PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PC Nº 117  
 
Página 1 de 9 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  
 
 
PC Nº 117 :  Fecha,  09 de Octubre  de 2013 . 
 
 
PRODUCTO  : CALDERAS CON QUEMADORES DE 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE TIRO 
FORZADO CON UNA POTENCIA 
ÚTIL DE HASTA 70 KW Y UNA 
PRESIÓN DE SERVICIO MÁXIMA DE 
3 BAR  
 
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UNE -EN 303 -4:1999  
UNE -EN 304:1994  
UNE -EN 304/A1:1999  
UNE -EN 304/A2:2004  
    
  
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410  
 
  D.S. N° 298, del año 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
 
APROBADO POR  : RE N°                    de fecha            
 
 
 
CAPITULO  
 
 
I.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación para las calderas con 
quemadores de combustibles líquidos de tiro forzado con una potencia útil de hasta 70 kW 
y una presión de servicio máxima de 3 bar , de acuerdo al alcance y campo de apl icación 
de la s norma española  UNE -303-4:1999  – Calderas de calefacción – Parte 4: Calderas 
con quemadores de tiro forzado – Requisitos específicos para calderas con quemadores 
de combustibles líquidos de tiro forzado con una potencia útil de hasta 70 kW  y una 
presión de servicio máxima de 3 bar . 
 
 
II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
 
TABLA A  
 
N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los defectos  Notas  
1 Requisitos relativos a la construcción  UNE -EN 30 3-4:199 9 4   
1.1 Requisitos generales (sobre los materiales)  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.1  Mayor   
1.2 Documentación de fabricación  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.2  Mayor  (1) PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PC Nº 117  
 
Página 2 de 9 
  N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los defectos  Notas  
1.3 Calderas de calefacción de acero y de 
materiales no férreos  UNE -EN 303-4:1999  4.1.3  Mayor  (1) 
1.4 Calderas de materiales de fundición  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.4  Mayor  (1) 
1.5 Otros requisitos  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5    
1.5.1  Purga de aire del circuito de agua y 
evacuación correcta de los productos de la 
combustión  UNE -EN 303-4:1999  4.1.5.1  Mayor  (2) 
1.5.2  Limpieza de las superficies de calefacción  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.2  Mayor  (2) 
1.5.3  Estanquidad en el lado agua  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.3  Mayor  (2) 
1.5.4  Partes desmontables  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.4  Mayor  (2) 
1.5.5  Conexiones en el lado agua  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.5  Mayor  (1), (2) 
1.5.6  Conexiones para los dispositivos indicadores 
y de regulación o control, y el termostato de 
seguridad  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.6  Mayor  (2) 
1.5.7  Dimensiones para la fijación de los 
quemadores  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.7  Mayor  (2) 
1.5.8  Aislamiento térmico  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.8  Mayor  (2) 
1.5.9  Temperaturas de superficie  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.9  Mayor   
1.5.10  Temperatura límites de las paredes laterales, 
del frente y de la parte superior de la caldera  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.10  Mayor   
1.5.11  Temperatura del suelo  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.11  Mayor   
1.5.12  Pérdida de carga en el lado agua de la 
caldera  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.12  Mayor   
1.5.13  Estanquidad del circuito de combustión  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.13  Mayor   
1.5.14  Termostatos y dispositivos de limitación de la 
temperatura del agua  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.14  Mayor   
1.5.15  Accesorios de la caldera  UNE -EN 303 -4:1999  4.1.5.15  Mayor  (2) 
1.5.16  Seguridad eléctrica  UNE -EN 303-4:1999  4.1.5.16  Mayor  (3) 
2 Ensayos  UNE -EN 303 -4:1999  5   
2.1 Generalidades  UNE -EN 303 -4:1999  5.1 Mayor  (1), (4) 
2.2 Clasificación  UNE -EN 303 -4:1999  5.2 Mayor   
2.3 Calderas de chapa de acero o de metales no 
férreos  UNE -EN 303 -4:1999  5.3 Mayor  (1) 
2.4 Calderas de hierro fundido o de fundición de 
metales no férreos  UNE -EN 303 -4:1999  5.4 Mayor  (1) 
2.5 Elección de la caldera a ensayar y de sus 
accesorios  UNE -EN 304:1994  3.1 Mayor   
2.6 Estado de la caldera  UNE -EN 304:1994  3.2 Mayor   
2.7 Instrumentos y métodos de medida  UNE -EN 304:1994  4 Mayor   
2.7.1 Combustible  UNE -EN 304:1994  4.1 Mayor   
2.8 Ensayo de estanquidad a los productos de la 
combustión  UNE -EN 303 -4:1999  5.5 Crítico   
2.9 Determinación de la potencia útil y del 
rendimiento de la caldera  UNE -EN 304:1994  5.1 Crítico   
2.10 Determinación de la potencia útil nominal  UNE -EN 304:1994  5.2 Crítico   
2.11 Determinación del rendimiento de la caldera 
(método directo)  UNE -EN 304:1994  5.3 Crítico   
2.12 Desarrollo del ensayo  UNE -EN 304:1994  5.4 Crítico   
2.13 Explotación de los resultados  UNE -EN 304:1994  5.5 Crítico   
2.14 Determinación de la pérdida de carga del 
circuito hidráulico  UNE -EN 304:1994  5.6 Crítico   
2.15 Determinación del consumo de 
mantenimiento  UNE -EN 304:1994  5.7 Crítico   
2.16 Comprobación del funcionamiento de los 
termostatos de regulación y de seguridad  UNE -EN 304/A1:1999  
UNE -EN 304/A2:2004  5.8 Crítico   
2.17 Temperatura de las paredes  UNE -EN 304:1994  5.9 Crítico   
2.18 Temperatura del suelo  UNE -EN 304:1994  5.10 Crítico   PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PC Nº 117  
 
Página 3 de 9 
  N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los defectos  Notas  
2.19 Valores de emisiones de NO x y CO  UNE -EN 304:1994  5.11 Crítico   
2.20 Requisitos especiales para calderas con 
quemadores de combustibles líquidos por 
pulverización  UNE -EN 303 -4:1999  Anexo  A Crítico  (4), (5)  
2.21 Métodos de ensayos para calderas 
equipadas con una chimenea de ventosa  UNE -EN 303 -4:1999  Anexo B  Crítico  (5) 
3 Marcado  UNE -EN 303 -4:1999  6 Mayor   
4 Documentación técnica. Alcance del 
suministro  UNE -EN 303 -4:1999  7 Mayor   
 
Nota s: 
(1) Los organismos de certificación deben solicitar certificados o informes de ensayos emitidos por el fabricante que 
demuestren el cumplimiento de las cláusulas en cuestión . 
(2) Los laboratorios deben verificar la existen cia de los e lementos mencionados en las cláusulas en cuestión  
mediante inspección visual y/o ensayos funcionales . 
(3) Para el equipamiento eléctrico se debe utilizar la norma NCh  3139.Of2008.  
(4) Los l aboratorios encargados de la realización de los ensayos deberán contar con los equipos y/o instrumentos  
necesarios para aplicar  las norma s referenciadas en las clá usulas en cuestión,  o en su defecto, solicitar los 
respectivos certificados , los cuales deben ser  otorgado s por enti dades que cumplan con los  requisitos indicados 
en el Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción . 
(5) Aplicable s sólo a  los tipos de  calderas señaladas en las cláusulas en cuestión . 
 
III.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN  
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS.  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos . 
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
 
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Anál isis y/o 
Ensayos indicados en lo s números  2.8, 2.9,  2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 
2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 y 3 , según  la Tabla A del Capítulo II del 
presente protocolo.    
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la Tabla B.  
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PC Nº 117  
 
Página 4 de 9 
   
 
TABLA B 
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (2)  Acepta  Rechaza  
2 a 25  2 0 1 mensual  
26 a 150  3 0 1 mensual  
151 a 1200  5 0 1 mensual  
1201 a 35000  8 0 1 mensual  
35001 o más  13 0 1 mensual  
 
Notas:   
1.- La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
2.- Si no hay producción durante uno o má s meses, se continuará con las inspecciones mensuales a partir 
de la primera producción del siguiente período.  
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
 
1.2.2.1  Para la aprobación de partidas de importación, se deberán efectuar a lo menos 
los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del 
presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la Tabla C.  
 
TABLA C 
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota:  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida amparada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicha partida, el fabricante o importador deberá 
acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición  que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación 
o de importación, de acuerdo a los nivele s de aceptación señalados en el punto 
1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señ alando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PC Nº 117  
 
Página 5 de 9 
   
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL  DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1 N úmero de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto .  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de  aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla D. 
 
TABLA D 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (2) 
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas:   
1.-     La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
2.-     Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente . 
 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, por ende la partida amparada por 
dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar dicha producción, 
deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh  44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalad os 
en el punto 2.2.2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del p roducto amparadas en el rechazo inicial.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una unidad del producto certificado 
cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PC Nº 117  
 
Página 6 de 9 
   
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de  
Economía, Fomento y Reconstrucción.   
 
3 ENSAYO POR LOTES . 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la Tabla A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos.  
 
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la Tabla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo.  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación, se  basan en la n orma NCh 
44.Of2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra.  
 
Se debe efectuar de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el fabricante o importador requiriera volver a certificar dicho lote, 
deberá ac ogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera ins pección, que considere el total del lote, de acuerdo a los 
niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue a probado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PC Nº 117  
 
Página 7 de 9 
   
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto . 
 
4.1.2 Aprobación o rech azo. 
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
 
Las auditorías al sistema de calidad del fabricante, se realizarán según lo 
establecido para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción .  
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
    
5.1 Extracción de la muestra.  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lote o 
partida, la cual será sometida a lo menos a los Análisis y/o Ensayos  establecido s en 
el punto 1.2. 1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla E. 
 
 
TABLA E 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
Nota:  La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61 . 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PC Nº 117  
 
Página 8 de 9 
   
5.3 Rechazo de la muestra.   
 
De ser rechazada la muestra, y por ende el lote o partida amparados por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote o partida , el 
fabricante o importador deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la 
norma NCh 44.Of 2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para 
ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptaci ón señalados en el punto 5 .2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
 
IV.- MARCADO NACIONAL  
 
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá cumplir con 
lo siguiente:  
 
1.1 Comprobar lo  dispuesto en la cláusula 8 de la TABLA A, del Capítulo II, del presente 
Protocolo.  
 
1.2  Verificar que el producto cuente con lo siguiente:  
 
a) Mes/año de fabricación del producto  y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cu erpo del producto, y cuya constancia 
se debe registrar en el certificado de aprobación  y/o seguimiento, según  el 
sistema de certificación utilizado. 
b) País de fabricación del producto . 
c) Número de Certificado de  aprobación del producto en cuestión, cuando 
corresponda.  
d) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo a R.E. Nº 2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia.  
e) Tipo de combustibles.  
f) Advertencia de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 1 del presente 
Protocolo.  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de  Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
RHO/JMG/ MCR /mcr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PC Nº 117  
 
Página 9 de 9 
   
ANEXO 1  
 
La presente Advertencia de Seguridad, deberá ser confeccionada de acuerdo a lo 
dispuesto en la Resolución Exenta Nº 1495, de 2001, de SEC.  
 
 
CALDERAS CON QUEMADORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DE TIRO 
FORZADO CON UNA POTENCIA ÚTIL DE HASTA 70 KW Y UNA PRESIÓN DE 
SERVICIO MÁXIMA DE 3 BAR . 
 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  
DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN EX. N° 1.495, 
DEL AÑO 2001, DE LA SEC  
 La instalación, mantención y reparación del artefacto debe ser efectuada 
por los Servicios Técnicos autorizados de la marca.  
 El artefacto debe ser conectado a una instalación de calefacción, de modo 
compatible con sus prestaciones y potencia nominal . 
 El uso e instalación que no sea la especificada p or el fabricante, puede 
causar lesiones y daños a las personas y cosas . 
 En caso de avería y/o mal funcionamiento del artefacto, suspenda 
inmediatament e su uso, cierre la llave de alimentación de combustible  y 
absténgase de efectuar intervenciones no autori zadas, hasta que sea 
revisado por personal técnico autorizado . 
 Este artefacto debe estar permanentemente ensamblado a un conducto 
de evacuación de los gases producto de la combustión conectado al 
exterior . 
 Este artefacto debe ser sometido a mantención al m enos una vez al año . 
 Bajo condiciones normales de uso y mantenimiento, se recomienda 
reemplazar este artefacto en un período no superior a 10 años . 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE EMPRESA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones. Ancho 12,0 cm. + 0,1 cm. y largo 11,5 cm. + 0,2 cm.