DOF: 05/10/2016   
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -168-SEMARNAT -ASEA -2016, Niveles máximos 
permisibles de emisión provenientes de turbinas de gas, a ciclo abierto o ciclo combinado, aeroderivadas y su 
medición.  
Al margen un sello con el Escudo N acional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Presidente del Comité  Consultivo Nacional de 
Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales y CARLOS DE REGULES RUIZ -FUNES, Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos y Presidente del Comit é Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y 
Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 17 y 32 Bis fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Orgánica de la Administr ación Pública Federal; 5o. 
fracciones I, II, V y XII, 6o., 15, 36 fracciones I, II, III y IV, 37, 37 bis, 110 fracciones I y II, 111 fracción III, 
111 bis segundo párrafo, y 113 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1o., 
3o fracciones I y VII y 13, 16 y 17 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 1o, 5o., fracciones 
III, IV, VIII, IX, XI y XXX, 6o., fracción II, inciso h), 8, 22, 27 y 31, fracciones I, II, IV y VIII, de la Ley de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 95 
y 129 de la Ley de Hidrocarburos; 38 fracciones II, V, VII y IX; 40 fraccion es I, III, X, XIII y XVIII, 44 segundo 
y cuarto párrafos, 46, 47 fracción I y segundo párrafo y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 31, 33, 34, 80 y 81 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o. 
y 8o. fraccion es III, IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
1, 3 fracciones I, XX y XLVII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos,  y 
CONSIDERANDO  
Que las tecnologías de reducción de los principales gases producidos por las turbinas de gas han 
evolucionado rápidamente y por lo tanto en el mercado se pueden adquirir o encontrar turbinas con una 
significativa reducción de emisiones con taminantes a la atmósfera y con niveles de concentración de 
contaminantes bajos.  
Que este tipo de ciclo termodinámico presenta características diferentes a cualquier otro ciclo, 
proporcionando una fuerza motriz rotatoria y por lo tanto sus emisiones a la a tmósfera son diferentes.  
Que para cumplir con el mandato del artículo 4o. de la Constitución, de garantizar el derecho a la salud 
y un medio ambiente sano, se debe implementar mecanismos y acciones que permitan contribuir a la 
reducción de emisiones de con taminantes a la atmósfera.  
Que típicamente la generación de energía eléctrica y mecánica mediante el uso de combustibles fósiles 
conlleva importantes emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, gases cuyos principales 
componentes son óxidos de azufre,  partículas totales y óxidos de nitrógeno, siendo estos compuestos de 
conocida repercusión negativa para la salud de la población y el equilibrio ecológico en general, es necesario 
evitar su liberación a la atmósfera.  
Que existen diversos equipos que emplean combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, 
entre los cuales destaca la turbina de gas convencional a ciclo abierto y ciclo combinado.  
Que las turbinas de gas utilizan principalmente gas natural c omo combustible, mismo que produce óxidos 
de nitrógeno en cantidades menores a las producidas en la combustión de combustóleo, carbón o coque.  
Que el Sistema Eléctrico Nacional ha incrementado su capacidad de generación mediante la instalación 
de turbinas de ciclo combinado y en 2025 del total de su capacidad instalada aproximadamente la mitad 
estará integrada por turbinas de ciclo combinado y turbogas. A su vez, las centrales de generación 
pertenecientes al sector privado que operan en régimen de cogenerac ión y autoabastecimiento han 
incrementado sustancialmente su capacidad instalada mediante turbinas de ciclo combinado 
principalmente.  
Que las emisiones derivadas de la producción de la energía eléctrica y mecánica constituyen una de las 
principales fuentes  de contaminación atmosférica en el país, debido a los gases provenientes de la quema 
de combustibles a base de carbono y toda vez que las turbinas de gas emplean dichos combustibles y que al carburar producen contaminantes como bióxido de nitrógeno, bióxi do de azufre y material particulado los 
cuales provocan afectación al medio ambiente y la salud de la población.  
Que tomando en consideración el crecimiento de las turbinas de gas, es necesario desarrollar una 
normativa en materia de emisiones a la atmósfe ra que regule y fomente la utilización de las mejores 
tecnologías para la generación de energía eléctrica y mecánica mediante turbinas de gas, que mantengan 
el compromiso de la máxima eficiencia térmica con las mínimas emisiones a la atmósfera.  
Que dicha n orma da cumplimiento al artículo Tercero Transitorio de la Norma Oficial Mexicana NOM -
085-SEMARNAT -2011, Contaminación atmosférica -Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos 
de combustión de calentamiento indirecto y su medición, respecto a las turbinas de gas nuevas.  
Que fue inscrito el tema "Niveles máximos permisibles de emisión provenientes de turbinas de gas, a 
ciclo abierto o ciclo combinado, aeroderivadas y su medición" en  el Suplemento del Programa Nacional de 
Normalización 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012.  
Que en el mes de marzo de 2015 se conformó el Grupo de Trabajo encargado de elaborar el 
anteproyecto de norma oficial mexic ana que establece los niveles máximos permisibles de emisión 
provenientes de turbinas de gas, a ciclo abierto o ciclo combinado, aeroderivadas y su medición; y el 17 de 
septiembre de 2015 el Grupo de Trabajo aprobó y firmó el anteproyecto.  
Que el Comité Co nsultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos aprobaron, en sus sesiones del 28 de juni o de 2016 y del 11 de agosto 
de 2016 respectivamente, que el anteproyecto arriba citado fuese publicado como proyecto, ya que cumplía 
con todos los requisitos para someterse al periodo de consulta pública, mismo que tiene una duración de 
60 días, los cuale s empiezan a contar a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Que los interesados en enviar comentarios deberán dirigirlos, dentro del periodo que comprende la 
consulta pública del proyecto en cuestión, al Coordinador de l grupo de trabajo, Lic. Galo Galeana Herrera, 
a la siguiente dirección del Subcomité II correspondiente a la Dirección General de Energía y Actividades 
Extractivas: Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 16, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, Código Postal 1 1320, 
Ciudad de México o bien, al correo electrónico galo.galeana@semarnat.gob.mx para que en términos del 
artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización sean considerados.  
Que durante el plazo mencionado, la Manifestación de Imp acto Regulatorio a que se refiere el artículo 
45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estará a disposición del público para su consulta, 
en el domicilio del Subcomité antes citado.  
Por lo expuesto y fundado he tenido a bien expedir el siguie nte: 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -168-SEMARNAT -ASEA -2016, NIVELES  
MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION PROVENIENTES DE TURBINAS DE GAS, A CICLO ABIERTO 
O 
CICLO COMBINADO, AERODERIVADAS Y SU MEDICION  
PREFACIO  
En la elaboración del Proyecto de la Norma participaron especialistas de las siguientes instituciones:  
-      Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
-      Comisión Federal de Electricidad  
-      Dirección General de Energía y Activ idades Extractivas (SEMARNAT)  
-      Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y RETC (SEMARNAT)  
-      Gas Natural Fenosa  
-      General Electric  
-      Iberdrola  
-      Instituto de Investigaciones Eléctricas  
-      Instituto Mexicano del Petró leo 
-      Petróleos Mexicanos  o          Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño  
o          Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos  
Subgerencia Jurídica de Seguridad Industrial y Protección Ambiental  
  
-      Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  
o          Dirección General de Asistencia Técnica Industrial  
-      Secretaría de Energía  
-      Siemens  
-      Techgen S.A. de C.V.  
Contenido  
1. Objetivo  
2. Campo de aplicación  
3. Referencias  
4. Definicione s 
5. Especificaciones  
6. Métodos de prueba  
7. Procedimiento de Evaluación de la conformidad  
8. Observancia y vigilancia de la norma  
9. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales  
10. Bibliografía  
Transitorios  
1. Objetivo  
Establecer los niveles máximos permisibles de emisión de óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre y 
partículas totales procedentes de la operación de turbinas de gas estacionarias, en cualquiera de sus 
arreglos a ciclo abierto, ciclo combinado o cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos o líquidos.  
2. Campo de aplicación  
Es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales, responsables de las turbinas de gas 
existentes o nuevas y sistemas de dos o más turbinas de gas en una misma fuente con una potencia  nominal 
en su conjunto mayor a 0.5 MW, que utilizan combustibles gaseosos o líquidos en la industria, comercios y 
servicios.  
No aplica en los siguientes casos: Turbinas de gas con potencia nominal menor a 0.5 MW para 
generación eléctrica, turbinas de gas existentes con potencia nominal igual o menor a 10 MW para 
generación de potencia mecánica, turbinas de gas destinadas a un uso derivado de una declaratoria de 
emergencia o desastre, turbinas de respaldo, turbinas existentes utilizadas en plataformas marít imas y 
turbinas existentes en los sistemas aislados de la red eléctrica nacional.  
3. Referencias  
NOM -001-SECRE -2010, Especificaciones del gas natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de marzo de 2010.  
NOM -098-SEMARNAT -2002, Protección ambiental -Incineración de residuos, especificaciones de 
operación y límites de emisión de contaminantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de 
octubre de 2004.  
NMX -AA-009-1993 -SCFI, Contaminación atmosfé rica-Fuentes fijas -Determinación de flujo de gases en 
un conducto por medio del tubo de Pitot. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 1993.  NMX -AA-010-SCFI -2001, Contaminación atmosférica -Fuentes fija s-Determinación de la emisión de 
partículas contenidas en los gases que fluyen por un conducto -Método isocinético, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 18 de abril de 2001.  
NMX -AA-035-1976, Determinación de bióxido de carbono, monóxido de ca rbono y oxígeno en los gases 
de combustión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 1976.  
NMX -AA-054-1978, Contaminación atmosférica -Determinación del contenido de humedad en los gases 
que fluyen por un conducto -Método gravimétric o. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 2 de agosto de 1978.  
NMX -AA-055-1979, Contaminación atmosférica -Fuentes fijas -Determinación de bióxido de azufre en 
gases que fluyen por un conducto, publicada en el Diario Ofic ial de la Federación el 6 de septiembre de 
1979.  
NMX -AA-056-1980 Contaminación atmosférica -Fuentes fijas - Determinación de bióxido de Azufre, 
Trióxido de Azufre y Neblinas de Acido Sulfúrico en los Gases que Fluyen por un Conducto, publicada en el 
Diario O ficial de la Federación el 17 de junio de 1980.  
4. Definiciones  
4.1 Agencia:  Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos  
4.2 Autoridad ambiental competente:  La PROFEPA, la Agencia, los gobiernos de lo s estados, de los 
municipios y de la Ciudad de México, de conformidad con sus respectivas atribuciones y competencias.  
4.3 Bioenergéticos: Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las 
actividades, agrícola, pecuaria, silvíco la, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, domesticas, 
comerciales, industriales, de microorganismos, y de enzimas, así como sus derivados, producidos, por 
procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las especificaciones y normas de calidad  establecidas 
por la autoridad competente.  
4.4 Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación 
entre los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de medición, o 
los valor es representados por una medida materializada, y los valores correspondientes de la magnitud a 
patrones de medición y a la trazabilidad establecida por la normatividad aplicable.  
4.5 Capacidad de la turbina de gas: Capacidad nominal por diseño de la turbin a a condiciones de 
referencia de plena carga expresada en unidades de potencia (MW).  
4.6 Cogeneración : Generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de 
energía térmica secundaria, o ambos; cuando la energía térmica no aprove chada en los procesos se utilice 
para la producción directa o indirecta de energía eléctrica o cuando se utilicen combustibles producidos en 
sus procesos para la generación directa o indirecta de energía eléctrica.  
4.7 Combustibles gaseosos:  Gas natural o gas natural con contenido de azufre fuera de especificación 
de la NOM -001-SECRE -2010 y biogás.  
4.8 Combustibles líquidos:  Gas LP, diésel industrial, gasóleo, bioenergéticos y combustóleo.  
4.9 Condiciones de referencia:  Son las condiciones, a una temperatur a de 15°C, presión total de 101 
325 Pa, 15% en volumen base seca de oxígeno, y 60% de humedad relativa.  
4.10 Datos Validados : Proceso de evaluación del desempeño del Sistema de Monitoreo Continuo de 
Emisiones (SMCE) o de evaluación de los muestreos, en el que se determina si los datos son aceptables 
para demostrar el cumplimiento de los Niveles Máximos Permisibles de Emisión (NMPE).  
4.11 Ajuste o mal funcionamiento : Serie de eventos como fugas, bloqueo de elementos de control, 
disminución de potencia, desga ste o deterioro de partes mecánicas o algún otro que afecte la operatividad 
del sistema de la turbina de gas a ciclo simple, combinado o cogeneración que impliquen la suspensión de 
su operación y consecuentemente el no cumplimiento de los niveles máximos p ermisibles de las Tablas 1 ó 
2 según corresponda.  
4.12 Dictamen: Es el documento mediante el cual la PROFEPA, la Agencia o una Unidad de 
Verificación, hace constar el grado de cumplimiento de una o varias NOM.  
4.13 Emergencia: Situación anormal que puede c ausar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo 
excesivo para la seguridad e integridad de la población, generada o asociada con la inminencia o presencia de un fenómeno natural perturbador; se declara por la Secretaría de Gobernación a petición de una e ntidad 
federativa.  
4.14 Emisión : Liberación a la atmósfera de toda sustancia en cualquiera de sus estados físicos, o 
cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente.  
4.15 Energía eléctrica diaria producida (ED) (MWh): Para las centrales termoeléctrica s, la energía 
eléctrica diaria (energía bruta diaria) es la suma de las energías eléctricas, en bornes del generador, 
producida diariamente en los periodos de reporte por las turbinas que forman parte de la fuente.  
4.16 Evaluación de la conformidad:  La det erminación del grado de cumplimiento con la presente 
norma oficial mexicana o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras 
especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de mues treo, 
prueba, calibración, certificación y verificación.  
4.17 Fuente fija: Toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar 
operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan  generar 
emisiones contaminantes a la atmósfera.  
4.18 Monitoreo:  Muestreo y mediciones repetidas para determinar los cambios de niveles o 
concentraciones de contaminantes en un período y sitio determinado. En sentido restringido, es el muestreo 
y la medici ón regular de los niveles de contaminación en relación a una norma, o para juzgar la efectividad 
de un sistema de control.  
4.19 Muestreo: Recopilación y análisis de las mediciones de los contaminantes contenidos en los gases 
de combustión por medio de la t oma de muestras puntuales, en una corriente o flujo.  
4.20 Nivel Máximo Permisible de Emisión (NMPE): La cantidad admisible de una sustancia contenida en los gases emitidos a la 
atmósfera, provenientes del equipo de combustión. Se determinará en mg/m3 para partículas totales; para óxidos de nitrógeno y bióxido 
de azufre ambos en ppmv.  
4.21 Operación de arranque de la turbina de gas:  Serie de pasos secuenciados que inicia con la 
chispa de arranque en la cámara de combustión seguida por una cadena de eventos s in fallos que llevan al 
equipo a una estabilidad operativa en la generación de energía eléctrica y/o mecánica.  
4.22 Potencia eléctrica media diaria (MWe): Para las centrales termoeléctricas, la potencia eléctrica 
bruta media diaria de una fuente es la suma  de las potencias medias eléctricas brutas a las que han 
funcionado diariamente durante los periodos de reporte las distintas turbinas que forman parte de la fuente. 
La potencia eléctrica media diaria bruta de cada fuente se calculará como media aritmética  de sus potencias 
horarias brutas en los períodos de reporte.  
4.23 PROFEPA:  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  
4.24 Secretaría:  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
4.25 Sistema aislado de la Red Eléctrica Nacional:  Sistema de ge neración eléctrica para servicio 
público ubicado en la Península de Baja California, así como a las unidades para prestación del mismo 
servicio que se ubican en territorios insulares.  
4.26 Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (SMCE):  Equipo para dete rminar la concentración 
de uno o varios contaminantes en una matriz de manera continua, así como otros parámetros. Comprende 
la toma, acondicionamiento y análisis de la muestra y el registro permanente de los resultados.  
4.27 Turbina de Ciclo Combinado : Cualquier turbina de combustión estacionaria que recupera el calor 
de los gases de escape de combustión de la turbina para generar vapor que se utiliza para crear potencia 
adicional en una turbina de vapor.  
4.28 Turbina de Ciclo Abierto : Cualquier turbina de  combustión estacionaria que no recupera el calor 
de los gases de escape de combustión de la turbina para generar vapor.  
4.29 Turbina existente: El equipo instalado o el que cuente con un contrato de compra firmado antes 
de la entrada en vigor de la presen te norma, y que entre en operación a más tardar un año después. Se 
incluyen equipos que han sido reconstruidos o rehabilitados a sus condiciones iniciales sin alterar la potencia 
original por diseño antes de la reconstrucción o rehabilitación, así como los  equipos que han sido 
modificados para incrementar o disminuir potencia respecto de la original antes de la modificación.  
4.30 Turbina de Gas: Es una máquina que convierte la energía térmica en trabajo mecánico cuyos 
componentes básicos son: compresor, cám ara de combustión, turbina del generador de gases y turbina de 
potencia, que utiliza combustibles gaseosos o líquidos.  4.31 Turbina nueva:  El equipo instalado por primera vez en una fuente fija, que entre en operación 
después de un año a la entrada en vigo r de la presente norma.  
4.32 Turbina de respaldo:  El equipo que utiliza combustible gaseoso o líquido empleado para 
generación de energía eléctrica y que opera en forma esporádica en una cantidad de horas equivalentes de 
hasta 36 días naturales en un año c alendario.  
4.33 Unidad de Verificación (U.V.):  Las personas acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización para realizar actos de verificación.  
4.34 Verificación:  La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de 
laboratorio o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento 
determinado.  
4.35 Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):  Para efectos de esta  norma es el área integrada 
por las 16 Delegaciones Políticas de la Ciudad de México: Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, 
Xochimilco, Benito Juárez , Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, y los siguientes 18 
municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli, Chalco, Valle de Chalco Solidaridad, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, 
La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de 
Baz y Tultitlán.  
4.36 Zona Resto del País (ZRP): Para efectos de esta norma oficial mexicana, es toda la extensión 
territorial naci onal excluyendo la Zona Metropolitana del Valle de México.  
5. Especificaciones  
5.1 Los niveles máximos permisibles de emisión de óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre y partículas 
totales, procedentes de turbinas de gas, a ciclo abierto, combinado o cogen eración, se establecen en función 
de la capacidad de la turbina de gas, del tipo de combustible, de la ubicación de la turbina de gas y de las 
condiciones de referencia, en la Tabla 1 para turbinas existentes y en la Tabla 2 para turbinas nuevas de la 
fuente fija.  
5.2 Los responsables de las turbinas de gas referidas en esta Norma Oficial Mexicana deben llevar una 
bitácora de operación y el registro de mantenimiento de las turbinas de gas y de control de emisiones a la 
atmósfera, ya sea en formato impreso o  electrónico. La bitácora debe permanecer en el centro de trabajo 
por un periodo mínimo de cinco años.  
5.2.1  Las bitácoras de operación y de mantenimiento deben estar disponibles para su verificación por la 
autoridad ambiental en el ámbito de su competenci a y deben tener como mínimo la siguiente información 
general para ambas bitácoras (operación y mantenimiento): Responsable de la bitácora, nombre, marca y 
capacidad (MW) de la turbina de gas.  
Para la bitácora de operación además se anotará: fecha, turno, c onsumo y tipo de combustible, número 
y duración de las operaciones de arranque de las turbinas de gas, porcentaje de carga a que operó la turbina 
de gas, número de periodos de funcionamiento con potencia por encima del mínimo técnico, potencia 
demandada (M W), energía demandada (MWh), promedio diario de los parámetros regulados con datos 
validados y cualquier otro dato que el operador considere necesario en un apartado de observaciones. En 
la Tabla 5 se muestra el formato de bitácora.  
Para la bitácora de man tenimiento además se anotará: fecha(s) de realización del mantenimiento, tipo 
de mantenimiento, descripción del mantenimiento y fecha de reincorporación al servicio de la turbina.  
5.3 Se establece la obligación de medir las emisiones de óxidos de nitrógeno , partículas totales y bióxido 
de azufre de forma continua (SMCE) o puntual (muestreo) de acuerdo a lo siguiente:  
5.3.1  Las turbinas de gas, a ciclo abierto, combinado o cogeneración, nuevas con capacidad nominal de 
generación de energía igual o mayor a 50  MW deben contar con SMCE para medir óxidos de nitrógeno y 
bióxido de azufre.  
5.3.2  En turbinas con capacidad nominal de generación de energía menor a 50 MW, las emisiones de 
óxidos de nitrógeno y bióxido de azufre, se pueden determinar mediante un SMCE o a través de mediciones 
periódicas (muestreo) de acuerdo con lo establecido en la Tabla 3, y con la información solicitada en la 
Tabla 6.  5.3.3  Si se emplea combustible líquido, independientemente de la capacidad de la turbina de gas, las 
partículas totale s deben medirse mediante muestreo de acuerdo con lo establecido en la Tabla 4, así como 
con los numerales 6.2 y 6.3.  
5.3.4  Se exenta del monitoreo continuo para la medición de bióxido de azufre a las turbinas de gas que 
independientemente de su capacidad n ominal de generación de energía utilicen únicamente combustibles 
gaseosos.  
5.4 El responsable de la turbina de gas debe elaborar y archivar registro de la documentación que 
acredite que el SMCE ha recibido el mantenimiento y la calibración correspondiente.  
  
5.5 El responsable de las turbinas de gas que empleen combustibles no definidos en esta norma debe 
caracterizarlos y reportar la información en el formato de bitácora correspondiente (Tabla 7). Dicha 
información debe ser remitida a la Secretaría a travé s del formato de la Cédula de Operación Anual.  
5.6 Los valores máximos establecidos en las Tablas 1 y 2 de la presente Norma Oficial Mexicana no son 
aplicables en eventos como los que se mencionan a continuación:  
  operaciones de arranque y apagado de las  turbinas de gas.  
  ajuste (mapeo de unidades en seco) o mal funcionamiento.  
  operación por debajo del 50% de carga, siempre y cuando se registren en bitácora los datos operativos, 
emisiones y los motivos de dicha carga, y la duración del evento sea men or a la cantidad de horas 
equivalentes a 30 días (720 horas) de operación de los equipos, en un año calendario.  
Dichos eventos deben ser registrados en la bitácora, así como su duración; la cual no podrá ser mayor 
a la cantidad de horas equivalentes a 36 d ías naturales de operación de los equipos, en un año calendario.  
5.7 Cuando dos o más turbinas de gas a ciclo abierto, combinado o cogeneración estén conectadas a 
un solo ducto o chimenea, se deben realizar mediciones individuales de ser factible, o en su defecto realizar 
una medición común en la chimenea compartida, de manera continua o puntual de conformidad con los 
numerales 5.3.2, 5.3.3 y 5.3.4.  
La medición común en chimenea compartida debe estar aprobada por la autoridad competente previo 
estudio justi ficativo realizado a través del trámite SEMARNAT -05-007, indicando el sitio donde estará el 
punto de muestreo.  
5.8 El resultado de la medición común debe cumplir con el nivel de emisión de los contaminantes que le 
apliquen en las Tablas 1 ó 2.  
5.9 En caso de ampliación a la capacidad de la fuente fija, todas las turbinas que se adicionen tendrán 
que cumplir los niveles máximos permisibles de emisión correspondientes a las turbinas de gas nuevas 
(Tabla 2).  
5.10 Las turbinas de gas existentes a ciclo abierto,  combinado o cogeneración que no puedan cumplir 
con los valores señalados en la Tabla 1 deben sujetarse a lo establecido por el transitorio cuarto de esta 
norma.  
5.11 Los sistemas de generación eléctrica y potencia que involucren arreglos para el aprovecha miento 
(cogeneración) de la energía remanente proveniente de las turbinas de gas, podrán clasificarse como 
energía limpia si cumplen el nivel de emisión de bióxido de carbono por unidad de generación de energía 
eléctrica y potencia descrito en la Tabla 8, además de lo estipulado en la "Resolución por la que la Comisión 
Reguladora de Energía expide la metodología para el cálculo de la eficiencia de los sistemas de 
cogeneración de energía eléctrica y los criterios para determinar la Cogeneración Eficiente" pu blicada en el 
DOF el 22 de febrero de 2011, y modificada el 12 de junio de 2014, y en concordancia con la Ley de la 
Industria Eléctrica.  
6. Métodos de prueba  
6.1 La medición de las emisiones de óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre y partículas totales, y  en el 
caso de quien acredite cumplimiento para clasificar el arreglo de la turbina de gas como energía limpia 
midiendo bióxido de carbono, se deben realizar con la frecuencia que se indica en la Tabla 3 y con los 
métodos a que se refiere la Tabla 4 de est a Norma Oficial Mexicana o un método alternativo previa 
autorización de la Secretaría mediante Trámite inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios como 
SEMARNAT 05 -005-A Uso de Equipos, Procesos, Métodos de Prueba, Mecanismos, Procedimientos o 
Tecnologías Alternativas a las establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental, modalidad A o SEMARNAT 05 -005-B Métodos de prueba alternos que cuenten con autorización anterior 
publicada en el Diario Oficial de la Federación.  
6.2 Para c omprobar el cumplimiento de la norma, las mediciones puntuales de óxidos de nitrógeno, 
bióxido de azufre y partículas totales, así como bióxido de carbono para clasificar arreglos de la turbina de 
gas como energía limpia, deben ser realizadas por laborator ios acreditados y aprobados en los métodos a 
que se refiere la Tabla 4 de esta Norma Oficial Mexicana. Los resultados y/o informes de los análisis deben 
estar disponibles para su revisión por parte de la autoridad ambiental y  a su vez reportar las emisione s de 
acuerdo con la regulación vigente.  
6.3 Las mediciones de óxidos de nitrógeno y bióxido de azufre, según aplique, deben ser corregidas al 
15% en volumen base seca de oxígeno. Las mediciones de partículas suspendidas totales realizadas deben 
ser corregi das a las condiciones de referencia.  
La medición de bióxido de azufre, en caso de ser determinada por vía húmeda, debe ser corregida a las 
condiciones de referencia.  
  
6.4 Para determinar las tasas promedio de emisiones de óxidos de nitrógeno y bióxido de azufre, según 
aplique, en las turbinas de gas, los SMCE deben contar con un sistema de procesamiento de datos 
automático que registre los promedios, con un mínimo de 12 lecturas por periodos máximos de una hora, 
calcule el promedio diario de los parámetros  indicados y genere un reporte impreso diario con la fecha e 
identificación de la turbina de gas. El valor promedio diario resultante se corrige a las condiciones de 
referencia y se compara con el nivel máximo permisible de emisión correspondiente, y cuand o sea menor o 
igual, se comprueba que la turbina de gas cumple con lo establecido en esta NOM.  
Ecuación:  
 
Y: Concentración promedio diaria  
Xi: Medición puntual de concentración del contaminante  
n: Número de muestras realizadas durante un día  
6.4.1  En la obtención de los valores promedio se deben tener presente los siguientes criterios:  
a)    Sólo se deben utilizar datos válidos. Para la obtención de datos promedio, se excluyen los datos obtenidos 
durante los periodos de mantenimiento, calibración, purga o durante cualquier otra incidencia que pueda 
haber afectado a la respuesta del sistema de medida.  
b)    Los valores a utilizar para establecer estos promedios deben ser corregidos, cuando sea el caso, en base 
seca y al porcentaje de oxígeno de referencia.  
c)    En los casos en que el valor del parámetro medido esté por debajo del límite de dete cción del sistema de 
medida, el valor que debe quedar registrado será el propio límite de detección, que será considerado dato 
válido para todos los efectos.  
d)    Para realizar cualquier promedio temporal en un día será preciso disponer de un porcentaje m ínimo de datos 
válidos del 75 por ciento dentro del mismo. Por debajo de esa cobertura de datos, el funcionamiento del 
sistema de medida se considerará anómalo y no podrá calcularse el promedio temporal correspondiente.  
6.5 Los SMCE deben operar cuando men os el 90% del tiempo de operación de la turbina de gas y deben 
apegarse a las prácticas de calidad y mantenimiento previstas en su manual de operación y calibración  
6.6 Los SMCE deben funcionar de acuerdo a las especificaciones de operación proporcionados por el 
fabricante de los equipos, así mismo deben contar con los registros de mantenimiento que permitan 
corroborar la calibración y el buen funcionamiento.  
6.7 Una vez instalado el SMCE, se debe verificar su funcionamiento al inicio de su operación y con una 
frecuencia mínima de acuerdo con lo establecido en la Tabla 3, comparando la diferencia entre sus 
resultados y los resultados de un laboratorio acreditado y aprobado, dicha diferencia no debe ser mayor al 
20% con respecto al valor del laboratorio, y/o 20% con respecto al NMPE de acuerdo con el gas 
contaminante establecido en las Tablas 1 y 2. La medición del muestreo debe consistir en al menos 9 pares 
de datos  con una duración mínima de 30 minutos entre cada muestra.  
Lo anterior debe cumplir los criterios establecidos en el inciso a) del numeral 6.4.1  
6.8 El SMCE debe contar con un programa de mantenimiento preventivo. Este programa debe contener 
lo siguiente:  
.     Frecuencia de mantenimiento y calibración de instrumentos de medición;  
.     Frecuencia de mantenimiento de equipos de soporte (tomas de muestra, múltiples de muestra, extractores 
de aire, fuentes de energía, sistemas de iluminación, de control de te mperatura, humedad relativa, filtros y 
cambio de consumibles), y  
.     Programas de sustitución de instrumentos de medición y equipos de soporte;  
7. Procedimiento de Evaluación de la conformidad  
7.1 Este apartado es aplicable a la evaluación de la conformi dad con esta Norma Oficial Mexicana, 
mediante la revisión de la bitácora, la medición y los análisis de las emisiones a la atmósfera de óxidos de 
nitrógeno, bióxido de azufre y partículas totales procedentes de la operación de turbinas de gas.  
7.2 Los resp onsables de las turbinas de gas estacionarias deben solicitar la evaluación de la conformidad 
con esta Norma Oficial Mexicana a la PROFEPA, la Agencia o a las Unidades de Verificación debidamente 
acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley Federal so bre Metrología y Normalización y demás 
disposiciones aplicables.  
7.3 Aspectos técnicos a verificar  
La verificación que lleve a cabo la PROFEPA, la Agencia o la U.V. comprenderá lo siguiente:  
a)    Solicitar al responsable de la turbina de gas, el contrato de compra firmado para determinar si se trata de 
una turbina de gas existente o nueva.  
b)    La evaluación documental de la bitácora a que se refiere el punto 5.2 y 5.2.1, de la presente Norma Oficial 
Mexicana.  
c)    La evaluación documental de los monitor eos de acuerdo con lo descrito en el numeral 5.3 y 5.3.1 a 5.3.4 de 
la presente Norma Oficial Mexicana.  
d)    La verificación documental en caso de que se utilicen combustibles no definidos en la presente Norma Oficial 
Mexicana, de conformidad con lo estab lecido en el numeral 5.5 y su remisión a la Secretaría a través del 
formato de la Cédula de Operación Anual.  
e)    La verificación de la calibración, operación y mantenimiento del SMCE de conformidad con los numerales 
del 6.4 al 6.8 para la validación de l as mediciones y promedios del SMCE e informes de resultados (incluye 
memoria de cálculo) de los análisis de óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre, y en su caso bióxido de 
carbono, haciendo una comparación contra los métodos de prueba y de muestreo estable cidos en la Tabla 
4 de la presente norma y verificando que se cumplen los NMPE establecidos en la presente norma.  
7.4 Los responsables de las turbinas de gas deben demostrar a la PROFEPA y la Agencia, en el ámbito 
de sus competencias, o constatar a la Unid ad de Verificación, en caso de que se haya presentado alguno 
de los supuestos del numeral 5.6.  
7.5 En el caso de que exista una chimenea común para sistemas o arreglos con varias turbinas de gas 
o con sistemas de recuperación de calor, la PROFEPA, la Agenc ia o la Unidad de Verificación, debe verificar 
si se realizan mediciones de conformidad con lo establecido en los numerales 5.7 y 5.8 si existe post 
combustión.  
7.6 La PROFEPA, la Agencia o la Unidad de Verificación, deben elaborar un acta circunstanciada donde 
harán constar lo observado y, en su caso, anexarán las evidencias correspondientes, a partir de los cuales 
emitirán un dictamen en el que se hace constar el grado de cumplimiento con la presente Norma Oficial 
Mexicana de conformidad con las Tablas 1 a la 7 según aplique. El dictamen se debe entregar en original y 
una copia a quien haya solicitado los servicios y tendrá una vigencia de un año.  
7.7 La PROFEPA, la Agencia o la Unidad de Verificación, debe verificar la incorporación de equipos 
nuevos a lo s sistemas existentes, corroborando el cumplimiento de estos sistemas de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5.9, y para las turbinas de gas existentes si se cumple lo establecido en el numeral 
5.10.  7.8 El operador o responsable de la turbina de gas puede solicitar a la PROFEPA, la Agencia o la Unidad 
de Verificación, al momento de realizar la evaluación de la conformidad, verifique que se cumple lo 
establecido en el numeral 5.11.  
8. Observancia y vigilan cia de la norma  
8.1 La Secretaría por conducto de la PROFEPA, la Agencia, así como los Gobiernos de la Ciudad de 
México, de las Entidades Federativas y, en su caso de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, son las autoridades encarga das de vigilar el cumplimiento de la Presente Norma Oficial 
Mexicana.  
8.2 El incumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, será sancionado conforme a lo establecido 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Reglamen to de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de 
la Atmósfera y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
8.3 La PROFEPA, la Agencia o la Autoridad ambiental competente pueden realizar visitas de verificación 
con el objeto de vigilar el cumplimiento de esta norma, independientemente de los procedimientos para la 
evaluación de la conformidad que hubiere establecido.  
9. Grado de concordancia con normas y lineamientos intern acionales  
Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma o lineamiento internacional  
  
10. Bibliografía  
NOM -008-SCFI -2010, "Sistema General de Unidades de Medida", Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 2002.  
NOM -085-SEMARNAT -2011, Contaminación atmosférica -niveles máximos permisibles de emisión de 
los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de febrero de 2012.  
NMX -Z-013/1 -1977, "Guía para  la redacción, estructuración y presentación de las normas mexicanas", 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1977.  
USEPA Method 3A - Determination of Oxygen and Carbon Dioxide Concentrations in Emissions from 
Stationary Source s (instrumental analyzer procedure) (Determinación de concentraciones de oxígeno y 
dióxido de carbono en emisiones de fuentes fijas. Método instrumental 
http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m -03a.pdf)  
USEPA Method 3B - Gas Analysis for the Determination of Emission Rate Correction Factor or Excess 
Air (Análisis de gases para la determinación del factor de corrección de exceso de aire. 
http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m -03b.pdf)  
USEPA Method 7e - Determination of nitrogen oxides emissions from stationary s ources (instrumental 
analyzer procedure) (Determinación de emisiones de óxidos de nitrógeno de fuentes fijas. Método 
instrumental http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/method7Er06.pdf)  
USEPA Method 6C - SO2 - Instrumental (Determinación instrumental de SO2):  
http://www.epa.gov/ttn/emc/methods/method6c.html).  
USEPA CEMS Performance Specifications for SO2 and NOX (Especificaciones de funcionamiento de 
SMCE para SO2 y NOX http://www.epa.gov/ttn/emc/specs/prompspec2.html).  
USEPA Method 8. - Determination of sulfur ic acid and sulfur dioxide emissions from stationary sources 
(Determinación de emisiones de ácido sulfúrico de Fuentes fijas http://epa.gov/ttn/emc/promgate/m -08.pdf)  
USEPA Method 10 - Determination of carbon monoxide emissions from Stationary sources (NDI R 
instrumental analyzer procedure) (Determinación de emisiones de CO de fuentes fijas. - Método 
instrumental) http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/method10r06.pdf  
USEPA Method 5 - Determination of particulate matter emissions from stationary sources (Determi nación 
de la emisión de partículas provenientes de fuentes fijas) http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m -05.pdf  
USEPA Method 030 Determination of Nitrogen Oxides, Carbon Monoxide, and Oxygen Emissions from 
Natural Gas -Fired Engines, Boilers and Processs Hea ters Using Portable Analyzer 
http://www.epa.gov./ttn/emc/ctm/ctm -030.pdf  USEPA Method 034 Test Method - Determination of Oxygen, Carbon Monoxide and Oxides of Nitrogen 
from Stationary Sources for periodic monitoring portable electrochemical analyzer proced ure- de la EPA. 
http://www.epa.gov./ttn/emc/ctm/ctm -034 pdf.  
TRANSITORIOS  
PRIMERO. - La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días naturales posteriores a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
SEGUNDO. - La SEMARNAT a través de  la PROFEPA o la Agencia, según sea el caso, realizará la 
aprobación y la Entidad de Acreditación la acreditación de las Unidades de Verificación y Laboratorios de 
Prueba en los términos establecidos en la "Convocatoria para la acreditación y aprobación de  organismos 
de certificación de producto, laboratorios de ensayo y/o prueba y unidades de verificación para evaluar la 
conformidad de las normas oficiales expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales", 
publicada en el Diario Oficial d e la Federación el 15 de febrero de 2007, y en el "Acuerdo mediante el cual 
se establecen los Lineamientos para la aprobación de organismos de certificación de producto, laboratorios 
de ensayo y/o pruebas, y unidades de verificación para evaluar la conform idad de las normas oficiales 
mexicanas, expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012.  
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Quinto Transi torio del "Acuerdo mediante el cual 
se establece el Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad para Normas Oficiales Mexicanas 
expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2  de enero de 2006 y el Artículo Vigésimo Primero de la Convocatoria referida en el párrafo 
anterior, la PROFEPA solicitará a las Unidades de Verificación y Laboratorios de Prueba, un dictamen y un 
informe de resultados respectivamente a fin de constatar lo s resultados de la evaluación de la conformidad 
en los términos estipulados en el apartado de Métodos de Prueba y Procedimiento de Evaluación de la 
Conformidad de la presente norma.  
La Agencia, conjuntamente con la Entidad de Acreditación, dentro de los 30  días naturales siguientes a 
la entrada en vigor del presente instrumento publicará en el Diario Oficial de la Federación una Convocatoria 
Nacional para la acreditación y aprobación de Unidades de Verificación y Laboratorios de Pruebas que 
evaluarán la Con formidad de la presente norma en el Sector Hidrocarburos.  
TERCERO. - Las turbinas de gas que no cumplan con los niveles máximos permisibles de emisión 
señalados en la Tabla 1 deberán someterse a la modificación correspondiente para cumplir con dichos 
nivele s, o en su caso retirar el equipo de operación a más tardar en los tres años calendario siguientes a la 
entrada en vigor de la norma.  
CUARTO. - Las turbinas de gas que opera la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en la Zona del 
Valle de México que pertenecían a la extinta Luz y Fuerza del Centro, serán reguladas por la presente norma 
cuando se transfiera la propiedad plena a la Comisión Federal de Electricidad; ésta deberá notificar por 
escrito a la Secretaría dicha transferencia . 
Ciudad de México, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil dieciséis. - El Subsecretario de 
Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Presidente 
del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cuauhtémoc 
Ochoa Fernández .- Rúbrica. - El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Presidente del Comité Consultivo Nacional de 
Norma lización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
Carlos de Regules Ruiz -Funes .- Rúbrica.  
Tabla 1.  Niveles máximos permisibles de emisión de las turbinas existentes, a la entrada en vigor 
de la NOM  
*Los valores de Partículas totales se encuentran en base seca y referidos a condiciones de referencia.  
*Los valores de óxidos de nitrógeno y bióxido de azufre se encuentran en base seca y referidos a un 
nivel de dilución equivalente a 15% en volumen base s eca de oxígeno en los gases de combustión.  
*Los valores de bióxido de azufre determinados en base húmeda deben corregirse a base seca y 
condiciones de referencia.  
CAPACIDAD  
MW TIPO DE  
COMBUSTIBLE  Oxidos de 
nitrógeno,  
ppmv  Bióxido de azufre,  
ppmv  Partículas totales, mg/m3  ZMVM  ZRP ZMVM  ZRP ZMVM  ZRP 
Mayor a 0.5 
MW Gaseoso  42 
93 NA 110(1) NA 
Líquido  74 10 105 30 50 
(1)    El valor aplica para combustibles gaseosos cuando contengan azufre fuera de los límites establecidos en la 
norma aplicable  
  
Tabla 2.  Niveles máximos permisibles de emisión de las turbinas nuevas  
*Los valores de Partículas totales se encuentran en base seca y referidos a condiciones de referencia.  
*Los valores de óxidos de nitrógeno y bióxido de azufre se encuentran en base seca y referidos a un 
nivel de dilución equivalente a 15% en volumen base seca de oxígeno en los gases de combustión.  
*Los valores de bióxido de azufre determinados en base húmed a deben corregirse a base seca y 
condiciones de referencia.  
CAPACIDAD  
MW TIPO DE  
COMBUSTIBLE  Oxidos de 
nitrógeno,  
ppmv  Bióxido de azufre,  
ppmv  Partículas totales, mg/m3  
ZMVM  ZRP ZMVM  ZRP ZMVM  ZRP 
Mayor a 0.5  
MW Gaseoso  26 NA 110 (1) NA 
Líquido  74 10 105 30 50 
(1)    El valor aplica para combustibles gaseosos cuando contengan azufre fuera de los límites establecidos en la 
norma aplicable  
Tabla 3. Frecuencia de medición para la verificación del cumplimiento de turbinas para 
comprobación de sistemas de medición continua y para muestreo puntual  
TIPO DE  
COMBUSTIBLE  Oxidos de  
nitrógeno, ppmv  Bióxido de azufre,  
ppmv  Partículas totales, mg/m3  
Gaseoso  Semestral  N/A N/A 
Líquidos  Semestral  Semestral  Semestral  
  
Tabla 4. - Métodos de medición  
Parámetro  Norma o método de referencia  Métodos Alternativos  Técnica analítica general y  
condiciones de medición  
requeridas  Partículas 
totales  NMX -AA-010-SCFI -2001, 
Contaminación atmosférica -Fuentes 
fijas-Determinación de la emisión de 
partículas contenidas en los gases que 
fluyen por un conducto -Método 
isocinético, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 18 de abril 
de 2001.  
NMX -AA-009-1993 -SCFI, 
Contaminación atmosférica - Fuentes 
fijas-Determinación de flujo de gases 
en un conducto por medio de tubo de 
pitot, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 27 de diciembre de 
1993.  USEPA Method 5 - Determination of 
particu late matter emissions from 
stationary sources (Determinación de la 
emisión de partículas provenientes de 
fuentes fijas) 
http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m -
05.pdf  
USEPA NSPS Reference Method 6  
(se permite el uso de un tren de muestreo 
integrado para SO 2 vía el USEPA NSPS 
Reference Method 6)   Muestreo integral de 
enriquecimiento con toma de 
muestra con control isocinético  
 3 muestras definitivas con 
duración de al menos 1 hora cada 
una 
 Cada muestra definitiva deberá 
consistir de al menos 0.85 m3 a 
cond iciones de 15 °C, 101 325 Pa, 
base seca  
 Se deberá calcular el promedio 
aritmético de las 3 muestras para 
comparar con el NMPE  
 La unidad deberá operarse arriba 
del 75% de la capacidad de la 
turbina de gas o en la capacidad 
de operación promedio de los 
últimos 12 meses cuando ésta 
resulte por arriba del 50% y por 
debajo del 75% de la capacidad 
de la turbina de gas  
 Se deberá medir de manera 
simultánea el contenido de 
oxígeno durante cada muestra 
definitiva. Esta medición podrá 
realizarse de manera contin ua y/o 
a través de al menos 3 muestras 
puntuales distribuidas a lo largo de 
cada muestra definitiva realizada  
Óxidos de 
nitrógeno  
  NOM -098-SEMARNAT -2002, 
Protección ambiental -
Incineración de residuos, 
especificaciones de operación y 
límites de emisión de 
contaminantes, Anexo 2 
Determinación de emisiones de 
óxidos de nitrógeno en fuentes 
fijas (procedimiento de análisis 
instrumental) publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
del 1 de octubre de 2004.  Determinación de emisiones de NOx de fuentes fijas 
Método 7e (instrumental) de la USEPA: 
http://www.epa.gov/ttn/emc/methods/method7e.html.   Realización de 3 corridas de 
medición continua 
instrumental con duración de 
al menos 60 minutos 
continuos y con toma de 
lectura en intervalos 
equidistan tes de 1 minuto o 
menos  
 Se deberá calcular el 
promedio aritmético de las 3 
corridas para comparar con 
el NMPE.  
 La unidad deberá operarse 
arriba del 75% de la 
capacidad de la turbina de 
gas o en la capacidad de 
operación promedio de los 
últimos 12 meses cuando 
ésta resulte por arriba del 
50% y por debajo del 75% de 
la capacidad de la turbina de 
gas 
 Se deberá medir de manera 
simultánea el contenido de 
oxígeno durante cada 
muestra definitiva. Esta 
medición podrá realizarse de 
manera continua y/o a t ravés 
de al menos 3 muestras 
puntuales distribuidas a lo 
largo de cada muestra 
definitiva realizada  
 Si se utiliza un sistema de 
medición húmedo, las 
mediciones de NOx deberán 
realizarse de manera 
simultánea a las de 
partículas para corregir los 
resultado s a base seca 
usando el contenido de 
humedad obtenido en las 
mediciones de partículas.    
Oxígeno  NMX -AA-035-1976, Determinación de 
CO2, CO y O2 en los gases de 
combustión, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio de 
1976.  USEPA NSPS Reference Method 3A y 
3B  Muestreo integral acumulativo o 
puntual  
 Determinación de O2 vía Orsat  
 No podrá utilizarse un sistema 
Fyrite para esta determinación  
 La concentración de O2 para fines 
de corrección de concentración de 
contaminante s deberá expresarse 
en por ciento en volumen 
(cmol/mol) y en base seca  
 La medición podrá practicarse 
sobre una muestra integral 
acumulada (bolsa de muestra) o 
directamente sobre una muestra 
puntual extraída del conducto  
    USEPA CTM 034  
USEPA CTM 030   Método para sistemas de medición 
a base de celdas electroquímicas  
 Se deberán cumplir todas las 
disposiciones de control de calidad 
del método, incluyendo la medición 
en ciclos con refrescado de celda, 
el control de temperatura en la 
celda, su calibrac ión periódica con 
materiales de referencia, y el uso 
de un sistema de 
acondicionamiento de gases  
 La medición podrá practicarse 
sobre una muestra integral 
acumulada (bolsa de muestra) o 
directamente sobre el conducto 
utilizando un acondicionador de 
gases apropiado para el 
instrumento  Bióxido de 
azufre  
  NMX -AA-055-1979, Contaminación 
atmosférica -Fuentes fijas -
Determinación de bióxido de azufre en 
gases que fluyen por un conducto, 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de septiembre de 1979.  
NMX -AA-054-1978, Contaminación 
atmosférica - Determinación del 
contenido de humedad en los gases que 
fluyen por un conducto - Método 
gravimétrico. Declaratoria de vigencia 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de agosto d e 1978.  USEPA NSPS Reference Method 6  
(se permite el uso de un tren de 
muestreo integrado para partículas vía 
el usepa nsps reference method 5)   Muestreo integral de 
enriquecimiento con toma de 
muestra con control isocinético o de 
flujo constante  
 El muestreo bajo condiciones 
isocinéticas sólo será requerido 
cuando se combine el tren de 
muestreo para medir 
simultáneamente las partículas. De 
lo contrario, el muestreo podrá 
efectuarse a flujo constante.  
 3 muestras definitivas con duración 
de al meno s 1 hora cada una  
 Cada muestra definitiva deberá 
consistir de al menos 0.85 m3 a 
condiciones de 15°C, 101 325 pa, 
base seca  
 Se deberá calcular el promedio 
aritmético de las 3 muestras para 
comparar con el NMPE  
 La unidad deberá operarse arriba 
del 75%  de la capacidad de la 
turbina de gas o en la capacidad de 
operación promedio de los últimos 
12 meses cuando ésta resulte por 
arriba del 50% y por debajo del 
75% de la capacidad de la turbina 
de gas  
 Se deberá medir de manera 
simultánea el contenido de ox ígeno 
durante cada muestra definitiva. 
Esta medición podrá realizarse de 
manera continua y/o a través de al 
menos 3 muestras puntuales 
distribuidas a lo largo de cada 
muestra definitiva realizada  
  
   NMX -AA-056-1980, Contaminación 
atmosférica -Fuentes fijas - 
Determinación de Bióxido de Azufre, 
Trióxido de Azufre y Neblinas de Acido 
Sulfúrico en los Gases que Fluyen por 
un Conducto, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de junio de 
1980.  
NMX -AA-054-1978, Contaminación 
atmosférica - Determinación del 
contenido de humedad en los gases que 
fluyen por un conducto - Método 
gravimétrico. Declaratoria de vigencia 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de agosto de 1978.  USEPA NSPS Reference Method 8  
   Sólo si se requiere por otros 
motivos ajenos a la evaluación de 
la conformidad de esta NOM la 
medición de SO3/H2SO4, este 
método podrá ser utilizado para la 
determinación de SO2.  
 3 muestras definitivas con duración 
de al menos 1 hora cada una  
 Cada muestra definitiva deberá 
consistir de al menos 0.85 m3 a 
condiciones de 15 °C, 101 325 Pa, 
base seca  
 Se deberá calcular el promedio 
aritmético de las 3 muestras para 
comparar con el NMPE  
 La unidad deberá operarse arriba 
del 75% de la capacidad de  la 
turbina de gas o en la capacidad de 
operación promedio de los últimos 
12 meses cuando ésta resulte por 
arriba del 50% y por debajo del 
75% de la capacidad de la turbina 
de gas  
Se deberá medir de manera 
simultánea el contenido de oxígeno 
durante cada mu estra definitiva. 
Esta medición podrá realizarse de 
manera continua y/o a través de al 
menos 3 muestras puntuales 
distribuidas a lo largo de cada 
muestra definitiva realizada      USEPA NSPS Reference Method 6c   Realización de 3 corridas de 
medición continua instrumental con 
duración de al menos 60 minutos 
continuos y con toma de lectura en 
intervalos equidistantes de 1 
minuto o menos  
 Se deberá calcular el promedio 
aritmético de las 3 corridas para 
comparar con el NMPE.  
 La unidad deberá o perarse arriba 
del 75% de la capacidad de la 
turbina de gas o en la capacidad de 
operación promedio de los últimos 
12 meses cuando ésta resulte por 
arriba del 50% y por debajo del 75% 
de la capacidad de la turbina de gas  
 Se deberá medir de manera 
simultá nea el contenido de oxígeno 
durante cada muestra definitiva. 
Esta medición podrá realizarse de 
manera continua y/o a través de al 
menos 3 muestras puntuales 
distribuidas a lo largo de cada 
muestra definitiva realizada  
 Si se utiliza un sistema de medición  
húmedo, las mediciones de SO2 
deberán realizarse de manera 
simultánea a las de partículas para 
corregir los resultados a base seca 
usando el contenido de humedad 
obtenido en las mediciones de 
partículas.  
Tabla 5. - Bitácora de operación  
Bitácora Turbinas de gas (SMCE)  
   
Tabla 6. - Bitácora de muestreo  
Bitácora Turbinas a gas (muestreo)   
   
Tabla 7.- Composición de combustible  
  
Si se utiliza un combustible diferente a los considerados por esta norma se deberá reportar las siguientes 
características dos veces al año para SMCE y cada vez que se realice muestreo:  
Composición química combustible ga seoso  
Compuesto  Porcentaje (%)  
    
    
    
    
    
    
    
Azufre (S):    
Poder calorífico:  HHV:  
LHV:  
Densidad (g/cm3):  
Condiciones T(°C) y P(atm):    
  
Composición química combustible líquido  
Metal  Porcentaje (%)  
Níquel    
Cobalto    
Mercurio    
Azufre (S):    
Relación H/C    
Poder calorífico:  HHV:  
LHV:  
Densidad (g/cm3) :    
  
Tabla 8. - Niveles de emisión de bióxido de carbono equivalente por unidad de potencia de salida  Capacidad instalada (MW)  Kg Bióxido de carbono/MWh  
<30 350 
>30 290