1 
 DECRETO EJECUTIVO Nº - MEIC  
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA  
Y  LA MINISTRA DE ECONOMIA , INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 
los artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2, acápite b) de la Ley General de Administración Pública, Ley Nº 6227 del 
2 de mayo de 1978; la Ley Uso Exigido Sistema Internacional Unidades Medida "SI" Métrico Decimal , Ley Nº 
5292 del 9 de agosto de 1973; la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 
Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994; la Ley de Aprobación del Acta Fina l en que se incorporan los resultados 
de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley Nº 7475 del 20 de diciembre de 
1994; la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley Nº 8279 del 2 de mayo de 2002 y la Ley Orgánica del 
Minister io de Economía, Industria y Comercio, Ley Nº 6054 del 14 de junio de 1977.  
CONSIDERANDO:  
1º—Que la emisión del “RTCR 458:2011 Reglamento de Oficialización  del Código Eléctrico de Costa Rica 
para la  Segurid ad de la Vida y de la Propiedad ”, publicado en La Gaceta N° 33  del 15  de febrero  de 2012, 
cumplió a cabalidad con todos las etapas del procedimiento para la elaboración de reglamentos técnicos ; sin 
embargo debido a observaciones  puntuales del sector  productivo , hace indispensable su revisión , a fin de 
mejorar la aplicabilidad del reglamento.  
 
2º— Que el Estado consideró oportuno realizar un análisis en aspectos relativos a interruptores, placas y 
aspectos administrativos , por lo que  resulta necesario para la adecuada facilitación e implementación del 
reglamento técnico en cuestión, que se incorpore n nuevos elementos y modificaciones para que  tanto el ente 
regulador como los administrados,  cuenten con reglas más claras .  
 
3º— Que de conformidad con el análisis realizado se hace necesario precisar algunos elementos relevantes que 
faciliten la aplicación de este reglamento técnico, sin menoscabo de la protección de los objetivos legítimos que 
justifican la emisión de l mismo.  
POR TANTO,  
 
 
 2 
 DECRETAN:  
REFORMA Y ADICIÓN AL DECRETO EJECUTIVO N° 3 6979 -MEIC, RTCR 458:2011 
REGLAMENTO DE OFICIALIZACIÓN DEL CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA RICA PARA LA 
SEGURIDAD DE LA VIDA Y DE LA PROPIEDAD , PUBLICADO EN LA GACETA N° 33 DEL 1 5 DE 
FEREBRO  DE 2012  
Artículo 1º —Reforma.  Refórmese el Artículo 2°, el Artículo 4 ° “Competencias”  inciso s a y c y el Artículo 5 ° 
“Inspección y Verificación de Instalaciones Eléctricas”  apartados  5.1.1, 5.1.3, 5.2.1 y 5.2.2  del Decreto 
Ejecutivo  N° 3 6979 -MEIC del 13  de Diciembre  del 201 1, “RTCR 458:2011 Reglamento de Oficialización  del 
Código Eléctrico de Costa Rica para la  Seguridad de la Vida y de la Propiedad ”, publicado en La Gaceta N° 33 
del 1 5 de febrero  de 2012 , para que en lo sucesivo se lea de la siguiente maner a: 
“Artículo 2 °—Apruébense el artículo 90, los numerales (1) y (2) del artículo 200.10(B), el artículo 210.12(B), el 
artículo 220.14(M), el artículo 240.81 y los numerales (1), (2) y (3) del artículo 250.126,  el artículo 404.9 (B), el 
artículo 404.9( C), el artículo 406.5(A) y artículo 406.5 (B) correspondientes al “Código Eléctrico de Costa Rica 
para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad” (CECR), para que en adelante se lean de la siguiente manera:  
ARTÍCULO 90  
Introducción  
Para Uso Exclusivo en Costa  Rica  
90.1 Propósito.  
(A) Salvaguarda.  El propósito de este Código es la salvaguarda práctica de las personas y de los bienes, de los 
riesgos que se derivan de una inadecuada instalación eléctrica o del uso de materiales y equipos para el uso de 
la electri cidad.  
(B) Suficiencia en relación con la seguridad.  Este Código contiene disposiciones que se consideran necesarias 
para la seguridad. El cumplimiento de las mismas y el mantenimiento adecuado darán lugar a una instalación 
prácticamente libre de riesgos, pero no necesariamente eficiente, conveniente o apta para un buen servicio o 
para ampliaciones futuras de la instalación eléctrica.  
NLM: Los riesgos ocurren frecuentemente debido a la sobrecarga en instalaciones eléctricas, debido a que no 
se utilizan de a cuerdo con las disposiciones de este Código . Esto ocurre porque en la instalación inicial no se 3 
 prevén incrementos en el consumo de la energía eléctrica. Una instalación inicial adecuada y las previsiones 
razonables para cambios en el sistema permitirán au mentos futuros del consumo de la energía eléctrica.  
(C) Intención.  Este Código  no tiene la intención de ser una especificación de diseño ni la de servir como 
manual de instrucciones para personal no calificado.  
(D) Relación con Otros Estándares Internacion ales. Los requisitos de este Código están orientados hacia los 
principios fundamentales de protección para la seguridad contenidos en la Sección 131 de la norma IEC 
60364 -1 Instalaciones Eléctricas para Edificaciones de la Comisión Electrotécnica Internaci onal (IEC por sus 
siglas en inglés).  
NLM: La Sección 131 de la norma IEC 60364 -1 Instalaciones Eléctricas para Edificaciones contiene los 
principios fundamentales de protección para seguridad que comprenden: protección contra descargas 
eléctricas, protecci ón contra efectos térmicos, protección contra sobre corriente, protección contra corrientes 
de falla y protección contra sobre tensión. Todos estos peligros potenciales están contemplados en los 
requisitos de este Código.  
(E) Uso de otras normas de instala ción.  Se aceptarán instalaciones para uso final de la electricidad que 
cumplan otras normas técnicas de instalación adicionales a las mencionadas en el Código Eléctrico de Costa 
Rica; siempre que no se generen combinaciones de estas normas de instalación e n un mismo sistema y se de 
estricto cumplimiento a la norma aplicable en toda la instalación. Quedará bajo la responsabilidad del 
profesional a cargo del proyecto eléctrico el fiel cumplimiento de esta disposición.  
90.2 Alcance.  
(A) Ámbito de Aplicación.  El presente Código se aplicará, a toda instalación eléctrica nueva y a toda 
ampliación y remodelación de una instalación eléctrica.  
(B) Cobertura.  Este Código cubre la instalación de conductores, equipos y canalizaciones eléctricas; 
conductores, equipos y c analizaciones de comunicación y señalización, y cables y canalizaciones de fibra 
óptica para los siguientes usos:  
(1) Establecimientos públicos y privados, que incluyan edificios, estructuras, casas móviles, vehículos de recreo 
y edificios flotantes.  
(2) Patios, terrenos, lotes de estacionamiento, ferias ambulantes y subestaciones industriales.  4 
 (3) Instalaciones de conductores y equipos que se conectan a la fuente de alimentación de electricidad.  
(4) Instalaciones utilizadas por las empresas de energía elé ctrica, como edificios de oficinas, depósitos, 
garajes, talleres, parques de atracciones y edificios recreativos que no forman parte integral de una planta 
generadora, una subestación o un centro de control.  
(C) Fuera de cobertura.  Este Código no cubre los  siguientes usos:  
(1) Instalaciones en barcos, naves acuáticas diferentes de edificios flotantes, material rodante ferroviario, 
aviones o vehículos automotores, excepto casas móviles y vehículos de recreo.  
(2) Instalaciones subterráneas en minas y la maquinaria de minería de superficie móvil autopropulsada y su 
cable eléctrico de servicio.  
(3) Instalaciones ferroviarias para la generación, transformación, transmisión o distribución de la energía 
eléctrica usada exclusivamente para el funcionamiento del  material rodante o las instalaciones utilizadas 
exclusivamente para señalización y comunicaciones.  
(4) Instalaciones de equipos de comunicaciones bajo el control exclusivo de las compañías de comunicaciones, 
situadas a la intemperie o dentro de edificios utilizados exclusivamente para dichas instalaciones.  
(5) Instalaciones bajo el control exclusivo de una compañía de electricidad cuando dichas instalaciones:  
a. Constan de bajada de acometida aérea o acometida lateral y los medidores asociados.  
b. Están lo calizadas en servidumbres legalmente establecidas o derechos de paso designados o reconocidos por 
comisiones de acometidas públicas, comisiones de servicios públicos u otras agencias de control con 
jurisdicción para tales instalaciones.  
c. Están en propied ades que pertenecen o están rentadas por una compañía de electricidad con propósitos de 
comunicaciones, medición, generación, control, transformación, transmisión o distribución de energía 
eléctrica.  
NLM para (4) y (5): Ejemplos de compañías eléctricas pueden incluir aquellas entidades que son típicamente 
designadas o reconocidas por la ley o los reglamentos gubernamentales para comisiones de empresas de 
servicios públicos y que instalan, operan y mant ienen el suministro eléctrico (como los sistemas de generación, 
transmisión o distribución) o los sistemas de comunicación (tales como teléfono, antenas comunales de 5 
 televisión, Internet, satélite, o servicios de datos). Las compañías de servicios públicos  pueden estar sujetas al 
cumplimiento de los códigos y las normas que cubren sus actividades reguladas tal como estén aprobadas por 
la ley o los reglamentos gubernamentales. Se puede encontrar información adicional consultando con los 
organismos gubernamen tales correspondientes como las comisiones de reglamentación estatal.  
90.3 Organización del Código.  El Código está dividido en una introducción, nueve Capítulos y una Adenda. 
Los Capítulos 1, 2, 3 y 4 son de aplicación general; los Capítulos 5, 6 y 7 se re fieren a lugares especiales, 
equipos especiales u otras condiciones especiales. Estos últimos Capítulos complementan o modifican las 
reglas generales. Los Capítulos 1 a 4 se aplican en todo, excepto en lo modificado por los Capítulos 5, 6 y 7 
para las cond iciones particulares.  
El Capítulo 8 trata de los sistemas de comunicaciones y no está sujeto a los requisitos de los Capítulos 1 a 7, 
excepto donde dichos requisitos están específicamente referenciados en el Capítulo 8.  
El Capítulo 9 consta de tablas que s on aplicables según se hace referencia a ellas. La Adenda contiene 
modificaciones, aclaraciones a los artículos y tablas que son aplicables exclusivamente en Costa Rica.  
Los anexos no son parte de los requisitos de este Código sino que se incluyen con prop ósitos informativos 
únicamente.  
90.4 Exigencia de cumplimiento . Este Código es de acatamiento obligatorio para todos los profesionales 
responsables con competencia para diseñar, instalar, renovar, modificar, adicionar, supervisar, aprobar, 
verificar y revi sar los sistemas eléctricos de acuerdo a las infraestructuras señaladas en 90.2(B) de este Código  
y el  Reglamento para el Trámite de Planos y la  Conexión de los Servicios Eléctricos, Telecomunicaciones y de 
otros en Edificios  del Colegio Federado de Ing enieros y de Arquitectos de Costa Rica, publicado el Diario 
Oficial La Gaceta No 217 del 05 de Noviembre del 2004.   
De igual manera es de acatamiento obligatorio para los técnicos calificados con competencia para instalar, 
renovar, modificar, adicionar y revisar los sistemas eléctricos de acuerdo a las infraestructuras señaladas en 
90.2 ( B) de este Código, así como  para  las personas físicas y jurídicas que fabriquen, importen, comercialicen 
materiales, equipos y demás dispositivos que se utilicen en las in stalaciones eléctricas, de conformidad con las 
exigencias de este Código . 
90.5 Reglas obligatorias, reglas permisivas y material explicativo.  
(A) Reglas obligatorias.  Las reglas obligatorias de este Código  son aquellas que identifican acciones exigidas 
o prohibidas específicamente y que se caracterizan por el uso de los términos “debe”  o “no debe”.  6 
 (B) Reglas permisivas.  Las reglas permisivas de este Código  son aquellas que identifican acciones que se 
permiten pero que no se exigen; normalmente se usan para describir opciones o métodos alternativos, y se 
caracterizan por el uso de los términos “se permitirá”  o “no se exigirá” . 
(C) Material explicativo.  El ma terial explicativo, tal como referencias a otras normas, referencias a secciones 
relacionadas de este Código, o información relacionada con una regla del Código, se incluye en el presente 
Código en forma de notas de letra menuda (NLM). Estas NLM son de car ácter informativo únicamente y no son 
de obligatorio cumplimiento como requisitos de este Código.  
Los corchetes que contienen referencias de secciones a otro documento de la NFPA tienen únicamente 
propósito informativo y se brindan como guía para indicar la fuente del texto extraído. Estas referencias entre 
corchetes están inmediatamente después del texto extraído.  
90.6 Planeación del alambrado.  
(A) Ampliación y comodidad futuras.  Los planos y las especificaciones que prevean espacios amplios en las 
canali zaciones, canalizaciones de reserva y espacios adicionales, permitirán futuros incrementos en las 
instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Los centros de distribución situados en lugares fácilmente 
accesibles permitirán la operación cómoda y segur a. 
(B) Número de circuitos en encerramientos (envolventes). En otras partes de este Código se establece que el 
número de conductores y circuitos confinados en un solo encerramiento sea limitado en forma variable. Al 
limitar el número de circuitos en un sol o encerramiento, se minimizarán los efectos de un cortocircuito o de una 
falla a tierra en un circuito.  
90.7 Unidades de medida.  Para el propósito de este Código, las unidades de medida son las del Sistema 
Internacional de Unidades (SI), de conformidad con  lo que establece la Ley Nº 5292, Sistema Internacional de 
Unidades y su reglamento.  
Los valores derivados de conversiones de unidades utilizadas en el texto original de NFPA 70, se presentan con 
el número mínimo de decimales y redondeados al valor más cer cano.  
Donde aplique, los valores de medida en el texto del Código irán seguidos por un valor equivalente entre 
paréntesis, aproximado en unidades del sistema inglés.  7 
 A los tamaños de conductos, de los conductores, a la designación de la potencia de los mo tores y a los tamaños 
comerciales que no reflejen medidas existentes, por ejemplo: tamaños de cajas, se les asignará el valor SI más 
cercano. La Adenda contiene modificaciones, aclaraciones a los artículos y tablas que son aplicable s 
exclusivamente en Cost a Rica.  
[…] 
200.10 Identificación de terminales:  
[…] 
(B) Receptáculos, clavijas y conectores.…  
(1) La identificación se debe hacer por un metal o recubrimiento metálico de color fundamentalmente blanco o 
con palabra “Blanco”, “White”, “Neutro” o la letra “B”,”W” o “N” situada cerca del terminal identificado.  
(2) Si el terminal no es visible, el orificio de entrada para la conexión del conductor debe ser de color blanco o 
se debe marcar con la palabra “blanco”, “White”, “Neutro” o la letra “B”,”W” o “N”.  
[…] 
210.12 Protección con interruptor de circuito por falla de arco (AFCI)  
[…] 
(B) Unidades de vivienda.  Todos los circuitos ramales que alimentan salidas monofásicas de 120 volts, 15 y 20 
amperes instaladas en habitaciones familiares, comedores, salas de es tar, salones, bibliotecas, cuartos de 
estudio, alcobas, solarios, salones de recreación, armarios, pasillos o habitaciones o áreas similares en 
unidades de vivienda, se deben proteger con un interruptor listado de circuito por fallas de arco, tipo 
combinac ión, instalado para brindar protección al circuito ramal. Este requisito será exigible en una 
aplicación escalonada tal como se indica en el Transitorio Único de este Decreto.  
[…] 
220.14 Otras cargas para todo tipo de ocupaciones.  
[…] 8 
 (M) Viviendas de Interés Social.  “Para el cálculo de la carga de una vivienda de interés social se deben 
considerar al menos los siguientes circuitos:  
a. Un circuito de iluminación cuya carga no sea inferior a 10 voltios -amperios por metro cuadrado.  
b. Dos circuitos de tomas para el área de cocina de 1500 voltios -amperios cada uno.  
c. Un circuito de tomas para uso general de 1500 voltios -amperios.  
d. Si tiene un calentador de agua, un circuito de 4500 voltios -amperios o la capacidad nominal de la placa  de 
características, la que sea mayor.  
e. Si tiene cocina eléctrica ésta no tendrá una carga inferior a 8000 voltios -amperios a 240 voltios.  
[…] 
 240.81. Indicación.  Los interruptores automáticos deben indicar claramente si están en posición abierta 
(circuito desconectado “OFF”, “0”) o cerrada (circuito conectado “ON”, “I”).  
Cuando las palancas de los interruptores automáticos se accionen verticalmente y no de forma rotacional u 
horizontalmente, la posición de circuito cerrado (“ON”,”I”) debe ser con la palanca hacia arriba.  
[…] 
250.126. Identificación de los terminales de alambrado de dispositivos.  El terminal para la conexión del 
conductor de puesta a tierra del equipo se debe identificar mediante uno de los siguientes medios:  
1) Un terminal de tornillo  de color verde, no fácilmente removible, con cabeza hexagonal o similar, que 
asegure una conexión firme para la fijación del conductor de puesta a tierra.  
2) Un terminal de tuerca de color verde, hexagonal o similar que asegure una conexión firme para la fijación 
del conductor de puesta a tierra y que no sea removible fácilmente.  
3) Un conector de alambre de presión de color verde. Si el terminal para el conductor de puesta a tierra no es 
visible, el agujero de entrada del conductor se debe marcar con las palabras “verde”, “tierra”, “green” o 
“ground”, las letras V, T, G, GR, un símbolo de puesta a tierra, o con otra identificación mediante un color 
verde distintivo. Si el terminal para el conductor de puesta a tierra del equipo es fácilmente removible, el área 
adyacente al terminar se debe marcar en forma similar.  9 
 […] 
404.9. Disposiciones para interrup tores de resorte de uso general.  
[…] 
(B) Puesta a tierra . Los interruptores de resorte , incluyendo los reguladores de intensidad e interruptores 
similares de control, se deben conectar  a un conductor de puesta a tierra de equipos y deben proporcionar un 
medio para conectar las placas frontales metálicas al conductor de puesta a tierra del equipo, se instale  o no 
una placa frontal metálica. Los interruptores de resorte se deben considerar como parte de una trayectoria de 
corriente eficaz de falla a tierra, si se cumple cualquiera de las condiciones siguientes:  
 
(1) El interruptor está montado con to rnillos me tálicos a una caja  metálica o una cubie rta metálica que está 
conectada a un conductor de puesta a tierra del equipo,  o a una caja no metálica  con medios integrados para 
la conexión a un conductor de puesta a tierra del equipo.  
(2) Un conductor de pue sta a tierra del equipo o un puente de unión del equipo está conecta do a una 
terminación de puesta a tierra de equipos del interruptor de resorte.  
Excepción 1 para (B): Cuando no  existen medios dentro del envolvente  del interruptor de resorte para la  
conex ión al conductor de puesta  a tierra del equipo o cuando el método  de alambrado no incl uye un conductor 
de puesta a tierra de equipos, se permitirá un interruptor de resorte sin conexión a  un conductor de puesta a 
tierra de equipos  únicamente con propósitos  de reemplazo. Un interruptor de resorte alambrado según las  
disposiciones de esta excepción y ubicado a menos de 2.50 metros verticalmente , o 1.50 metros 
horizontalmente, desde la tierra u objetos metálicos expuestos puestos a tierra, se debe proporcionar con una 
placa frontal de material  no conductor; no combustible, con  tornillos de unión no metálicos, a menos que la 
abrazadera o yugo de montaje del interruptor sea no  metálico o el circuito e sté protegido por un interruptor de 
circuito contra falla a tierra.  
 
Excepción 2 para (B): No se exigir á que los ensambles o equipos aprobados sean conectados a un conductor 
de puesta a tierra de e quipos si se cumplen todas las siguientes  condiciones:  
(1) El dispositivo está equipado con una placa frontal no metálica que no se puede insta lar en cualquier otro 
tipo de dispositivo;  
(2) El dispositivo no cuenta con medios de montaje para aceptar  otras configuraciones de placas frontales ; 
(3) El dispositivo está equipado con un yugo no metálico; y  
(4) Todas las partes del interruptor manipulables para su operación están fabricadas de  materiales no 
metálicos.  
Excepción 3 para (B); Se permitirá un interruptor de resorte con envolvente no metálico integrad o que cumple 10 
 con 300.15 ( E) sin una conexión al conductor de puesta a tierra del equipo.  
(C) Construcción .  Las placas frontales metálicas debe n ser de metal ferroso con espesor no menor a 0.76 mm 
(0.030 pulgadas) o de metal no ferroso con espesor no menor a 1. 02 mm (0.040 pulgadas), cuando la placa 
tenga una cubierta decorativa el espesor se medirá en conjunto. Las placas frontales de material aislante 
deben ser no combustibles y tener un espesor no menor a 2.54 mm (0.010 pulgadas), pero se permitirá un 
espesor  menor a 2.54 mm (0.010 pulgadas)  si están moldeadas o reforzadas de modo que brinden una 
resistencia  mecánica adecuada . 
[…] 
406.5. Placas frontales (placas para cubierta) de los receptáculos.  
[…] 
(A) Espesor de las placas frontales metálicas . Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso con 
espesor no menor a 0.76 mm (0.030 pulgadas) o de metal no ferroso con espesor no menor a 1.02 mm (0.040 
pulgadas), cuando la placa tenga una cubierta decorativa el espesor se medirá en conjunto.  
(B) Puesta  a tierra . Una placa frontal que pueda llegar a energizarse, debe estar puesta a  tierra . 
Excep ción: Cuando todas las partes expuestas al usua rio no estén en contacto con partes energizadas.  
[…]” 
“Artículo 4 °— Competencias . 
a. CFIA . De conformidad con la Ley N° 3663 del 10 de enero de 1966, Ley Orgánica del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos y sus reformas, corresponderá al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
de Costa Rica (CFIA), en su calidad de ente público no estatal, regulador  de las áreas de la Ingeniería y de la 
Arquitectura, la responsabilidad de fiscalizar el ejercicio profesional de sus colegiados, para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en este Código en lo referente a las instalaciones eléctricas, incluyendo la s 
excepciones que correspondan. Asimismo, corresponderá al Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e 
Industriales (CIEMI), como colegio miembro del Colegio Federado y bajo la aprobación del CFIA, la 
responsabilidad de interpretar las reglas del pres ente Código Eléctrico de manera técnica y conceder las 
excepciones que contemplan algunas de estas reglas.  
[…] 
c. Compañías de Servicios Eléctricos.  La compañía suministradora del servicio eléctrico respectiva, para 
proceder a la conexión final del servicio eléctrico, será responsable de requerir al solicitante del servicio el 
documento que el CFIA establezca al efecto. Sin este requisito, ninguna compañía podrá brindar el servicio. Lo 11 
 anterior también sin perjuicio de los restantes requisitos de índole admin istrativo y técnicos establecidos por la 
compañía para tal fin; requisitos y procedimientos que deben cumplir con lo indicado en la Ley N° 8220, Ley 
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos  y su reforma . 
[…]” 
“Artículo  5°—Inspección y Verificación de Instalaciones Eléctricas.  
[…] 
5.1.1 Todas las instalaciones en edificaciones nuevas o edificaciones construidas a las que se les realicen 
ampliaciones o remodelaciones en la instalación eléctrica, deberán cumplir con lo dispuesto en este Código.  
Se exceptúa de esta regla los trabajos de mantenimiento menor, según la definición que al respecto tiene 
establecida el CFIA en el Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y 
Arquitectura,  publicado  en La Gaceta No. 202 del 25 de octubre de 1988, siempre y cuando no implique una 
violación a las disposiciones técnicas de este Código.  
[…] 
5.1.3 Una vez finalizada la obra eléctrica, el profesional responsable de la inspección del proyecto eléctrico y 
el profesional responsable de la construcción de la instalación eléctrica, deberán emitir bajo fe de juramento 
una Declaración Jurada, según el o los formularios definidos en el Anexo A, indicando que la instalación 
cumple con lo indicado en el presente Códi go. 
Junto con la Declaración Jurada se deberá aportar, los planos eléctricos finales en cumplimiento con lo 
indicado en el Capítulo III del Reglamento para Tramite de Planos y la Conexión de los Servicios Eléctricos, 
Telecomunicaciones y de otros Edificios , publicado en  el Diario Oficial  La Gaceta No.217 del 05 de noviembre 
del 2004 .  
Estos documentos deberán ser entregados al CFIA, quién emitirá una constancia de recibido que será requisito 
indispensable para obtener la conexión final del servicio eléctrico, o en casos que así lo requieran al sistema 
de distribución eléctrico. Sin este requisito ninguna compañía eléctrica deberá brindar el servicio 
correspondiente.   
[…] 12 
 5.2.1 En el caso de edificaciones que cuenten con instalaciones eléctricas en lugares clasificados de peligrosos, 
según lo establece n los artículos del 500 a 506 , de Clase I, II y III, Divisiones 1 y 2 y en ocupaciones de 
reunión de cien o más personas,  según el Artículo 518 del Código Eléctrico,  deberá realizarse una verificación 
obligatoria de  dichas  instalaciones eléctricas cada cinco años.   
 
5.2.2 De la verificación de las instalaciones eléctricas por las Unidades de Verificación de Instalaciones 
Eléctricas (UVIE):  
La verificación de este tip o de instalaciones eléctricas deberán realizarlas las UVIE, siempre y cuando 
demuestren idoneidad técnica avalada por el CFIA y sean debidamente acreditadas por el Ente Costarricense 
de Acreditación (ECA) , como organismo de inspección en la norma INTE -ISO/IEC 17020  en su ve rsión 
vigente . 
Los profesionales de las UVIE que realicen la verificación de las instalaciones deben contar con la 
Certificación de Actualización Profesional vigente del CFIA / CIEMI en Diseño Eléctrico de Edificios.  
[…]”  
Artícul o 2°—Adición. Adiciónese un  inciso g al Artículo 4° “Competencias” , un Anexo E  al Artículo 5 °, 
“Inspección y Verificación de Instalaciones Eléctricas.”  y un nuevo Artículo 8° y córrase la numeración del 
siguiente  artículo par a que de ahora en adelante sea Artículo 9 °, al Decreto Ejecutivo  N° 36979 -MEIC del 03 de 
diciembre del 201 1, “RTCR 458:2011. Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para 
la Seguridad de la Vida y de la Propiedad ”, publicado en La Gaceta N° 33  del 1 5 de febrero  de 2012 , para que 
en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:  
“Artículo 4 °— Competencias . 
[…] 
g. Profesionales Responsables. Es aquel miembro incorporado del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, debidamente facultado que a título personal o en representación de una Empresa 
Consultora o Constructora, tenga o haya aceptado la responsabilidad en nombre del propietario, de dirigir o 
administrar la construcción conforme con el tema del inciso d), artículo 55, del Reglamento Interior Gen eral. 
Además , es el responsable de hacer cumplir los requisitos de esta normativa: aprobar equipos, materiales, una 
instalación o un procedimiento .” 13 
 “Artículo 5 °— Inspección y Verificación de Instalaciones Eléctricas . 
[…] 
ANEXO E  
(NORMATIVO)  
FORMULARIO DE PROPUESTAS DE CAMBIO PARA EL CÓDIGO ELÉCTRICO DE COSTA 
RICA   14 
 FORMULARIO PARA PROPUESTAS PARA EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL  
INSTRUCCIONES POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE  
Escriba o imprima de forma legible con tinta oscura . Use una copia separada para cada propuesta. Limite 
cada propuesta a una SOLA  sección. Todas las propuestas se deben recibir en el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC) en físico o mediante cualquier otro medio electrónico 
(ejemplo: fax, corre o electrónico, CD, otro) para que sean consideradas para el análisis. Las propuestas 
recibidas después del tiempo destinado para estos efectos no serán consideradas. Si se incluye material 
complementario (fotografías, diagramas, informes u otro elemento de  respaldo.), se le podrá solicitar el 
envío de 1 copia (en físico o digital) para el Comité Técnico del Código Eléctrico del MEIC.  
  PARA USO DE LA OFICINA 
EXCLUSIVAMENTE  
 
Registro # :   
  
Fecha de recibo:   
 
 
Fecha:   Nombre:  
 Teléfonos N°  
 Compañía:  
 Correo Electrónico:   
Dirección:  
 Ciudad:  
 Provincia:  
 Por favor indique la Organización que representa:   
1. Sección / Párrafo:   
3. Propuesta (incluya la redacción propuesta nueva o revisada o la identificación de la redacción que va a eliminar)  Nota: es 
recomendable que el texto propuesto esté en formato legal, es decir, subrayado para indicar la redacción que se va a insertar  
(redacción a insertar) y tachado para i ndicar la redacción que se va a eliminar ( redacción eliminada ) 
4. Declaración del problema y justificación de la propuesta (Nota: Establezca el problema que sería resuelto por su recomendació n; 
indique la razón específica para su propuesta, incluyendo  copias de ensayos, informes de investigación, u otros elementos que 
justifiquen su propuesta. En caso de ser necesario puede utilizar hojas adicionales.  
 
 
 2. Propuesta recomendada (marque uno):  texto nuevo   
 texto revisado      
 texto eliminado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indique en qué formato desea recibir la respuesta a su propuesta  Electrónico  
 Papel     
   15 
 Firma Proponente:   
 
POR FAVOR USE UN FORMULARIO SEPARADO PARA CADA PROPUESTA ” 
 
“Artículo 8° —Revisión y actualización.  
Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este Decreto, el Ministerio de Economía , Industria y 
Comercio (MEIC), a través del Comité del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la 
Propiedad,  de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 32068 -MEIC -S-MAG -MICIT -MOPT -COMEX -
MINAE, Reglamento del Órgano de Reglamentació n Técnica,  hará una revisión cada tres años  a partir de la 
fecha de la última publicación del Decreto o de la última modificación del mismo. El propósito de est a 
regulación es revisar las propuestas y actualizar el Código si se detecta que las razones que motivaron su 
expedición , requieren de modificación de bido que el Decreto o algunas de sus partes , ya no cumplen con la 
función  o el propósito original para lo cual fue promulgado, o bien que estas condiciones hayan desaparecido.  
8.1 Convocatoria de propue stas. 
La propuesta para la revisión del Decreto vigente y sus modificaciones iniciará con la publicación de un  aviso 
de Convocatoria en el Diario Oficial La Gaceta para la recepción de propuestas. Una vez realizada la 
convocatoria, habrá un periodo de seis  meses para la recepción de la propuestas.  
Cualquier persona puede presentar propuestas para la enmienda del Decreto del Reglamento Técnico del 
Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad. Para este propósito, se debe 
presentar el formulario físico del Anexo E  de este decreto  en las oficinas del Ministerio de Economía , Industria 
y Comercio (MEIC) o mediante cualquier otro medio electrónico (ejemplo: fax, correo electrónico, CD, otro).  
Cada propuesta debe incluir la información  según lo indica el  Anexo  E. 
Las propuestas que no incluyan toda la información indicada anteriormente no serán revisadas por el Comité del 
Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad. Se deberá utilizar un form ulario 
independiente para la revisión de cada sección del Decreto.  
8.2 Revisión de las propuestas.  
Una vez cumplido el plazo para la recepción de las propuestas, el Comité del Código Eléctrico de Costa Rica 
para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad se  reunirá para revisar  las propuestas , y preparar los informes.  
En caso que corresponda una modificación al Reglamento, a raíz de la valoración de lo anteriormente expuesto, 
el proceso respectivo se realizará de conformidad con el procedimiento de elaboración y emisión de 16 
 reglamentos técnicos, contemplado en la Ley Nº 8279 del Sistema Nacional para la Calidad y el Reglamento del 
Órgano de Reglamentación Técnica (D ecreto Ejecutivo Nº 32068 -MEIC -S-MAG -MICIT -MOPT -COMEX -
MINAE).  
8. 3 Publicación de las m odificaciones al Decreto . 
La publicación de las modificaciones aprobadas se hará cada tres años después de la última publicación del 
Código o de las últimas modificaciones , mediante Decreto Ejecutivo promulgado a través del Ministerio de 
Economía, Industri a y Comercio (MEIC).”  
 
Artículo 3° —Rige a partir de su publicación  en el Diario Oficial La Gaceta .  
Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los 13 días del mes de noviembre del año dos  mil trece.  
 
LAURA CHINCHILLA MIRANDA  
 
 
 
 
Mayi Antillón  Guerrero  
MINISTRA DE ECONOMIA,  
INDUSTRIA Y COMERCIO