(c) o 250 -130(c).  
2) Contactos de tipo de no puesta a tierra.  Cuando no existe conexión al conductor de puesta a tierra de 
equipos en el envolvente del contacto, la instalación debe cumplir con lo siguiente:  
a. Se permitirá que un contacto de tipo de no puest a a tierra sea reemplazado con otro contacto del 
mismo tipo.  
b. Se permitirá que un contacto de tipo de no puesta a tierra sea reemplazado con un contacto del tipo 
interruptor del circuito contra falla a tierra. Estos contactos o su placa frontal deben est ar marcados como “sin 
puesta a tierra del equipo”. Un conductor de puesta a tierra de equipos no se debe conectar desde el contacto 
de tipo interruptor del circuito contra falla a tierra hasta ninguna salida alimentada desde el contacto del tipo 
interrupto r del circuito contra falla a tierra.  
c. Se permitirá que un contacto de tipo de no puesta a tierra sea reemplazado con un contacto del tipo 
de puesta a tierra cuando se alimenta a través de un interruptor del circuito contra falla a tierra. Cuando los 
contactos del tipo de puesta a tierra están alimentados a través del interruptor del circuito contra falla a tierra 
los contactos de puesta a tierra y su cubierta deben estar marcados como “protegidos con Interruptores del 
circuito contra falla a tierra y “si n puesta a tierra del equipo” visible después de la instalación. Un conductor de 
puesta a tierra de equipos no se debe conectar entre los contactos de tipo de puesta a tierra.  
NOTA 1:  Algunos equipos o aparatos manufacturados requieren que el circuito deri vado para el equipo o 
aparato incluya un conductor de puesta a tierra del equipo.  
NOTA 2:  Ver 250 -114 para una lista de aparatos o equipos conectados con cordón y clavija que requieren 
un conductor de puesta a tierra de equipo.  
3) Interruptores del circuit o contra falla a tierra.  Los contactos protegidos con interruptor del circuito 
contra falla a tierra se deben suministrar cuando se hacen reemplazos en las salidas de contactos para las 
cuales se exige esta protección en otras partes de esta NOM.  
Excepción : Cuando el reemplazo del tipo de contacto no sea factible, como por ejemplo donde el tamaño 
de la caja de salida no permita la instalación del contacto GFCI, debe permitirse que el contacto sea 
reemplazado con un nuevo contacto del tipo existente, donde s e brinde protección GFCI y el contacto esté Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     103 
 marcado con la inscripción: "Protegido con GFCI" y "sin puesta a tierra del equipo", de acuerdo con lo 
establecido en las secciones 406 -4(d)(2) (a), (b) o (c).  
 4) Protección con interruptor de circuito por falla  de arco.  Cuando una salida de contacto es 
localizada en cualquiera de las áreas especificadas en 210 -12(a) o (b), el contacto para reemplazo en esta 
salida puede ser uno de los siguientes:  
(1) Un contacto de salida aprobada en un circuito derivado con un interruptor de circuito por falla de 
arco.  
(2) Un contacto protegido por un contacto de salida aprobada en un circuito derivado con un interruptor 
de circuito por falla de arco.  
(3) Un contacto protegido por una combinación aprobada de un interruptor de ci rcuito por falla de arco 
tipo interruptor automático.  
Excepción 1: No se requerirá protección con interruptor de circuito de falla de arco cuando se apliquen 
todas las condiciones siguientes:  
(1) El reemplazo cumple con 406 -4(d)(2)(b).  
(2) No es práctico p roporcionar un conductor de puesta a tierra del equipo como lo provee 250 -130(c).  
(3)  No está disponible comercialmente una combinación aprobada un interruptor automático del tipo 
interruptor de circuito con fallo de arco.  
(4) Los contactos de doble funci ón GFCI / AFCI no están disponibles comercialmente.  
Excepción 2 : Sección 210 -12(b), Excepción no se aplicará a la sustitución de contactos.  
5) Contactos resistentes a la manipulación.  Se pueden suministrar contactos resistentes a la 
manipulación cuando los  reemplazos se hagan en las salidas del contacto que en otra parte de esta NOM se 
permite sean resistentes a la manipulación. Excepto cuando un contacto que no sea de puesta a tierra sea 
reemplazado por otro contacto que no sea de puesta a tierra.  
6) Conta ctos resistentes a la intemperie.  Se deben suministrar contactos resistentes a la intemperie 
cuando los reemplazos se hagan en las salidas del contacto que se exige sean protegidos de esta forma en 
otra parte de esta NOM.  
e) Equipo conectado con cordón y clavija.  La instalación de contactos del tipo de puesta a tierra no se 
debe utilizar como requisito de que todo equipo conectado con cordón y clavija debe ser del tipo puesto a 
tierra.  
NOTA:  Véase 250 -114 con respecto a los tipos de equipos conectados con cordón y clavija que se deben 
poner a tierra.  
f) Tipos no intercambiables.  Los contactos conectados a circuitos que tienen diferentes tensiones, 
frecuencias o tipos de corriente (alterna o continua) en las mismas instalaciones deben tener un diseño tal que  
las clavijas de conexión utilizadas en estos circuitos no sean intercambiables.  
406-5. Montaje del contacto.  Los contactos se deben montar en cajas o ensambles diseñados para tal 
propósito, las cajas o ensambles deben estar fijos firmemente en su lugar, a  menos que se permita algo 
diferente en otras partes de esta NOM.  
 a) Cajas sumidas.  Los contactos montados en cajas que están sumidas con respecto a la superficie 
terminada, tal como se permite en 314 -20, se deben instalar de manera tal que el chasis o yu go de montaje 
del contacto se sostenga rígidamente en la superficie terminada.  
b) Cajas empotradas.  Los contactos montados en cajas empotradas que están a nivel con la superficie 
terminada o que sobresalen de ella se deben instalar de manera tal que el cha sis o yugo de montaje del 
contacto se sostenga rígidamente contra la caja o la tapa de la caja.  
c) Contactos montados sobre tapas.  Los contactos que están montados en una tapa y que están 
sostenidos por ella se deben sostener rígidamente contra la tapa por  más de un tornillo o debe ser un 
dispositivo ensamblado o cubierta de la caja aprobado e identificada para su fijación mediante un solo tornillo.  
d) Posición de las partes frontales de los contactos. Después de la instalación, las partes frontales de 
los contactos deben estar a nivel con o sobresalir desde las placas frontales de material aislante, y deben 
sobresalir un mínimo de 0.40 milímetros desde las placas frontales metálicas.  104     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción: Se permitirán conjuntos o ensambles aprobados que incorporan co ntactos y placas frontales 
no metálicas que cubren la parte frontal del contacto, cuando la placa no se puede instalar en ningún otro 
contacto.  
e) Contactos en cubiertas.  Los ensambles de contactos para instalación en cubiertas deben ser 
aprobados para apl icaciones en cubiertas. Donde se requieran ensambles de contactos para aplicaciones en 
cubiertas, a fin de brindar protección con interruptores de circuito por falla a tierra para las personas, conforme 
a lo establecido en la sección 210 -8, debe permitirse  que dichos ensambles estén aprobados como 
ensambles de contactos GFCI para aplicaciones en cubiertas.  
f) Contactos en superficies de trabajo.  Los ensambles de contactos y los ensambles de contactos GFCI 
para aplicaciones de superficies de trabajo o cubier tas deben ser instalados en superficies de trabajo.  
g) Orientación del contacto.  Los contactos no se deben instalar con la placa frontal hacia arriba sobre o 
en las superficies de la cubierta o en las superficies de trabajo, a menos que estén aprobadas par a 
aplicaciones en la cubierta o en la superficie de trabajo.  
h) Contactos en áreas de asiento y otras superficies similares.  En áreas de asientos o superficies 
similares, no deben instalarse contactos en posición de frente hacia arriba, excepto que el cont acto sea 
alguno de los siguientes:  
(1) Parte de un ensamble aprobado como una unidad de distribución de energía en muebles.  
(2) Parte de un ensamble adecuado para mobiliarios domésticos o para mobiliarios comerciales.  
(3) Adecuado ya sea como ensamble de c ontactos para aplicaciones en cubiertas o como ensamble de 
contactos GFCI para aplicaciones en cubiertas.  
(4) Instalado en una caja de piso adecuada.  
i) Terminales expuestos.  Los contactos deben estar encerrados de manera tal que las terminales 
energizadas  del alambrado no queden expuestas al contacto.  
j) Tensión entre dispositivos adyacentes. Un contacto no se debe agrupar ni reunir en envolvente con 
otros desconectadores de acción rápida, contactos o dispositivos similares, a menos que estén organizados 
de forma que la tensión entre los dispositivos adyacentes no exceda los 300 volts, o a menos que se instalen 
en envolventes equipados con barreras, instaladas de forma segura entre los dispositivos adyacentes.  
406-6. Placas frontales (tapas) de los contacto s. Las placas frontales de los contactos se deben instalar 
de manera que cubran totalmente la abertura y se asienten contra la superficie de montaje.  
Las placas frontales de los contactos montados dentro de una caja que tienen un contacto montado -
empotrado  deben cerrar efectivamente la abertura y asentarse contra la superficie de montaje.  
a) Espesor de las placas frontales metálicas.  Las placas frontales metálicas deben tener una 
resistencia y rigidez para el uso previsto.  
b) Puesta a tierra.  Las placas fro ntales metálicas deben estar puestas a tierra.  
c) Placas frontales de material aislante.  Las placas frontales de material aislante deben ser de material 
resistente a la propagación de la flama y de cuando menos 2.54 mm de espesor, pero se permitirán espeso res 
menores de 2.54 mm cuando estén formadas o reforzadas para un esfuerzo mecánico adecuado.  
d) Placa Frontal del contacto con luz nocturna integral y/o cargador USB.  Una placa de cubierta de 
tipo empotrar que proporcione adicionalmente una luz nocturna y /o conector (es) de salida de la Clase 2 se 
aprobará y construirá de modo que la luz nocturna y/o los circuitos de la Clase 2 formen parte integrante de la 
placa de cubierta del dispositivo.  
406-7. Clavijas de conexión, conectores de cordón y dispositivos superficiales con brida. Todas las 
clavijas de conexión, los conectores de cordón y los dispositivos superficiales con brida (entradas y salidas) 
deben estar marcados con el nombre o la identificación del fabricante y con los valores nominales de corriente  
y tensión.  
a) Construcción de clavijas de conexión y conectores de cordón.  Las clavijas de conexión y los 
conectores de cordón deben estar dispuestos de manera que las partes portadoras de corriente no queden 
expuestas, excepto las espigas, las cuchillas o los pines de conexión. La cubierta de las terminaciones de 
cable debe ser una parte esencial para la operación de una clavija de conexión o conector (construcción  de 
frente muerto).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     105 
 b) Conexión de las clavijas de conexión. Las clavijas de conexión se de ben instalar de modo que sus 
espigas, cuchillas o pines de conexión no estén energizados, a menos que se inserten en un contacto 
energizado o a conectores de cordón. Ningún contacto se debe instalar de modo que sea necesaria la 
inserción de una clavija de conexión energizada como su fuente de alimentación.  
c) Mecanismos de eyección de la clavija de conexión.  Los mecanismos de eyección de la clavija de 
conexión no deben afectar adversamente el acoplamiento de las cuchillas de la clavija de conexión con los 
contactos del contacto.  
d) Entrada superficial con brida.  Una entrada superficial con brida se debe instalar de forma que las 
espigas, las cuchillas o los pines de conexión no estén energizados, a menos que se inserte en ella un 
conector de cordón energizad o. 
406-8. No intercambiables.  Los contactos, conectores de cordón y clavijas de conexión se deben 
construir de manera tal que ni el contacto ni los conectores de cordón acepten una clavija de conexión con 
valor nominal de corriente y de tensión diferentes de aquellos para los cuales se proyectó el dispositivo. Sin 
embargo, se permitirá que un contacto de 20 amperes con ranura en T o un conector de cordón acepten una 
clavija de conexión de 15 amperes con la misma tensión nominal. Los contactos y conectores d el tipo de no 
puesta a tierra no deben aceptar clavijas de conexión del tipo de puesta a tierra.  
406-9. Contactos en lugares húmedos o mojados.  
a) Lugares húmedos.  Un contacto instalado en una zona exterior, en un lugar protegido de la intemperie 
o en otro s lugares húmedos, debe tener un envolvente que sea a prueba de intemperie cuando el contacto 
está cubierto (la clavija de conexión sin introducir y las cubiertas del contacto cerradas). Una instalación 
adecuada para lugares mojados también se debe conside rar adecuada para lugares húmedos.  
Se debe considerar que un contacto está en un lugar protegido de la intemperie cuando está debajo de 
porches abiertos con techo, techos ornamentales, marquesinas o similares, y no está sometido al azote de la 
lluvia ni a corrientes de agua. Todos los contactos de 15 y 20 amperes, 120 y 250 volts sin bloqueo deben ser 
del tipo resistente a la intemperie certificados.  
b) Lugares mojados.  
1) Contactos de 15 y 20 amperes en lugares mojados.  Los contactos de 15 y 20 amperes, 12 0 y 250 
volts instalados en un lugar mojado deben tener un envolvente que sea a prueba de intemperie 
independientemente que esté insertada o no la clavija de conexión. Una cubierta de caja de salida instalada 
para este propósito se debe identificar como “t rabajo pesado”. Otros productos, gabinetes o ensamblajes que 
proveen protección contra la intemperie que no utilizan una cubierta para la caja de salida no necesitan ser 
marcados como " trabajo pesado".  
Todos los contactos de 15 y 20 amperes, 120 y 250 vol ts sin bloqueo deben ser del tipo resistente a la 
intemperie.  
Excepción: Se permitirá que los contactos de 15 y 20 amperes, de 120 hasta 250 volts, instalados en un 
lugar mojado y sometidos a lavado rutinario con aspersión de alta presión, tengan un envolv ente que sea a 
prueba de intemperie cuando la clavija de conexión sea retirada.  
2) Otros contactos.  Todos los otros contactos instalados en un lugar mojado deben cumplir con (a) o (b) 
siguientes:  
a. Un contacto instalado en un lugar mojado, cuando el produ cto previsto a conectarse a él estará 
desatendido mientras está en uso, debe tener un envolvente que sea a prueba de intemperie cuando la clavija 
de conexión esté introducida y cuando se retire.  
b. Un contacto instalado en un lugar mojado donde el producto  previsto a conectarse a él estará 
atendido mientras está en uso (por ejemplo, herramientas portátiles) debe tener un envolvente que sea a 
prueba de intemperie cuando se retira la clavija de conexión.  
c) Espacio de la ducha y la tina.  Los contactos no se d eben instalar ni dentro ni directamente por encima 
del compartimiento de la ducha o de la tina.  
d) Protección para los contactos en el piso.  Los tubos de soporte de los contactos en el piso deben 
permitir que el equipo de limpieza para el piso funcione sin  producir daños a los contactos.  
e) Montaje a nivel con placa frontal.  El envolvente para un contacto instalado en una caja de salida 
montada a nivel en una superficie terminada, debe ser a prueba de intemperie por medio de un ensamble de 106     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
placa frontal a p rueba de intemperie que proporcione una conexión hermética entre la placa y la superficie 
terminada.  
406-10. Contactos, adaptadores, conectores de cordón y clavijas de conexión del tipo de puesta a 
tierra.  
a) Polos de puesta a tierra.  Los contactos, conect ores de cordón y clavijas de conexión del tipo de 
puesta a tierra, se deben suministrar con un polo fijo de puesta a tierra además de los polos del circuito. Se 
permitirá que el polo de contacto de puesta a tierra de los interruptores del circuito contra f alla a tierra 
enchufables sea de tipo móvil y de reposición automática en circuitos que funcionan a tensiones no mayores a 
150 volts entre cualquier par de conductores o entre cualquier conductor y la tierra.  
b) Identificación del polo de puesta a tierra. Los contactos, adaptadores, conectores de cordón y 
clavijas de conexión del tipo de puesta a tierra deben tener medios para la conexión de un conductor de 
puesta a tierra de equipos con el polo de puesta a tierra.  
Una terminal para la conexión con el polo de puesta a tierra debe estar indicada mediante uno de los 
siguientes métodos:  
(1) Una terminal de tornillo con cabeza de color verde, no fácilmente removible.  
(2) Un conector (un cilindro de presión) de alambre a presión, de color verde.  
(3) Un dispositiv o similar de conexión de color verde, en el caso de los adaptadores. La terminal de 
puesta a tierra de un adaptador de puesta a tierra debe ser una zapata, lengüeta o dispositivo similar rígido de 
color verde. La conexión de puesta a tierra del equipo debe  estar diseñada de forma que no pueda hacer 
contacto con las partes portadoras de corriente del contacto, el adaptador o la clavija de conexión.  El 
adaptador debe ser polarizado.  
(4) Si la terminal para el conductor de puesta a tierra del equipo no es vis ible, el orificio de entrada del 
conductor se debe marcar con la palabra verde o tierra, las letras T, G o GR, un símbolo de puesta a tierra o 
con otra identificación con un color verde distintivo. Si la terminal para el conductor de puesta a tierra de 
equipos se puede remover con facilidad, el área adyacente al terminal se debe marcar de manera similar.  
 
NOTA:  Figura 406 -10(b)(4) ejemplo de símbolo utilizado para identificar el punto de terminación de un 
conductor de puesta a tierra de equipos.  
c) Uso de la terminal de puesta a tierra. Un terminal de puesta a tierra no se debe utilizar para 
propósitos diferentes a la puesta a tierra.  
d) Requisitos del polo de puesta a tierra.  Las clavijas de conexión, los conectores de acoplamiento de 
cordón y los contacto s del tipo de puesta a tierra deben tener un diseño que permita que la conexión de 
puesta a tierra del equipo se haga antes de las conexiones portadoras de corriente. Los dispositivos del tipo 
de puesta a tierra deben tener un diseño tal que los polos de p uesta a tierra de las clavijas de conexión no 
puedan hacer contacto con las partes portadoras de corriente de los contactos o de los conectores de cordón.  
e) Uso.  Las clavijas de conexión del tipo de puesta a tierra se deben utilizar únicamente con un cord ón 
que tenga un conductor de puesta a tierra de equipos.  
NOTA:  Véase 250 -126 con respecto a la identificación de las terminales del conductor de puesta a tierra.  
406-11. Conexión de la terminal de puesta a tierra del contacto a la caja. La conexión de la t erminal de 
puesta a tierra del contacto debe cumplir lo que se especifica en 250 -146. 
406-12. Contactos resistentes a la manipulación. Los contactos resistentes a la manipulación deben 
instalarse de acuerdo con lo siguiente:  
Todos los contactos sin candado  de 15 y 20 amperes, de 125 y 250 volts en las áreas especificadas en  
(1) a (7) siguientes deben ser identificados como contactos resistentes a la manipulación.  
(1) Unidades de vivienda en todas las áreas especificadas en 210 -52 y 550 -13 
(2) Habitaciones y suites de huéspedes de hoteles y moteles  
(3) Servicios de guardería  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     107 
 (4) Escuelas de preescolar y educación básica  
(5) Oficinas de negocios, corredores, salas de espera y similares en clínicas, consultorios médicos y 
dentales y centros de consulta externa  
(6) Subconjunto de ocupaciones de montaje descrito en 518 -2 para incluir lugares de transporte en espera, 
gimnasios, pistas de patinaje y auditorios  
(7) Dormitorios  
Excepción a (1), (2), (3), (4), (5), (6) y (7): No se requerirá que sean resistentes a la manipulación los 
contactos ubicados en los siguientes lugares:  
(1) Contactos localizados a más de 1.7 m sobre el suelo.  
(2) Contactos que sean parte de una luminaria o aparato.  
(3) Un contacto individual o un contacto doble para dos aparatos localizado den tro del espacio dedicado 
para cada aparato que, en uso normal, no es movido fácilmente de un lugar a otro y que se conecta con 
cordón y clavija de acuerdo con la sección 400 -10(a)(6), (a)(7) o (a)(8).  
(4) Contactos sin puesta a tierra usados para reemplazo s, como lo permite la sección 406 -4(d)(2)(a).  
ARTÍCULO 408  
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, TABLEROS DE POTENCIA Y TABLEROS DE ALUMBRADO  Y 
CONTROL  
Parte A. Generalidades  
408-1. Alcance.  Este Artículo trata sobre los tableros de distribución, tableros de potencia  y tableros de 
alumbrado y control. No aplica para los equipos que operan a más de 1000 volts, excepto si se hace 
referencia específicamente en otra parte de esta NOM.  
408-2. Otros Artículos . Los desconectadores, interruptores automáticos y dispositivos de  protección 
contra sobrecorriente utilizados en tableros de distribución, tableros de potencia, tableros de alumbrado y 
control y sus envolventes, deben cumplir con este Artículo y también con los requisitos de los Artículos 240, 
250, 312, 404 y otros Artí culos que se aplican. Los tableros de distribución, tableros de potencia y los tableros 
de alumbrado y control en lugares (clasificados) peligrosos deben cumplir con las disposiciones aplicables de 
los Artículos 500 hasta 517.  
408-3. Soporte y disposición de las barras colectoras y de los conductores.  
a) Conductores y barras colectoras en un tablero de distribución, tablero de potencia o un tablero 
de alumbrado y control.  Los conductores y barras colectoras en un tablero de distribución, tablero de 
potencia  o un panel de alumbrado y control deben cumplir con las disposiciones de 408 -3(a)(1), (a)(2) y (a)(3), 
según corresponda.  
1) Ubicación.  Los conductores y barras colectoras se deben ubicar de manera que estén libres de daño 
físico y se deben sostener firme mente en su lugar.  
2) Tableros de distribución, tableros de potencia  y tableros de alumbrado y control . Se deben 
colocar barreras en todos los tableros de distribución, tableros de potencia y tableros de alumbrado y control 
de manera que ninguna barra cole ctora o terminal no aisladas y no puestas a tierra de acometida, queden 
expuestas al contacto involuntario por parte de las personas.  
Excepción:  Este requisito no se aplicará a los tableros de distribución con disposiciones para más de una 
desconexión de s ervicio dentro de un solo envolvente como se permite en 408 -36, Excepciones 1, 2 y 3.  
3) En la misma sección vertical . Únicamente aquellos conductores que están proyectados para terminar 
en una sección vertical del tablero de distribución o tablero de pote ncia con envolvente metálico, diferentes de 
las interconexiones exigidas y al alambrado de control, deben estar localizados en esa sección.  
Excepción:  Se permitirá que los conductores pasen horizontalmente a través de las secciones verticales 
de los tabler os de distribución y tableros de potencia cuando dichos conductores están aislados de las barras 
colectoras mediante una barrera.  
b) Efectos inductivos y de sobrecalentamiento.  La disposición de las barras colectoras y los 
conductores debe ser tal que se e vite el sobrecalentamiento debido a los efectos inductivos.  
c) Utilizados como equipos de acometida.  Cada tablero de distribución, tablero de potencia o tablero de 
alumbrado y control, si se utiliza como equipo de acometida, debe tener un puente de unión p rincipal 108     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
dimensionado de acuerdo con 250 -28(d) o equivalente, colocado dentro del tablero de alumbrado y control o 
en una de las secciones del tablero de distribución o tablero de potencia para la conexión del conductor 
puesto a tierra de acometida en su l ado de alimentación a la estructura del tablero de distribución, tablero de 
potencia o tablero de alumbrado y control. Todas las secciones de un tablero de distribución o tablero  de 
potencia deben estar unidas utilizando un puente de unión de equipos o un  puente de unión del lado de la 
fuente dimensionado de acuerdo con la Tabla 250 -122 o con la Tabla 250 -102(c)(1), según corresponda.  
Excepción:  No se exigirá que tengan un puente de unión principal los tableros de distribución, tableros de 
potencia y table ros de alumbrado y control utilizados como equipo de acometida en sistemas con neutro 
puesto a tierra con alta impedancia, de acuerdo con 250 -36. 
d) Terminales.  En los tableros de distribución, tablero de potencia y tableros de alumbrado y control, las 
terminales de carga para el alambrado en campo, incluyendo las terminales de carga del conductor puesto a 
tierra del circuito y las conexiones a la barra del conductor de puesta a tierra de equipos para los conductores 
de puesta a tierra de equipos de la carg a, se deben localizar de manera que no sea necesario extenderse a 
través o más allá de una barra conductora no aislada y no puesta a tierra con el fin de hacer las conexiones.  
e) Disposición de barras colectoras  
1) Disposición de las fases en corriente alt erna.  La disposición de las fases de corriente alterna en las 
barras conductoras trifásicas debe ser A, B, C desde el frente hacia atrás, desde arriba hacia abajo o de 
izquierda a derecha, visto desde el frente del tablero de distribución, tablero de poten cia o tablero de 
alumbrado y control. La fase B debe ser aquella que tenga la tensión más alta a tierra en sistemas trifásicos, 4 
hilos conectados en delta. Se permitirán otras disposiciones de las barras colectoras para adiciones a las 
instalaciones exist entes y deben estar marcadas.  
Excepción:  Se permitirá que el equipo dentro del mismo tablero de distribución, tablero de potencia o 
tablero de alumbrado y control de una sola sección o de múltiples secciones, como el medidor en sistemas 
trifásicos, 4 hilos , conectados en delta tengan la misma configuración de fase que el equipo de medición.  
NOTA:  Ver 110 -15 para los requisitos de marcado de la barra colectora o del conductor de fase que tenga 
la tensión más alta a tierra, donde se alimenta de un sistema 4 h ilos conexión delta.  
2) Disposición de barras colectoras de corriente continua.  Se permite que las barras colectoras de 
corriente continua, no puestas a tierra, estén dispuestas en cualquier orden. La disposición de las barras 
colectoras de corriente conti nua debe ser marcada en campo respecto de la polaridad, sistema de puesta a 
tierra y tensión nominal.  
f) Identificación del tablero de distribución, tablero de potencia y tablero de alumbrado y control. 
Una(s) etiqueta(s) o letrero(s) de precaución previst as de acuerdo con 408 -3(f)(1) hasta (f)(5) deben cumplir 
con 110 -21(b)  
1) Identificación de fase alta.  Un tablero de distribución, tablero de potencia o panel de alumbrado y 
control que contenga un sistema de 4 hilos, conectado en delta en donde el punto m edio de un devanado de 
fase esté puesto a tierra, debe ser marcado en campo legible y permanentemente de la siguiente manera:  
“Precaución __ fase de __ volts a tierra”  
2) Sistemas de corriente alterna no puestos a tierra.  Un tablero de distribución, tabler o de potencia o 
tablero de alumbrado y control que contenga un sistema eléctrico de corriente alterna no puesto a tierra como 
lo permite 250 -21 debe ser marcado en campo legible y permanentemente de la siguiente manera:  
“Precaución sistema no puesto a tier ra que opera a - _________ volts entre conductores”.  
3) Sistemas de corriente alterna con neutro puesto a tierra con alta impedancia.  Un tablero de 
distribución, tablero de potencia o tablero de alumbrado y control que contenga un sistema de corriente alte rna 
con neutro puesto a tierra con alta impedancia, de acuerdo con lo establecido en la sección 250 -36 debe ser 
marcado en campo de manera legible y permanente, de la siguiente manera:  
PRECAUCIÓN: SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA CON NEUTRO PUESTO A TIERRA CON  ALTA 
IMPEDANCIA FUNCIONANDO A _____ VOLTS ENTRE CONDUCTORES Y PUEDE FUNCIONAR A  _____ 
VOLTS A TIERRA DURANTE PERÍODOS INDEFINIDOS EN CONDICIONES DE FALLA  
4) Sistemas de corriente continua no puestos a tierra.  Un tablero de distribución, tablero de potenci a o 
panel de a que contenga un sistema eléctrico de corriente continua no puesto a tierra, de acuerdo con lo Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     109 
 establecido en la sección 250 -169 debe ser marcado en campo de manera legible y permanente, de la 
siguiente manera:  
PRECAUCIÓN: SISTEMA DE CORRIENT E CONTINUA NO PUESTO A TIERRA FUNCIONANDO A _____ 
VOLTS ENTRE CONDUCTORES  
5) Sistemas de corriente continua con puesta a tierra resistiva.  Un tablero de distribución, tablero de 
potencia o tablero de alumbrado y control que contenga una conexión resistiva entre conductores portadores 
de corriente y el sistema de puesta a tierra para estabilizar la tensión a tierra debe ser marcado en campo de 
manera legible y permanentemente, de la siguiente manera:  
PRECAUCIÓN: SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA FUNCIONANDO A __ ___ VOLTS ENTRE 
CONDUCTORES Y PUEDE FUNCIONAR A  _____ VOLTS A TIERRA DURANTE PERÍODOS INDEFINIDOS 
EN CONDICIONES DE FALLA  
g) Espacio mínimo de curvatura de los conductores . El espacio mínimo de curvatura en las terminales 
de los conductores y el espacio mí nimo en la canal en tableros de distribución, tablero de potencia y tableros 
de alumbrado y control deben ser tal como se exige en 312 -6. 
408-4. Identificación de campo requerido  
a) Directorio del circuito o identificación del circuito . Cada circuito y mod ificación del circuito se debe 
identificar de forma legible con su propósito o uso específico, evidente y claro. La identificación debe incluir 
detalles suficientes que permitan que cada circuito se diferencie de los otros. Las posiciones de reserva que 
contienen dispositivos de protección contra sobrecorriente o interruptores sin utilizar se deben describir según 
corresponda. La identificación se debe incluir en un directorio del circuito que se localiza en la parte frontal o 
interior de la puerta del tabl ero en el caso de un panel de alumbrado y control y en cada desconectador o 
interruptor automático en un tablero de distribución. Ningún circuito se debe describir en una manera que 
dependa de condiciones provisionales de ocupación.  
b) Fuente de alimentaci ón. Todos los tableros de distribución, tablero de potencia y tableros de 
alumbrado y control alimentados por uno o más alimentadores en viviendas diferentes a las unifamiliares o 
bifamiliares se deben marcar para indicar el dispositivo o equipo donde se o rigina la fuente de alimentación. 
La etiqueta deberá estar fijada permanentemente de forma que resista las inclemencias del tiempo, y no se 
permite la escritura manual.  
408-5. Distancia para el conductor que entra en el envolvente de la barra conductora . Cuando los 
tubos conduit u otras canalizaciones entran por abajo de un tablero de distribución, tablero de potencia, un 
tablero de alumbrado y control autosoportado o un envolvente similar, debe haber espacio suficiente que 
permita la instalación de los con ductores en el envolvente. El espacio del cableado no debe ser menor al que 
se indica en la Tabla 408 -5 en donde el tubo conduit o la canalización entra o sale del envolvente por debajo 
de las barras colectoras, sus soportes u otras obstrucciones. El tubo conduit o la canalización, incluyendo sus 
accesorios terminales, no se deben elevar a más de 7.50 centímetros por encima de la base del envolvente.  
Tabla 408 -5.- Espacio mínimo para los conductores que entran en los  
envolventes de las barras conductoras.  
Conductor  Espacio mínimo entre la base del 
envolvente y las barras conductoras, 
sus soportes u otros obstáculos  
milímetros  
Barras colectoras aisladas, sus soportes u 
otros obstáculos  200 
Barras colectoras no aisladas  250 
 
408-7. Aberturas sin utilizar.  Las aberturas sin utilizar para interruptores automáticos y desconectadores 
se deben cerrar utilizando tapas de cierre identificadas u otros medios aprobados que proporcionen protección 
significativamente equivalente a la pared del envolvente.  
Parte B. Ta bleros de distribución y tableros de potencia con envolvente metálico  
408-16. Tableros de distribución y tableros de potencia en lugares húmedos o mojados . Los tableros 
de distribución y tableros de potencia en lugares húmedos o mojados se deben instalar d e acuerdo con 312 -2. 110     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
408-17. Ubicación con respecto a material fácilmente inflamable . Los tableros de distribución y los 
tableros de potencia se deben colocar de manera que se reduzca al mínimo la probabilidad del paso del fuego 
hasta materiales combustibl es adyacentes. Cuando se instalan sobre pisos combustibles, se debe suministrar 
una protección adecuada.  
408-18. Separaciones.  
a) Desde el plafón . Para tableros de distribución o tableros de potencia que no estén totalmente 
encerrados, debe existir un espa cio no menor a 90 centímetros entre la parte superior del tablero de 
distribución o tablero de potencia y cualquier techo combustible, a menos que se proporcione una barrera no 
combustible entre el tablero de distribución o tableros de potencia y el techo.  
b) Alrededor de los tableros de distribución.  Los espacios alrededor de los tableros de distribución 
deben cumplir con las disposiciones de 110 -26. 
408-19. Aislamiento del conductor.  Un conductor con aislamiento que se utilice dentro de un tablero de 
distribución o tablero de potencia debe estar aprobado, debe ser resistente a la propagación de la flama y 
tener un valor nominal no menor a la tensión que se le aplica y no menor a la tensión que se aplica a otros 
conductores o barras colectoras con las cuale s pueda entrar en contacto.  
408-20. Ubicación de los tableros de distribución y los tableros de potencia con envolvente 
metálico.  Los tableros de distribución y los tableros de potencia que tengan cualquier parte viva expuesta se 
deben localizar en lugares  permanentemente secos y únicamente en donde estén bajo supervisión de 
personal competente y sean accesibles únicamente a personas calificadas. Los tableros de distribución y los 
tableros de potencia se deben ubicar de modo tal que la probabilidad de daño debido al equipo o los procesos 
se reduzca al mínimo.  
408-22. Puesta a tierra de instrumentos, relevadores, medidores y transformadores para 
instrumentos en los tableros de distribución y los tableros de potencia con envolvente metálico.  Los 
instrumentos, relevadores, medidores y transformadores para instrumentos localizados en los tableros de 
distribución y los tableros de potencia deben estar puestos a tierra tal como se especifica en 250 -170  hasta 
250-178. 
Parte C. Tableros de alumbrado y control  
408-30. Generalidades.  Todos los tableros de alumbrado y control deben tener un valor nominal que no 
sea menor a la capacidad mínima del alimentador que se exige para la carga calculada de acuerdo con las 
Partes C, D y E del Artículo 220, según se aplique.  
408-36. Protección contra sobrecorriente.  Además de los requisitos de 408 -30, un tablero de alumbrado 
y control debe estar protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente que tenga un valor 
nominal no mayor que la del tablero de alumbrado y con trol. Este dispositivo de protección contra 
sobrecorriente se debe ubicar dentro o en cualquier punto en el lado de alimentación del tablero de alumbrado 
y control.  
Excepción 1:  No se exigirá protección individual para un tablero de alumbrado y control uti lizado como 
equipo de acometida con medios de desconexión múltiples, de acuerdo con 230 -71. En tableros de alumbrado 
y control protegidos por tres o más interruptores automáticos principales o por conjuntos de fusibles, estos 
interruptores automáticos o co njuntos de fusibles no deben alimentar a una segunda estructura de barra 
conductora dentro del mismo ensamble del tablero de alumbrado y control.  
Excepción 2:  No se exigirá protección individual para un tablero de alumbrado y control protegido en su 
lado d e alimentación por dos interruptores automáticos principales o dos conjuntos de fusibles que tengan un 
valor nominal combinado no mayor que el del tablero de alumbrado y control. Un tablero de alumbrado y 
control construido o alambrado según esta excepción  no debe contener más de 42 dispositivos de protección 
contra sobrecorriente. Con el fin de determinar la cantidad máxima de 42 dispositivos de protección contra 
sobrecorriente, un interruptor automático de 2 polos o de 3 polos se debe considerar como dos o tres 
dispositivos de protección contra sobrecorriente respectivamente.  
Excepción 3:  Para tableros de alumbrado y control existentes, no se exigirá protección individual para un 
tablero de alumbrado y control utilizado como equipo de acometida para una vi vienda individual.  
a) Interruptores de acción rápida con valor nominal de 30 amperes o menos.  Los tableros de 
alumbrado y control equipados con interruptores de acción rápida con valor nominal de 30 amperes o menos 
deben tener protección contra sobrecorrie nte de 200 amperes o menos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     111 
 b) Alimentado a través de un transformador.  Cuando un tablero de alumbrado y control es alimentado a 
través de un transformador, la protección contra sobrecorriente que se exige en 408 -36 se debe localizar en el 
lado secundario del transformador.  
Excepción:  Un tablero de alumbrado y control alimentado por el lado secundario de un transformador se 
debe considerar como protegido contra sobrecorriente por la protección suministrada en el lado primario del 
transformador, cuando dicha  protección está de acuerdo con lo indicado en 240 -21(c)(1).  
c) Interruptores automáticos delta.  Un desconectador trifásico o un dispositivo de protección contra 
sobrecorriente no se deben conectar a la barra conductora de ningún tablero de alumbrado y con trol que 
tenga barras conductoras con menos de tres fases. Los interruptores automáticos delta no se deben instalar 
en tableros de alumbrado y control.  
d) Dispositivos de alimentación posterior.  Los dispositivos de protección contra sobrecorriente de tipo 
enchufable o los ensambles principales de lengüeta tipo enchufable que son alimentados por la parte posterior 
y que se usan para la terminación de los conductores de alimentación de fase instalados en campo, se deben 
asegurar en su lugar con un sujetador a dicional que necesite de un mecanismo diferente al jalado para liberar 
el dispositivo del medio de montaje en el tablero.  
408-37. Tableros de alumbrado y control en lugares húmedos o mojados.  Los tableros de alumbrado 
y control en lugares húmedos o mojados  se deben instalar según 312 -2. 
408-38. Envolventes.  Los tableros de alumbrado y control se deben montar en gabinetes, cajas de corte o 
envolventes diseñados para tal propósito y deben ser de frente muerto.  
Excepción:  Se permitirán tableros de alumbrado y control que no sean de frente muerto, del tipo de 
operación desde el exterior, cuando sean accesibles únicamente a personas calificadas.  
408-39. Disposición relativa de interruptores y fusibles.  En los tableros de alumbrado y control, los 
fusibles de cualq uier tipo se deben instalar en el lado de carga de cualquier interruptor.  
Excepción:  Se permitirá que los fusibles instalados como parte del equipo de acometida, de acuerdo con 
las disposiciones de 230 -94 estén en el lado de la línea del interruptor de aco metida.  
408-40. Puesta a tierra de los tableros de alumbrado y control.  Los gabinetes y las estructuras de los 
tableros de alumbrado y control, si son de metal, deben estar en contacto físico entre sí y se deben conectar a 
un conductor de puesta a tierra d e equipos. Cuando el tablero de alumbrado y control se usa con una 
canalización no metálica o cable, o cuando se suministran conductores independientes de puesta a tierra de 
equipos, una barra terminal para los conductores de puesta a tierra de equipos se debe fijar dentro del 
gabinete. La barra terminal se debe unir al gabinete y a la estructura del tablero de alumbrado y control, si son 
de metal; de otro modo, se debe conectar al conductor de puesta a tierra de equipos que está tendido con los 
conductores  que alimentan al tablero de alumbrado y control.  
Excepción:  Cuando se instala un conductor aislado de puesta a tierra de equipos, según lo permitido por 
250-146(d), se permitirá que el conductor aislado de puesta a tierra de equipos que está tendido con l os 
conductores del circuito pase a través del tablero de alumbrado y control sin que se conecte a la barra 
terminal de puesta a tierra de equipos del tablero de alumbrado y control.  
Los conductores de puesta a tierra de equipos no se deben conectar a la ba rra terminal para conductores 
puestos a tierra o conductores del neutro, a menos que la barra esté identificada para ese propósito y se 
encuentre localizada donde la interconexión entre los conductores de puesta a tierra de equipos y los 
conductores puesto s a tierra del circuito está permitida o requerida en el Artículo 250.  
408-41. Terminaciones del conductor puesto a tierra . Cada conductor puesto a tierra debe terminar 
dentro del tablero de alumbrado y control en un terminal individual que no sea utilizad o también para  otro 
conductor.  
Excepción:  Se permitirá que los conductores puestos a tierra de los circuitos con conductores en paralelo 
terminen en una sola terminal, si la terminal está identificada para conexión de más de un conductor.  
Parte D. Especif icaciones de construcción  
408-50. Paneles . Los paneles de los tableros de distribución y tableros de potencia deben estar hechos 
con material no combustible y resistente a la humedad.  
408-51. Barras colectoras.  Las barras colectoras aisladas o desnudas deb en estar rígidamente 
montadas.  112     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
408-52. Protección de los circuitos de instrumentos.  Los instrumentos, luces piloto, transformadores  
de potencial y otros dispositivos de los tableros de distribución y los tableros de potencia con bobinas de 
potencial se de ben alimentar por un circuito que esté protegido con dispositivos normales de protección contra 
sobrecorriente con valor nominal de 15 amperes o menos.  
Excepción 1:  Se permitirán dispositivos de protección contra sobrecorriente con valor nominal mayor que 
15 amperes cuando la interrupción del circuito pueda crear un peligro. Se debe suministrar protección contra 
cortocircuito.  
Excepción 2:  Para valores nominales de 2 amperes o menos, se permitirán tipos especiales de fusibles 
encerrados.  
408-53. Requisitos de los componentes.  Los desconectadores, fusibles y portafusibles usados en los 
tableros de alumbrado y control deben cumplir con los requisitos aplicables de los Artículos 240 y 404.  
408-54. Cantidad máxima de dispositivos de protección contra sobrecorrie nte. Un tablero de 
alumbrado y control debe tener los medios físicos para evitar que se instalen más dispositivos de protección 
contra sobrecorriente que aquellos para los cuales se diseñó.  
Para los propósitos de esta sección, un interruptor automático o u n desconectador con fusible de 2 polos 
se debe considerar como dos dispositivos de protección contra sobrecorriente; un interruptor automático o un 
desconectador con fusible de tres polos se debe considerar como tres dispositivos de protección contra 
sobre corriente.  
408-55. Espacio de curvatura del alambre dentro de un envolvente que contiene un tablero de 
alumbrado y control.  
a) Espacio para doblez de cables en la parte superior y en la base.  El envolvente para un tablero de 
alumbrado y control debe tener espacio para la curvatura del alambre en la parte superior y en la base con 
dimensiones que estén de acuerdo con la Tabla 312 -6 (b) para el conductor más grande que entra o sale  del 
envolvente.  
Excepción 1:  Se permitirá que el espacio de curvatura del ala mbre bien sea el superior o el de la base, 
tenga dimensiones de acuerdo con la Tabla 312 -6(a) para un tablero de alumbrado y control con valor nominal 
de 225 amperes o menos y diseñado para contener no más de 42 dispositivos de protección contra 
sobrecorri ente. Para los propósitos de esta excepción, un interruptor automático de 2 polos o de 3 polos se 
debe considerar como dos o tres dispositivos de protección contra sobrecorriente respectivamente.  
Excepción 2:  Se permitirá que el espacio para el doblez de l os cables bien sea el superior o el de la base, 
para cualquier tablero de distribución tenga dimensiones de acuerdo con la Tabla 312 -6(a) cuando el espacio 
para la curvatura del alambre por lo menos de un lado tiene dimensiones de acuerdo con la Tabla 312 -6 (b) 
para el conductor más grande que va a terminar en cualquier espacio lateral de curvatura del cable.  
Excepción 3:  Se permitirá que los espacios superior y el de la base para la curvatura del conductor 
tengan dimensiones de acuerdo con las separaciones  de la Tabla 312 -6(a) si el tablero de alumbrado y control 
está diseñado y construido para alambrado que utiliza únicamente una sola curva de 90 grados para cada 
conductor, incluyendo el conductor puesto a tierra del circuito, y el diagrama del alambrado m uestra y 
especifica el método de alambrado que se deben utilizar.  
Excepción 4:  Se permitirá que el espacio para el doblez del conductor, bien sea el superior o el de la 
base, pero no ambos, tengan dimensiones de acuerdo con la Tabla 312 -6(a) cuando no hay conductores que 
terminen en ese espacio.  
b) Espacio lateral para doblez de cables.  El espacio lateral para el doblez de cables debe cumplir con lo 
establecido en la Tabla 312 -6(a) para el conductor de mayor tamaño que va a terminar en dicho espacio.  
c) Esp acio posterior para doblez de cables.  Donde una entrada para la canalización o cable está en la 
pared del envolvente, opuesta a una cubierta removible, debe permitirse que la distancia desde esa pared 
hasta la cubierta cumpla con los requisitos de distanci a para un cable por cada terminal, especificada en la 
Tabla 312 -6(a). La distancia entre el centro de la entrada posterior y la terminación más cercana para los 
conductores entrantes no debe ser menor que la distancia especificada en la Tabla 312 -6(b). 
408-56. Separaciones mínimas.  La distancia entre las partes metálicas desnudas, las barras colectoras, 
etc. no debe ser menor a la que se especifica en la Tabla 408 -56. 
Cuando la proximidad no ocasiona calentamiento excesivo, se permitirá que las partes que t engan la 
misma polaridad en interruptores, fusibles encerrados, etc. estén tan próximas como lo permita una correcta 
operación.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     113 
 Excepción:  Se permitirá que la distancia sea menor a la que se especifica en la Tabla 408 -56 en 
interruptores automáticos, desco nectadores y en componentes aprobados instalados en tableros de 
distribución y tableros de potencia y tableros de alumbrado y control.  
408-58. Marcado del tablero de alumbrado y control.  El fabricante debe marcar los tableros de 
alumbrado y control de form a duradera con valor nominal de corriente y de tensión y el número de fases para 
la cual están diseñados, así como con el nombre o marca comercial del fabricante de forma que sea visible 
después de la instalación, sin perturbar las partes internas o el ala mbrado.  
Tabla 408 - 56.- Espacio mínimo entre las partes metálicas desnudas  
Tensión de corriente 
alterna o corriente 
continua  Polaridad inversa cuando se 
montan en la misma 
superficie  Polaridad inversa cuando se 
sostienen libres en el aire  Partes vivas pues tas a 
tierra*  
milímetros  
No más de 120 volts 
nominales  20 15 15 
No más de 250 volts 
nominales  35 20 15 
No más de 1000 volts 
nominales  55 25 25 
* Para la separación entre las partes vivas y las puertas de los gabinetes, ver 312 -11(a) (1), (2) y (3).   
ARTÍCULO 409  
TABLEROS DE CONTROL INDUSTRIAL  
Parte A. Generalidades  
409-1. Alcance . Este Artículo trata de los tableros de control industrial proyectados para uso general y que 
funcionan a 1000 volts o menos.  
409-3. Otros Artículos.  Además de los requisito s del Artículo 409, los tableros de control industrial que 
contienen circuitos derivados para cargas o componentes específicos, o que son para el control de tipos 
específicos de equipos tratados en otros Artículos de esta NOM, se deben construir e instalar  de acuerdo con 
los requisitos aplicables de los Artículos específicos que se indica en la Tabla 409 -3. 
Tabla 409 -3.- Otros Artículos  
Equipo/Inmueble  Artículo  Sección  
Capacitores   460-8, 460 -9 
Circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de control remoto, de 
señalización y de potencia limitada  725  
Circuitos derivados  210  
Elevadores, montaplatos, escaleras, pasillos mecánicos, 
elevadores de plataforma y elevadores para sillas de ruedas  620  
Equipos de aire acondicionado y de refrigeración  440  
Talleres auto motrices, hangares para aeronaves, gasolineras y 
estaciones de servicio, plantas de almacenamiento a granel, procesos 
de aplicación por rociado, procesos de inmersión y recubrimiento y 
lugares de inhalación de gases anestésicos  511, 513, 514, 515, 516 y 
517 Parte D   
Grúas y montacargas eléctricos  610  
Lugares peligrosos (clasificados)  500, 501, 502 503, 504, 
505  
Luminarias  410  
Maquinaria industrial  670  
Máquinas de riego accionadas o controladas eléctricamente  675  
Motores, circuitos de motores y co ntroladores  430  114     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Resistencias y reactores  470  
Transformadores  450  
 
Parte B. Instalación  
409-20. Conductor - tamaño y ampacidad mínimos.  El tamaño del conductor de alimentación del tablero 
de control industrial debe tener una ampacidad no menor al 125 por ciento del valor nominal de corriente de 
plena carga de todas las cargas de calefacción por resistencia, más el 125 por ciento de la valor nominal  de 
corriente de plena carga del motor con valor nominal más alto, más la suma de los valores nominales d e 
corriente de plena carga de todos los otros motores y aparatos conectados basados en su ciclo de trabajo que 
puedan estar en funcionamiento al mismo tiempo  
409-21. Protección contra sobrecorriente  
a) Generalidades.  Los tableros de control industrial se d eben suministrar con protección contra 
sobrecorriente, de acuerdo con las Partes A, B e I del Artículo 240.  
b) Ubicación . Esta protección se debe suministrar para cada uno de los circuitos de alimentación que 
ingresa, mediante cualquiera de los siguientes métodos:  
(1) Un dispositivo de protección contra sobrecorriente localizado en el frente del tablero de control 
industrial.  
(2) Un solo dispositivo principal de protección contra sobrecorriente localizado dentro del tablero de 
control industrial. Cuando la protección contra sobrecorriente se suministra como parte del tablero de control 
industrial, los conductores de alimentación se deben considerar bien sea como alimentadores o como 
derivaciones, según se indica en 240 -21. 
c) Valor nominal.  El valor nominal o el ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente para el 
circuito que alimenta al tablero de control industrial no debe ser mayor que la suma del valor nominal o el 
ajuste más grande del dispositivo de protección contra falla a tierra y de c ortocircuito del circuito derivado que 
se proporciona con el tablero de control industrial, más el 125 por ciento del valor nominal de corriente de 
plena carga de todas las cargas de calefacción por resistencia, más la suma de las corrientes de plena carga  
de todos los otros motores y aparatos que pueden estar en funcionamiento al mismo tiempo.  
Excepción:  Cuando uno o más interruptores automáticos de disparo instantáneo o protectores contra 
cortocircuito del motor se utilizan para la protección contra falla  a tierra y cortocircuito del circuito derivado, 
según lo permitido en 430 -52(c), el procedimiento especificado anteriormente para determinar el valor nominal 
máximo del dispositivo de protección para el circuito que alimenta el tablero de control industri al se debe 
aplicar con la siguiente disposición: para propósitos de cálculo, se debe asumir que cada interruptor 
automático de disparo instantáneo o cada protector contra cortocircuito del motor tiene una valor nominal que 
no excede el porcentaje máximo de  la corriente de plena carga del motor permitida en la Tabla 430 -52 para el 
tipo de dispositivo de protección del circuito de alimentación del tablero de control que se utiliza.  
Cuando no se suministra un dispositivo de protección contra falla a tierra y c ortocircuito del circuito 
derivado con el tablero de control industrial para cargas de motor o la combinación de cargas de motor y 
cargas que no son motores, el valor nominal o el ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente se 
debe basar en 430-52 y 430 -53, según se aplique.  
409-22. Valor nominal de corriente de cortocircuito.  
a) Instalación. Un tablero de control industrial no se debe instalar cuando la corriente de cortocircuito 
disponible exceda su valor nominal de corriente de corto circu ito tal y como está marcado de acuerdo con  
409-110(4).  
b) Documentación.  Si se requiere que un tablero de control industrial sea marcado con una clasificación 
de corriente de cortocircuito de acuerdo con 409 -110 (4), la corriente de cortocircuito disponib le en el tablero 
de control industrial y la fecha en que se realizó el cálculo de la corriente de cortocircuito deberán 
documentarse y ponerse a disposición de los autorizados para inspeccionar la instalación.  
409-30. Medios de desconexión.  Los medios de d esconexión que alimentan las cargas de motores 
deben cumplir con lo indicado en la Parte I del Artículo 430.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     115 
 409-60. Puesta a tierra.  Los tableros de control industrial de sección múltiple se deben unir entre sí con 
un conductor de puesta a tierra de equip os o una barra de puesta a tierra de equipos equivalente 
dimensionada de acuerdo con la Tabla 250 -122. Los conductores de puesta a tierra de equipos se deben 
conectar a esta barra conductora de puesta a tierra de equipos o a un punto de terminación de pues ta a tierra 
de equipos suministrado en un tablero de control industrial de una sola sección.  
Parte C. Especificaciones de construcción  
409-100. Envolventes. La Tabla 110 -28 se debe utilizar como la base para la selección de los 
envolventes de los tableros de control industrial para uso en lugares específicos que no sean lugares 
(clasificados) peligrosos. Los envolventes no están proyectados para proteger contra condiciones tales como 
condensación, congelamiento, corrosión ni contaminación que se pueden pres entar dentro del envolvente que 
puedan ingresar a través del tubo conduit o de las aberturas sin sellar.  
409-102. Barras colectoras y conductores.  Los tableros de control industrial que utilizan barras 
colectoras deben cumplir con 409 -102(a) y (b).  
a) Sopo rte y disposición.  Las barras colectoras deben estar protegidas contra el daño físico y se deben 
sostener firmemente en su lugar.  
b) Disposición de las fases.  La disposición de las fases en las barras conductoras trifásicas verticales y 
horizontales de fue rza debe ser A, B, C desde el frente hacia atrás, de arriba hacia abajo, o de izquierda a 
derecha, visto desde el frente del tablero de control industrial. La fase B debe ser aquella que tenga la tensión 
más alta a tierra en sistemas de 3 fases, 4 hilos co nectados en delta. Se permitirán otras disposiciones de las 
barras colectoras para adiciones a las instalaciones existentes y las fases deben estar marcadas 
permanentemente.  
409-104. Espacio para el alambrado  
a) Generalidades.  Los envolventes de los tabler os de control industrial no se deben utilizar como cajas de 
empalme, canales auxiliares ni canalizaciones para los conductores que se alimentan a través o se derivan  
de otros interruptores o dispositivos de protección contra sobrecorriente u otros equipos , a menos que los 
conductores ocupen menos del 40 por ciento de la sección transversal del área del espacio del alambrado. 
Además, los conductores, empalmes y derivaciones no deben ocupar el espacio del alambrado en más del 75 
por ciento del área de la sec ción transversal de dicho espacio.  
b) Espacio para la curvatura del alambre . El espacio para la curvatura del alambre dentro de los 
tableros de control industrial para las terminales del cableado en campo debe cumplir con los requisitos  de 
430-10 (b).  
409-106. Espacios. Los espacios en los circuitos del alimentador entre las partes vivas no aisladas de los 
componentes adyacentes, entre las partes vivas no aisladas de los componentes y las partes metálicas no 
portadoras de corriente accesibles o puestas a t ierra, entre las partes vivas no aisladas de los componentes y 
el envolvente, y en las terminales de alambrado de campo deben ser como se muestran en la Tabla  430-
97(d).  
Excepción:  Se permitirá que los espacios sean menores a los que se especifican en la Tabla 430 -97(d) 
en interruptores automáticos, desconectadores y en componentes instalados en los tableros de control 
industrial.  
409-108. Equipo de acometida . Cuando se utiliza como equipo de acometida, cada tablero de control 
industrial debe ser del tipo adecuado para el uso como equipo de acometida.  
Cuando se suministra un conductor puesto a tierra, el tablero de control industrial debe tener un puente de 
unión principal, dimensionado de acuerdo con 250 -28 (d), para conectar el conductor puesto a tierra, en su 
lado de alimentación, a la barra conductora de puesta a tierra del equipo del tablero de control industrial o a la 
terminal de puesta a tierra de equipos.  
409-110. Marcado . Los tableros de control industrial se deben marcar con la siguiente informaci ón que 
sea totalmente visible después de la instalación:  116     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) Nombre del fabricante, marca comercial u otras marcas descriptivas mediante las cuales la 
organización responsable del producto se pueda identificar.  
(2) Tensión de alimentación, número de fases,  frecuencia y corriente de plena carga para cada circuito 
de alimentación que ingresa.  
(3) Los tableros de control industrial, alimentados por más de una fuente de energía eléctrica de tal 
manera que se requiera más de un medio de desconexión para desconec tar la energía a todos los circuitos de 
50 volts o más dentro del tablero de control, se deben marcar para indicar que se requiere más de un medio 
de desconexión para desenergizar el equipo. La ubicación de los medios necesarios para desconectar todos 
los circuitos de 50 volts o más, deberán estar documentados y disponibles.  
(4) Valor nominal de corriente de cortocircuito del tablero de control industrial con base en uno de los 
siguientes métodos:  
a. Valor nominal de corriente de cortocircuito de un ensambl e aprobado y etiquetado.  
b. Valor nominal de corriente de cortocircuito establecida utilizando un método aprobado.  
Excepción para (4):  No se exige marcar el valor nominal de corriente de cortocircuito para tableros de 
control industrial que contienen única mente componentes del circuito de control.  
(5) Si el tablero de control industrial está proyectado como equipo de acometida, se debe marcar para 
identificarlo como adecuado para el uso como equipo de acometida.  
(6) Diagrama de cableado eléctrico o el númer o de identificación de un diagrama del alambrado eléctrico 
separado, o una denominación referida en un diagrama de alambrado separado.  
(7) El número del tipo de envolvente se debe marcar en el envolvente del tablero de control industrial.  
ARTÍCULO 410  
LUMI NARIAS, PORTALÁMPARAS Y LÁMPARAS  
Parte A. Generalidades  
410-1. Alcance.  Este Artículo trata de las luminarias, luminarias portátiles, portalámparas, colgantes, 
lámparas de filamento incandescente, lámparas de arco, lámparas de descarga eléctrica, productos  para 
alumbrado decorativo, accesorios de alumbrado para uso festivo, temporal o de acuerdo a las estaciones, 
productos para alumbrado flexible portátil, y del alambrado y equipos que forman parte de tales productos e 
instalaciones de alumbrado.  
410-2. Def inición.  
Espacio de almacenamiento del clóset . Volumen limitado por las paredes laterales y posterior del clóset 
y por los planos que van desde el piso del clóset verticalmente hasta un altura de 1.80 metros o hasta la barra 
más alta para colgar ropa y en paralelo a las paredes a una distancia horizontal de 60 centímetros desde las 
paredes laterales y posterior del clóset, y que continúan verticalmente hasta el techo del clóset en paralelo a 
las paredes a una distancia horizontal de 30 centímetros, o el anc ho del anaquel, la distancia que sea mayor. 
Para un clóset que permite el acceso a ambos lados de una barra para colgar, este espacio incluye el 
volumen por debajo de la barra más alta extendiéndose 30 centímetros en cualquier lado de la barra en un 
plano horizontal al piso en toda la longitud de la barra. Véase la Figura 410 -2. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     117 
 
 
Figura 410 -2.- Espacio de almacenamiento del clóset.  
410-5. Partes vivas.  Las luminarias, luminarias portátiles, portalámparas y lámparas no deben tener 
partes vivas normalmente e xpuestas al contacto. Las terminales expuestas accesibles de los portalámparas e 
interruptores no se deben instalar en las tapas ornamentales metálicas de las luminarias ni en las bases 
abiertas de luminarias portátiles de mesa o de piso.  
Excepción:  Se per mitirá que los portalámparas tipo roseta, ubicados como mínimo a 2.50 metros sobre el 
piso, tengan sus terminales expuestas.  
410-6. Requisito de aprobado.  Todas las luminarias, los portalámparas y kit de actualización y las partes 
de repuesto deben estar a probados.  
410-8. Inspección.  Las luminarias se deben instalar de manera tal que las conexiones entre los 
conductores de la luminaria y los conductores del circuito se puedan inspeccionar sin que haya que 
desconectar parte alguna del alambrado, a menos que las luminarias estén conectadas mediante clavijas de 
conexión y contactos.  
Parte B. Ubicación de las luminarias  
410-10. Luminarias en lugares específicos.  
a) Lugares húmedos y mojados. Las luminarias instaladas en lugares húmedos o mojados se deben 
instala r de modo que no entre ni se acumule el agua en los compartimientos del alambrado, portalámparas ni 
en otras partes eléctricas. Todas las luminarias instaladas en lugares mojados deben estar marcadas como 
“Adecuado para lugares mojados”. Todas las luminari as instaladas en lugares húmedos deben estar 
marcadas como “Adecuado para lugares mojados”, o “Adecuado para lugares húmedos”.  
b) Lugares corrosivos.  Las luminarias instaladas en lugares corrosivos deben ser de un tipo adecuado 
para dichos lugares.  
c) En d uctos o campanas.  Se permitirá instalar luminarias en campanas de cocina comerciales, siempre 
que se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) La luminaria debe estar identificada para uso dentro de campanas de cocina comerciales, e instalada 
de modo q ue no se excedan los límites de temperatura de los materiales utilizados.  
(2) La luminaria debe estar construida de modo que se impida la entrada de todos los vapores de 
escape, las grasas, los aceites o los vapores de la cocción en los compartimientos de las lámparas y del 
alambrado. Los difusores deben ser resistentes al choque térmico.  118     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) Las partes de la luminaria expuestas dentro de la campana deben ser resistentes a la corrosión o 
estar protegidas contra la corrosión y su superficie debe ser lisa de modo que no se acumulen depósitos y se 
facilite la limpieza.  
(4) Los métodos de alambrado y los materiales que alimentan la luminaria, no deben estar expuestos 
dentro de la campana de cocina.  
NOTA:  Para los conductores y equipos expuestos a agentes deterio rantes, véase 110 -11. 
d) Encima de las tinas de baño y regaderas.  Ninguna parte de las luminarias conectadas mediante 
cordón, luminarias suspendidas con cordón, cable o cadena, rieles de alumbrado, colgantes o ventiladores (de 
aspas) suspendidos del plafón  se debe ubicar dentro de la zona de 90 centímetros medidos horizontalmente y 
de 2.50 metros medidos verticalmente, desde la parte superior del borde de la tina o de la parte superior del 
estanco de la regadera. Esta zona abarca todo e incluye el espacio u bicado directamente sobre la bañera o 
sobre el estanco de la regadera. Las luminarias localizadas dentro de la dimensión real exterior de la tina o la 
regadera hasta una altura de 2.50 metros desde la parte superior del borde de la tina o del estanco de la  
regadera deben estar marcadas para lugares húmedos, o marcadas para lugares mojados cuando están 
sometidas a la aspersión de la regadera.  
e) Luminarias para instalaciones deportivas interiores, para uso mixto y para todo propósito.  Las 
luminarias sometida s al daño físico, que usan lámparas de vapor de mercurio o halogenuro metálico, 
instaladas en las áreas de sillería para espectadores y en el área de actividades en instalaciones deportivas 
interiores, de uso mixto o para todo propósito deben ser del tipo que protege la lámpara con un lente de 
plástico o vidrio. Se permitirá que tales luminarias tengan una protección adicional.  
f) Luminarias instaladas en o debajo de cubiertas de techos.  Las luminarias instaladas en lugares 
expuestos u ocultos, debajo de la  lámina metálica corrugada de la cubierta de techos deben ser instaladas y 
sostenidas de manera que estén a no menos de 38 mm, medidos desde la parte más baja de la superficie de 
la cubierta del techo hasta la parte superior de la luminaria.  
410-11. Lumina rias cerca de materiales combustibles.  Las luminarias deben estar construidas, 
instaladas o equipadas con pantallas o protecciones de modo que los materiales combustibles no se vean 
sometidos a temperaturas mayores a 90 °C.  
410-12. Luminarias sobre materia les combustibles.  Los portalámparas instalados sobre materiales 
altamente combustibles deben ser del tipo sin interruptor incorporado. A menos que exista un interruptor 
individual para cada luminaria, los portalámparas deben estar ubicados como mínimo a 2. 50 metros sobre el 
piso o deben estar ubicados o resguardados de modo que las lámparas no se puedan quitar  o dañar 
fácilmente.  
410-14. Luminarias en aparadores. En los aparadores se permitirá el uso de luminarias sostenidas 
mediante cadenas con alambrado externo. No se deben usar otras luminarias con alambrado externo.  
410-16. Luminarias en clósets para ropa.  
a) Tipos de luminarias permitidas.  En un clóset se permitirá instalar sólo luminarias de los siguientes 
tipos:  
(1) Luminarias incandescentes de sobre poner o empotrar o luminarias LED, con fuentes de luz 
completamente encerradas.  
(2) Luminarias fluorescentes de sobreponer o empotrar.  
(3) Luminarias fluorescentes de sobreponer o luminarias LED identificadas como adecuadas para la 
instalación dentro del á rea de almacenamiento del clóset.  
b) Tipos de luminarias no permitidas.  No se permitirán luminarias incandescentes con lámpara abierta o 
parcialmente encerradas ni luminarias o portalámparas colgantes.  
c) Ubicación.  La distancia mínima entre las luminarias  instaladas en los clósets para ropa y el punto más 
cercano de un espacio de almacenamiento del clóset debe ser como sigue:  
(1) 30 centímetros para luminarias incandescentes de sobreponer o luminarias LED con una fuente de 
luz totalmente encerrada instalad as en la pared por encima de la puerta o en el plafón.  
(2) 15 centímetros para luminarias fluorescentes de sobreponer, instaladas en la pared por encima de la 
puerta o en el plafón.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     119 
 (3) 15 centímetros para luminarias incandescentes o luminarias LED empotra das con una fuente de luz 
completamente encerrada, instaladas en la pared o en el plafón.  
(4) 15 centímetros para luminarias fluorescentes empotradas, instaladas en la pared o en el plafón.  
(5) Se permitirá la instalación de luminarias fluorescentes de sob reponer o luminarias LED dentro del 
espacio de almacenamiento del clóset cuando están identificadas para este uso.  
410-18. Espacio para alumbrado en nichos.  Los nichos deben tener un espacio adecuado y estar 
situados de modo que las lámparas y los equipos se puedan instalar y mantener adecuadamente.  
Parte C. Disposiciones sobre cajas de salida para luminarias, cubiertas ornamentales y bandejas  
410-20. Espacio para los conductores. Las cubiertas ornamentales y las cajas de salida en conjunto 
deben brindar su ficiente espacio para que los conductores de las luminarias y sus dispositivos de conexión 
sean capaces de ser instalados de acuerdo con 314 -16. 
410-21. Límites de temperatura de los conductores en las cajas de salida.  Las luminarias deben estar 
construida s o instaladas de manera que los conductores en las cajas de salida no estén sujetos a 
temperaturas superiores a la temperatura para la cual fueron designados los conductores. El alambrado de un 
circuito derivado diferente de los circuitos derivados de 2 h ilos o multifilares que alimentan luminarias 
conectadas conjuntamente, no debe pasar a través de una caja de salida que sea una parte integral de una 
luminaria, a menos que la luminaria esté identificada para que pasen cables a través de ella.  
NOTA:  Véase 410-64(c) para el alambrado que alimenta a las luminarias conectadas conjuntamente.  
410-22. Cajas de salida que se deben cubrir.  En una instalación terminada, todas las cajas de salida 
deben tener cubierta, excepto si están cubiertas por una cubierta ornam ental de luminaria, portalámparas, 
contacto o dispositivo similar.  
410-23. Protección del material combustible en las cajas de salida.  Cualquier pared o plafón acabado 
en material combustible expuesto, que se halle entre el borde de una cubierta ornamental  o bandeja de 
luminaria y una caja de salida con un área de superficie de 116 cm2 o más, se debe recubrir con material  no 
combustible.  
410-24. Conexión de las luminarias de descarga eléctrica y luminarias LED.  
a) Independientemente de la caja de salida.  Cuando las luminarias de descarga eléctrica y las 
luminarias LED estén soportadas independientemente de una caja de salida, se deben conectar al circuito 
derivado a través de canalizaciones metálicas, canalizaciones no metálicas, cables tipo MC, AC o MI, ca bles 
con forro no metálico o mediante cordones flexibles, como lo permite 410 -62(b) o 410 -62(c).  
b) Acceso a las cajas.  Las luminarias de descarga eléctrica y las luminarias LED de montaje superficial y 
ubicadas sobre salidas, cajas de empalmes o cajas de paso ocultas y diseñadas no para estar sostenidas 
únicamente por la caja de salida, se deben tener unas aberturas adecuadas en la parte posterior de la 
luminaria para permitir el acceso al cableado en las cajas.  
Parte D. Soportes de las luminarias  
410-30. Soportes.  
a) Generalidades.  Las luminarias y los portalámparas se deben soportar firmemente. Una luminaria que 
pese más de 3 kilogramos o exceda 40 centímetros en cualquiera de sus dimensiones, no se debe soportar 
mediante el casquillo roscado de un portal ámparas.  
b) Postes metálicos o no metálicos como soporte de luminarias.  Se permitirá utilizar postes metálicos 
o no metálicos para sostener luminarias y como una canalización para albergar los conductores de 
alimentación, siempre que se cumplan las siguien tes condiciones:  
(1) En el poste debe haber un orificio de inspección de dimensiones no menores que 5 x 10 centímetros 
con una cubierta adecuada para usar en lugares mojados, que dé acceso a las terminaciones de alimentación 
dentro del poste o base del pos te. 
Excepción 1:  No se exigirá un orificio de inspección en un poste de 2.50 metros o menos de altura sobre 
el nivel del piso, cuando el método de alambrado de alimentación no tiene puntos para empalmes o para 
alambrado, y cuando el interior del poste y cu alquier empalme son accesibles al retirar la luminaria.  120     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción 2:  No se exigirá orificio de inspección en un poste de 6.00 metros o menos de altura sobre el 
nivel del piso, si dicho poste lleva una base con bisagra.  
(2) Cuando no hay secciones verticale s de canalizaciones o cables instaladas dentro del poste, se debe 
soldar o fijar un accesorio roscado o niple, al poste, opuesto al orificio de inspección para la conexión de la 
alimentación.  
(3) Un poste metálico se debe equipar con un terminal de puesta a tierra de equipos de la siguiente 
manera:  
a. Un poste con un orificio de inspección debe tener una terminal de puesta a tierra de equipos 
accesible desde el orificio de inspección.  
b. Un poste con una base con bisagra debe tener la terminal de puesta a t ierra de equipos accesible 
dentro de la base.  
Excepción para (3):  No se exigirá ninguna terminal de puesta a tierra en un poste de 2.50 metros de 
altura o menos sobre el nivel del piso, cuando el método de alambrado de alimentación no tiene empalmes o 
punto para alambrar y cuando el interior del poste y cualquier empalme son accesibles al retirar la luminaria.  
(4) Un poste metálico de base con bisagra debe tener dicha base con bisagra unida con el poste.  
(5) Las canalizaciones metálicas u otros conductores de puesta a tierra de equipos se deben unir al 
poste metálico con un conductor de puesta a tierra de equipos reconocido por 250 -118 y dimensionado de 
acuerdo con 250 -122. 
(6) Los conductores dentro de postes verticales usados como canalizaciones se deben s oportar como se 
establece en 300 -19. 
410-36. Medio de soporte.  
a) Cajas de salida.  Se permitirá que las cajas de salida o accesorios instalados tal como se exige en 314 -
23 y que cumplan con las disposiciones de 314 -27(a)(1) y 314 -27(a)(2), soporten luminar ias. 
b) Plafones suspendidos.  Los elementos del armazón de los sistemas de plafones suspendidos usados 
para soportar luminarias se deben sujetar firmemente entre sí y a la estructura del edificio a intervalos 
adecuados. Las luminarias se deben sujetar a lo s elementos del armazón del plafón por medios mecánicos 
tales como pernos, tornillos o remaches. También se permitirá usar grapas aprobadas e identificadas para su 
uso con el tipo de elemento(s) de la estructura del plafón y la(s) luminaria(s).  
c) Soporte de luminarias.  Los soportes de luminarias que no formen parte de las cajas de salida, 
adaptadores, trípodes y patas de gallo, deben ser de acero, de hierro maleable o de otro material adecuado 
para esa aplicación.  
d) Juntas aislantes.  Las juntas aislantes que no estén diseñadas para montarlas con tornillos o pernos, 
deben llevar un chasis exterior metálico aislado de ambos tornillos de conexión.  
e) Herrajes de las canalizaciones.  Los herrajes de las canalizaciones que se utilicen como soportes de 
luminaria deben ser capaces de soportar el peso de la luminaria completa con su lámpara.  
f) Electroductos ( busway ). Se permitirá conectar luminarias a electroductos ( busway ), de acuerdo con 
368-17(c).  
g) Arboles.  Se permitirá que las luminarias de exteriores y el eq uipo asociado estén sostenidas por los 
árboles.  
NOTA 1:  Con respecto a las limitaciones para soportar conductores aéreos, véase 225 -26. 
NOTA 2:  Con respecto a la protección de los conductores, véase 300 -5(d). 
Parte E. Puesta a tierra  
410-40. Generalidades.  Las luminarias y equipos de alumbrado se deben poner a tierra como se exige en 
el Artículo 250 y en la Parte E de este Artículo.  
410-42. Luminarias con partes conductoras expuestas. Todas las partes metálicas expuestas se deben 
conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos o aislar del conductor de puesta a tierra de equipos y 
de otras superficies conductoras o ser inaccesibles a personal no calificado. No se exigirá poner a tierra los 
cables de amarre de las lámparas, tornillos de montaje, grapas y bandas decorativas sobre vidrio, separadas 
al menos 3.80 centímetros de las terminales de la lámpara.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     121 
 410-44. Métodos de puesta a tierra. Las luminarias y el equipo se deben conectar mecánicamente a un 
conductor de puesta a tierra de equipos, tal como se  especifica en 250 -118 y dimensionado de acuerdo con lo 
establecido en 250 -122. 
Excepción 1:  Las luminarias hechas de material aislante que están directamente alambradas o fijadas a 
las salidas alimentadas por un método de alambrado que no proporciona un m edio para la puesta a tierra de 
equipos, se debe hacer de material aislante y no debe tener partes conductoras expuestas.  
Excepción 2:  Se permitirá que las luminarias de reemplazo se conecten a un conductor de puesta a tierra 
de equipos desde la salida, de  conformidad con 250 -130(c). La luminaria entonces debe cumplir lo 
especificado en 410 -42. 
Excepción 3:  Cuando no existe conductor de puesta a tierra de equipos en la salida, no se exigirá que las 
luminarias de reemplazo protegidas con Interruptor con prot ección de falla a tierra se conecten a un conductor 
de puesta a tierra de equipos.  
410-46. Fijación del conductor de puesta a tierra de equipos. Las luminarias con partes metálicas 
expuestas deben tener un medio para conexión de un conductor de puesta a ti erra de equipos para  esas 
luminarias.  
Parte F. Alambrado de luminarias  
410-48. Alambrado de luminarias - Generalidades.  El alambrado sobre o dentro de las luminarias debe 
estar dispuesto en forma ordenada y no debe estar expuesto a daños físicos. Se debe evitar el alambrado 
excesivo. Los conductores deben estar dispuestos de manera que no estén sujetos a temperaturas mayores a 
su temperatura nominal.  
410-50. Polaridad de las luminarias.  Las luminarias deben estar alambradas de manera que los 
casquillos ros cados de los portalámparas estén conectados al mismo conductor o terminal del equipo o 
circuito. Cuando el conductor puesto a tierra esté conectado a un portalámparas de casquillo roscado, se debe 
conectar al casquillo roscado.  
410-52. Aislamiento de los c onductores.  Las luminarias se deben alambrar con conductores que tengan 
el aislamiento adecuado para las condiciones ambientales, corriente, tensión y temperatura a las que los 
conductores vayan a estar sometidos.  
NOTA:  Para la ampacidad de los cables para  artefactos, temperatura máxima de funcionamiento, 
limitaciones de tensión, tamaño mínimo de los cables, y otra información, véase el Artículo 402.  
410-54. Conductores colgantes para lámparas de filamento incandescente.  
a) Soporte.  Los portalámparas colgan tes con cables terminales sujetos permanentemente, cuando se 
utilicen para aplicaciones distintas del alumbrado ornamental, deben ir colgados de conductores 
independientes trenzados recubiertos de hule que estén soldados directamente a los conductores del circuito, 
pero soportados independientemente de éstos.  
b) Tamaño.  A menos que sean parte de conjuntos de alumbrado decorativo aprobados, los conductores 
colgantes no deben ser de tamaño menor al 2.08 mm2 (14 AWG) para portalámparas con casquillo roscado de  
base media o de base mogul; ni menor al 0.824 mm2 (18 AWG) para portalámparas con casquillo tipo 
intermedio o tipo candelabro.  
c) Torcidos o cableados.  Los conductores colgantes de más de 90 centímetros de longitud, si no están 
instalados en un conjunto a probado, se deben torcer juntos.  
410-56. Protección de los conductores y del aislamiento.  
a) Sujetos adecuadamente.  Los conductores se deben asegurar de manera que no se produzcan 
cortaduras ni se roce el aislamiento.  
b) Protección a través de metales.  Cuando los conductores pasen a través de metales su aislamiento 
debe de protegerse de la abrasión.  
c) Brazos de las luminarias.  No debe haber empalmes ni derivaciones dentro de los brazos de las 
luminarias.  
d) Empalmes y conexiones.  Dentro de una luminaria o sobre ella no se deben hacer empalmes o 
conexiones innecesarias.  
NOTA:  Para los métodos aprobados para hacer conexiones, véase 110 -14. 122     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
e) Trenzado. Se deben usar conductores trenzados para el alambrado de las cadenas de las luminarias y 
en otras partes móv iles o flexibles.  
f) Tensión mecánica.  Los conductores se deben instalar de modo que el peso de la luminaria o sus 
partes móviles no someta a tensión mecánica a los conductores.  
410-59. Aparadores conectados mediante cordón.  Se permitirá conectar los apara dores individuales, 
que no sean fijos, mediante un cordón flexible a contactos instalados permanentemente y se permitirá 
conectar tales aparadores en grupos de no más de seis, mediante cordones flexibles y conectores separables 
de seguridad, con uno de los  aparadores del grupo conectado mediante cordón flexible a un contacto 
instalado permanentemente. Esta instalación debe cumplir con lo especificado a continuación;  
a) Requisitos del cordón.  El cordón flexible debe ser del tipo para trabajo pesado, con cond uctores de 
tamaño no menor al de los conductores del circuito derivado y con ampacidad como mínimo igual a la del 
dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado y con conductor de puesta a tierra de equipos.  
NOTA:  Para el tamaño del conductor de puest a a tierra de equipos, véase la Tabla 250 -122. 
b) Contactos, conectores y clavijas de conexión.  Los contactos, los conectores y las clavijas de 
conexión deben ser de un tipo aproba do con puesta a tierra y de 15 o  20 amperes nominales.  
c) Soportes.  Los cord ones flexibles se deben asegurar a la parte inferior de los aparadores, de modo que 
se garanticen todas las siguientes condiciones:  
(1) El alambrado no esté expuesto a daños físicos.  
(2) La separación entre aparadores no mayor a 5 centímetros, ni mayor a 3 0 centímetros entre el primer 
aparador y el contacto de alimentación.  
(3) La terminal libre al final de un grupo de aparadores lleve un accesorio hembra que no sobresalga del 
aparador.  
d) Sin otros equipos. A los aparadores no deben conectarse eléctricamen te otros equipos distintos de los 
aparadores.  
e) Circuito secundario.  Cuando los aparadores se conecten con un cordón, el circuito secundario de 
cada balastro para alumbrado de descarga eléctrica debe limitarse sólo para un aparador.  
410-62. Portalámparas y luminarias conectados con cordón.  
a) Portalámparas.  Cuando se conecte un portalámparas metálico a un cordón flexible, la entrada debe 
estar equipada con un pasacables aislante que, si es roscado, no debe ser menor al tamaño de tubo con 
designador métrico  12 (tamaño comercial de 3/8). El orificio debe ser de un tamaño adecuado para el cordón, 
y se deben eliminar todas las rebabas y elementos cortantes que pudiera tener, de modo que la superficie por 
la que pase el cordón sea lisa. Se permitirá utilizar pas acables con huecos de 7 milímetros de diámetro para 
cordones colgantes sencillos y huecos de 11 milímetros de diámetro para cordones reforzados.  
b) Luminarias ajustables.  No se exigirá que las luminarias que requieren de ajuste o direccionamiento 
después d e su instalación estén equipadas con una clavija de conexión o un conector de cordón, siempre que 
el cordón expuesto sea adecuado para uso rudo o extra rudo y que no tenga una longitud mayor a la 
necesaria para hacer el ajuste máximo. El cordón no debe est ar expuesto a esfuerzos o daños físicos.  
NOTA: Para las aplicaciones ver la Tabla 400 -4, columna “Uso”  
c) Luminarias de descarga eléctrica y luminarias LED . Las luminarias de descarga eléctrica y las 
luminarias LED deben cumplir con lo aplicable de (1), (2 ) o (3)  
1) Instalación conectada mediante cordón.  Una luminaria o un ensamble aprobado conforme a 
cualquiera de las condiciones de (a) hasta (c), se permitirá sea conectada con cordón siempre que la 
luminaria esté situada directamente debajo de la salida o  del electroducto, el cordón no está sujeto a 
esfuerzos o daños físicos, y el cordón es visible en toda su longitud, excepto en las terminaciones.  
(a) Se permitirá que una luminaria esté conectada con un cordón que termina en un enchufe de conexión a 
tierra o en una clavija de electroducto.  
(b) Se permitirá usar en un ensamble de luminarias equipado con un amortiguador de tensión mecánica y 
cubierta ornamental una conexión de cordón entre el conjunto de luminarias y la cubierta ornamental. Se 
permitirá que la cubierta ornamental incluya una sección de canalización de no más de 15 cm de longitud y 
destinado a facilitar la conexión a una caja de salida montada sobre un plafón suspendido.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     123 
 (c) Se permitirá que las luminarias conectadas usando ensambles que incor poren conectores del sistema 
de cableado fabricados de acuerdo con 604 -100(c) estén conectadas al cordón.  
2) Con portalámparas con casquillo roscado y base mogul.  Se permitirá conectar las luminarias de 
descarga eléctrica dotadas de portalámparas con casqu illo roscado y base mogul, a circuitos derivados de 50 
amperes o menos, mediante cordones que cumplan lo establecido en 240 -5. Se permitirá que los contactos y 
las clavijas de conexión tengan un valor nominal de corriente menor a la del circuito derivado, pero no menor 
al 125 por ciento de la corriente de plena carga de la luminaria.  
3) Equipadas con entrada superficial con brida.  Se permitirá que las luminarias de descarga eléctrica 
equipadas con una entrada superficial con brida se alimenten mediante cord ones colgantes equipados con 
conectores de cordón. Se permitirá que las entradas y los conectores sean de menor valor nominal de 
corriente que la del circuito derivado, pero no menor al 125 por ciento de la corriente de carga de la luminaria.  
410-64. Uso d e luminarias como canalizaciones. Las luminarias no se deben usar como canalizaciones 
para los conductores del circuito, a menos que cumplan con (a), (b) o (c) siguientes.  
a) Aprobadas. Se permitirá que las luminarias aprobadas y marcadas para uso como una  canalización 
sean utilizadas como una canalización.  
b) Paso de cables. Se permitirá que las luminarias identificadas para el paso de cables, tal como se 
permite en 410 -21, se utilicen como una canalización.  
c) Luminarias conectadas conjuntamente.  Las lumi narias diseñadas para una conexión de un extremo 
a otro para formar un ensamble continuo o luminarias conectadas conjuntamente por métodos de alambrado 
reconocidos, se permitirá que contengan los conductores de un circuito derivado de 2 hilos o un circuito  
derivado multiconductor, alimentando las luminarias conectadas, y no se exigirá que sean aprobadas como 
una canalización. También se permitirá un circuito derivado de 2 hilos adicional que alimenta separados una o 
más de las luminarias conectadas.  
NOTA:  Véase el Artículo 100 para la definición del Circuito Derivado Multiconductor.  
410-68. Conductores y balastros del alimentador y del circuito derivado. Los conductores del 
alimentador y del circuito derivado a una distancia hasta de 8 centímetros de un bala stro, un controlador LED, 
una fuente de alimentación o un transformador deben tener una temperatura nominal del aislamiento no 
menor a 90 °C, en caso que la luminaria indique una temperatura superior el conductor debe seleccionarse 
conforme a la placa de d atos de la misma,  la cu al no deberá ser menor a menos que alimenten a una 
luminaria marcada para una temperatura superior de aislamiento de cable, donde esa distancia es  de 30 
centímetros.  
Parte G. Construcción de las luminarias  
410-70. Pantallas y envolv entes combustibles. Entre las lámparas y las pantallas u otros envolventes 
de material combustible, debe haber un espacio adecuado.  
410-74. Capacidad nominal de las luminarias.  
a) Marcado.  Todas las luminarias se deben marcar con el valor de watts máximos o la potencia eléctrica 
de la lámpara, el nombre del fabricante, marca comercial u otro medio de identificación adecuado. Una 
luminaria que requiera conductor de alimentación para una temperatura nominal mayor a 60 °C debe estar 
marcada con la temperatura mínima del conductor de alimentación en la luminaria y el embalaje o su 
equivalente.  
b) Datos eléctricos.  Los datos eléctricos deben incluir la tensión y la frecuencia, así como el valor nominal 
de corriente de la unidad, incluidos el balastro, el transfor mador, el controlador LED, la fuente de alimentación 
o el autotransformador.  
410-82. Luminarias portátiles.  
a) Generalidades.  Las luminarias portátiles se deben alambrar con cordones flexibles reconocidos en 
400-4 y con una clavija de conexión de tipo pola rizada o de puesta a tierra. Cuando se utilicen con 
portalámparas de base Edison tipo casquillo roscado, el conductor puesto a tierra se debe identificar, y 
conectar al casquillo roscado y al terminal identificado de la clavija de conexión.  
b) Luminarias p ortátiles de mano.  Además de lo establecido en 410 -82(a), las luminarias portátiles de 
mano deben cumplir las siguientes condiciones:  
(1) No deben ser de casquillo metálico forrado de papel aislante.  
(2) Deben estar equipadas con un mango de un compuesto m oldeado o de otro material aislante.  124     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) Deben estar equipadas con un protector adecuado, sujeto al portalámparas o a la empuñadura.  
(4) Los protectores metálicos se deben poner a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra de 
equipos tendido junto  con los conductores del circuito dentro del cordón de alimentación.  
(5) No se exigirá que estén puestas a tierra si son alimentadas a través de un transformador de 
aislamiento con un secundario no puesto a tierra de máximo 50 volts.  
410-84. Pasacables par a cordones.  Cuando un cordón flexible entre por la base o la espiga de una 
luminaria portátil, se debe instalar un pasacables o equivalente. El pasacables debe ser de material aislante, a 
no ser que se utilice un cordón con cubierta.  
Parte H. Instalación d e los Portalámparas  
410-90. Portalámparas de casquillo roscado.  Los portalámparas del tipo de casquillo roscado se deben 
instalar para su uso exclusivamente como portalámparas.  
Cuando estén alimentados por un circuito que tenga un conductor puesto a tierra , este conductor se debe 
conectar al casquillo roscado.  
410-93. Portalámparas con interruptor de doble polo.  Cuando esté alimentado por los conductores de 
fase de un circuito, el dispositivo de interrupción de los portalámparas de tipo con interruptor debe  
desconectar simultáneamente ambos conductores del circuito.  
410-96. Portalámparas en lugares húmedos o mojados.  
Los portalámparas instalados en lugares húmedos deben estar aprobados para uso en lugares húmedos. 
Los portalámparas instalados en lugares moja dos deben estar aprobados para lugares mojados  o lugares 
húmedos.  
410-97. Portalámparas cerca de material combustible.  Los portalámparas se deben construir, instalar o 
equipar con pantallas o protectores de tal manera que el material combustible no esté s ujeto a temperaturas 
mayores a 90 °C.  
Parte I. Lámparas y equipo auxiliar  
410-103. Bases, lámparas incandescentes.  Las lámparas incandescentes de uso general en circuitos 
derivados de alumbrado no deben estar equipadas con un casquillo tipo medio si son de  más de 300 watts, ni 
con un casquillo de tipo mogul si son de más de 1500 watts. Para lámparas de más de 1500 watts se deben 
utilizar bases especiales u otros dispositivos.  
410-104. Equipos auxiliares de las lámparas de descarga eléctrica.  
a) Envolventes.  Los equipos auxiliares para las lámparas de descarga eléctrica deben ir encerrados en 
envolventes no combustibles y se deben considerar como fuentes de calor.  
b) Desconectadores. Cuando estén alimentados por conductores de fase de un circuito, el disposit ivo de 
interrupción de los equipos auxiliares debe desconectar simultáneamente todos los conductores.  
Parte J. Disposiciones especiales para luminarias empotradas y a nivel de la superficie  
410-110. Generalidades.  Las luminarias instaladas en cavidades emp otradas en paredes o plafones, 
incluyendo los plafones suspendidos deben cumplir con las especificaciones de 410 -115 hasta 410 -122. 
410-115. Temperatura.  
a) Materiales combustibles.  Las luminarias se deben instalar de modo que los materiales combustibles 
adyacentes a ellas no estén expuestos a temperaturas mayores a 90 °C.  
b) Construcción resistente al fuego.  Cuando una luminaria está empotrada en un material resistente al 
fuego en un edificio de construcción resistente al fuego, se debe considerar que una temperatura mayor a 90 
°C, pero no mayor a 150 °C, es aceptable si la luminaria está claramente marcada para esa aplicación.  
c) Luminarias incandescentes empotradas . Las luminarias incandescentes deben tener protección 
térmica y estar identificadas como pr otegidas térmicamente.  
Excepción 1:  No se exigirá protección térmica en una luminaria empotrada, instalada en concreto vaciado 
e identificada para ese uso.  
Excepción 2:  No se exigirá protección térmica en una luminaria empotrada cuyo diseño, construcción y  
características de funcionamiento térmico son equivalentes a las luminarias térmicamente protegidas y están 
identificadas como inherentemente protegidas.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     125 
 410-116. Separación e instalación.  
a) Separación.  
1) Que no es tipo IC.  Una luminaria empotrada que n o esté identificada para contacto con el aislamiento 
debe tener todas sus partes empotradas con una separación mínima de 13 milímetros de los materiales 
combustibles. Se permitirá que estén en contacto con materiales combustibles los puntos de soporte y lo s 
acabados de las guarniciones que terminan en las aberturas de la superficie del plafón, pared u otra  
superficie terminada.  
2) Tipo IC.  Se permitirá que una luminaria empotrada que esté identificada para contacto con el 
aislamiento, tipo IC, esté en cont acto con materiales combustibles en las partes empotradas, puntos de 
soporte y partes que pasan a través de la abertura en la estructura del edificio o terminan en ella.  
b) Instalación.  No se debe instalar el aislante térmico sobre una luminaria empotrada o a menos de 8 
centímetros del envolvente de la luminaria empotrada, del compartimiento del alambrado, del balastro, 
trasformador, controlador LED o fuente de alimentación a menos que esté identificada para contacto con el 
aislamiento, Tipo IC.  
410-117. Ca bleado.  
a) Generalidades.  Se deben utilizar conductores con un aislamiento adecuado para las temperaturas a las 
que se vayan a exponer.  
b) Conductores del circuito. Se permitirá que los conductores del circuito derivado que tengan un 
aislamiento adecuado p ara las temperaturas a las que se vayan a exponer terminen en la luminaria.  
c) Conductores de derivación.  Se permitirá que los conductores de derivación de un tipo adecuado para 
las temperaturas a las que se vayan a exponer pasen desde la conexión terminal  de la luminaria hasta una 
caja de salida ubicada como mínimo a 30 centímetros de la luminaria. Dichos conductores de derivación 
deben estar en una canalización adecuada o cable tipo AC o MC de al menos 45 centímetros y máximo 1.80 
metros de longitud.  
Parte K. Construcción de luminarias empotradas y montadas a nivel con la superficie  
410-118. Temperatura. Las luminarias deben estar construidas de modo que los materiales combustibles 
adyacentes no estén expuestos a temperaturas superiores a 90 °C.  
410-120. M arcado en watts de las lámparas. Las luminarias para lámparas incandescentes deben estar 
marcadas con los watts máximos permisibles de las lámparas. Las marcas deben estar instaladas 
permanentemente con letras de 6 milímetros de altura como mínimo y estar ubicadas de modo que sean 
visibles cuando se cambie la lámpara.  
410-121. Prohibición de uso de soldadura. No se debe utilizar soldadura blanda en la construcción de 
un chasis para luminarias empotradas.  
410-122. Portalámparas. Los portalámparas del tipo co n casquillo roscado deben ser de porcelana o de 
otro material aislante adecuado.  
Parte L. Disposiciones especiales para sistemas de alumbrado de descarga  eléctrica de 1000 volts o 
menos  
410-130. Generalidades.  
a) Tensión de 1000 volts o menos en circuito abierto.  Los equipos que se utilicen con sistemas de 
alumbrado de descarga eléctrica y diseñada para tensiones de 1000 volts o menos en circuito abierto, deben 
ser de un tipo identificado para ese uso.  
b) Considerados como energizados. Las terminales de la s lámparas de descarga eléctrica se deben 
considerar como energizados cuando cualquier terminal de la lámpara esté conectado a un circuito de más de 
300 volts.  
c) Transformadores en aceite.  No se deben utilizar transformadores sumergidos en aceite.  
d) Requ isitos adicionales.  Además de cumplir los requisitos generales para luminarias, los equipos de 
alumbrado de descarga eléctrica deben cumplir también con la Parte L de este Artículo.  
e) Protección térmica - Luminarias fluorescentes.  
1) Protección térmica in tegrada. El balastro de una luminaria fluorescente instalada en lugares interiores 
debe tener protección térmica integrada. Los balastros de repuesto también deben tener protección térmica 
integrada con el balastro.  
2) Balastros de reactancia sencilla.  No se exigirá que un balastro de reactancia sencilla en una luminaria 
fluorescente con lámparas tubulares rectas esté protegido térmicamente.  126     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
3) Luminarias de salida.  Un balastro en una luminaria fluorescente del aviso de salida (“exit”, “salida”) no 
debe ten er protección térmica.  
4) Luminarias para salida. Un balastro en una luminaria fluorescente que se usa para alumbrado de 
salida y que se energiza únicamente en caso de falla de la alimentación normal, no debe tener  protección 
térmica.  
f) Luminarias de des carga de alta intensidad.  
1) Empotradas.  Las luminarias de descarga de alta intensidad empotradas, diseñadas para instalación en 
cavidades de paredes o en el del plafón, deben estar protegidas térmicamente y estar identificadas como 
protegidas térmicamente . 
2) Inherentemente protegidas.  No se exigirá protección térmica en una luminaria de alta intensidad 
empotrada, cuyo diseño, construcción y características de funcionamiento térmico sean equivalentes a las de 
una luminaria protegida térmicamente y estén id entificadas como inherentemente protegidas.  
3) Instaladas en concreto vaciado.  No se exigirá protección térmica en una luminaria empotrada de 
descarga de alta intensidad identificada para este uso e instalada en concreto vaciado.  
4) Balastros empotrados a distancia.  Un balastro empotrado a distancia, para una luminaria de 
descarga de alta intensidad, debe tener protección térmica que esté integrada al balastro, y debe estar 
identificado como protegido térmicamente.  
5) Contención de las lámparas de halógeno metálico. Las luminarias que utilizan lámparas de halógeno 
metálico que no sean lámparas reflectoras parabólicas de vidrio grueso (PAR) deben tener una barrera de 
contención que encierre la lámpara, o tener un medio físico que únicamente permita la utiliza ción de una 
lámpara de tipo O.  
g) Medio de desconexión.  
1) Generalidades.  En lugares interiores diferentes a viviendas y estructuras accesorias asociadas, las 
luminarias fluorescentes que utilizan lámparas con doble extremo y que contengan balastros a los que se 
pueda realizar servicio en el lugar, deben tener un medio de desconexión interno o externo para cada 
luminaria. Para las luminarias existentes instaladas sin medios de desconexión, al momento en que el balastro 
es reemplazado, se debe instalar un me dio de desconexión. Las terminales del lado de la línea del medio de 
desconexión deben estar resguardadas.  
Excepción 1:  No se exigirá medio de desconexión para luminarias instaladas en lugares (clasificados) 
peligrosos.  
Excepción 2:  No se exigirá el medio de desconexión para el alumbrado de emergencia que se exige en 
700-16. 
Excepción 3:  Para luminarias conectadas con clavija y cordón, se permitirá un conector separable 
accesible o una clavija accesible y un contacto como medio de desconexión.  
Excepción 4:  No se exigirá medio de desconexión para cada luminaria cuando más de una luminaria esté 
instalada y sea alimentada por un circuito que no sea derivado multifilar, cuando el diseño de la instalación 
incluya medios de desconexión para que el espacio iluminad o no se pueda dejar totalmente oscuro.  
2) Circuitos derivados multiconductores.  Cuando esté conectado a circuitos derivados 
multiconductores, el medio de desconexión debe interrumpir simultáneamente todos los conductores de 
alimentación para el balastro, i ncluyendo el conductor puesto a tierra.  
3) Ubicación.  El medio de desconexión debe estar localizado de manera que sea accesible a personas 
calificadas antes del servicio o el mantenimiento del balastro. Cuando el medio de desconexión es externo a 
las lumin arias, debe ser un solo dispositivo y estar unido a la luminaria o la luminaria debe estar ubicada a la 
vista desde el medio de desconexión.  
410-134. Equipos de corriente continua . Las luminarias instaladas en circuitos de corriente continua 
deben estar eq uipadas con equipos auxiliares y resistencias especialmente diseñadas para operación con 
corriente continua. Las luminarias deben estar marcadas para operación con corriente continua.  
410-135. Equipos con tensión mayor a 300 volts en circuito abierto.  Los equipos con una tensión en 
circuito abierto mayor a 300 volts no se deben instalar en unidades de vivienda, a no ser que esos equipos 
estén diseñados de manera que no haya partes vivas expuestas cuando las lámparas se estén insertando, 
estén instaladas o s e estén retirando.  
410-136. Montaje de las luminarias.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     127 
 a) Componentes expuestos. Las luminarias que tengan balastros, transformadores, controladores LED o 
fuentes de alimentación expuestos, se deben instalar de manera que dichos balastros, transformadores,  
controladores LED o fuentes de alimentación no estén en contacto con materiales combustibles a menos que 
estén aprobados para dicha condición.  
b) Tableros combustibles de fibra de celulosa de baja densidad. Cuando una luminaria de montaje 
superficial, que  contiene un balastro, un transformador, un controlador LED o una fuente de alimentación, se 
instale en un tablero combustible de fibra de celulosa de baja densidad, debe estar marcada para esta 
condición o debe estar separada no menos de 38 milímetros de la superficie del tablero. Cuando dichas 
luminarias estén empotradas parcial o totalmente, se deben aplicar las disposiciones de 410 -110 hasta  410-
112. 
NOTA:  Los tableros combustibles de fibra de celulosa de baja densidad incluyen hojas, paneles y 
baldosa s con una densidad de 320 kg/m3 o menos y que están formados por fibras vegetales aglomeradas, 
pero no incluyen madera sólida o laminada, ni fibra con una densidad mayor a 320 kg/m3, o son de un 
material que ha sido tratado íntegramente con productos quími cos retardantes del fuego hasta el grado en que 
el índice de propagación de la flama en cualquier plano del material no es mayor a 25, determinada de 
acuerdo con las pruebas de características de combustión superficial de materiales de construcción.  
410-137. Equipos no integrados con la luminaria.  
a) Gabinetes metálicos.  Los equipos auxiliares, incluidos reactores, resistencias, capacitores y similares, 
cuando no estén instalados como parte de un conjunto de luminaria, deben tener envolvente en gabinetes 
metálicos accesibles, instalados en forma permanente.  
b) Montaje independiente.  No se exigirá que los balastros, transformadores, controladores LED o fuentes 
de alimentación montados separadamente, que están aprobados para conexión directa a un sistema de 
alambrado, vayan en un gabinete independiente.  
c) Cableado de las secciones de luminarias.  El cableado de las secciones de luminarias va en pareja 
con un balastro o balastros que alimenta una o más lámparas instaladas. Para la conexión entre las parejas 
se permite usar tubo conduit metálico flexible con designador métrico 12 (tamaño comercial 3/8) en tramos 
que no excedan de 7.50 metros según lo establecido en el Artículo 348. Se permite que los cables de 
luminarias que funcionen a la tensión de suministro y alimenten sólo al balastro o balastros de una de las 
secciones vayan en la misma canalización que los cables de alimentación de las lámparas de la otra sección.  
410-138. Autotransformadores.  Un autotransformador que se utilice para aumentar la tensión a má s de 
300 volts, como parte de un balastro para alimentar unidades de alumbrado, se debe alimentar únicamente 
por un sistema puesto a tierra.  
410-139. Desconectadores.  Los desconectadores de acción rápida deben cumplir lo establecido en  404-
14. 
Parte M. Di sposiciones especiales para sistemas de alumbrado  de descarga eléctrica de más de 1000 
volts  
410-140. Generalidades.  
a) Aprobado.  Los sistemas de alumbrado de descarga eléctrica con tensiones de circuito abierto de más 
de 1000 volts deben estar aprobados e instalados de conformidad con dicha aprobación.  
b) En ocupaciones de vivienda.  Los equipos con tensión de circuito abierto de más de 1000 volts no se 
deben instalar en unidades de vivienda ni sobre ellas.  
c) Partes vivas. La terminal de una lámpara de de scarga eléctrica se debe considerar como una  parte 
viva. 
d) Requisitos adicionales.  Además de cumplir los requisitos generales para luminarias, los equipos de 
descarga eléctrica deben cumplir también con la Parte M de este Artículo.  
NOTA:  Para los anuncio s eléctricos e iluminación de contorno, véase el Artículo 600.  
410-141. Control.  
a) Desconexión.  Las instalaciones de luminarias o lámparas de alumbrado deben estar controladas 
individualmente o en grupos mediante un interruptor o interruptor automático op erable desde el exterior, que 
abra todos los conductores primarios de fase.  
b) Desconectador instalado a la vista o con bloqueo.  El desconectador o interruptor automático debe 
estar ubicado a la vista desde las luminarias o lámparas, o pueden colocarse en otra parte, si cuenta con los 
medios para su bloqueo en posición abierta.  128     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
410-142. Terminales de las lámparas y portalámparas.  Las partes que sea necesario retirar para 
reemplazar las lámparas deben ser abisagradas o mantenerse sujetas. Las lámparas o port alámparas deben 
estar diseñados de modo que no dejen expuestas partes vivas al colocar o retirar las lámparas.  
410-143. Transformadores.  
a) Tipo . Los transformadores deben tener envolvente, estar identificados para el uso y estar aprobados.  
b) Tensión.  La tensión del circuito del secundario no debe ser mayor a 15 000 volts bajo cualquier 
condición de carga. La tensión a tierra de las terminales de salida del circuito del secundario no debe ser 
mayor a 7500 volts bajo cualquier condición de carga.  
c) Valor n ominal.  Los transformadores deben tener un valor nominal de corriente de corto circuito del 
secundario no mayor a 150 miliamperes, si la tensión en circuito abierto es mayor a 7500 volts, y de máximo 
300 miliamperes si la tensión en circuito abierto es de 7500 volts o menos.  
d) Conexiones del secundario.  Las salidas del circuito del secundario no se deben conectar ni en 
paralelo ni en serie.  
410-144. Ubicación de los transformadores.  
a) Accesibles.  Los transformadores deben ser accesibles después de su inst alación.  
b) Conductores del secundario.  Los transformadores deben instalarse lo más cerca posible de las 
lámparas, para que la longitud de los conductores del secundario sea lo más corta posible.  
c) Al lado a materiales combustibles.  Los transformadores se  deben ubicar de modo que los materiales 
combustibles que tengan al lado no estén sujetos a temperaturas mayores a 90 °C.  
410-145. Exposición a daño.  No se deben instalar las lámparas donde puedan estar expuestas 
normalmente a daños físicos.  
410-146. Marca do. Cada luminaria o cada circuito del secundario de tubos con tensión de circuito abierto 
de más de 1000 volts deben tener un marcado bien legible con letras con altura no menor a 6 milímetros que 
indique: “Precaución, ___ volts”.  La tensión indicada debe  ser la nominal de circuito abierto.  
Parte N. Rieles de iluminación  
410-151. Instalación.  
a) Rieles de iluminación.  Los rieles de iluminación deben estar instalados y conectados en forma 
permanente a un circuito derivado. En los rieles de iluminación sólo se deben instalar accesorios especiales 
para rieles de iluminación. Los accesorios de rieles de iluminación no deben estar equipados con contactos de 
uso general.  
b) Carga conectada.  La carga conectada a los rieles de iluminación no debe exceder el valor n ominal del 
riel. Un riel de iluminación debe estar alimentado por un circuito derivado con un valor nominal no mayor a la 
del riel. No se requerirá que el cálculo de la carga descrito en la sección 220 -43(b) limite la longitud del riel en 
un solo circuito derivado y no debe requerirse que limite la cantidad de luminarias de un solo riel.  
c) Lugares no permitidos.  No se deben instalar rieles de iluminación en los siguientes lugares:  
(1) Donde es probable que estén expuestos a daños físicos.  
(2) En lugares hú medos o mojados.  
(3) Donde estén sujetos a vapores corrosivos.  
(4) En cuartos para baterías de acumuladores.  
(5) En lugares (clasificados como) peligrosos.  
(6) Si están ocultos.  
(7) Cuando se extiendan a través de paredes o divisiones.  
(8) A menos de 1.50 metros sobre el piso terminado, excepto cuando están protegidos contra daños 
físicos o funcionan a una tensión de circuito abierto menor a 30 volts valor eficaz.  
(9) Donde estén prohibidos de acuerdo con 410 -10(d).  
d) Soporte.  Los accesorios identificados para uso con rieles de iluminación deben estar diseñados 
específicamente para el tipo de riel con el que van a ser instalados. Deben estar sujetados y asegurados al 
riel, mantener la polaridad y las conexiones al conductor de puesta a tierra de equipos y e star diseñados para 
suspenderlos directamente del riel.  
410-153. Riel de iluminación para trabajo pesado.  Un riel de iluminación para trabajo pesado es un riel 
identificado para su uso a más de 20 amperes. Cada accesorio sujeto a un riel de iluminación par a trabajo 
pesado debe estar protegido individualmente contra sobrecorriente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)     129 
 410-154. Sujeción.  Los rieles de iluminación se deben sujetar y asegurar, de modo que cada sujeción sea 
adecuada para soportar el máximo peso de las luminarias que se puedan insta lar. 
A menos que estén identificados para soportes a intervalos mayores, una sola sección de 1.20 metros de 
longitud o más corta, debe tener dos soportes y cuando se instalen en una fila continua, cada sección 
individual de longitud no mayor a 1.20 metros debe llevar un soporte adicional.  
410-155. Requisitos de construcción.  
a) Construcción.  El armazón para los sistemas de rieles de iluminación debe ser lo suficientemente 
resistente como para mantener la rigidez. Los conductores deben estar instalados dentr o del armazón del riel 
de modo que permitan la inserción de una luminaria y deben ser diseñados para evitar la manipulación y el 
contacto accidental con partes vivas. Los componentes de sistemas de riel de iluminación de diferentes 
tensiones no deben ser i ntercambiables. Los conductores instalados en los rieles deben ser mínimo del 3.31 
mm2 (12 AWG) o igual, y deben ser de cobre. Los extremos de los rieles deben estar aislados y protegidos 
con tapas.  
b) Puesta a tierra.  Los rieles de alumbrado deben estar p uestos a tierra de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 250, y de riel deben estar acopladas seguramente, de manera que mantengan la continuidad, 
polaridad y puesta a tierra de todo el circuito.  
Parte Ñ. Iluminación decorativa y accesorios similares  
410-160. Aprobado de la iluminación decorativa.  La iluminación decorativa y los accesorios similares 
utilizados para alumbrado festivo y propósitos similares, de acuerdo con 590 -3(b), deben estar aprobados.  
ARTÍCULO 411  
SISTEMAS DE ALUMBRADO DE BAJA TENSIÓN  
411-1. Alcance.  Este Artículo trata de los sistemas de alumbrado y sus componentes asociados que 
operan a no más de 30 volts de corriente alterna o 60 volts de corriente continua. Donde pueda ocurrir un 
contacto húmedo los límites son 15 volts corriente a lterna y 30 volts corriente continua.  
NOTA: Ver Artículo 680 para aplicaciones por inmersión  
411-3. Sistemas de iluminación de baja tensión. Los sistemas de iluminación de baja tensión deben 
estar compuestos por una fuente de alimentación aislada, luminar ias de baja tensión y equipos asociados, que 
estén todos identificados para tal uso. Los circuitos de salida de la fuente de alimentación deben ser para 25 
amperes como máximo, en todas las condiciones de carga.  
411-4. Aprobación requerida.  Los sistemas de  alumbrado de baja tensión deben cumplir con lo siguiente.  
a) Sistema aprobado.  Las luminarias, la fuente de alimentación y los accesorios para las luminarias 
(incluyendo los conductores desnudos expuestos) de un sistema de alumbrado de conductores desnudo s 
expuestos deben estar aprobados para el uso como parte del mismo sistema de alumbrado identificado.  
b) Ensamble de las partes aprobadas.  Se permitirá un sistema de alumbrado ensamblado a partir de las 
siguientes partes aprobadas:  
(1) Luminarias de baja t ensión.  
(2) Fuente de alimentación.  
(3) Accesorios para las luminarias de baja tensión.  
(4) Cordón adecuado, cable, conductores en tubo conduit, u otro método de alambrado fijo del Capítulo 
3 para el circuito del secundario.  
411-5. Requisitos para la ubica ción específica.  
a) Paredes, pisos y plafones.  Los conductores ocultos o que pasan a través de una pared, un piso o un 
plafón deben cumplir lo estipulado en (1) o (2):  
(1) Instalados utilizando cualquiera de los métodos de alambrado que se especifican en e l Capítulo 3.  
(2) Instalados utilizando un alambrado alimentado por una fuente de alimentación aprobada Clase 2 e 
instalados de acuerdo con 725 -130. 
b) Piscinas, spas, fuentes y lugares similares.  Los sistemas de alumbrado se deben instalar a una 
distancia  no menor a 3.00 metros medidos horizontalmente desde el borde más próximo del agua, a menos 
que así lo permita el Artículo 680.  130     (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
411-6. Circuitos del secundario.  
a) Puesta a tierra.  Los circuitos secundarios no deben estar puestos a tierra.  
b) Aislamiento.  El circuito del secundario debe estar aislado del circuito derivado por medio de un 
transformador de aislamiento.  
c) Conductores desnudos.  Están permitidos los conductores desnudos y las partes portadoras de 
corriente expuestas únicamente en instalaciones  bajo techo. Los conductores desnudos no deben estar 
instalados a menos de 2.10 metros sobre el piso terminado, excepto si están aprobados específicamente para 
su instalación a menor altura.  
d) Conductores aislados.  Los conductores de circuito del secundar io, aislados y expuestos deben ser del 
tipo descrito en (1), (2) o (3) y se deben instalar tal como se describe en estos numerales:  
(1) Cable de Clase 2 alimentado por una fuente de alimentación de Clase 2 instalado de acuerdo con las 
Partes A y C del Artí culo 725.  
(2) Conductores, cordón o cable del sistema aprobado e instalados a no menos de 2.10 metros por 
encima del piso terminado, a menos que el sistema esté aprobado específicamente para su instalación a una 
altura menor.  
(3) Métodos de alambrado descr itos en el Capítulo 3.  
411-7. Circuito derivado.  Los sistemas de alumbrado considerados en este artículo deben estar 
alimentados por un circuito derivado de máximo 20 amperes.  
411-8. Áreas peligrosas (clasificadas).  Además de las disposiciones de este Artículo, cuando los 
sistemas de alumbrado estén instalados en áreas peligrosas (clasificadas), deben cumplir lo establecido en 
los Artículos 500 a 517.  
ARTÍCULO 422  
APARATOS  
Parte A. Generalidades  
422-1. Alcance.  Este Artículo trata de los aparatos utilizados en cualquier tipo de edificio.  
422-3. Otros Artículos.  Los requisitos del Artículo 430 se deben aplicar a la instalación de aparatos 
operados a motor y los requisitos del Artículo 440 se deben aplicar a la instalac ión de aparatos que contengan 
motocompresor refrigerante hermético, excepto cuando se indica específicamente algo diferente en  este 
Artículo.  
422-4. Partes vivas.  Los aparatos no deben tener partes vivas normalmente expuestas al contacto, 
diferentes de aq uellas partes que funcionan como elementos de calefacción con resistencias a la vista, como 
por ejemplo el elemento calefactor de una tostadora, que está expuesto necesariamente.  
422-5. Protección para el personal con interruptores de circuito por falla a tierra (GFCI).   
a) General.  Los aparatos identificados en 422 -5(a)(1) a (5) con tensión nominal de 250 volts o menos y 60 
amperes o menos, monofásicos o trifásicos, deberán estar provistos de protección GFCI para el personal. Se 
admitirán dispositivos de p rotección GFCI múltiples, pero no serán requeridos.  
(1) Aspiradoras para autos de uso público  
(2) Enfriadores de agua potable  
(3) Lavadoras de pulverización de agua de alta presión - conectadas por cable y enchufe  
(4) Máquinas de inflación de neumáticos pa ra uso público  
(5) Máquinas expendedoras  
(Continúa en la Quinta Sección)