Luonnos 11.12.2018  
  
 
1 
 Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen vesikalusteiden tyyppihyväksynnästä 
 
 
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden rakennustuotteiden tuotehy-
väksynnästä annetun lain (954/2012) 6 §:n 3 momentin, 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 3 momentin 
nojalla: 
 
 
1 § 
Asetuksen soveltamisala 
Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja lämpimän käyttö-
veden johtamiseen tarkoitettujen vesilaitteistojen vesikalusteiden tyyppihyväksynnän edellyttä-
miä vaatimuksia. 
 
 
2 § 
Määritelmät 
Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
1) Vesikalusteen käyttöventtiilillä  sulkulaitteen, käyttömekanismin ja käyttölaitteen yhdistel-
mää. Sulkulaite päästää tai estää veden virtauksen vesikalusteen kautta. Sulkulaitetta liikutetaan 
käyttölaitteella käyttömekanismin avulla. Käyttölaite voi olla käsikäyttöinen tai se voi toimia 
sähköllä. 
2) Elektronisella vesikalusteella  hanaa, jossa on sähköllä toimiva käyttöventtiili. 
 
 
3 § 
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 
Tyyppihyväksynnällä voidaan osoittaa, että vesikalusteet täyttävät niitä koskevat maankäyttö- 
ja rakennuslain (132/1999), sellaisena kuin se on laissa (958/2012) 117 c §:ssä ja sen nojalla 
säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset. 
 
 
4 § 
Kelpoisuus talousveden johtamiseen 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava vesikalusteen materiaalitiedot.  
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava vesikalusteen valmistusmateriaalista testive-
teen liuenneen lyijyn pitoisuus 26 viikon pituisella liukenemiskokeella, tai vesikalusteesta on 
testattava lyijyn ja kadmiumin liukeneminen liitteen yksi mukaisella kymmenen vuorokauden 
kokeella. 
    
  
 
2 5 § 
Kemiallinen koostumus ja metallien korroosionkestävyys  
Akkreditoidun testauslaboratorion on analysoitava vesikalusteen kemiallinen koostumus. 
Koostumuksen on vastattava valmistajan ilmoittamaa koostumusta. 
Akkreditoidun testauslaboratorion on mitattava vesikalusteen sinkinkadonkestävyys, jos ve-
sikalusteen koostumuksen sinkkipitoisuus on yli 15 prosenttia. 
 
 
6 § 
Ulkopinta 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava vesikalusteen ulkopinta silmämääräisesti.  
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava valmistajan ilmoittama vesikalusteen 
käyttölaitteen pintalämpötilan mittaustulos. 
 
 
7 § 
Asennus ja toiminnot 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava vesikalusteen asennettavuus ja toiminta. 
Vesikalusteen on oltava asennettavissa valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Vesikalusteen 
on toimittava valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti. Elektronisen hanan toiminnot on tarkas-
tettava vähintään kaksi kertaa.  
 
 
8 § 
Elektroniset hanat 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava elektronisen hanan sähkölaitteet. Elektro-
nisesta hanasta on tarkastettava valmistajan ilmoittama sähkölaitteiden kotelointiluokka.  
Verkkovirralla toimivasta hanasta on tarkastettava hanan vedentulon sulkeutuminen katkais-
taessa sähkönsyöttö. 
Paristokäyttöisestä hanasta on tarkastettava hanan kiinnipysyminen, jos pariston jännite las-
kee alle toimintarajan. Koe on suoritettava korvaamalla paristo ulostulojännitteeltään asetelta-
valla virtalähteellä. 
 
 
9 § 
Mitat 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava vesikalusteen rakenne- ja liitäntämitat.  
 
 
 
    
  
 
3 10 § 
Tiiviys 
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava vesikalusteen tiiviys. Tiiviys on testattava 
kylmällä vedellä (25±5) celsiusastetta taulukon yksi mukaisesti. Kokeissa vesikalusteen on ol-
tava tiivis. Vaihtimen on toimittava käyttötarkoituksen mukaisesti eikä käytössä oleva virtaustie 
saa vuotaa toisen virtaustien kautta. Vesikalusteessa ei saa olla ristivirtausta. 
 
Taulukko 1. Vesikalusteen tiiviystestaukset. 
  Testauskohde Sulku- 
laite Ulostuloaukko Paine 
bar Koeaika 
s 
Käyttöventtiili ja 
runko Virtaustiet sulkulaitteeseen saakka  Kiinni Auki 16±0,5 
60±5 Virtaustiet sulkulaitteen jälkeen  Auki Suljettu 4±0,2  
 Auki Suljettu 0,2±0,02 
 Vaihdin, käsikäyt- 
 töinen palautus   Sulkulaite auki, vaihdin ammeasennossa A: kiinni / S: auki 4±0,2 
0,2±0,02   Sulkulaite auki, vaihdin suihkuasennossa S: kiinni / A:auki 
 
 Vaihdin,  
  automaattinen  
  palautus 
   Sulkulaite auki, vaihdin ammeasennossa  
    Molemmat  
        auki 4±0,2 
 
  Sulkulaite auki, vaihdin suihkuasennossa 4±0,2 
0,5±0,02 
  Sulkulaite kiinni  
  Sulkulaite auki, vaihdin ammeasennossa 0,5±0,02 
Käyttöventtiili  Ristivirtaus  tuloyhteiden välillä  Kiinni        Auki 4±0,2 
 
A = amme, S = suihku 
 
11 § 
Paineenkestävyys 
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava vesikalusteen paineenkestävyys. Painekoe on 
tehtävä kylmällä vedellä (25±5) celsiuastetta taulukon kaksi mukaisesti. Kokeessa vesikalustee-
seen ei saa tulla pysyviä muodonmuutoksia tai muita vaurioita. 
 
Taulukko 2. Vesikalusteen painekoe. 
  Testauskohde Sulkulaite  Ulostulo Paine 
bar Koeaika 
s 
Virtaustiet sulkulaitteeseen saakka  Kiinni Auki 25±0,5 60±5 
Virtaustiet sulkulaitteen jälkeen   Auki Auki 4±0,2  60±5  
 
 
 
 
 
 
    
  
 
4 12 § 
Normivirtaama 
Akkreditoidun testauslaboratorion on mitattava vesikalusteen normivirtaama. Normivirtaama 
on mitattava vesikalusteiden testauslaitteistolla vesipaineella (3 0/+0,2) baaria. Testeissä vesika-
lusteen käyttöventtiili on täysin auki. Sekoittajatyyppiselle vesikalusteelle on mitattava normivir-
taama sekoitetun veden lämpötiloissa kylmä vesi (10 –15) celsiusastetta, 34 celsiusastetta, 38 cel-
siusastetta, 44 celsiusastetta ja lämmin vesi (60 –65) celsiusastetta. 
 
 
13 § 
Säätöominaisuudet 
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava sekoittajatyyppisen vesikalusteen säätöominai-
suudet. Testaus on suoritettava vesikalusteiden testauslaitteistolla kylmän ja lämpimän veden pai-
neella (3 0/+0,2) baaria. Testauksessa on suoritettava taulukossa kolme esitetyt kokeet. 
 
Taulukko 3. Vesikalusteen säätöominaisuuksien testaus. 
Koe  Vaatimus 
Vipuhana  Suihkuhanat, Gv Muut hanat, Gv 
Sekoitetun veden lämpötilan T s säätö- 
herkkyys välillä  (Tm - 4) ja (T m + 4)                   r > 45 mm   ≥ 12 mm ≥ 10 mm 
   r ≤ 45 mm  ≥ 12° tai ≥ 12 mm  ≥ 10° tai ≥ 10 mm  
Termostaattihana Keittiöhanat Muut hanat 
Säätöherkkyys välillä 34 °C ja 42 °C       Gt ≥ 10 mm     Gt ≥ 12 mm 
Kokeiden 1–3 alussa T s = (38±1) °C  
1 Turvallisuus kylmän veden syötön katketessa, vesimäärä 5 s: ≤ 200 ml,  30 s: ≤ 300 ml,     
2 Lämpötilan pysyvyys kylmän veden paineen muutoksessa 
Paineen muutos: 3 bar -> 2 bar, 15 s -> 3 bar, 60 s -> 2 bar,   
15 s -> 3 bar, 60 s  Ts:n poikkeama enintään 2 K 20 s ja 
palautuksen jälkeen. Lisäksi muiden 
kuin ammeulostulon osalta T s:n 
poikkeama enintään 3 K 1 s:n jälkeen.  3 Lämpötilan pysyvyys tuloveden lämpötilan muutoksessa 
Lämpötilan muutos: lämmin vesi +65 °C -> +55 °C, 30 s -
> +65 °C, 40 s 
  Ts       on sekoitetun veden lämpötila 
  Tm      kylmän ja lämpimän veden lämpötilojen keskiarvo 
  Gv     vipuhanan käyttökahvan pään siirtymä tai kääntökulman muutos 
   r        käyttökahvan pään etäisyys käyttöventtiilin keskiakselista    
 
 
14 § 
Käyttökestävyys 
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava vesikalusteen käyttöventtiilin käyttökestä-
vyys. Testaus on suoritettava koelaitteistossa, jossa venttiilillä avataan ja suljetaan toistuvasti 
veden läpivirtaus. Käsikäyttöistä käyttöventtiiliä on liikutettava kulmanopeudella (60±5) astetta 
sekunnissa. Kiinni- ja aukiasennoissa on pidettävä (5±0,5) sekunnin tauko. Kestävyyskokeen 
toimintajaksojen lukumäärä ja koeolosuhteet on esitetty taulukossa neljä.    
  
 
5 Vesikalusteen on oltava käyttökestävyyskokeen jälkeen tiivis testattaessa sitä tämän asetuk-
sen 10 §:n mukaisesti. 
 
Taulukko 4. Käyttökestävyyskokeen koeolosuhteet ja toimintajaksojen lukumäärä. 
 
Testauskohde Veden lämpötila C 
(kylmä / lämmin) Paine ja 
virtaama Jaksojen 
lukumäärä 
    
Käyttöventtiili, kierrettävä (≤ 30) / (65±2)       
 
    (4±0,5) bar 
    (0,1±0,02) dm3/s 
 
 200 000 
Käyttöventtiili, vipuhana (≤ 30) / (65±2)  70 000 a) 
Käyttöventtiili, termostaattihana (≤ 30) / (65±2) 50 000 
Vaihdin (≤ 30) / (65±2) 30 000 
Juoksuputki, kääntyminen  ≤ 30 80 000 
Pesukoneventtiili  ≤ 30 10 000 
Elektroninen vesikaluste, 
laskuhana (≤ 30) / (65±2) 210 000 
Elektroninen vesikaluste, 
sekoittaja (≤ 30) / (65±2) 70 000 
a) Vipuhanat: suorakaiteen- tai  kolmionmuotoinen liikerata sisältäen kolme auki-/kiinni-jaksoa, 
virtauksen kesto (5±0,5) s   
 
15 § 
Käyttömekanismin vääntölujuus  
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava vesikalusteen käyttömekanismin vääntölu-
juus. Testaus on suoritettava taulukon viisi mukaisesti. Kokeessa vesikalusteeseen ei saa aiheu-
tua pysyviä muodonmuutoksia tai muita vaurioita. Kokeen jälkeen suoritetussa tiiviyskokeessa 
vesikalusteen on oltava tiivis. Termostaattihanan on täytettävä säätöominaisuuksien vaatimuk-
set. 
 
Taulukko 5. Käyttömekanismin vääntölujuus. 
 
Testauskohde Vääntömomentti  Koeaika 
Käyttöventtiili: auki-/kiinni-suunnat (6±0,2) Nm (300–315) s momentin 
nostoaika (4–6) s Termostaattihanan lämpötilansäätökahva (3+0/-0,15) Nm 
 
 
16 § 
Takaisinvirtauksen estäminen 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava vesikalusteen takaisinimusuojaus.  
 
 
 
    
  
 
6 17 § 
Äänitaso 
Akkreditoidun testauslaboratorion on mitattava vesikalusteen äänitaso. Äänitason mittausta 
varten vesikalusteen vaihdettavissa oleva varuste voidaan korvata virtausvastuksella. Tämä on 
valittava virtausluokaltaan vastaavaksi kuin korvattu varuste niin, että vesikalusteen käyttötar-
koituksen mukainen virtaamavaatimus täyttyy. 
Vesikalusteen äänitaso ja tätä vastaava virtaama on mitattava 0,1, 0,3 ja 0,5 megapascalin 
vesipaineilla. Mittauksessa vesikalusteen äänitasoryhmän määrittävällä 0,3 megapascalin pai-
neella haetaan hanan enimmäisäänitaso käyttökahvoja kääntämällä. Äänitasoryhmä on määri-
tettävä kolmen näytteen mittausten perusteella. 
 
 
18 § 
Merkintä 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava vesikalusteiden merkinnät.  
 
 
19 § 
Tyyppitestaus 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tyyppitestattava tyyppihyväksyntää varten vesikaluste 
liitteen kaksi taulukossa 2.1 esitetyn testauslaajuuden mukaisesti. 
Tyyppitestausta varten valmistajan on toimitettava näytteiden lisäksi tuotepiirustukset osa-
luetteloineen ja raaka-ainetietoineen, materiaalitodistukset ja asennusohjeet. 
 
 
20 § 
Tyyppihyväksyntään liittyvä laadunvalvonta 
Laadunvalvonnan varmentajan on varmennettava, että vesikalusteet ovat tyyppihyväksynnän 
vaatimusten mukaisia ja täyttävät lisäksi tyyppihyväksyntää koskevassa päätöksessä asetetut 
ehdot. 
Laadunvalvonnan varmentajan on tehtävä tuotannon alkutarkastus, tuotannon sisäisen laadun-
valvonnan jatkuva valvonta sekä pistokoenäytteiden valinta tuotteista ja testaus kerran vuodessa  
tai useammin, jos tuotteet eivät täytä tyyppihyväksynnän vaatimuksia. Pistokoenäytteiden tes-
tauslaajuus esitetään liitteen kaksi taulukossa 2.2. 
Valmistajan suorittaman tuotannon sisäisen laadunvalvonnan on katettava vähintään liitteen 
kolme taulukossa 3.1 esitetyt tarkastukset ja testaukset. 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
7 21 § 
Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan  päivänä  kuuta 20. 
 
 
Helsingissä  päivänä  kuuta 20 
 
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri 
 
Erityisasiantuntija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
8 
 Liite 1 
Raskasmetallien liukeneminen - koemenetelmä 
 
Vesikalusteen messinkiosista, jotka joutuvat kosketuksiin veden kanssa, on testattava raskasmetallien 
(kadmium ja lyijy) liukeneminen. Testaus on suoritettava käyttämättömälle vesikalusteelle 10 vuorokau-
den testillä. 
 
Testiliuos 
Testiliuos (synteettinen talousvesi) on valmistettava punnitsemalla 50 mg NaCl, 50 mg Na 2SO4 ja 50 mg 
CaCO 3 (kaikki p.a.-laatua) litraa kohti tislattua ja/tai ionivaihdettua vettä. Liuosta on sekoitettava ja siihen 
on kuplitettava CO 2:a kunnes kaikki CaCO 3 on liuennut. Sen jälkeen liuokseen on kuplitettava ilmaa, 
samalla liuosta sekoittaen, kunnes pH on noussut arvoon 7,0 0,1. Koska CaCO 3 liukenee hyvin hitaasti, 
on varmistuttava, että kaikki CaCO 3 on liuennut ennen ilman kuplittamista, muuten liuoksesta ei tule stabii-
lia. 
Testiliuos voidaan valmistaa myös punnitsemalla 50 mg NaCl, 50 mg Na 2SO4 ja 37 mg Ca(OH) 2 (kaikki 
p.a.-laatua) litraa kohti tislattua ja/tai ionivaihdettua vettä. Liuosta on sekoitettava kunnes Ca(OH) 2 on 
lähes liuennut ja siihen on kuplitettava CO 2:a kunnes pH-arvo on alle 5. Sen jälkeen liuokseen on kupli-
tettavailmaa, samalla liuosta sekoittaen, kunnes pH on noussut arvoon 7,0 0,1. Tällä valmistusmenetel-
mällä saadaan suolat helpommin liukenemaan. 
 
Synteettinen talousvesi on valmistettava joko välittömästi ennen jokaista veden vaihtokertaa tai on var-
mistettava, että liuos on kirkas ja että sen pH on 7,0 0,1 ainakin 4., 8. ja 9. vuorokauden vedenvaihdon 
yhteydessä. Liuoksesta on otettava nollanäyte 8. ja 9. vuorokauden vedenvaihdon yhteydessä. 
Analyysilaite 
Atomiabsorptiospektrometri varustettuna grafiittiuunilla tai muu riittävän herkkä mittauslaite. Mittauk-
sen määritysraja on oltava vähintään 0,1 g/l lyijylle (Pb) ja 0,02 g/l kadmiumille (Cd). 
Testausmenettely 
Näyte on puhdistettava rasvasta puhtaalla etanolilla niiltä osin, joilta se joutuu kosketuksiin talousveden 
kanssa. Tämän jälkeen näytteen kautta on juoksutettava vesijohtovettä yhden tunnin ajan vesikalusteen 
normivirtaamalla. 
Näytteen virtausaukoissa on käytettävä tulppia, jotka ovat väritöntä polyeteeniä tai päällystetty polyetee-
nikalvolla. Tulpat voivat olla muutakin materiaalia, kunhan niistä ei liukene kadmiumia tai lyijyä. Näyte 
on huuhdeltava välittömästi synteettisellä talousvedellä täyttämällä se puoliksi ja ravistelemalla sitä noin 
puoli minuuttia, jonka jälkeen vesi on kaadettava pois. Heti sen jälkeen näyte on täytettävä synteettisellä 
talousvedellä niin, ettei sen sisälle jää ilmaa ja sen virtausaukot tulpitetaan.  
Synteettisen talousveden on annettava olla näytteessä 1 vrk, jonka jälkeen se on tyhjennettävä, veden 
määrä on mitattava ja näyte on täytettävä uudelleen. Synteettinen talousvesi on vaihdettava näytteeseen 1., 
2., 3., 4., 7., 8. ja 9. vuorokauden jälkeen. On tarkistettava, että näytteestä tyhjentyvä vesimäärä pysyy va-
kiona (±10 %). 
Lyijy ja kadmium on analysoitava 8. ja 9. vuorokauden jälkeen vaihdetuista vesinäytteistä (testiaika 9 ja 
10 vuorokautta). Mitatut pitoisuudet vähennettynä nollanäytteiden vastaavilla pitoisuuksilla on ilmoitet-
tava tuloksissa ( g/l). Lisäksi on ilmoitettava pitoisuuksista ja näytteen vesitilavuudesta lasketut kad-
miumin ja lyijyn kokonaismäärät ( g) sekä näytteen vesitilavuus litroina.  
    
  
 
9 
 Liite 2 
Vesikalusteen tyyppitestaus ja ulkoinen laadunvalvonta   
 
Taulukko 2.1. Vesikalusteen tyyppikokeissa testattavat ominaisuudet ja testauslaajuus. 
Testattava ominaisuus Testauslaajuus 
kpl/tuote 
Materiaalit, ominaisuudet 
Raskasmetallien liukeneminen  
kerran / raaka-aine / hanatyyppi 
Mitat 1 
Tiiviys 1 
Paineenkestävyys 1 
Virtaustekniset ominaisuudet 1 
Käyttökahvojen vääntölujuus 1 
Kulutuskestävyys 1 
Äänitekniset ominaisuudet 3 
 
 
Taulukko 2.2. Ulkopuolisen laadunvalvonnan testaukset sekä niiden vähimmäislaajuus vesikalusteille. 
 
Testaus Testauslaajuus 
Visuaalinen tarkastus kerran / tuote 
Tiiviys kerran / vuosi / tuoteperhe  
Paineenkestävyys kerran / vuosi / tuoteperhe 
Äänitekniset ominaisuudet kerran / vuosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
10 
 Liite 3 
 
Valmistajan sisäisen laadunvalvonnan testaukset 
 
 
Taulukko 3.1. Sisäisen laadunvalvonnan testaukset ja tarkastukset sekä niiden vähimmäislaajuus vesi-
kalusteille. 
 
Testaus Testauksen laajuus  
Materiaalien vastaanottotarkastus: raaka -
aineet, tiivisteet, muut osat Jokainen vastaanotettu erä on kirjattava ja 
vastaanotetun materiaalin soveltuvuus on 
varmistettava  
Valmistusprosessi  
- Valuprosessi 
 
- Koneistus 
 
 
- Kromaus 
- Kokoonpano   
- Lämpötilan jatkuva seuranta ja vi-
suaalinen seuranta 
- Määritettävä kriittisimmät mitat ja 
varmistettava mittojen pysyvyy-
den seuranta 
- Visuaalinen tarkastus 
- Visuaalinen tarkastus  
Toiminnalliset ominaisuudet  
- Tiiviys  
- Kaikki tuotteet  
Työohjeet, toimin tatavat ja piirustukset  - Tuotantovaiheiden ohjeistus on 
dokumentoitava. Dokumenttien 
muutokset on kirjattava ja päivät-
tävä. 
Reklamaatioiden käsittely  - On oltava menettely reklamaatioi-
den hallintaan .