- 1 -1.개정이유
산업현장등에서전동기를제어하기위해이용되는가변속전력구동기기의
전자파로부터다른기기와방송통신서비스영향을최소화하기위하여
국제표준등을수용전자파장해방지기준을개정하려는것임.
2.주요내용
가.가변속전력구동기기에서 발생하는전자파로부터다른기기와방
송통신서비스영향을최소화하기위하여국제표준을수용하여가
변속전력구동기기의전자파장해방지기준을신설(안제16조)
나.「훈령·예규등의발령및관리에관한규정」(대통령훈령제248호)에
따라재검토기한을2017년3월1일로규정(안제18조)
3.참고사항
가.관계법령:전파법시행령제67조의2
나.예산조치:별도조치필요없음
다.합의:해당없음
라.기타:신․구조문대비표,별첨- 2 -◎국립전파연구원장 고시제2014-호
전자파장해방지기준일부개정령안
전자파장해방지기준일부를다음과같이개정한다.
제16조및제17조를각각제17조및제18조로하고,제16조를다음과같이
신설한다.
제16조(가변속전력구동기기의 장해방지기준)가변속전력구동기기의
장해방지기준은별표17과같다.
제18조(종전의제17조)중“2015년7월1일”을“2017년3월1일”로한다.
별표17을별지와같이신설한다.
부칙
제1조(시행일)이고시는공포후3월이경과한날부터시행한다.- 3 -[별표17]
가변속전력구동기기(PDS)의장해방지기준(제16조관련)
1.가변속전력구동기기의사용환경
가.제1환경:주거용구내환경과주거용건물에전원을공급할
목적으로제공되는저압배전망에중간변압기없이직접연결
되는환경
나.제2환경:주거용건물에전원을공급할목적으로제공되는저압
배전망에직접연결되는것을제외한모든시설을포함하는환경
2.가변속전력구동기기의분류
가.카테고리C1:정격전압1000V이하의가변속전력구동기기로서 ,
제1환경에서사용된다.
나.카테고리C2:정격전압1000V이하의가변속전력구동기기로서 ,
플러그장치또는이동식장치가아니며,제1환경에서사용될경우
전문가에의해서만설치및관리된다.
다.카테고리C3:정격전압1000V이하의가변속전력구동기기로서 ,
제2환경에서는사용될수있으나제1환경에서사용될수없다.
라.카테고리C4:정격전압1000V초과또는정격전류400A이상의
가변속전력구동기기와 제2환경내에서복합시스템으로사용될- 4 -수있는기기.
3.가변속전력구동기기의인터페이스와포트
함체포트
주전원포트
보조전원포트
접지포트신호인터페이스보조기기
전원인터페이스PDS의
기타부분
예:모터가변속전력
구동기기(PDS)프로세스측정
및제어포트
4.저주파수방출허용기준
가.고조파허용기준
(1)입력전류가16A이하인기기에대한전도성고조파전류방해허용기준
홀수고조파 짝수고조파
고조파차수
n고조파전류
A고조파차수
n고조파전류
A
3
5
7
9
11
13
15≤n≤392.30
1.14
0.77
0.40
0.33
0.21
0.15×15/n2
4
6
8≤n≤401.08
0.43
0.30
0.23×8/n- 5 -최소Rsce주1)개별고조파전류In/I1주2)%고조파전류
왜곡률인자%
I3I5I7I9I11I13총고조파
왜곡률부분가중
고조파왜곡률주3)
3321.610.77.23.83.122323
66241385432626
1202715106543030
2503520139864040
≥350412415121084747
주1)Rsce(단락회로비):단락회로전력(공칭상간전압과선로임피던스
Z으로계산)과기기의정격피상전력의비
주2)I1＝기준기본전류,In＝고조파전류성분
주3)부분가중고조파왜곡률:고조파차수n를가중값으로하는기본파의
실효값대비14차이상의고조파의실효값의비
(비고)
1)12차수까지짝수차고조파의상대적인값은16/n %를초과하여서는안된다.
12차수이상의고조파는홀수차고조파에서와마찬가지로총고조파
왜곡률(THD)과부분가중고조파왜곡률(PWHD)이고려되어야한다.
2)연속되는Rsce값은선형보간값을적용한다.KN61000-3-12부록B를
참조할것.
최소Rsce주1)개별고조파전류In/I1주2)%고조파전류
왜곡률인자%
I5I7I11I13총고조파
왜곡률부분가중
고조파왜곡률주3)
3310.77.23.121322
66149531625
1201912742228
25031201273738
≥350402515104846
주1)Rsce(단락회로비):단락회로전력(공칭상간전압과선로임피던스
Z으로계산)과기기의정격피상전력의비
주2)I1＝기준기본전류,In＝고조파전류성분(2)입력전류가16A를초과하고75A이하인기기에대한전도성
고조파전류방해허용기준
(가)평형3상기기를제외한기기
(나)평형3상기기- 6 -주3)부분가중고조파왜곡률:고조파차수n를가중값으로하는기본파의
실효값대비14차이상의고조파의실효값의비
(비고)
1)12차수까지짝수차고조파의상대적인값은16/n %를초과하여서는안된다.12
차수이상의고조파는홀수차고조파에서와마찬가지로총고조파왜곡률(TH
D)과부분가중고조파왜곡률(PWHD)이고려되어야한다.
2)연속되는Rsce값은선형보간값을적용한다.KN61000-3-12부록B를참조
할것.
최소Rsce주1)개별고조파전류In/I1주2)%고조파전류
왜곡률인자%
I5I7I11I13총고조파
왜곡률부분가중
고조파왜곡률주3)
3310.77.23.121322
≥120402515104846
주1)Rsce(단락회로비):단락회로전력(공칭상간전압과선로임피던스
Z으로계산)과기기의정격피상전력의비
주2)I1＝기준기본전류,In＝고조파전류성분
주3)부분가중고조파왜곡률:고조파차수n를가중값으로하는기본파
의실효값대비14차이상의고조파의실효값의비
(비고)
1)12차수까지짝수차고조파의상대적인값은16/n %를초과하여서는안된다.
12차수이상의고조파는홀수차고조파에서와마찬가지로총고조파왜곡률
(THD)과부분가중고조파왜곡률(PWHD)이고려되어야한다.
2)연속되는Rsce값은선형보간값을적용한다.KN61000-3-12부록B를참
조할것.(다)특정조건하에서평형3상기기
(3)입력전류가75A를초과하는기기에대한전도성고조파전류방해허용기준
IEC61800-3의6.2.3.3을준용한다.
(4)산업용배전망에연결되는기기에대한전도성고조파전류방해허용기준
IEC61800-3의6.2.3.4를준용한다.- 7 -현상 허용기준
단기플리커(Pst)주1)1.0
장기플리커(Plt)주2)0.65
전압변화하는동안의값(d(t)) 3.3%주3)
상대적인정상상태전압변화(dc) 3.3%
최대전압변동(dmax)4%
6%주4)
7%주5)
주1)단기플리커:짧은주기동안평가되는플리커의가혹도
주2)장기플리커:연속적인단기플리커값을이용한장시간동안평가되는
플리커의가혹도
주3)전압변화하는동안의값d(t)는최소500ms시간동안에3.3%를
초과하여서는안된다.
주4)하루에두번이상의수동스위치동작,또는자동스위치동작,그리고
순간정전후에재시작하는데지연시간(수십초이상)이걸리거나
수동으로재시작하는경우
주5)단속적으로사용하는경우(헤어드라이어,진공청소기,믹서와같은
주방용기기,잔디깎는기계같은정원기기,전기드릴같은휴대용공구),
또는하루에두번을넘지않는자동스위치동작또는수동적으로
스위치동작되도록의도된경우,그리고순간정전후에재시작하는데
지연시간(수십초이상)이걸리거나수동으로재시작하는경우
비고)플리커란시간에따라동요하는스펙트럼분포또는발광빛의자극에
의해야기되는시각적인 감각의불안정한느낌나.순간전압변동
(1)입력전류가75A이하인기기의순간전압변동허용기준
5.고주파수방출허용기준
가.주전원포트에서의전도성방해전압허용기준- 8 -카테고리C1 카테고리C2
주파수범위
MHz준첨두값
dB(μV)평균값
dB(μV)준첨두값
dB(μV)평균값
dB(μV)
0.15∼0.566∼56주1)56∼46주1)7966
0.5∼5.056467360
5.0∼30.060507360
주1)허용기준은주파수의대수적증가에따라선형적으로 감소한다.
비고)경계주파수에서는 더낮은허용기준을적용한다.(1)카테고리C1및C2의기기
(2)카테고리C3의기기
정격전류주파수범위
MHz준첨두값
dB(μV)평균값
dB(μV)
I≤100A0.15∼0.5
0.5∼5.0
5.0∼30.0100
86
90∼70주1)90
76
80∼60주1)
I>100A0.15∼0.5
0.5∼5.0
5.0∼30.0130
125
115120
115
105
주1)허용기준은주파수의대수적증가에따라선형적으로 감소한다.
(비고)경계주파수에서는 더낮은허용기준을적용한다.
나.통신포트(프로세스측정및제어포트)에서전도성방해전압허용기준
카테고리C1및C2의기기는전자파장해방지기준별표9의제1호
나목(2)B급장비에대한전도성방해전압허용기준을적용하고,
카테고리C3의기기는전자파장해방지기준별표9의제1호나목
(1)A급장비에대한전도성방해전압허용기준을적용한다.- 9 -주파수범위
MHz카테고리C1카테고리C2카테고리C3
전기장의세기
준첨두값
dB(μV/m)전기장의세기
준첨두값
dB(μV/m)전기장의세기
준첨두값
dB(μV/m)
30∼230
230∼100030
3740
4750
60
(비고)경계주파수에서는 더낮은허용기준이적용된다.
주파수범위
MHz정격출력전류에서측정
준첨두값
dB(μV)평균값
dB(μV)
0.15∼0.5 80 70
0.50∼30 74 64
(비고)
1)경계주파수에서는 더낮은허용기준이적용된다.
2)해당케이블의길이가2m미만이거나전자파문제가없도록완벽한차폐케이블이
사용된경우,전력인터페이스에대한측정은수행하지 않아도된다.
3)방출은KN14-1에따라전원인터페이스에서의 방해전압을측정한다.
4)전자파저감방법이적용되어KN14-1에따라점검하는것이적절하지못한경우
(예를들어공통모드감소방법),주전원포트에서전도성방해전압을측정하는
동안에주입력케이블과모터케이블사이의결선을구현함으로 써감소방법의
적합성이 점검되어야한다.
주파수범위
MHz제1환경 제2환경
준첨두값
dB(μV)평균값
dB(μV)준첨두값
dB(μV)평균값
dB(μV)
0.15∼0.5066∼56주)56∼46주)7966다.측정거리10m에서의방사성방해허용기준
라.카테고리C1및C2의기기전원인터페이스전도성방해전압허용기준
마.설치장소에서의카테고리C4의기기허용기준
(1)전도성방해전압허용기준- 10 -0.5∼5.056467360
5.0∼30.060507360
주)허용기준은주파수의대수적증가에따라선형적으로 감소한다.
(비고)
1)경계주파수에서는 더낮은허용기준이적용된다.
2)설치된PDS로부터전기적으로가장가까이에있는피해가예상되는
지역의고압또는특고압변압기의2차측저압에서전파된방해를
측정하여야한다.(전자파장해방지시험방법별표18의KN61800-3
6.5.2그림5,그림6참조)
주파수범위
MHz전기장의세기성분
준첨두값
dB(μV/m)
0.15∼0.49 75
0.49∼3.95 65
3.95∼20 50
20∼30 40
30∼230 30
230∼1000 37
(비고)
1)경계주파수에서는 더낮은허용기준이적용된다.
2)제1환경에있는설비의외부에서간섭이발생하면이설비의경계로부터
10m거리에서측정하고제2환경에있는설비의외부에서간섭이
발생하면이설비의경계로부터30m거리에서측정하여야한다.(전자파
장해방지시험방법별표18의KN61800-36.5.2참조)(2)방사성방해허용기준- 11 -현행 개정안
<신설> 제16조(가변속전력구동기기의장
해방지기준)가변속전력구동기
기의장해방지기준은별표17과
같다.
제16조(생략) 제17조(현행제16조와같음)
제17조(재검토기한)「훈령ㆍ예규
등의발령및관리에관한규
정」(대통령훈령제248호)에따
라이고시발령이후의법령이
나폐지,개정등의조치를하여
야하는기한은2015년7월1일
까지로한다.제18조(재검토기한)----------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------------------
------------2017년3월1일
-----------.신ㆍ구조문대비표