Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       OCTAVA SECCION  
SECRETARIA DE ENERGI A 
RESPUESTAS a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización). (Continúa en la 
Novena Sección).  
(Viene de la Séptima Sección)  
No. Artículo,  
Sección,  
Subsección,  
Tabla,  o 
Figura  Promovente  Comentario  (SIC)  Respuesta  
881.  
650-4. Fuente de 
energía.   
 ANCE  
 Dice:   
650-4. Fuente de energía. La potencia de cd debe ser suministrada por una fuente de 
alimentación con una salida máxima de 30 volts.  
Debe decir:  
650-4. Fuente de energía. La potencia de corriente continua debe ser suministrarse 
por una fuente de alimentación de corriente continua aprobada con una salida máxima 
de 30 volts.  
NOTA:  Las alimentaciones de potencia limitada Clase 1 a menudo se utilizan en 
aplicaciones de órganos de tubos.  
Soporte o fundamento:  
650.4 Source of Energy. DC power shall be supplied by a listed dc power supply with 
a maximum output of 30 volts.  
Informational Note: Class 1 power -limited power supplies are often utilize d in pipe 
organ applications.  
Modificar a como se indica en la segunda columna ya que no indican que la fuente de 
alimentación debe ser de corriente continua y estar aprobada y tampoco incluyen la 
NOTA.  NO PROCEDE  
 En la NOM se establece lo siguiente:  
En el Capítulo 4 de la NOM se 
establece que:  
4.4.1.1 La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados  
882.  
650-8. Protección 
contra 
sobrecorriente.   
 ANCE  
 Dice:   
650-8. Protección contra sobreco rriente.  Los circuitos se deben arreglar de modo 
que los conductores de tamaños 0.082 mm2 (28 AWG) y 0.128 mm2 (26 AWG) estén 
protegidos por un dispositivo contra sobrecorriente de valor nominal no mayor a 6 
amperes. Los conductores de otros tamaños deben protegerse de acuerdo con su 
ampacidad. No se requiere que el conductor común de retorno tenga protección contra 
sobrecorriente.  
Debe decir:  
650-8. Protección contra sobrecorriente.  Los circuitos se deben arreglar de modo 
que los conductores de tamaños de 0.519 mm2 (20 AWG) a 0.082 mm2 (28 AWG) 
estén protegidos por un dispositivo contra sobrecorriente de valor nominal no mayor a 
6 amperes. Los conductores de otros tamaños deben protegerse de acuerdo con su PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
650-8. Protección contra 
sobrecorriente.  Los circuitos se deben 
arreglar de modo que los conductores 
de tamaños de 0.519 mm2 (20 AWG) a 
0.082 mm2 (28 AWG) estén protegidos 
por un dispositivo contra sobrecorrie nte 
de valor nominal no mayor a 6 
amperes. Los conductores de otros 
tamaños deben protegerse de acuerdo 
con su ampacidad. No se requiere que       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   ampacidad. No se requiere que el conductor común de  retorno tenga protección contra 
sobrecorriente.  
Soporte o fundamento:  
650.8 Overcurrent Protection. Circuits shall be so arranged that 20 AWG through 28 
AWG conductors shall be protected by an overcurrent device rated at not more than 6 
amperes. Other con ductor sizes shall be protected in accordance with their ampacity. A 
common return conductor shall not require overcurrent protection.  
Debe realizarse la modificación que se indica en la segunda columna, por seguridad 
deben incluirse los tamaños faltantes . el conductor común de retorno tenga 
protección contra sobrecorriente.  
 
 
883. 660-1 Alcance  
 ING. RICARDO 
JESÚS MO RALES 
SALAZAR  Dice:   
660-1. Este Artículo incluye todo equipo de rayos X que funcione a cualquier frecuencia 
o tensión, para uso industrial u otras aplicaciones que no sean médicas ni dentales.  
Debe decir:  
660-1. Este Artículo cubre todo equipo de rayos X que funcione a cualquier 
frecuencia o tensión, para uso industrial u otras aplicaciones que no sean 
médicas ni dentales.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar el texto "incluye" por "cubre", con base en el NEC -2017:  
660.1 Scope. This article covers all X -ray eq uipment operating at any frequency or 
voltage for industrial or other nonmedical or nondental use.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
660-1. Alcance. Este Artículo 
cubre todo equipo de rayos X que 
funcione a cualquier frecuencia o 
tensión, para u so industrial u otras 
aplicaciones que no sean médicas ni 
dentales.  
 
884.  
660-2 Definiciones  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
660-2 Móvil. Un equipo de rayos X montado sobre una base permanente, dotado de 
ruedas o rodillos, que permite moverlo cuando está completamente ensamblado.  
Debe decir:  
660-2 Móvil. Un equipo de rayos X montado  permanentemente sobre una base 
con ruedas o rodillos, que permiten moverlo completamente ensamblado.  
Soporte o fundamento:  
Agregar la frase "completamente ensambla do". 
Eliminar frase "permanente, dotado de" y "cuando esté completamente ensamblado".  
Para facilitar su comprensión:  
660.2 Mobile. X-ray equipment mounted on a permanent base with wheels and/or 
casters for moving while completely assembled.  PROCEDE  
Se mod ifica para quedar como sigue:  
660-2 Móvil. Un equipo de rayos X 
montado  permanentemente sobre una 
base con ruedas o rodillos, que 
permiten moverlo completamente 
ensamblado . 
 
885. 660-2 Definiciones  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
660-2 Portát il. Un equipo de rayos X diseñado para operarlo con las manos.  
Debe decir:  
660-2 Portátil. Un equipo de rayos X diseñado para ser transportado con las 
manos.  
Soporte o fundamento:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Portátil. Un equipo de rayos X 
diseñado para ser transportado con las 
manos . 
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       Reemplazar el texto "operarlo" por "ser transportado", con base en el NEC -2017: 
660.2 Portable. X -ray equipment designed to be hand -carried.  
 
886. 660-2 Definiciones  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
660-2 Régimen de larga duración. Valor nominal con base en un intervalo de 
funcionamiento de 5 minutos o más.  
Debe decir:  
660-2 Régimen de larga duración. Régimen de operación con base en un 
intervalo de funcionamiento de 5 minutos o más.  
Soporte o funda mento:  
Reemplazar el texto "Valor nominal" por "Régimen de operación", con base en el NEC -
2017:  
660.2 Long -Time Rating. A rating based on an operating interval of 5 minutes or longer.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Régimen de larga duración. Régimen 
de operación con base en un intervalo 
de funcionamiento de 5 minutos o más.  
 
887. 660-2 Definiciones  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
660-2 Régimen momentáneo. Es un régimen basado en intervalos de funcionamiento 
que no sobrepasen cinco  segundos.  
Debe decir:  
660-2 Régimen momentáneo. Régimen de operación basado en intervalos de 
funcionamiento que no sobrepasen cinco segundos.  
Soporte o fundamento:  
Agregar la frase "de operación".  
Eliminar frase "Es un", con base en el NEC -2017:  
660.2 Mom entary Rating. A rating based on an operating interval that does not exceed 
5 seconds.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Régimen momentáneo. Régimen de 
operación basado en intervalos de 
funcionamiento que no sobrepasen 
cinco segundos  
888. 660-4 a)  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
660-4 a) Equipo fijo o estacionario. El equipo de rayos X, fijo o estacionario, se debe 
conectar a la fuente de alimentación por medio de un método de alambrado que 
cumpla con los requisitos generales de esta  NOM. El equipo debidamente alimentado 
por un circuito derivado no mayor a 30 amperes puede conectarse mediante una 
clavija de conexión adecuada con un cable o cordón de uso rudo.  
Debe decir:  
660-4 a) Equipo fijo y estacionario. El equipo de rayos X, fijo y estacionario, se 
debe conectar a la fuente de alimentación por medio de un método de alambrado 
que cumpla con los requisitos generales de esta NOM. El equipo debidamente 
alimentado por un circuito derivado no mayor a 30 amperes puede conectarse 
mediante una clavija de conexión adecuada con un cable o cordón de uso rudo.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar las conjunciones "o" por "y", con base en el NEC -2017:  
660.4 (A) Fixed and Stationary Equipment. Fixed and stationary X -ray equipment shall 
be connected to  the power supply by means of a wiring method meeting the general 
requirements of this Code. Equipment properly supplied by a branch circuit rated at not PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Equipo fijo y estacionario . El 
equipo de rayos X, fijo y estacionario, 
se debe conectar a la fuente de 
alimentación por medio de un método 
de alambrado que cumpla con los 
requisitos general es de esta NOM. El 
equipo debidamente alimentado por un 
circuito derivado no mayor a 30 
amperes puede conectarse mediante 
una clavija de conexión adecuada con 
un cable o cordón        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   over 30 amperes shall be permitted to be supplied through a suitable attachment plug 
cap and hard -service cable or cord.  
 
889.  
660-5. Medios de 
desconexión  
 ANCE  
 Dice:   
660-5. Medios de desconexión . Los medios de desconexión deben ser de capacidad 
adecuada, por lo menos de 50 por ciento de la corriente eléctrica necesaria para el 
régimen momentáneo o de 100 por ciento de la corriente eléctrica necesaria para el 
régimen de larga duración del equipo d e rayos X, escogiendo el mayor de los valores. 
Los medios de desconexión se deben instalar en un lugar accesible fácilmente y con 
manejo desde el control del equipo de rayos X. Para equipo conectado a un circuito 
derivado de 120 volts, de 30 amperes o meno s, se puede utilizar como medio de 
desconexión un contacto y clavija de tipo con polo a tierra, de capacidad adecuada.  
Debe decir:  
660-5. Medios de desconexión. Deben proporcionarse en el circuito de alimentación 
medios de desconexión de capacidad adecuada , por lo menos de 50 por ciento de la 
corriente eléctrica necesaria para el régimen momentáneo o de 100 por ciento de la 
corriente eléctrica necesaria para el régimen de larga duración del equipo de rayos X, 
cualquiera que sea mayor. Los medios de desconex ión deben instalarse en un lugar 
fácilmente accesible y a la vista desde el control del equipo de rayos X.  
Soporte o fundamento:  
660.5 Disconnecting Means. A disconnecting means of adequate capacity for at least 
50 percent of the input required for the mom entary rating, or 100 percent of the input 
required for the long -time rating, of the X -ray equipment, whichever is greater, shall be 
provided in the supply circuit. The disconnecting means shall be located within sight 
from the X -ray control and readily ac cessible.  
Modificar de acuerdo con lo que se indica en la segunda columna y eliminar “Para 
equipo conectado a un circuito derivado de 120 volts, de 30 amperes o menos, se 
puede utilizar como medio de desconexión un contacto y clavija de tipo con polo a 
tierra, de capacidad adecuada”, ya que esto no se indica en el NEC.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Medios de desconexión. Los medios 
de desconexión deben ser de 
capacidad adecuada, por lo menos de 
50 por ciento de la corriente eléctrica 
necesar ia para el régimen 
momentáneo o de 100 por ciento de la 
corriente eléctrica necesaria para el 
régimen de larga duración del equipo 
de rayos X, escogiendo el mayor de los 
valores. Los medios de desconexión se 
deben instalar en un lugar accesible 
fácilmente y con manejo desde el 
control del equipo de rayos X.  
890. 660-10  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
660-10. Instalación del equipo. Todo equipo de rayos X para instalaciones nuevas y 
equipo usado o reacondicionado que se reinstale en un nuevo lug ar debe ser del tipo 
aprobado.  
Debe decir:  
660-10. Instalación del equipo. Todo equipo de rayos X para instalaciones nuevas 
y equipo usado o reacondicionado que se reinstale en un nuevo lugar debe ser 
del tipo aprobado.  
Soporte o fundamento:  
Sustituir la c onjunción "o" por "y". Agregar la frase "del tipo", con base en el NEC -2017:  
660.10 Equipment Installations. All equipment for new X -ray installations and all used PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Instalación del equipo. Todo equipo 
de rayos X para instalaciones nuevas y 
equipo usado o reacondicionado que 
se reinstale en un nuevo lugar debe 
ser del tipo aprobado.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       or reconditioned X -ray equipment moved to and reinstalled at a new location shall be of 
an approved type.  
 
891. 660-20 a)  
 ING. RICA RDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
660-20 a) Dispositivo de control separado. Además de los medios de desconexión se 
debe instalar un dispositivo de control al circuito que alimenta el control del equipo de 
rayos X o instalarse en el circuito primario del tr ansformador de alta tensión. Este 
dispositivo debe formar parte del equipo de rayos X, pero puede estar colocado en una 
envolvente separada, adyacente a la unidad de control de rayos X.  
Debe decir:  
660-20 a) Dispositivo separado de control. Un dispositivo separado de control, en 
adición al medio de desconexión, debe ser incorporado al control de Rayos X o 
en el circuito de alto voltaje del transformador. Este dispositivo debe ser parte 
del equipo de Rayos X, pero se debe permitir una envolvente separada ady acente 
al control del equipo de Rayos X.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar párrafo de acuerdo al NEC -2017, para su mejor comprensión:  
660.20 (A) Separate Control Device. A separate control device, in addition to the 
disconnecting means, shall be incorporate d in the X -ray control supply or in the primary 
circuit to the high -voltage transformer. This device shall be a part of the X -ray 
equipment but shall be permitted in a separate enclosure immediately adjacent to the 
X-ray control unit.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Dispositivo separado de control. 
Un dispositivo separado de control, en 
adición al medio de desconexión, debe 
ser incorporado al control de Rayos X 
o en el circuito de alto voltaje del 
transformador. Este dispositivo debe 
ser par te del equipo de Rayos X, pero 
se debe permitir una envolvente 
separada adyacente al control del 
equipo de Rayos X.  
 
892. 660-20 a)  NOTA  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
No se incluye NOTA.  
Debe decir:  
NOTA: Un dispositivo de control proporcion a medios para iniciar y terminar una 
exposición de Rayos X y regula automáticamente su duración.  
Soporte o fundamento:  
Incluir nota descrita en el NEC -2017:  
A control device provides means for initiating and terminating X -ray exposures and 
automatically ti mes their duration.  NO PROCEDE  
No se identifica la Nota en el NEC 
2017  
893. 660-23 a)  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
660-23 a) Tipos radiográfico y fluoroscópico. Todo equipo radiográfico o fluoroscópico 
debe estar encerrado efectivamente o d isponer de un sistema de bloqueo eléctrico que 
des energice automáticamente el equipo, para prevenir el fácil acceso a las partes 
vivas portadoras de corriente.  
Debe decir:  
660-23 a) Tipos radiográfico y fluoroscópico. Todo equipo radiográfico o 
fluoroscóp ico debe estar encerrado efectivamente o disponer de un sistema de 
bloqueo eléctrico que desenergice automáticamente el equipo, para evitar el fácil PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Tipos radiográfico y fluoroscópico. 
Todo equipo radiográfico o 
fluoroscópico debe estar encerrado 
efectivamente o disponer de un 
sistema de bloqueo eléctrico que 
desenergice au tomáticamente el 
equipo, para evitar el fácil acceso a las       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   acceso a las partes vivas portadoras de corriente.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar la palabra "prevenir" p or "evitar", con base en el NEC -2017:  
660.23 (A) Radiographic and Fluoroscopic Types. All radiographicand 
fluoroscopic -type equipment shall be effectively enclosed or shall have 
interlocks that de -energize the equipment automatically to prevent ready acces s 
to live current -carrying parts.  
 partes vivas portadoras de corriente.  
 
 
894. 660-35 NOTA  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
No se incluye NOTA  
Debe decir:  
NOTA: Los transformadores elevadores  que son una parte integral  de los 
equipos de rayos X, no están obligados a cumplir con el Artículo 450 y 
generalmente se usan para proporcionar el alto voltaje necesario para los tubos 
de rayos X. Ya que el riesgo de incendio es menor debido a la baja tensión 
primaria, los transfor madores de rayos X, no están obligados a  ser instalados en 
bóvedas resistentes al fuego.  
Soporte o fundamento:  
Incluir nota descrita en el NEC -2017:  
High-ratio step -up transformers that are an integral part of X -ray equipment are not 
required to comply wi th Article 450 and are generally used to provide the high voltage 
necessary for X -ray tubes. Because the fire hazard is lower due to the low primary 
voltage, X -ray transformers are not required to be installed in fire -resistant vaults.  NO PROCEDE  
No se ide ntifica la Nota en el NEC 
2017  
895. 660-47  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
660-47 a) Partes de alta tensión. Todas las partes de alta tensión, incluyendo los tubos 
de rayos X, deben estar montadas dentro de envolventes puestas a tierra. Para a islar 
las partes de alta tensión de las envolventes puestas a tierra puede utilizarse aire, 
aceite, gas u otro medio aislante adecuado. Las conexiones del equipo de alta tensión 
a los tubos de rayos X y a otros componentes de alta tensión se deben hacer co n 
cables de alta tensión con pantalla.  
Debe decir:  
660-47 a) Partes de alta tensión. Todas las partes de alta tensión, incluyendo los 
tubos de rayos X, deben estar montadas dentro de envolventes puestas a tierra. 
Para aislar las partes de alta tensión de l as envolventes puestas a tierra debe 
utilizarse como medio aislante aire, aceite, gas u otro medio aislante adecuado. 
Las conexiones del equipo de alta tensión a los tubos de rayos X y a otros 
componentes de alta tensión se deben hacer con cables de alta t ensión con 
pantalla.  
Soporte o fundamento:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Partes de alta tensión. Todas 
las partes de alta tensión, incluyendo 
los tubos de rayos X, deben estar 
montadas dentro de envolventes 
puestas a tierra. Para aislar las partes 
de alta tensión de las envolventes 
puestas a tierra puede utilizarse como 
medio aislante aire, aceite, gas u otro 
medio aislante adecuado. Las 
conexiones del equipo de alta tensión 
a los tubos de rayos X y a otros 
componentes de alta tensión se deben 
hacer c on cables de alta tensión con 
pantalla.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       Agreagar la frase "como medio aislante". Reemplazar la palabra "puede" por "debe", 
mencionada en el NEC -2017:  
660.47 (A) High -Voltage Parts. All high -voltage parts, including X -ray tubes, shall be 
mounted within g rounded enclosures. Air, oil, gas, or other suitable insulating media 
shall be used to insulate the high voltage from the grounded enclosure. The connection 
from the high -voltage equipment to X -ray tubes and other high -voltage components 
shall be made with  high-voltage shielded cables.  
 
896. 660-47  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
660-47 b) Cable de baja tensión. Los cables de baja tensión que sirven de conexión a 
unidades con aceite, tales como transformadores, capacitores, enfriadore s de aceite y 
desconectadores de alta tensión que no estén completamente sellados, deben tener 
aislamiento resistente al aceite.  
Debe decir:  
660-47 b) Cable de baja tensión. Los cables de baja tensión que se conectan a 
unidades conteniendo aceite, tales co mo transformadores, capacitores, 
enfriadores de aceite y desconectadores de alta tensión que no estén 
completamente sellados, deben tener aislamiento de tipo resistente al aceite.  
Soporte o fundamento:  
"Reemplazar la frase "sirven de conexión" por "se cone ctan" y "con" por "conteniendo"  
Agregar frase "de tipo", con base en el NEC -2017:  
660.47 (B) Low -Voltage Cables. Low -voltage cables connecting to oil -filled units that 
are not completely sealed, such as transformers, condensers, oil coolers, and high -
volta ge switches, shall have insulation of the oil -resistant type.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Cable de baja tensión. Los 
cables de baja tensión que se 
conectan a unidades con aceite, tales 
como transformadores, capacitores, 
enfriadores de a ceite y 
desconectadores de alta tensión que 
no estén completamente sellados, 
deben tener aislamiento resistente al 
aceite.  
 
897. 660-48  
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:   
660-48 Puesta a tierra. Las partes metálicas no portadoras de corriente elé ctrica de 
equipo de rayos X y equipo asociado (controles, mesas, soportes de los tubos de rayos 
X, tanque del transformador, cables con pantalla, cabezales del tubo de rayos X, etc.) 
deben estar puestos a tierra de la manera especificada en el Artículo 250 . El equipo 
portátil y móvil debe estar provisto de una clavija de tipo polarizado y con medio de 
puesta a tierra.  
Debe decir:  
660-48 Puesta a tierra. Las partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica 
de equipo de rayos X y equipo asociado (control es, mesas, soportes de los tubos 
de rayos X, tanque del transformador, cables con pantalla, cabezales del tubo de 
rayos X, etc.) deben estar puestos a tierra de la manera especificada en el 
Artículo 250. El equipo portátil y móvil debe estar provisto de un a clavija de tipo 
polarizado y con un medio de puesta a tierra aprobado.  
Soporte o fundamento:  
"Agregar la palabra "aprobado" incluida en el NEC -2017:  
660.48 Grounding. Non –current -carrying metal parts of X -ray and associated 
equipment (controls, tables, X -ray tube supports, transformer tanks, shielded cables, X -
ray tube heads, and so forth) shall be grounded in the manner specified in Article 250. NO PROCED E 
 En la NOM se establece lo siguiente:  
En el Capítulo 4 de la NOM se 
establece que:  
4.4.1.1 La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Portable and mobile equipment shall be provided with an approved grounding -type 
attachment plug cap.  
 
898. 660-48 
 ING. RICARDO 
JESÚS MORALES 
SALAZAR  Dice:  
No se incluye NOTA  
Debe decir:  
660-40 NOTA. Envolventes puestas a tierra son requeridas para todos los 
equipos de Rayos X incluyendo Tubos de Rayos X. La sección 660 -47 a) requiere 
que los cables de alto voltaje con pantalla, sean usados para coectar el equipo 
de Rayos X a los Tubos de Rayos X y esa sección específica, que la pantalla sea 
puesta a tierra.  
Soporte o fundamento:  
Incluir nota descrita en el NEC -2017:  
Grounded enclosures are required to be provided for all high -voltage X -ray equipment, 
including X -ray tubes. Section 660.47(A) requires that high -voltage shielded cables be  
used to connect high -voltage equipment to X -ray tubes, and this section requires the 
shield to be grounded.  NO PROCEDE  
No se identifica la Nota en el NEC 
2017  
899. 665-22 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
                                                                                                 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Acceso a equipo interno. Se deben usar puertas o paneles desmontables para el 
acceso a las partes internas del equipo de calentamiento. Cuando se usen puertas de 
acceso a compartimientos internos que contengan equipos operando a tensiones de 
150 a 1000 volts corriente alterna o corriente continua, éstas deben se  deben poder 
bloquear cuando están cerradas o deben tener un bloqueo para evitar que el circuito 
de alimentación sea energizado mientras la puerta esté abierta. Las disposiciones para 
el candado o para agregar un candado al medio de desconexión deben coloc arse 
sobre o en la puerta de acceso y deben permanecer en su lugar esté instalado el 
candado o no lo esté.  
Debe decir:  
Acceso a equipo interno. Se deben usar puertas o paneles desmontables para el 
acceso a las partes internas del equipo de calentamiento. C uando se usen puertas 
dando acceso a compartimientos internos que contengan equipos operando a 
tensiones de 150 a 1000 volts corriente alterna o corriente continua, éstas  se deben 
poder bloquear cuando están cerradas o deben tener un bloqueo para evitar q ue el 
circuito de alimentación sea energizado mientras la puerta esté abierta. Las 
disposiciones para el candado o para agregar un candado al medio de desconexión 
deben colocarse sobre o en la puerta de acceso y deben permanecer en su lugar esté 
instalado el candado o no lo esté.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue : 
665-22. Acceso a equipo interno. Se 
deben usar puertas o paneles 
desmontables para el acceso a las 
partes interna s del equipo de 
calentamiento. Cuando se usen 
puertas de acceso a compartimientos 
internos que contengan equipos 
operando a tensiones de 150 a 1000 
volts corriente alterna o corriente 
continua, éstas se deben poder 
bloquear cuando…   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       Soporte o fundamento:  
Eliminar "deben" en exceso,cambiar "de" por "dando"  
 
900. 665-26. Puesta a 
tierra y unión.  
 CANAME  Dice:   
Se debe utilizar una unión al conductor de puesta a tierra de equipos o la unión entre 
unidades, o ambas, siempre que lo requiera el funcionamiento del circuito y para limitar 
a un valor seguro las tensiones de radiofrecuenci a entre todas las partes expuestas no 
portadoras de corriente de los equipos y la tierra física, lo mismo que entre todas las 
partes de los equipos y los objetos que los rodean y entre tales objetos y la tierra física. 
Esta conexión al conductor de puesta a tierra de equipos y la unión debe instalarse de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 250, Partes B y E.  
Debe decir:  
Se debe utilizar una unión al conductor de puesta a tierra de equipos o la unión entre 
unidades, o ambas, siempre que lo requiera el funcionamiento del circuito y para limitar 
a un valor seguro las tensiones de radiofrecuencia entre todas las partes expuestas no 
portadoras de corriente de los equipos y la puesta a tierra , lo mismo que entre todas 
las partes de los equipos y los objetos que los rodean y entre tales objetos y la puesta 
a tierra . Esta conexión al conductor de puesta a tierra de equipos y la unión debe 
instalarse de acuerdo con lo establecido en el Artículo 250, Partes B y E.  
Soporte o fundamento:  
Se propone el cambio, debid o que el término “ tierra física ” no está considerado0020en 
el artículo 100 de la NOM 001 SEDE 2012. Se propone incluir una tabla para tubo 
conduit de polietileno (ANEXO 2). El área se calcula con los diámetros mostrados en 
tabla 1 de la NMX -J-542-ANCE -2006 , referida en la NOM 001 SEDE 2012.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue : 
Se debe utilizar una unión al conductor 
de puesta a tierra de equipos o la 
unión entre unidades, o ambas, 
siempre que lo requiera el 
funcionamiento del circuito y para 
limitar a un valor seguro las tensiones 
de radiofrecuencia entre todas las 
partes expuestas no portadoras de 
corriente de los equipos y la puesta a 
tierra, lo mismo que entre todas las 
partes de los equipos y los objetos que 
los rodean y entre tales objetos y la 
puesta a tierra. Esta conexión al 
conductor de puesta a tierra de 
equipos y la unión debe instalarse de 
acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 250, Partes B y E.  
 
901. 668-32 a)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Superficies conductoras que deben aislarse de tierra. Las superficies conductoras 
de grúas y montacargas que entran en la zona de trabajo de la línea de celdas, no 
requieren ser puestas a tierra.  
Debe decir:  
Superficies conductor as que deben aislarse de tierra. Las superficies conductoras 
de grúas y polipastos que entran en la zona de trabajo de la línea de celdas, no 
requieren ser puestas a tierra.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar "montacargas" por "polipastos".Referencia NEC 2017 6 68.32(A)  NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario para 
Ingenieros Louis A. Robb, el vocablo 
hoist en inglés es montacargas en 
español  
 
902. 668-32 b)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI Dice:  
Condiciones eléctricas peligrosas. Los controles remotos de grúas y montacargas 
que puedan introducir condiciones eléctricas peligrosas dentro de la zona de trabajo de 
la línea de celdas, deben emplear uno o más de los siguientes sistemas:  
Debe decir:  
Condici ones eléctricas peligrosas. Los controles remotos de grúas y montacargas 
que puedan introducir condiciones eléctricas peligrosas dentro de la zona de trabajo de NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario para 
Ingenieros Louis A. Robb, el vocablo 
hoist en inglés es montacargas en 
español        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   B.C. A.C  la línea de celdas, deben emplear uno o más de los siguientes sistemas:  
Soporte o fundamento:  
Cambiar "montacargas" por "polipastos".Referencia NEC 2017 668.32(B)  
903. 670-1 Manuel González 
Preciado Perito 
CIME 275/2005  
 Dice : 
670-1. Alcance .  Este Artículo cubre las definiciones de, los datos de placa de 
maquinaria industrial, y el tamaño y protección contra sobrecorriente de los 
alimentadores para maquinaria industrial.  
NOTA: Para información sobre los requisitos de los espa cios de trabajo para equipos 
que contienen terminales de los conductores de alimentación, véase la sección 110 -26. 
Debe decir:  
670-1. Alcance . Este Artículo define los datos y/o especificaciones mínimas que 
deberán venir incluidos y marcados en la placa de  datos de la “maquinaria industrial” o 
“máquina”.  
NOTA: La información sobre los requisitos de los espacios de trabajo para equipos que 
contienen terminales de los conductores de alimentación, véase la sección 110 -26. 
Soporte o fundamento:  
Interpretación a decuada de este artículo. Aplicando semántica, ya que no es intención 
del mismo la definición de los datos de placa; sino definir cuales son los datos de la 
máquina o maquinaria industrial debe tener en esta Placa. Se agrega la palabra 
mínimos para no limi tar la cantidad de datos adicionales que pudiesen venir en la 
placa. Se retira puntuación innecesaria.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue : 
Alcance . Este Artículo trata de la 
definición, los datos de placa de 
maquinaria industrial, y e l tamaño y 
protección contra sobrecorriente de los 
alimentadores para maquinaria 
industrial.  
NOTA:  Para información sobre los 
requisitos de los espacios de trabajo 
para equipos que contienen terminales 
de los conductores de alimentación, 
véase la sección 1 10-26. 
 
 
904. 670-2 Ing. Gilberto 
Sánchez Alcalá  Dice:   
Definición de maquinaria industrial (Máquina). Para el propósito de este Artículo, la 
maquinaria industrial es un equipo (o un grupo de máquinas trabajando juntas, en una 
forma coordinada), accionado  por energía eléctrica, que no se puede transportar 
manualmente mientras está funcionando que se utiliza para procesar materiales 
mediante corte, formado, presión laminado; técnicas eléctricas, térmicas u ópticas; o 
una combinación de estos procesos. Se pu ede incluir al equipo asociado utilizado para 
transferir material o las herramientas, incluyendo sus accesorios para el 
ensamble/desensamble, para inspección o pruebas o para empacar. (El equipo 
eléctrico asociado, incluyendo los controladores lógicos y su  programación asociada, 
junto con los actuadores y sensores se considera parte de la máquina industrial).  
Debe decir:  
Definición de maquinaria industrial (Máquina). Para el propósito de este Artículo, la 
maquinaria industrial es un equipo (o un grupo de má quinas trabajando juntas, en una 
forma coordinada), accionado por energía eléctrica, que no se puede transportar 
manualmente mientras está funcionando, que se  utiliza para procesar materiales 
mediante corte, formado, presión, laminado ; técnicas eléctricas,  térmicas u ópticas; o 
una combinación de estos procesos. Se puede incluir al equipo asociado utilizado para 
transferir material o las herramientas, incluyendo sus accesorios para el PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Maquinaria industrial (m áquina). 
Máquina (o grupo de máquinas que 
funcio nan 
juntas de manera coordinada) 
accionada por motor, que no se puede 
transportar anualmente mientras está 
funcionando y que se utiliza para 
procesar materiales mediante corte, 
moldeado, presión o técnicas 
eléctricas, térmicas u ópticas, por 
laminación o p or combinación de estos 
procesos. Puede incluir los equipos 
asociados utilizados para mover el 
material o las herramientas, incluidos 
los accesorios, para montar o 
desmontar, inspeccionar o probar o 
para empacar. [Se consideran como 
parte de la maquinaria industrial los 
equipos eléctricos asociados a la  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       ensamble/desensamble, para inspección o pruebas o para empacar. (El equip o 
eléctrico asociado, incluyendo los controladores lógicos y su programación asociada, 
junto con los actuadores y sensores se considera parte de la máquina industrial).  
Soporte o fundamento:  
Se tiene una mala puntuación respecto a la fuente original  
A powe r-driven machine (or  a group of machines working together in a coordinated 
manner), not portable by hand while working, that is used  to  process material by 
cutting; forming; pressure ; electrical, thermal, or optical techniques; lamination ; or a 
combinati on of these processes. It can include associated equipment used to transfer 
material or tooling, including fixtures, to assemble/disassemble, to inspect or test, or to 
package. [The associated electrical equipment, including the logic controller(s) and 
associated software or logic together with the machine actuators and sensors, are 
considered as part of the industrial machine.]  
 misma incluyendo el(los) 
controlador(es) lógico(s) y el software o 
lógica asociado junto con los sensores 
y accionamientos de la maquina].  
 
905. 670-2 Manuel González 
Preciado Perito 
CIME 275/2005                                                                                                                                                                      Dice:  
670-2. Definición de maquinaria industrial (Máquina). Para el propósito de este 
Artículo, la ma quinaria industrial es un equipo (o un grupo de máquinas trabajando 
juntas, en una forma coordinada), accionado por energía eléctrica, que no se puede 
transportar manualmente mientras está funcionando que se utiliza para procesar 
materiales mediante corte,  formado, presión laminado; técnicas eléctricas, térmicas u 
ópticas; o una combinación de estos procesos. Se puede incluir al equipo asociado 
utilizado para transferir material o las herramientas, incluyendo sus accesorios para el 
ensamble/desensamble, par a inspección o pruebas o para empacar. (El equipo 
eléctrico asociado, incluyendo los controladores lógicos y su programación asociada,  
junto con los actuadores y sensores se considera parte de la máquina industrial).  
Debe decir:  
670-2. Definición de maqui naria industrial (Máquina ). Para el propósito de este 
Artículo, la maquinaria industrial es un equipo o un conjunto vinculado de equipos 
especializados, no portátiles, alimentados y accionados directa o indirectamente por 
energía eléctrica, que generalment e operan en forma automática, secuencial o 
sincronizadamente, y son parte o total de un proceso de transformación, elaboración o 
manufactura.   Dentro de esta definición de maquinaria industrial, también están 
incluidos todos los sistemas, periféricos  y d ispositivos asociados que la “Máquina” 
requiere para transferir, soportar o manipular los materiales de cada una de las fases o 
etapas, pudiendo ser entre otros: unidades hidráulicas, neumáticas, de fijación, 
transportadores, actuadores, servomotores, cont roladores lógicos programables (PLC)  
fuentes, pantallas y sensores;  así como,  los respectivos gabinetes de protección y 
control; asi como sus consolas de operación, mismos que usualmente van colocados o 
adosados a un lado de la propia “Máquina  
Soporte o  fundamento:  
Semántica y alcance tratando de abarcar, así como aclarar, todos los componentes 
auxiliares que una “Máquina” cuenta en los tiempos presentes de máquinas multitareas PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue :  
Maquinaria industrial (maquina). 
Maquina (o grupo de máquinas que 
funcionan  
juntas de manera coordina da) 
accionada por motor, que no se puede 
transportar anualmente mientras está 
funcionando y que se utiliza para 
procesar materiales mediante corte, 
moldeado, presión o técnicas 
eléctricas, térmicas u ópticas, por 
laminación o por combinación de estos 
proce sos. Puede incluir los equipos 
asociados utilizados para mover el 
material o las herramientas, incluidos 
los accesorios, para montar o 
desmontar, inspeccionar o probar  o 
para empacar. [Se consideran como 
parte de la maquinaria industrial los 
equipos eléctr icos asociados a la 
misma incluyendo el(los) 
controlador(es) lógico(s) y el software o 
lógica asociado junto con los sensores 
y accionamientos de la m áquina].        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   automatizadas, que incluyen transportadores, manipuladores, posicionadores, a sí 
como los paneles y consolas de control que se consideran a exprofeso de la misma 
máquina.    
 
906. 670-3 Manuel González 
Preciado Perito 
CIME 275/2005                                                                                                                                                                      Dice:  
670-3. Placas de datos de la máquina  
a) Placa de datos permanente.  Se debe fijar sobre la envolvente del control del equipo , 
o en la misma máquina, en un lugar que sea fácilmente visible después de la 
instalación, una placa de datos permanente en la que se indique lo siguiente:  
(1) Tensión de alimentación, número de fases, frecuencia y corriente a plena carga.  
(2) Corriente no minal máxima de los dispositivos de protección contra fallas a tierra y 
cortocircuito.  
(3) Corriente nominal del motor más grande (de la placa de datos del motor) o de la 
carga.  
(4) Corriente de cortocircuito del panel de control de la máquina industrial c on base en 
uno de los  
siguientes:  
a. Corriente de cortocircuito marcada en la envolvente del control o ensamble de la 
máquina.  
b. Corriente de cortocircuito establecida utilizando un método aprobado.  
(5) Número del diagrama eléctrico o número del índice de  los diagramas eléctricos.  
La corriente a plena carga indicada en la placa de datos no debe ser menor que la 
suma de las corrientes a plena carga de todos los motores y de otro equipo, que 
pudieran estar operando al mismo tiempo bajo condiciones normales d e uso. Cuando 
cargas o ciclos de trabajo no usuales requieran conductores de mayor o de menor 
tamaño, la capacidad requerida debe incluirse en la corriente de plena carga marcada. 
Cuando haya más de un circuito de alimentación, la placa de datos debe de ll evar la 
información anterior, para cadacircuito.  
b) Protección contra sobrecorriente. Cuando se suministre protección contra 
sobrecorriente de acuerdo con lo indicado en 670 -4(c), la máquina se debe marcar 
“Protección contra sobrecorriente en las terminale s de alimentación de la máquina”.  
Debe decir:  
670-3. Placas de datos de la máquina   
a) Placa de datos permanente . Se debe fijar sobre la envolvente del control del equipo, 
o en la misma máquina, en un lugar que sea fácilmente visible después de la 
instal ación, una placa de datos permanente en la que al menos se indique lo siguiente: 
ello, además de lo que le aplique del artículo 110-21: 
(1) Tensión de alimentación, número de fases, frecuencia y corriente a plena carga.  
(2) Tensión de control.  
(3) Corrient e nominal máxima de los dispositivos de protección contra fallas a tierra y PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue : 
a) Placa de dat os permanente. 
Toda máquina industrial debe tener 
instalada en su carcasa o en el 
envolvente del control del equipo, una 
placa de datos permanente, 
claramente visible una vez instalada la 
máquina en la que se indique lo 
siguiente:  
(1) Tensión de alimentaci ón, 
número de fases, frecuencia y 
corriente a plena carga.  
(2) Corriente nominal máxima 
de los dispositivos de protección contra 
fallas a tierra y cortocircuito.  
(3) Corriente nominal del motor 
más grande (de la placa de datos del 
motor) o de la carga.  
(4) Corriente de cortocircuito del 
panel de control de la máquina 
industrial con base en uno de los 
siguientes:  
a. Corriente de cortocircuito 
marcada en la envolvente del control o 
ensamble de la máquina.  
b. Corriente de cortocircuito 
establecida utilizando u n método 
aprobado.  
(5) Número del diagrama 
eléctrico o número del índice de los 
diagramas eléctricos.  
La corriente a plena carga indicada 
en la placa de datos no debe ser 
menor que la suma de las corrientes a 
plena carga de todos los motores y de 
otro equi po, que pudieran estar 
operando al mismo tiempo bajo  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       cortocircuito.  
(4) Corriente nominal del motor más grande (de la placa de datos del motor) o de la 
carga.  
 condiciones normales de uso. Cuando 
cargas o ciclos de trabajo no usuales 
requieran conductores de mayor o de 
menor tamaño, la capacidad requerida  
 
 
   (5) Corriente de cortocircuito del panel de contr ol de la máquina industrial con base en 
uno de los  
siguientes:  
a. Corriente de cortocircuito marcada en la envolvente del control o ensamble de la 
máquina.  
b. Corriente de cortocircuito establecida utilizando un método aprobado.  
(6) Número del diagrama elé ctrico o número del índice de los diagramas eléctricos.  
(7) Tipo de envolvente de acuerdo a lo especificado en 110-28. 
La corriente a plena carga indicada en la placa de datos no debe ser menor que la 
suma de las corrientes a plena carga de todos los motor es y de otro equipo, que 
pudieran estar operando al mismo tiempo bajo condiciones normales de uso. Cuando 
cargas o ciclos de trabajo no usuales requieran conductores de mayor o de menor 
tamaño, la capacidad requerida debe incluirse en la corriente de plena  carga marcada. 
Cuando haya más de un circuito de alimentación, la placa de datos debe de llevar la 
información anterior, para cada circuito . 
b) Protección contra sobrecorriente. Cuando se suministre protección contra 
sobrecorriente de acuerdo con lo indic ado en 670 -4(c), la máquina se debe marcar 
“Protección contra sobrecorriente en las terminales de alimentación de la máquina”.  
Soporte o fundamento:  
Considerando que el artículo 110 -21 que establece el marcado  del equipo e 
interpretando que es el propósito  fin de esta placa de datos; se considera por 
congruencia que también se cumpla lo especificado en este artículo.  
Se agregan 2 incisos (el # 2 y # 7) que se considera información importante del equipo, 
indicando respectivamente la  tensión de control  y el tipo de envolvente , así como la 
referencia de este último artículo 110 -28 (tipo de envolvente)  a lo especificado en la 
misma norma.  
Se corrige palabras cada circuito  por estar escritas juntas.  debe incluirse en la corriente de 
plena carga marcada. Cuando ha ya 
más de un circuito de alimentación, la 
placa de datos debe de llevar la 
información anterior, para cada 
circuito.  
b) Protección contra sobrecorriente. 
Cuando se suministre protección 
contra sobrecorriente de acuerdo con 
lo indicado en 670 -4(c), la máqui na se 
debe marcar “Protección contra 
sobrecorriente en las terminales de 
alimentación de la máquina”.  
 
907. 670-4 Manuel González 
Preciado Perito 
CIME 275/2005                                                                                                                                                                      Dice:  
670-4. Conductores alimentadores y protección contra sobrecorriente  
a) Tamaño. El tamaño de los conductores de alimentación debe ser tal que tenga una 
ampacidad no menor que 125 por  ciento de la corriente a plena carga de las cargas de 
calentamiento resistivas, más 125 por ciento del motor más grande, más la suma de 
todas las corrientes a plena carga de los restantes motores y aparatos conectados, 
basados en su régimen de trabajo y q ue puedan operar al mismo tiempo.  NO PROCEDE  
El texto e s claro para la especificación 
que se quiere establecer        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   NOTA 1: Ver las Tablas de ampacidad de 0 a 2000 volts del Artículo 310 para 
ampacidad de los  
conductores de 600 volts y menos.  
NOTA 2: Ver 430 -22(e) y 430 -26 para requerimientos de régimen de trabajo.  
 
 
   b) Medios de desconexión. Una máquina debe ser considerada como una sola 
unidad, por lo tanto, debe tener un medio de desconexión. Este medio de desconexión 
se permite que sea alimentado por cir cuitos derivados protegidos por fusibles o por 
interruptores automáticos. El medio de desconexión no requiere de protección contra 
sobrecorriente.  
c) Protección contra sobrecorriente. Cuando forme parte de la máquina, la 
protección contra  
sobrecorriente pa ra cada circuito de alimentación, debe consistir de un interruptor 
automático o de un juego de fusibles. La máquina debe tener los datos requeridos en 
670-3 y los conductores de alimentación se consideran como alimentadores o como 
derivaciones, según se in dica en 240 -21. 
El valor nominal o ajuste de la protección contra sobrecorriente para el circuito que 
alimenta a la máquina, no debe ser mayor que la suma del valor nominal o ajuste más 
alto del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tier ra suministrado con la 
máquina, más 125 por ciento de la corriente a plena carga de todas las cargas de 
calentamiento resistivas, más la suma de todas las corrientes a plena carga de todos 
los demás motores y aparatos que puedan funcionar al mismo tiempo.  
Excepción: Cuando uno o más interruptores automáticos de disparo instantáneo o 
protectores contra cortocircuito de motores se utilice para protección de circuitos 
derivados contra cortocircuito y falla a tierra de motores, según se permite en  430-
52(c), el  procedimiento anterior se aplicará con la siguiente condición: para propósitos 
de cálculo, cada interruptor automático de disparo instantáneo o protector contra 
cortocircuito de motor, debe tener un valor nominal que no exceda el máximo por 
ciento de la c orriente del motor a plena carga permitido en la Tabla 430 -52 para el tipo 
de dispositivo de protección utilizado en el circuito de  
alimentación de la máquina.  
Cuando no se proporciona con la máquina el dispositivo de protección contra falla a 
tierra y con tra 
cortocircuito del circuito derivado, el valor nominal o el ajuste de disparo del dispositivo 
de protección contra sobrecorriente se debe basar en lo indicado en 430 -52 o 430 -53, 
según sea aplicable.  
Debe decir:  
670-4. Conductores alimentadores y prote cción contra sobrecorriente  
a) Tamaño. El tamaño de los conductores de alimentación debe ser tal que tenga una 
ampacidad no menor que 125 por ciento de la corriente a plena carga de las cargas de 
calentamiento resistivas, más 125 por ciento del motor más g rande, más la suma de 
todas las corrientes a plena carga de los restantes motores y aparatos conectados, 
basados en su régimen de trabajo y que puedan operar al mismo tiempo.    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       NOTA 1: Ver las Tablas de ampacidad de 0 a 2000 volts del Artículo 310 para 
ampac idad de los  
conductores de 600 volts y menos.  
NOTA 2: Ver 430 -22(e) y 430 -26 para requerimientos de régimen de trabajo.  
 
   b) Medios de desconexión. Una máquina debe ser considerada como una sola 
unidad, por lo tanto, debe tener un medio de desconexión principal, debidamente 
identificado que se pueda bloquear des energizando y cortando la energía al todo el 
tablero y los dispositivos que este alimenta.   Este medio de desconexión se permite 
que sea alimentado por circuitos derivados protegidos por fusibl es o por interruptores 
automáticos. El medio de desconexión no requiere de protección contra sobrecorriente. 
Así mismo sí se cuenta con una alimentación eléctrica adicional del tablero para 
cualquier otro fin (control, alumbrado, etc.) se deberá exterioriz ar claramente, utilizando 
lo que se indica en el artículo 110 -21b. 
c) Protección contra sobrecorriente. Cuando forme parte de la máquina, la 
protección contra sobrecorriente para cada circuito de alimentación, debe consistir de 
un interruptor automático o de un juego de fusibles. La máquina debe tener los datos 
requeridos en 670 -3 y los conductores de alimentación se consideran como 
alimentadores o como derivaciones, según se indica en 240 -21. 
El valor nominal o ajuste de la protección contra sobrecorriente  para el circuito que 
alimenta a la máquina, no debe ser mayor que la suma del valor nominal o ajuste más 
alto del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra suministrado con la 
máquina, más 125 por ciento de la corriente a plena carga  de todas las cargas de 
calentamiento resistivas, más la suma de todas las corrientes a plena carga de todos 
los demás motores y aparatos que puedan funcionar al mismo tiempo.  
Excepción: Cuando uno o más interruptores automáticos de disparo instantáneo o 
protectores contra cortocircuito de motores se utilice para protección de circuitos 
derivados contra cortocircuito y falla a tierra de motores, según se permite en 430 -
52(c), el procedimiento anterior se aplicará con la siguiente condición: para propósitos 
de cálculo, cada interruptor automático de disparo instantáneo o protector contra 
cortocircuito de motor, debe tener un valor nominal que no exceda el máximo por 
ciento de la corriente del motor a plena carga permitido en la Tabla 430 -52 para el tipo 
de di spositivo de protección utilizado en el circuito de alimentación de la máquina.  
Cuando no se proporciona con la máquina el dispositivo de protección contra falla a 
tierra y contra  
cortocircuito del circuito derivado, el valor nominal o el ajuste de disparo  del dispositivo 
de protección contra sobrecorriente se debe basar en lo indicado en 430 -52 o 430 -53, 
según sea aplicable.   
Soporte o fundamento:  
Se considera muy importante puntualizar (o remarcar si es que en alguna parte de la 
norma indica) uno de los objetos del medio de desconexión es para seguridad cuando        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   se lleve a cabo el mantenimiento o se requiera llevar a cabo alguna maniobra, dentro 
de la maquinaria industrial y que se requiera que la maquina este totalmente 
inoperante. Así mismo se requiere el  marcado de seguridad cuando se cuenten con 2 o 
más fuentes de alimentación y no intervenir o dar mantenimiento sin saberlo pudiendo 
causar un accidente.    
 
908. 670-5 Manuel González 
Preciado Perito 
CIME 275/2005                                                                                                                                                                      Dice:  
670-5. Capacidad de cortocircuito.  
(1) No se debe instalar maquinaria industrial cuando la corriente disponible de 
cortocircu ito que se puede presentar , exceda la corriente de corto circuito marcada de 
acuerdo con 670 -3(a)(4)  
(2) La maquinaria industrial debe estar marcada en campo de una manera legible, con 
la corriente máxima disponible de cortocircuito. Las marcas en campo de ben incluir la 
fecha del cálculo de la corriente de cortocircuito y ser de suficiente durabilidad para 
que resista el medio ambiente involucrado.  
Debe decir:  
670-5. Capacidad de cortocircuito.  
(1) No se debe instalar maquinaria industrial cuando la corrie nte disponible de 
cortocircuito que se pudiese presentar exceda la corriente de corto circuito marcada de 
acuerdo con 670 -3(a)(4)  
(2) La maquinaria industrial debe estar marcada en campo de una manera legible, con 
la corriente máxima disponible de cortocir cuito. Las marcas en campo deben incluir la 
fecha del cálculo de la corriente de cortocircuito y ser de suficiente durabilidad para 
que resista el medio ambiente involucrado.  
Soporte o fundamento:  
Corrección Gramatical  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica par a quedar como sigue : 
(1) No se debe instalar maquinaria 
industrial cuando la corriente 
disponible de cortocircuito que se 
pueda presentar exceda la corriente de 
corto circuito marcada de acuerdo con 
670-3(a)(4)  
 
909. 680-2. Definiciones  
 
 ANCE  
 Dice:   
680-2. Definiciones  
Ascensor eléctrico para piscina. Un ascensor eléctrico para piscina que proporciona 
accesibilidad a o de la alberca o spa para personas con discapacidad.  
Debe decir:  
680-2. Definiciones  
Ascensor eléctrico para alberca. Un ascensor eléctri co para alberca que proporciona 
accesibilidad a o de la alberca o spa para personas con discapacidad.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “piscina” por “alberca”, para ser congruentes con todo el 680 -2. Hacer esto en 
todo el documento.  NO PROCEDE  
Se sustituyó el  término a “Silla 
salvaescalera”  
 
910. 680-2. Definiciones  
 ANCE  
 Dice:   
680-2. Definiciones  PROCED E PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)        Albercas de natación, de inmersión o chapoteadero desmontables.  Son aquellas 
que están construidas en el piso, o parcialmente sobre el piso y que sean capaces d e 
contener agua con una profundidad mayor de 1.00 metro, o una alberca con paredes 
no metálicas o de polímero moldeado o inflable con paredes de tela, sin importar sus 
dimensiones.  
Debe decir:  
680-2. Definiciones  
Albercas de natación, de inmersión o chapot eadero o spas y jacuzzis 
desmontables.  Las albercas, chapoteaderos o de inmersión que se destinan para 
guardarse cuando no están en uso, se construyen sobe o en el piso y son capaces de 
contener agua con una profundidad máxima de 1.00 metro, o una alberca,  spa o 
jacuzzi que se construye sobre o en el piso con paredes no metálicas de polímero 
moldeado o inflable con paredes de tela, sin importar sus dimensiones.  
Soporte o fundamento:  
680.2 Definitions.  
Storable Swimming, Wading, or Immersion Pools; or Storab le/Portable Spas and 
Hot Tubs. Swimming, wading, or immersion pools that are intended to be stored when 
not in use, constructed on or above the ground and are capable of holding water to a 
maximum depth of 1.0 m (42 in.), or a pool, spa, or hot tub constru cted on or above the 
ground, with nonmetallic, molded polymeric walls or inflatable fabric walls regardless of 
dimension.  
Cambiar por lo que se indica en la segunda columna, el que está en el proyecto no 
está completo y tiene errores su traducción.  Albercas de natación, de 
inmersión o chapoteadero o spas y 
jacuzzis desmontables  
 
911. 680-2. Definiciones  
 ANCE  
 Dice:   
680-2. Definiciones  
Límite de baja tensión de contacto. Una tensión que no supera l os siguientes 
valores:  
(1) 15 volts (rms) para corriente alterna senoidal  
(2) 21.2 volts pico para corriente alterna no senoidal  
Debe decir:  
680-2. Definiciones  
Límite de baja tensión de contacto. Una tensión que no supera los siguientes 
valores:  
(1) 15 vo lts (rms) para corriente alterna sinusoidal  
(2) 21.2 volts pico para corriente alterna no sinusoidal  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “senoidal” por “sinusoidal”, la palabra senoidal no existe en español, lo 
correcto es decir sinusoidal.  PROCEDE  
Se modifica p ara quedar como sigue:  
(1) 15 volts (rms) para corriente 
alterna sinusoidal  
(2) 21.2 volts pico para corriente 
alterna no sinusoidal  
       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   912. 680-4. Aprobación 
del equipo.  ANCE  
 Dice:   
680-4. Aprobación del equipo.  Todo equipo eléctrico instalado en el agua,  en las 
paredes, en las banquetas, de albercas, fuentes e instalaciones similares, debe cumplir 
con las disposiciones de este Artículo.  
Debe decir:  
680-4. Aprobación del equipo.  Todo equipo eléctrico instalado en el agua, en las 
paredes, en las banquetas, de albercas, fuentes e instalaciones similares, debe cumplir 
con las disposiciones de este Artículo. El equipo y los productos deben estar 
aprobados.  
Soporte o fundamento:  
680.4 Approval of Equipment. All electrical equipment installed in the water, walls,  or 
decks of pools, fountains, and similar installations shall comply with the provisions of 
this article. Equipment and products shall be listed.  
Incluir que el equipo y los productos deben estar aprobados.  NO PROCEDE  
 En la NOM se establece lo siguiente : 
En el Capítulo 4 de la NOM se 
establece que:  
4.4.1.1 La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados . 
 
913. 680-11. Alambrado 
subterráneo.  ANCE  
 Dice:   
680-11. Alambrado subterráneo. Se perm ite el alambrado subterráneo  cuando se 
instale en tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo 
conduit rígido de cloruro de polivinilo, tubo conduit reforzado de resina termofija o cable 
del tipo MC, apropiados para las condiciones del lugar. No se permite el alambrado 
subterráneo bajo la alberca a menos que sea necesario para alimentar equipos de la 
alberca permitidos en este Artículo. Las profundidades mínimas deberán ser las dadas 
en la Tabla 300 -5. 
Debe decir:  
680-11. Alambrado s ubterráneo. Se permite el alambrado subterráneo  cuando se 
instale en tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo 
conduit rígido de policloruro de vinilo, tubo conduit reforzado de resina termofija o cable 
del tipo MC, apropiados pa ra las condiciones del lugar. No se permite el alambrado 
subterráneo bajo la alberca a menos que sea necesario para alimentar equipos de la 
alberca permitidos en este Artículo. Las profundidades mínimas deberán ser las dadas 
en la Tabla 300 -5. 
Soporte o fu ndamento:  
Cambiar “cloruro de polivinilo” por “policloruro de vinilo”, este es el témino 
químicamente correcto. Hacer esto en todo el documento.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Alambrado subterráneo. Se permite 
el alambrado subterráneo  cuando se 
instale en tubo conduit metálico 
pesado, tubo conduit metálico 
semipesado, tubo conduit rígido de 
policloruro de vinilo, tubo conduit 
reforzado de resina termofija o cable 
del tipo MC, apropiados para las 
condiciones del lugar. No se permite el 
alambrad o subterráneo bajo la alberca 
a menos que sea necesario para 
alimentar equipos de la alberca 
permitidos en este Artículo. Las 
profundidades mínimas deberán ser 
las dadas en la Tabla 300 -5. 
 
914. 680-22. 
Iluminación, 
contactos y 
equipos.  ANCE  
 Dice:   
680-22. Iluminación, contactos y equipos.  
a) Contactos.  
1) (1) Ubicación de los contactos requeridos. Donde haya una piscina instalada de PROCEDE  
Se modifica para  quedar como sigue:  
1) Ubicación de los contactos 
requeridos. Donde haya una alberca 
instalada de manera permanente, debe  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)        manera permanente, debe haber por lo menos un contacto de 125 volts, de 15 o 20 
amperes en un circuito derivado para fines  generales, ubicado como mínimo a 1.83 m 
desde la pared interior de la piscina, y a un máximo de 6.0 m. Este contacto debe estar 
ubicado a no más de 2.0 m por encima del piso, plataforma o nivel del terreno de 
acceso a la piscina.  haber por lo menos un contacto de 125 
volts, de 15 o 20 amperes en un 
circuito derivado para fines generales, 
ubicado como mínimo a 1. 83 m desde  
 
 
   2) Ubicación del sistema de circulación y purificación del agua . Los contactos que 
alimentan motores de bombas de agua, u otras cargas directamente relacionadas con 
el sistema de circulación y purificación del agua, deben estar ubicados a  una distancia 
mínima de 3.00 metros desde las paredes interiores de la alberca o cuando menos a 
1.85 metros de las paredes interiores de la alberca. Estos contactos deben tener 
protección con interruptores de circuito contra fallas a tierra GFCI y ser del  tipo de 
puesta a tierra.  
4) Protección con interruptores de circuito contra fallas a tierra (GFCI).  Todos los 
contactos monofásicos de 120 volts, de 15 ó 20 amperes, ubicados a una distancia 
máxima de 6.00 metros de las paredes interiores de la alberca de ben estar protegidos 
por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.  
b) Salidas para alumbrado, luminarias y ventiladores de techo.  
7) Luminarias de gas de baja tensión, chimeneas de gas, fogatas y equipos 
similares. Las luminarias de gas de baja te nsión, chimeneas de gas, fogatas y equipos 
similares que usan encendedores de baja tensión que no requieren estar puestos a 
tierra, y están alimentados por transformadores o fuentes de energía que cumplen con 
la sección 680 -23(a)(2) que salidas que no exce den el límite del contacto de baja 
tensión se permitirá que estén localizadas a menos de 1.5 m de las paredes interiores 
de la alberca. Los equipos metálicos deben estar unidos de acuerdo con los 
requerimientos de la sección 680 -26(b). Los transformadores o fuentes de energía que 
alimenten este tipo de equipos deben estar instaladas de acuerdo con los 
requerimientos de la sección 680 -24. La tubería metálica de gas debe de estar unida 
de acuerdo con los requerimientos de las secciones 250 -104(b) y 680 -26(b)( 7). 
Debe decir:  
680-22. Iluminación, contactos y equipos.  
a) Contactos.  
1) (1) Ubicación de los contactos requeridos. Donde haya una alberca instalada de 
manera permanente, debe haber por lo menos un contacto de 120 volts, de 15 o 20 
amperes en un circuito  derivado para fines generales, ubicado como mínimo a 1.83 m 
desde la pared interior de la alberca, y a un máximo de 6.0 m. Este contacto debe estar 
ubicado a no más de 2.0 m por encima del piso, plataforma o nivel del terreno de 
acceso a la alberca.  
2) Ub icación del sistema de circulación y purificación del agua . Los contactos que 
alimentan motores de bombas de agua, u otras cargas directamente relacionadas con 
el sistema de circulación y purificación del agua, deben estar ubicados a una distancia 
mínima d e 1.85 metros de las paredes interiores de la alberca. Estos contactos deben la pared interior de la alberca , y a un 
máximo de 6.0 m. Este contacto debe 
estar ubicado a no más de 2.0 m por 
encima del piso, plataforma o nivel del 
terreno de acceso a la alberca.  
2) Ubicación del sistema de 
circulación y purificación del agua . 
Los contactos que alimentan motores 
de bombas de agua, u otras cargas 
directamente relacionadas con el 
sistema de circulación y purificación 
del agua, deben estar ubicados a una 
distancia mínima de 1.85 metros de las 
paredes interiores de la alberca. Estos 
contactos deben tener protección con 
interruptores de circuito por falla a 
tierra ICFT y ser del tipo de puesta a 
tierra.  
4) Protección con interruptores de 
circuito por falla a tierra (ICFT).  
Todos los contactos monofásicos de 
120 volts, de 15 o 20 amperes, 
ubicados a una distancia máxima de  
6.00 metros de las paredes interiores 
de la alberca deben estar protegidos 
por un interruptor de circuito por falla a 
tierra.  
b) Salidas para alumbrado, 
luminarias y ventiladores de techo.  
7) Luminarias de gas de baja 
tensión, chimeneas y fogatas 
decorati vas de gas y equipos 
similares . Las luminarias de gas de 
baja tensión, chimeneas y fogatas 
decorativas de gas y equipos similares 
que usan encendedores de baja 
tensión que no requieren estar puestos 
a tierra, y están alimentados por 
transformadores o fuent es de energía       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   tener protección con interruptores de circuito por falla a tierra ICFT y ser del tipo de 
puesta a tierra.  
4) Protección con interruptores de circuito por falla a tierra (ICFT).  Todos los 
contactos monofásicos de 120 volts, de 15 o 20 amperes, ubicados a una distancia 
máxima de 6.00 metros de las paredes interiores de la alberca deben estar protegidos 
por un interruptor de circuito por falla a tierra.  que cumplen con la sección 680 -
23(a)(2) con salidas que no exceden el 
límite del contacto de baja tensión se 
permitirá que estén localizadas a 
menos de 1.5 m de las paredes 
interiores de la alberca. ..  
 
   b) Salidas para alumbrado, luminari as y ventiladores de techo.  
7) Luminarias de gas de baja tensión, chimeneas y fogatas decorativas de gas y 
equipos similares . Las luminarias de gas de baja tensión, chimeneas y fogatas 
decorativas de gas y equipos similares que usan encendedores de baja te nsión que no 
requieren estar puestos a tierra, y están alimentados por transformadores o fuentes de 
energía aprobados que cumplen con la sección 680 -23(a)(2) con salidas que no 
exceden el límite del contacto de baja tensión se permitirá que estén localizad as a 
menos de 1.5 m de las paredes interiores de la alberca. Los equipos metálicos deben 
estar unidos de acuerdo con los requerimientos de la sección 680 -26(b). Los 
transformadores o fuentes de energía que alimenten este tipo de equipos deben estar 
instala das de acuerdo con los requerimientos de la sección 680 -24. La tubería metálica 
de gas debe de estar unida de acuerdo con los requerimientos de las secciones  250-
104(b) y 680 -26(b)(7).  
Soporte o fundamento:  
680.22 Lighting, Receptacles, and Equipment.  
(A) Receptacles.  
(2) Circulation and Sanitation System, Location. Receptacles that provide power for 
water -pump motors or for other loads directly related to the circulation and sanitation 
system shall be located at least 1.83 m (6 ft) from the inside walls of  the pool. These 
receptacles shall have GFCI protection and be of the grounding type.  
(B) Luminaires, Lighting Outlets, and Ceiling -Suspended (Paddle) Fans.  
(7) Low -Voltage Gas -Fired Luminaires, Decorative Fireplaces, Fire Pits, and 
Similar Equipment.  Listed low -voltage gas -fired-luminaires, decorative fireplaces, fire 
pits, and similar equipment using low -voltage ignitors that do not require grounding, and 
are supplied by listed transformers or power supplies that comply with 680.23(A)(2) with 
outputs that  do not exceed the low -voltage contact limit shall be permitted to be located 
less than 1.5 m (5 ft) from the inside walls of the pool. Metallic equipment shall be 
bonded in accordance with the requirements in 680.26(B). Transformers or power 
supplies supp lying this type of equipment shall be installed in accordance with the 
requirements in 680.24. Metallic gas piping shall be bonded in accordance with the 
requirements in 250.104(B) and 680.26(B)(7).  
En 1) de a) cambiar “piscina” por “alberca” para ser cong ruentes con todo el 
documento y cambiar “125 volts” por “120 volts” 125 volts no es una tensión 
normalizada.  
En 2) de a) eliminar “3.00 metros desde las paredes interiores de la alberca o cuando   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       menos a”, cambiar “contra” por “por”, “fallas” por “falla” y “GFCI” por “ICFT”.  
En 4) de a) cambiar “contra” por “por”, “fallas” por “falla” y “GFCI” por “ICFT” y la “o” 
entre 15 y 20 amperes no debe estar acentuada.  
En 7) de b) debe actualizarse a como se indica en la segunda columna ya que en el 
proyecto existen o misiones, no idican que las chimeneas y fogatas son decorativas ni 
que los transformadores o fuentes de energía deben estar aprobados.  
 
915. 680-23. Luminarias 
bajo el agua.  ANCE  
 Dice:   
680-23. Luminarias bajo el agua.  Los párrafos (a) hasta (d) de esta  Sección se 
aplican a las luminarias instaladas por debajo del nivel normal del agua de la alberca.  
a) Disposiciones generales  
2) Transformadores y suministros de energía.  Los transformadores y los 
suministros de energía usados para alimentar luminarias ba jo el agua, junto con el 
envolvente del transformador o suministro de energía, deben estar aprobados para uso 
en alberca de natación o tina de hidromasaje. El transformador o suministro de energía 
deben incorporar ya sea, un transformador del tipo de devan ados separados con el 
secundario no puesto a tierra y que tenga una barrera metálica puesta a tierra entre los 
devanados primario y secundario, o uno que incorpore un sistema de doble aislamiento 
entre los devanados primario y secundario.  
3) Protección con  un interruptor de circuito contra fallas a tierra GFCI para el 
cambio, reemplazo y mantenimiento de lámparas.   
f) Alambrado del circuito derivado.  
1) Métodos de alambrado.  Donde el alambrado del circuito derivado en el lado de la 
alimentación de los envol ventes y cajas de empalme conectados a los conduit tendidos 
hasta luminarias de nicho húmedo y sean instaladas en ambientes corrosivos como se 
describe en 680 -14 el método de alambrado de la porción del circuito derivado debe 
ser como lo requiere la secció n 680 -14(b) o debe ser tubo conduit no metálico flexible 
hermético a los líquidos. Los métodos de alambrado instalados en ambientes 
corrosivos como se describe 680 -14 deben tener un conductor con aislamiento de 
puesta a tierra de equipos, dimensionado de a cuerdo con la Tabla 250 -122, pero no 
debe ser inferior al tamaño 3.31 mm2 (12 AWG).  
3) Conductores.   
(1) Los otros conductores están protegidos por interruptores de circuito contra 
fallas a tierra.  
(4) Se permitirán interruptores de circuito contra fallas a tierra en un panel de 
distribución que contenga circuitos protegidos por otros interruptores diferentes de los 
interruptores de circuito contra fallas a tierra.  
Debe decir:  
680-23. Luminarias bajo el agua.  
a) Disposiciones generales  
2) Transformadores y suministros de energía.  Los transformadores y los 
suministros de energía usados para alimentar luminarias bajo el agua, junto con el PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
1) Métodos de alambrado.  Donde el 
alambrado del circuito derivado en el 
lado de l a alimentación de los 
envolventes y cajas de empalme 
conectados a los tubos conduit 
tendidos hasta luminarias bajo el agua 
y sean instaladas en ambientes 
corrosivos como se describe en 680 -14 
el método de alambrado de la porción 
del circuito derivado debe ser como lo 
requiere la sección 680 -14(b) o debe 
ser tubo conduit no metálico flexible 
hermético a los líquidos. Los métodos 
de alambrado instalados en ambientes 
corrosivos como se describe 680 -14 
deben tener un conductor de cobre con 
aislamiento de puesta  a tierra de 
equipos, dimensionado de acuerdo con 
la Tabla 250 -122, pero no debe ser 
inferior al tamaño 3.31 mm2 (12 AWG).  
 
3) Conductores.  
(1) Los otros conductores están 
protegidos por interruptores de circuito 
por falla a tierra.  
(4) Se permitirán inter ruptores 
de circuito contra fallas a tierra en un 
tablero de distribución que contenga 
circuitos protegidos por otros 
interruptores diferentes de los 
interruptores de circuito por falla a 
tierra.        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   envolvente del transformador o suministro de energía, deben estar aprobados, 
etiquetados e identificados para uso en alberc a o tina de hidromasaje. El transformador 
o suministro de energía deben incorporar ya sea, un transformador del tipo de 
devanados separados con el secundario no puesto a tierra y que tenga una barrera 
metálica puesta a tierra entre los devanados primario y  secundario, o uno que 
incorpore un sistema aprobado de doble aislamiento entre los devanados primario y 
secundario.   
 
 
   3) Protección con un interruptor de circuito contra f allas a tierra ICFT para el 
cambio, reemplazo y mantenimiento de lámparas.  
f) Alambrado del circuito derivado.  
1) Métodos de alambrado.  Donde el alambrado del circuito derivado en el lado de la 
alimentación de los envolventes y cajas de empalme conectados a los tubos conduit 
tendidos hasta luminarias bajo el agua y sean instaladas en ambientes corrosivos 
como se describe en 680 -14 el método de alambrado de la porción del circuito 
derivado debe ser como lo requiere la sección 680 -14(b) o debe ser tubo condui t no 
metálico flexible hermético a los líquidos. Los métodos de alambrado instalados en 
ambientes corrosivos como se describe 680 -14 deben tener un conductor de cobre con 
aislamiento de puesta a tierra de equipos, dimensionado de acuerdo con la Tabla 250 -
122, pero no debe ser inferior al tamaño 3.31 mm2 (12 AWG).  
3) Conductores.  
(1) Los otros conductores están protegidos por interruptores de circuito por falla 
a tierra.  
(4) Se permitirán interruptores de circuito contra fallas a tierra en un tablero de 
distribución que contenga circuitos protegidos por otros interruptores diferentes de los 
interruptores de circuito por falla a tierra.  
Soporte o fundamento:  
680.23 Underwater Luminaires.  
(A) General.  
(2) Transformers and Power Supplies. Transformers and power supplies used for the 
supply of underwater luminaires, together with the transformer or power supply 
enclosure, shall be listed, labeled, and identified for swimming pool and spa use. The 
transformer or power supply shall incorporate either a transformer o f the isolated 
winding type, with an ungrounded secondary that has a grounded metal barrier 
between the primary and secondary windings, or one that incorporates an approved 
system of double insulation between the primary and secondary windings.  
(F) Branch -Circuit Wiring.  
(1) Wiring Methods. Where branch -circuit wiring on the supply side of enclosures and 
junction boxes connected to conduits run to underwater luminaires are installed in 
corrosive environments as described in 680.14, the wiring method of that  portion of the 
branch circuit shall be as required in 680.14(B) or shall be liquidtight flexible nonmetallic 
conduit. Wiring methods installed in corrosive environments as described in 680.14 
shall contain an insulated copper equipment grounding conductor  sized in accordance 
with Table 250.122, but not smaller than 12 AWG.  Where installed in noncorrosive   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       environments, branch circuits shall comply with the general requirements in Chapter 3.  
(3) Conductors.  
(4) Ground -fault circuit interrupters shall be per mitted in a panelboard that contains 
circuits protected by other than ground -fault circuit interrupters.  
En 2) de a) incluir que los transformadores o suministro de energía también deben 
estar “etiquetados e identificados” y que el sistema de doble aislam iento debe estar 
aprobado.  
En 3) de a) cambiar “GFCI” por “ICFT” por las razones ya expuestas anteriormente.  
En 1) de f) incluir “tubos” antes de “conduit”, cambiar “de nicho hémedo” por “bajo el 
agua” e incluir que el conductor debe ser de cobre.  
En (1) y  (2) de 3) cambiar “contra fallas” por “por falla” y en (2) cambiar “panel” por 
“tablero”.  
 
916. 680-25. 
Alimentadores.  
 ANCE  
 Dice:   
680-25. Alimentadores.  
a) Alimentadores. Cuando los alimentadores sean instalados en ambientes corrosivos 
como se des cribe en la sección 680 -14, el método de alambrado de esa porción del 
alimentador debe ser como se requiere en 680 -14(b) o ser tubo conduit no metálico 
flexible hermético a los líquidos. Los métodos de alambrado instalados ambientes 
corrosivos como se desc ribe en la sección 680 -14 deben tener un conductor con 
aislamiento de puesta a tierra de equipos, dimensionado de acuerdo con la Tabla 250 -
122, pero no debe ser inferior al tamaño 3.31 mm2 (12 AWG).  
Cuando se instalen alimentadores en ambientes no corrosiv os deben cumplir con los 
requerimientos generales del Capítulo 3.  
Debe decir:  
680-25. Alimentadores.  
a) Alimentadores. Cuando los alimentadores sean instalados en ambientes corrosivos 
como se describe en la sección 680 -14, el método de alambrado de esa po rción del 
alimentador debe ser como se requiere en 680 -14(b) o ser tubo conduit no metálico 
flexible hermético a los líquidos. Los métodos de alambrado instalados ambientes 
corrosivos como se describe en la sección 680 -14 deben tener un conductor de cobre 
con aislamiento de puesta a tierra de equipos, dimensionado de acuerdo con la Tabla 
250-122, pero no debe ser inferior al tamaño 3.31 mm2 (12 AWG).  
Soporte o fundamento:  
680.25 Feeders.  
(A) Feeders. Where feeders are installed in corrosive environments as described in 
680.14, the wiring method of that portion of the feeder shall be as required in 680.14(B) 
or shall be liquidtight flexible nonmetallic conduit. Wiring methods installed in corrosive 
environments as described in 680.14 shall contain an insulate d copper equipment 
grounding conductor sized in accordance with Table 250.122, but not smaller than 12 
AWG.  
En a) indicar que el conductor debe ser de cobre.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Alimentadores. Cuando los 
alimentadores sean insta lados en 
ambientes corrosivos como se 
describe en la sección 680 -14, el 
método de alambrado de esa porción 
del alimentador debe ser como se 
requiere en 680 -14(b) o ser tubo 
conduit no metálico flexible hermético a 
los líquidos. Los métodos de 
alambrado ins talados ambientes 
corrosivos como se describe en la 
sección 680 -14 deben tener un 
conductor de cobre con aislamiento de 
puesta a tierra de equipos, 
dimensionado de acuerdo con la Tabla 
250-122, pero no debe ser inferior al 
tamaño 3.31 mm2 (12 AWG).  
 
       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   917. 680-26. Puentes de 
unión 
equipotencial.  
 ANCE  
 Dice:   
680-26. Puentes de unión equipotencial.  
b) Partes unidas.  
2) Superficies del perímetro. La superficie del perímetro a ser unida se debe extender 
90 centímetros horizontalmente más allá de las paredes interiores de la alberca y debe 
incluir las superficies sin pavimentar, así como las superficies de concreto vertido y 
otros tipos de pavimento. Las superficies separadas de la alberca por una pared o 
edificio permanente de 1.50 o más metros de altura requ ieren ser una unión 
equipotencial solamente en el lado de la alberca del edificio o pared. La unión a las 
superficies del perímetro se debe hacer como se especifica en (2)(a) o (2)(b) siguientes 
y se debe unir a la parrilla de conductores de cobre o al ace ro de refuerzo de la alberca 
por lo menos en cuatro (4) puntos separados uniformemente alrededor del perímetro 
de la alberca. Para los cascos no conductores de albercas, no se exigirá la unión en 
los cuatro puntos.  
Debe decir:  
680-26. Puentes de unión equi potencial.  
b) Partes unidas.  
2) Superficies del perímetro. La superficie del perímetro a ser unida se debe extender 
1 metro horizontalmente más allá de las paredes interiores de la alberca y debe incluir 
las superficies sin pavimentar, así como las superfi cies de concreto vertido y otros tipos 
de pavimento. Las superficies separadas de la alberca por una pared o edificio 
permanente de 1.50 o más metros de altura requieren ser una unión equipotencial 
solamente en el lado de la alberca del edificio o pared. L a unión a las superficies del 
perímetro se debe hacer como se especifica en (2)(a) o (2)(b) siguientes y se debe unir 
a la parrilla de conductores de cobre o al acero de refuerzo de la alberca por lo menos 
en cuatro (4) puntos separados uniformemente alred edor del perímetro de la alberca. 
Para los cascos no conductores de albercas, no se exigirá la unión en los cuatro 
puntos.  
Soporte o fundamento:  
680.26 Equipotential Bonding.  
(B) Bonded Parts.  
(2) Perimeter Surfaces. The perimeter surface to be bonded shal l be considered to 
extend for 1 m (3 ft) horizontally beyond the inside walls of the pool and shall include 
unpaved surfaces and other types of paving. Perimeter surfaces separated from the 
pool by a permanent wall or building 1.5 m (5 ft) in height or mor e shall require 
equipotential bonding only on the pool side of the permanent wall or building. Bonding 
to perimeter surfaces shall be provided as specified in 680.26(B)(2)(a) or (2)(b) and 
shall be attached to the pool reinforcing steel or copper conductor  grid at a minimum of 
four (4) points uniformly spaced around the perimeter of the pool. For nonconductive 
pool shells, bonding at four points shall not be required.  
Cambiar “90 centímetros” por “1 metro”.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
) Superficies del perímetro. La 
superficie del perímetro a ser unida se 
debe extender 1 metro horizontalmente 
más allá de las paredes interiores de la 
alberca y debe incluir las superficies 
sin pavimentar, así como las 
superficies de concreto vertido y otros  
tipos de pavimento. Las superficies 
separadas de la alberca por una pared 
o edificio permanente de 1.50 o más 
metros de altura requieren ser una 
unión equipotencial solamente en el 
lado de la alberca del edificio o pared. 
La unión a las superficies del pe rímetro 
se debe hacer como se especifica en 
(2)(a) o (2)(b) siguientes y se debe unir 
a la parrilla de conductores de cobre o 
al acero de refuerzo de la alberca por 
lo menos en cuatro (4) puntos 
separados uniformemente alrededor 
del perímetro de la alberca . Para los 
cascos no conductores de albercas, no 
se exigirá la unión en los cuatro 
puntos.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)        
 
918. 680-28. Calentador 
de gas  ANCE  
 Dice:   
680-28. Calentador de gas.  Los circuitos que alimentan los calentadores de la alberca 
y del spa que operen a tensiones  por arriba del límite de contacto de baja tensión 
deben de estar provistos de protección con interruptores de circuito contra fallas a 
tierra (GFCI) para las personas  
Debe decir:  
680-28. Calentador de gas.  Los circuitos que alimentan los calentadores de l a alberca 
y del spa que operen a tensiones por arriba del límite de contacto de baja tensión 
deben de estar provistos de protección con interruptores de circuito por falla a tierra 
(ICFT) para las personas.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “contra fallas” por  “por falla” y “GFCI” por “ICFT”  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Calentador de gas.  Los circuitos que 
alimentan los calentadores de la 
alberca y del spa que operen a 
tensiones por arriba del límite de 
contacto de baja tensión deben de 
estar p rovistos de protección con 
interruptores de circuito por falla a 
tierra para las personas.  
 
 
919. 680-42. 
Instalaciones en 
exteriores.  
 ANCE  
 Dice:   
680-42. Instalaciones en exteriores.  
b) Unión.  
No debe requerirse la unión equipotencial de las superfi cies perimetrales, de acuerdo 
con lo establecido en la sección 680 -26(b)(2) en jacuzzis ni en bañeras térmicas, 
donde se apliquen todas las condiciones siguientes:  
(1)  El jacuzzi o la bañera térmica deben ser jacuzzis integrados para uso sobre 
la superfic ie del terreno.  
(2)  La bañera de hidromasajes o la bañera térmica no deben estar identificadas 
como aptas solamente para uso interior.  
c) Alambrado interior para instalaciones en exteriores. En el interior de una 
vivienda unifamiliar o en el interior de o tra estructura o edificio asociado con la vivienda 
unifamiliar, se permitirá usar cualquiera de los métodos de alambrado reconocidos en 
el Capítulo 3 de esta NOM, que contenga un conductor de puesta a tierra de equipos 
de cobre, aislado o encerrado en el r ecubrimiento externo del método de alambrado y 
cuyo tamaño no sea inferior al 3.31 mm2 (12 AWG), para la conexión a las cargas del 
motor, la calefacción y el control que forman parte de una alberca o tina de 
hidromasaje autocontenida o de un paquete o ensa mble de equipo de alberca de 
hidromasaje. El alambrado para una luminaria subacuática debe cumplir con 680 -23 ó 
680-33. 
Debe decir:  
680-42. Instalaciones en exteriores.  
b) Unión.  
No debe requerirse la unión equipotencial de las superficies perimetrales, d e acuerdo NO PROCEDE  
Ambos términos  son de uso común y 
se usan en la NOM        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   con lo establecido en la sección 680 -26(b)(2) en spas ni en tinas de hidromasaje, 
donde se apliquen todas las condiciones siguientes:  
(1)  El spa o la tina de hidromasaje deben estar aprobados, etiquetados e 
identificados como jacuzzis integrados  para uso sobre la superficie del terreno.  
(2)  El spa o la tina de hidromasajes no deben estar identificados como aptos 
solamente para uso interior.  
 
 
   c) Cableado interior para instalacio nes en exteriores. En el interior de una unidad 
de vivienda o en el interior de otra estructura o edificio asociado con la unidad de 
vivienda, se permite utilizar cualquiera de los métodos de cableado reconocidos o 
permitidos en el Capítulo 3 de esta NOM, para la conexión a los medios de 
desconexión y motor, calefacción y cargas de control que forman parte de un spa o tina 
de hidromasaje autocontenida o de un spa empaquetado o ensamble del equipo de la 
tina de hidromasaje. El cableado para un luminario bajo  el agua debe cumplir con 680 -
23 ó 680 -33. 
NOTA: Para los alimentadores véase 680.25.  
Soporte o fundamento:  
680.42 Outdoor Installations.  
(B) Bonding.  
Equipotential bonding of perimeter surfaces in accordance with 680.26(B)(2) shall not 
be required to be p rovided for spas and hot tubs where all of the following conditions 
apply:  
(1) The spa or hot tub shall be listed, labeled, and identified as a self -contained spa for 
aboveground use.  
(2) The spa or hot tub shall not be identified as suitable only for indo or use.  
(C) Interior Wiring to Outdoor Installations. In the interior of a dwelling unit or in the 
interior of another building or structure associated with a dwelling unit, any of the wiring 
methods recognized or permitted in Chapter 3 of this Code shall be permitted to be 
used for the connection to motor disconnecting means and the motor, heating, and 
control loads that are part of a self -contained spa or hot tub or a packaged spa or hot 
tub equipment assembly. Wiring to an underwater luminaire shall comp ly with 680.23 or 
680.33.  
Informational Note See 680.25 for feeders.  
En el Segundo párrafo de b) y en (1) cambiar “jacuzzis ni en bañeras térmicas” por 
“spas ni en tinas de hidromasaje”. Esto hacerlo en todo el documento.  
En (1) de b) indicar que deben es tar aprobados, etiquetados e identificados.    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       En (2) de b) cambiar “La bañera de hidromasajes o la bañera térmica” por “El spa o la 
tina de hidromasajes”.  
Reemplazar c) por el que se indica en la segunda columna ya que lo que está en el 
anteproyecto es confu so y no refleja la intención del NEC. También incluir la NOTA  
 
920. 680-43. 
Instalaciones 
interiores . ANCE  
 Dice:   
680-43. Instalaciones interiores . Las instalaciones interiores de una alberca de 
hidromasaje o tina deben estar conformes con los requisito s de las Partes A y B de 
este Artículo, excepto lo que se modifica en esta sección y deberá estar de acuerdo 
con los métodos de alambrado del Capítulo 3.  
Excepción 1:  En los ensambles de alberca o tina de hidromasaje, de capacidad de 20 
amperes o menos, se  permite conectar por medio de cordón y clavija para facilitar la 
remoción o desconexión de la unidad para mantenimiento y reparación.  
Excepción 3:  Sólo para una o más unidades de vivienda, donde se instale en su 
interior un jacuzzi o una bañera térmica, d eben también aplicarse los requisitos para el 
método de cableado descriptos en la sección 680 -42(c).  
d) Unión.  
(2) Las partes metálicas del equipo eléctrico asociado al sistema de circulación 
del agua de la alberca o tina de hidromasaje, incluyendo motores  y bombas, a menos 
que sea una parte auto contenida de la alberca o tina de hidromasaje.  
Debe decir:  
680-43. Instalaciones interiores . Las instalaciones interiores de un spa o tina de 
hidromasaje deben estar conformes con los requisitos de las Partes A y B de este 
Artículo, excepto lo que se modifica en esta sección y deberá estar de acuerdo con los 
métodos de alambrado del Capítulo 3.  
Excepción 1:  En los ensambles de spa o tina de hidromasaje aprobados, de 
capacidad de 20 amperes o menos, se permite conec tar por medio de cordón y clavija 
para facilitar la remoción o desconexión de la unidad para mantenimiento y reparación.  
Excepción 3:  Sólo para una o más unidades de vivienda, donde se instale en su 
interior un spa o tina de hidromasaje aprobados, deben ta mbién aplicarse los requisitos 
para el método de cableado descritos en la sección 680 -42(c).  
d) Unión.   
(2) Las partes metálicas del equipo eléctrico asociado al sistema de circulación 
del agua del spa o tina de hidromasaje, incluyendo motores y bombas, a menos que 
sea una parte del spa o tina de hidromasaje autónomos aprobado, etiquetado e 
identificado.  
Soporte o fundamento:  
680.43 Indoor Installations. A spa or hot tub installed indoors shall comply with the 
provisions of Parts I and II of this article e xcept as modified by this section and shall be 
connected by the wiring methods of Chapter 3.  NO PROCEDE  
Ambos términos  son de uso común y 
se usan en la NOM        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Exception No. 1: Listed spa and hot tub packaged units rated 20 amperes or less shall 
be permitted to be cord -and-plugconnected to facilitate the removal or discon nection of 
the unit for maintenance and repair.  
Exception No. 3: For a dwelling unit(s) only, where a listed spa or hot tub is installed 
indoors, the wiring method requirements of 680.42(C) shall also apply.  
(D) Bonding.  
(2) Metal parts of electrical equi pment associated with the spa or hot tub water 
circulating system, including pump motors, unless part of a listed, labeled, and 
identified selfcontained spa or hot tub.  
En 680 -43 cambiar “una alberca de hidromasaje” por “un spa o tina de hidromasaje”.  
En la Excepción 1 cambiar “alberca” por “spa” e incluir que deben estar aprobados.  
En la Excepción 3 cambiar “jacuzzi o una bañera térmica” por “spa o tina de 
hidromasaje”, “descriptos” por “descritos” e indicar que deben estar aprobados. Debe 
tenerse cuidado  ya que en en las dos excepciones “que están juntas) en una a “spa” le 
dicen “alberca” y en la otra le dicen “jacuzzi”, esto crea confusión, debe unificarse el 
término.  
En 2) de d) indicar que el spa o la tina de hidromasaje deben estar aprobados, 
etiqueta dos e identificados.  
 
 
921. 680-44. Protección.  ANCE  
 Dice:   
680-44. Protección. Excepto como se dispone de otro modo en esta sección, la salida 
o salidas que alimenten una alberca o tina de  hidromasaje autocontenida o un 
ensamble de equipo integral de alberca o tina de hidromasaje, o una alberca o tina de 
hidromasaje ensamblada en campo deben estar protegidos por un interruptor de 
circuito por falla a tierra.  
a) Unidades aprobadas.  Se permit irá instalar sin protección adicional con un 
Interruptor con protección de falla a tierra, una unidad autónoma aprobada  o un 
conjunto de equipo integrado aprobado y marcado para indicar que incluyen protección 
con un interruptor de circuito por falla a tie rra integral para todas las partes eléctricas 
dentro de la unidad o ensamble (como bombas, ventiladores, calentadores, luces, 
controles, equipo de purificación, alambrado, etc.).  
Debe decir:  
680-44. Protección. Excepto como se dispone de otro modo en esta  sección, la salida 
o salidas que alimenten un spa o tina de hidromasaje autocontenida o un ensamble de 
equipo integral de spa o tina de hidromasaje, o un spa o tina de hidromasaje 
ensamblada en campo deben estar protegidos por un interruptor de circuito p or falla a 
tierra.  
a) Unidades aprobadas.  Se permitirá instalar sin protección adicional con un 
Interruptor con protección por falla a tierra, una unidad autónoma aprobada, etiquetada PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
680-44. Protección. Excepto como se 
dispone de otro modo en esta sección, 
la salida o salidas que alimenten un 
spa o tina de hid romasaje 
autocontenida o un ensamble de 
equipo integral de spa o tina de 
hidromasaje, o un spa o tina de 
hidromasaje ensamblada en campo 
deben estar protegidos por un 
interruptor de circuito por falla a tierra.  
a) Unidades aprobadas.  Se permitirá 
instalar sin protección adicional con un 
Interruptor con protección por falla a 
tierra….   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       e identificada o un conjunto de equipo integrado aprobado, etiquetado e identificado 
para indicar que incluyen protección con un interruptor de circuito por falla a tierra 
integral para todas las partes eléctricas dentro de la unidad o ensamble (como 
bombas, ventiladores, calentadores, luces, controles, equipo de purificación,  
alambrado, etc.).  
Soporte o fundamento:  
680.44 Protection. Except as otherwise provided in this section, the outlet(s) that 
supplies a self -contained spa or hot tub, a packaged spa or hot tub equipment 
assembly, or a field -assembled spa or hot tub shall be protected by a ground -fault 
circuit interrupter.  
(A) Listed Units.  If so marked, a listed, labeled, and identified self -contained unit or a 
listed, labeled, and identified packaged equipment assembly that includes integral 
ground -fault circuit -interrupt er protection for all electrical parts within the unit or 
assembly (pumps, air blowers, heaters, lights, controls, sanitizer generators, wiring, and 
so forth) shall be permitted without additional GFCI protection.  
En a) incluir que la unidad autónoma y el  equipo integrado deben estar aprobados, 
etiquetados e identificados.  
 
 
922. 680-62. Tinas 
terapéuticas 
(tanques 
hidroterapéuticos).  
 ANCE  
 Dice:   
680-62. Tinas terapéuticas (tanques hidroterapéuticos).  
a) Protección.   
1) Unidades aprobadas. Se permitirá instalar sin protección adicional con un 
Interruptor con protección de falla a tierra, una unidad autónoma aprobada o un 
conjunto de equipo integrado aprobado y marcado para indicar que incluyen protección 
con un interruptor de circuito contra f allas a tierra integral para todas las partes 
eléctricas dentro de la unidad o ensamble (como bombas, ventiladores, calentadores, 
luces, controles, equipo de purificación, alambrado, etc.).  
Debe decir:  
680-62. Tinas terapéuticas (tanques hidroterapéuticos) . 
a) Protección.  
1) Unidades aprobadas.  Se permitirá instalar sin protección adicional con un 
Interruptor con protección por falla a tierra, una unidad autónoma aprobada, etiquetada 
e identificada o un conjunto de equipo integrado aprobado, etiquetado e id entificado 
para indicar que incluyen protección con un interruptor de circuito por falla a tierra 
integral para todas las partes eléctricas dentro de la unidad o ensamble (como 
bombas, ventiladores, calentadores, luces, controles, equipo de purificación, 
alambrado, etc.).  
Soporte o fundamento:  
680.62 Therapeutic Tubs (Hydrotherapeutic Tanks). . 
(A) Protection.  
(1) Listed Units. If so marked, a listed, labeled, and identified self -contained unit or a NO PROCEDE  
La propuesta es especificación de 
producto  
       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   listed, labeled, and identified packaged equipment assembly  that includes integral 
ground -fault circuitinterrupter protection for all electrical parts within the unit or 
assembly (pumps, air blowers, heaters, lights, controls, sanitizer generators, wiring, and 
so forth) shall be permitted without additional GFCI p rotection.  
En 1) de a) incluir que la unidad autónoma y el equipo integrado deben estar 
aprobados, etiquetados e identificados.  
 
923. 680-74. Unión.  
 ANCE  
 Dice:   
680-74. Unión.  
a) Generalidades.   
(3) Cables con armadura metálica y canalizaciones y tubería de metal que estén dentro 
de 1.5 m de las paredes internas de la tina de hidromasaje y no estén separadas de la 
tina por una barrera permanente  
(5)  
Excepción 2:  No se requiere que sean unidos los mo tores y ventiladores doblemente 
aislados.  
b) Todas las partes metálicas que esta sección especifique sean unidas, deben unirse 
entre sí, empleando un puente de unión de cobre, sólido, aislado, cubierto o desnudo 
no menor al 8.37 mm2 (8 AWG). Se exigirá el puente de unión para la unión 
equipotencial en el área de la tina de hidromasajes, y no se exigirá que se prolongue o 
se una a ningún panel remoto de distribución, equipo de acometida, ni a ningún 
electrodo. El puente de unión deberá ser suficientemente la rgo para llegar a los 
motores no con doble aislamiento de la bomba de reemplazo o soplador y debe 
conectarse al conductor de unión de equipos del circuito derivado del motor, cuando se 
usa un motor con doble aislamiento de la bomba de circulación o del sop lador.  
Debe decir:  
680-74. Unión.  
a) Generalidades.   
(3) Cables con cubierta metálica y canalizaciones y tubería de metal que estén dentro 
de 1.5 m de las paredes internas de la tina de hidromasaje y no estén separadas de la 
tina por una barrera permanente  
(5)  
Excepción 2:  No se requiere que sean unidos los motores y ventiladores con doble 
aislamiento.  
b) Todas las partes metálicas que esta sección especifique sean unidas, deben unirse 
entre sí, empleando un puente de unión de cobre, sólido, aislado, cubie rto o desnudo 
no menor al 8.37 mm2 (8 AWG). Se exigirá el puente de unión para la unión 
equipotencial en el área de la tina de hidromasajes, y no se exigirá que se prolongue o 
se una a ningún tablero de distribución remoto, equipo de acometida, ni a ningún  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Excepción 2:  No se requiere que sean 
unidos los motores y ventiladores con 
doble aislamiento.  
b) Todas las p artes metálicas que esta 
sección especifique sean unidas, 
deben unirse entre sí, empleando un 
puente de unión de cobre, sólido, 
aislado, cubierto o desnudo no menor 
al 8.37 mm2 (8 AWG). Se exigirá el 
puente de unión para la unión 
equipotencial en el área d e la tina de 
hidromasajes, y no se exigirá que se 
prolongue o se una a ningún tablero de 
distribución remoto, equipo de 
acometida, ni a ningún electrodo. En 
todas las instalaciones el puente de 
unión deberá ser suficientemente largo 
para llegar a los motor es no con doble 
aislamiento de la bomba de reemplazo 
o soplador y debe conectarse al 
conductor de puesta a tierra del equipo 
del circuito derivado del motor, cuando 
se usa un motor con doble aislamiento 
de la bomba de circulación o del 
soplador.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       electrodo. En todas las instalaciones el puente de unión deberá ser suficientemente 
largo para llegar a los motores no con doble aislamiento de la bomba de reemplazo o 
soplador y debe conectarse al conductor de puesta a tierra del equipo del circuito 
derivado del motor, cuando se usa un motor con doble aislamiento de la bomba de 
circulación o del soplador.  
 
 
   Soporte o fundamento:  
680.74 Bonding.  
(A) General.  
(3) Metal -sheathed cables and raceways and metal piping that are within 1.5 m (5 ft) of 
the inside walls of the tub and not separated from the tub by a permanent barrier  
(5)  
Exception No. 2: Double -insulated  motors and blowers shall not be bonded.  
(B) All metal parts required to be bonded by this section shall be bonded together using 
a solid copper bonding jumper, insulated, covered, or bare, not smaller than 8 AWG. 
The bonding jumper(s) shall be required fo r equipotential bonding in the area of the 
hydromassage bathtub and shall not be required to be extended or attached to any 
remote panelboard, service equipment, or any electrode. In all installations a bonding 
jumper long enough to terminate on a replacem ent non -double -insulated pump or 
blower motor shall be provided and shall be terminated to the equipment grounding 
conductor of the branch circuit of the motor when a double -insulated circulating pump 
or blower motor is used.  
En (3) de a) cambiar “armadura ” por “cubierta”, “sheat” es cubierta  y “armor” es 
armadura.  
En la Excepción 2 de (5) de a) cambiar “doblemente aislados” por “doble aislamiento” 
para ser congruentes con el resto del proyecto.  
En b) cambiar “panel remoto de distribución” por “tablero de distribución remoto”, 
“panelboard” es tablero de distribución como ya se ha indicado en comentarios 
anteriores. Incluir que es en todas las instalaciones y cambiar “unión de equipos” por 
“puesta a tierra del equipo”, “grounding” es puesta a tierra, “bondin g” es unión.   
 
924. 680-81. Aprobación 
del equipo.  
680-82. Protección.   
680-85. Marcado en 
la placa de datos.  ANCE  
 Dice:   
Parte H. Ascensores eléctricos para piscina  
680-81. Aprobación del equipo.  
Excepción 3:  No se requerirá que los ascensores que esté n alimentados por una 
fuente que no exceda el límite de contacto de baja tensión y los alimentados por 
transformadores o fuentes de energía que cumplan con la sección 680 -23 (a)(2), sean 
aprobados y etiquetados.  
680-82. Protección.  Los ascensores para pisc inas Conectado al cableado de los 
locales y operado arriba del límite de contacto de baja tensión deberán estar provistos 
de protección GFCI para el personal.  
680-85. Placa.  Los ascensores eléctricos para piscina deben estar provistos con una PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
Parte H. Sillas salvaescaleras 
eléctri cas para alberca  
680-80. Generalidades. Las sillas 
salvaescaleras eléctricas para alberca 
como están definidos en la sección 
680-2 deben cumplir con la Parte H de 
este artículo. No se requerirá que 
cumplan con otras partes de este       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   placa con el nombre de identificación, modelo, rango en volts y en amperes o en volts y 
watts. Si el elevador va a ser usado en alguna frecuencia o frecuencias específicas, 
deben estar indicadas. Los ascensores alimentados por baterías deben indicar la 
referencia del t ipo de batería o paquete de baterías a ser usadas. Las baterías y los 
paquetes de baterías deben estar provistos de la referencia del tipo de batería y el 
rango de tensión.  Artículo.  
680-81. Aprobac ión del equipo. 
Las sillas salvaescaleras eléctricas 
deben estar aprobadas, etiquetadas e 
identificadas para uso en albercas y 
spa. 
Excepción 1:  No se requerirá que  
 
 
   Debe decir:  
Parte H. Ascensores eléctricos para alberca  
680-81. Aprobación del equip o. 
Excepción 3:  No se requerirá que los ascensores que estén alimentados por una 
fuente que no exceda el límite de contacto de baja tensión y los alimentados por 
transformadores o fuentes de energía aprobados que cumplan con la sección 680 -23 
(a)(2), sean aprobados y etiquetados.  
680-82. Protección.  Los ascensores para albercas conectado al cableado de los 
locales y operado arriba del límite de contacto de baja tensión deberán estar provistos 
de protección ICFT para el personal.  
680-85. Marcado en la placa de datos.  Los ascensores eléctricos para alberca deben 
estar provistos con una placa de datos con el nombre de identificación, modelo, rango 
en volts y en amperes o en volts y watts. Si el ascensor va a ser usado en alguna 
frecuencia o frecuencias específi cas, éstas deben estar indicadas. Los ascensores 
alimentados por baterías deben indicar la referencia del tipo de batería o paquete de 
baterías a ser usadas. Las baterías y los paquetes de baterías deben estar provistos 
de la referencia del tipo de batería  y el rango de tensión.  
Soporte o fundamento:  
Part VIII. Electrically Powered Pool Lifts  
680.81 Equipment Approval.  
Exception No. 3: Lifts that are supplied from a source not exceeding the low -voltage 
contact limit and supplied by listed transformers or po wer supplies that comply with 
680.23(A)(2) shall not be required to be listed or labeled.  
680.85 Nameplate Marking. Electrically powered pool lifts shall be provided with a 
nameplate giving the identifying name and model and rating in volts and amperes, or  in 
volts and watts. If the lift is to be used on a specific frequency or frequencies, it shall be 
so marked. Battery -powered pool lifts shall indicate the type reference of the battery or 
battery pack to be used. Batteries and battery packs shall be provi ded with a battery 
type reference and voltage rating.  
Cambiar en toda la Parte H “piscina” por “alberca”.  
En la Excepción 3 de 680 -81 indicar que los transformadores u otras fuentes deben las sillas salvaescaleras eléctricas 
donde la batería sea removida a otro 
lugar para cargarse y tenga un valor 
inferior o igual al límite de contacto de 
baja tensión, sean aprobados y 
etiquetados.  
Excepción 2:  No se requerirá que 
los ascensores operados por energía 
solar o con cargador solar donde el 
panel solar está unido al ascensor y la 
batería tenga un valor inferior o igual al 
límite de contacto de baja t ensión, 
sean aprobadas y etiquetadas.  
Excepción 3:  No se requerirá que las 
sillas salvaescaleras eléctricas que 
estén alimentadas por una fuente que 
no exceda el límite de contacto de baja 
tensión y las alimentadas por 
transformadores o fuentes de energía 
que cumplan con la sección 680 -23 
(a)(2), sean aprobadas y etiquetadas.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       estar aprobados, la condición de no requerir que los ascensores est én aprobados o 
etiquetados es que los transformadores u otras fuentes estén aprobados.  
En 680 -82 cambiar “GFCI” por “ICFT”  
En 680 -85 cambiar “Placa” por “Marcado en la placa de datos”, no es cualquier placa, 
es la placa de identificación. Cambiar “piscina ” por “alberca” “cambiar “elevador” por 
“ascensor” para ser congruentes con el resto del proyecto.  
 
925. 680-83.  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ     
FECIME      Dice:  680-83. Unión.  Los ascensores deben estar unidos  de acuerdo con la 
sección 680 -26(b)(5) y (b)(7).  
Debe decir: 680 -83. U nión.  Los ascensores deben tener un puente de unión  de 
acuerdo con la sección 680 -26(b)(5) y (b)(7).  
Soporte o fundamento:  De acuerdo a 680 -26, deben tener un puente de unión.  
 PROCEDE PARCIALMENTE  
La propuesta es inconsistente con otra 
anterior ya que con serva el término 
ascensores.  
Se modifica para quedar como sigue:  
Las sillas salvaescaleras eléctricas 
deben un puente de unión de acuerdo 
con la sección 680 -26(b)(5) y (b)(7).  
 
926. 680-85 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
                                                                                                 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Placa.  Los ascensores eléctricos para piscina deben estar provistos con una placa con 
el nombre de identificación, modelo, r ango en volts y en amperes o en volts y watts. Si 
el elevador va a ser usado en alguna frecuencia o frecuencias específicas, deben estar 
indicadas. Los ascensores alimentados por baterías deben indicar la referencia del tipo 
de batería o paquete de batería s a ser usadas. Las baterías y los paquetes de baterías 
deben estar provistos de la referencia del tipo de batería y el rango de tensión.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Corresponde a otra Secretaria u organismo en otra NOM o NMX  NO PROCEDE  
 
No proporciona argumentos técnicos 
soportar la eliminación propuesta  
 
927. 680-84 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  
680-84. Dispositivos de conmutación . Los interruptores y dispositivos de 
conmutación que son operados por arriba del límite de c ontacto de baja tensión deben 
cumplir con la sección 680 -22(c).  
Debe decir:  
680-84. Interruptores. Los interruptores y dispositivos de conmutación que son 
operados por arriba del límite de contacto de baja tensión deben cumplir con la sección 
680-22(c).  
Soporte o fundamento:  
Se sugiere aclarar la traducción de SWITCHING DEVICES.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
680-84. Dispositivos de 
interrupción. Los interruptores y 
dispositivos de conmutación que son 
operados por arriba del límite  de 
contacto de baja tensión deben cumplir 
con la sección 680 -22(c).  
 
928. 682-15. Protección 
con interruptor de ANCE  
 Dice:   
682-15. Protección con interruptor de circuito contra fallas a tierra (GFCI).  Los PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   circuito contra 
fallas a tierra 
(GFCI).  contact os monofásicos de 15 y 20 amperes y de 120 hasta 250 volts, instalados en 
exteriores y dentro o sobre edificios flotantes o estructuras dentro del plano de 
referencia eléctrico, que se usan para almacenamiento, mantenimiento o reparación, 
utilizando herram ientas eléctricas portátiles manuales, equipo eléctrico de diagnóstico 
o equipo de iluminación portátil, deben tener protección con Interruptor con protección 
para el personal de falla a tierra. El dispositivo de protección con Interruptor con 
protección d e falla a tierra debe estar ubicado a no menos de 30 centímetros por 
encima del plano de referencia eléctrico establecido.  
Debe decir:  
682-15. Protección con interruptor de circuito contra fallas a tierra (ICFT).  Los 
contactos monofásicos de 15 y 20 ampere s y de 120 hasta 240 volts, instalados en 
exteriores y dentro o sobre edificios flotantes o estructuras dentro del área del plano de 
referencia eléctrico, deben tener protección con interruptor de circuito por falla a tierra 
para el personal. El dispositiv o de protección con interruptor de circuito por falla a tierra 
debe estar ubicado a no menos de 30 centímetros por encima del plano de referencia 
eléctrico establecido.  
Soporte o fundamento:  
682.15 Ground -Fault Circuit -Interrupter (GFCI) Protection. Fiftee n- and 20 -ampere 
single -phase, 125 -volt through 250 -volt receptacles installed outdoors and in or on 
floating buildings or structures within the electrical datum plane area shall be provided 
with GFCI protection for personnel. The GFCI protection device sh all be located not 
less than 300 mm (12 in.) above the established electrical datum plane.  
Reemplazar el que está en el proyecto por el de la segunda columna ya que el ICFT es 
“interruptor de circuito por falla a tierra” no “interruptor con protección de f alla aa tierra” 
y debe indicarse que se para todos los contactos instalados en todos los edificios y 
estructuras flotantes y no limitarlos a los que se se usan para almacenamiento, 
mantenimiento o reparación, utilizando herramientas eléctricas portátiles m anuales, 
equipo eléctrico de diagnóstico o equipo de iluminación portátil.  
 682-15. Protección con 
interruptor de circuito por falla a 
tierra .  Los contactos monofásicos de 
15 y 20 amperes y de 120 h asta 250 
volts, instalados en exteriores y dentro 
o sobre edificios flotantes o estructuras 
dentro del área del plano de referencia 
eléctrico, deben tener protección con 
Interruptor de circuito por falla a tierra 
para el personal. El dispositivo de 
protecc ión con Interruptor de circuito 
por falla a tierra debe estar ubicado a 
no menos de 30 centímetros por 
encima del plano de referencia 
eléctrico establecido.  
 
 
929. 685-1 (1) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEX ICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Cuando se requiera una interrupción  programada para minimizar peligro a personas y 
daños a equipo.  
… 
(1) Cuando se requiera una interrupción programada para minimizar peligro a personas 
y daños a equipo.  
… 
Cuando se requiera una inter rupción programada para minimizar peligro a personas y 
daños a equipo.  
Debe decir:  
Cuando se requiera una interrupción ordenada para minimizar peligro a personas y 
daños a equipo.  NO PROCEDE  
La propuesta cambia el con texto de lo 
especificado en la sección como un 
todo.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       … 
Cuando se requiera una interrupción ordenada para minimizar peligro a pers onas y 
daños a equipo.  
… 
Cuando se requiera una interrupción ordenada para minimizar peligro a personas y 
daños a equipo.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresion "programada" por "ordenada" Referencia NEC 2017 685.1  
930. 685-3 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Aplicación de otros Artículos.  Los Artículos/secciones de la siguiente Tabla se 
aplican a  casos particulares de instalación de conductores y equipo, donde hay 
requisitos para una interrupción programada, que son complementarios a aquellos de 
este Artículo o modificaciones de ellos.  
Debe decir:  
Aplicación de otros Artículos.  Los Artículos/secci ones de la   Tabla 685 -3 se aplican 
a casos particulares de instalación de conductores y equipo, donde hay requisitos para 
una interrupción programada, que son complementarios a aquellos de este Artículo o 
modificaciones de ellos.  
Soporte o fundamento:  
Cam biar " siguiente Tabla" por "Tabla 685 -3" elimina ambigüedad  NO PROCEDE  
El argumento es cuestión de forma  
 
931. 690-1. Alcance.  ANCE  
 Dice:   
690-1. Alcance. Este Artículo aplica a sistemas eléctricos de energía solar fotovoltaica 
(FV), distintos de los cu biertos en el Artículo 691, incluya a los circuitos de inversores y 
controladores para dichos sistemas [Ver las Figuras 690 -1(a) y (b)]. Los sistemas 
cubiertos por este Artículo pueden ser interactivos con otras fuentes de producción de 
potencia eléctrica o autónomos o ambos y pueden estar o no estar conectados a un 
sistema de almacenamiento de energía, tal como baterías. Estos sistemas 
fotovoltaicos pueden tener salidas de utilización de corriente alterna o de corriente 
continua.  
Debe decir:  
690-1. Alcance . Este Artículo aplica a sistemas eléctricos de energía solar fotovoltaica 
(FV), distintos de los cubiertos en el Artículo 691, incluyendo los circuitos de inversores 
y controladores para dichos sistemas [Ver las Figuras 690 -1(a) y (b)]. Los sistemas 
cubie rtos por este Artículo pueden ser interactivos con otras fuentes de producción de 
energía eléctrica o autónomos o ambos y pueden estar o no estar conectados a 
sistemas de almacenamiento de energía, tal como baterías. Estos sistemas 
fotovoltaicos pueden ten er salidas de utilización de corriente alterna o de corriente 
continua.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
690-1. Alcance. Este Artículo 
aplica a sistemas eléctri cos de energía 
solar fotovoltaica (FV), distintos de los 
cubiertos en el Artículo 691, incluyendo 
los circuitos de inversores y 
controladores para dichos sistemas 
[Ver las Figuras 690 -1(a) y (b)]. Los 
sistemas cubiertos por este Artículo 
pueden ser interac tivos con otras 
fuentes de producción de energía 
eléctrica o autónomos o ambos y 
pueden estar o no estar conectados a 
sistemas de almacenamiento de 
energía, tal como baterías. Estos 
sistemas fotovoltaicos pueden tener 
salidas de utilización de corriente 
alterna o de corriente continua.        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Soporte o fundamento:  
690.1 Scope. This article applies to solar PV systems, other than those covered by 
Article 691, including the array circuit(s), inverter(s), and controller(s) for  such systems. 
[See Figure 690.1(a) and Figure 690.1(b).] The systems covered by this article may be 
interactive with other electrical power production sources or stand -alone or both, and 
may or may not be connected to energy storage systems such as batter ies. These PV 
systems may have ac or dc output for utilization.  
Modificar a como se indica en la segunda columna, se comprende mejor el significado 
del NEC   
932. 690-2. Definiciones  ANCE  
 Dice:   
690-2. Definiciones  
Arreglo fotovoltaico bipolar: Arreglo fotovoltaico que tiene dos salidas, cada una con 
polaridad opuesta con respecto a un punto común de referencia o derivación cen tral. 
Debe decir:  
690-2. Definiciones  
Arreglo fotovoltaico bipolar: Arreglo fotovoltaico de corriente continua que tiene dos 
salidas, cada una con polaridad opuesta con respecto a un punto común de referencia 
o derivación central.  
Soporte o fundamento:  
690.2 Definitions.  
Bipolar Photovoltaic Array. A dc PV array that has two outputs, each having opposite 
polarity to a common reference point or center tap.  
Incluir que el arreglo fotovoltáico es de corriente continua.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como si gue: 
Arreglo fotovoltaico bipolar: Arreglo 
fotovoltaico de corriente continua que 
tiene dos salidas, cada una con 
polaridad opuesta con respecto a un 
punto común de referencia o 
derivación central.  
 
 
933. 690-2. Definiciones  ANCE  
 Dice:   
690-2. Definicion es 
Sistema fotovoltaico con puesta a tierra funcional. Un sistema que tiene una 
referencia eléctrica a tierra que no está sólidamente conectado a tierra.  
NOTA:  Un sistema funcional fotovoltaico con sistema a tierra a menudo es conectado 
a tierra a través d e un fusible, un corta circuitos, una resistencia, un circuito de 
corriente alterna conectado a tierra sin aislamiento, o medios electrónicos que son 
parte de un sistema de protección aprobado contra fallas a tierras, Los conductores es 
este sistema que es tán normalmente al potencial de tierra pueden tener tensión a tierra 
durante una condición de falla.  
Debe decir:  
690-2. Definiciones  
Sistema fotovoltaico puesto a tierra funcional. Un sistema que tiene una referencia 
eléctrica a tierra que no está sólidame nte puesto a tierra.  
NOTA:  Un sistema fotovoltaico puesto a tierra funcional a menudo es conectado a PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Sistema fotovoltaico puesto a tierra 
funcional. Un sistema que tiene una 
referencia eléctrica a tierra que no está 
sólidamente puesto a tierra.  
NOTA:  Un sistema fotovoltaico puesto 
a tierra funcional a menudo es 
conectado a tierra a través de un 
fusible, un interruptor automático, un 
dispositivo de resistencia, un circuito 
de corriente alterna puesto a tierra sin 
aislamiento, o medios electrónicos que 
son parte de un sistema de protección 
contra fallas a tierras aprobado, Los  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       tierra a través de un fusible, un interruptor automático, un dispositivo de resistencia, un 
circuito de corriente alterna puesto a tierra sin aislamiento, o medios electrónicos que 
son parte de un sistema de protección contra fallas a tierras aprobado, Los 
conductores en este sistema que están normalmente al potencial de tierra pueden 
tener tensión a tierra durante una condición de falla.  
Soporte o fundament o: 
690.2 Definitions.  
Functional Grounded PV System. A PV system that has an electrical reference to 
ground that is not solidly grounded.  
Informational Note: A functional grounded PV system is often connected to ground 
through a fuse, circuit breaker, resi stance device, non -isolated grounded ac circuit, or 
electronic means that is part of a listed ground -fault protection system. Conductors in 
these systems that are normally at ground potential may have voltage to ground during 
fault conditions.  
Corregir a c omo se indica a continuación:  
Un “functional grounded PV system” no es un “sistema funcional fotovoltaico con 
sistema a tierra” es un “sistema fotovoltaico puesto a tierra funcional”, “circuit breaker” 
no es “corta circuitos”, es “interruptor automático” y  “grounded” es “puesto a tierra” no 
“conectado a tierra”.  conductores en este sistema que están 
normalmente al potencial de tierra 
pueden tener tensión a tierra durante 
una condición de falla.  
 
 
934. 690-2. Definiciones  ANCE  
 Dice:   
690-2. Definiciones  
Circuito fotovoltaico de c.c.   
… 
Debe decir:  
690-2. Definiciones  
Circuito del sistema fotovoltaico de c.c.  
Soporte o fundamento:  
690.2 Definitions.  
Photovoltaic System DC Circuit.  
Incluir en el título que es el circuito del “sistema” fotovoltá ico. PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Circuito del sistema fotovoltaico de 
c.c. 
 
935. 690-4  GABRIEL 
MENDEZ ARCEO 
- FECIME  Dice:   
690-4-Requisitos generales  
a) Sistema Fotovoltaico. Se permite que un sistema fotovoltaico suministre energía 
eléctrica a una edificación u otra estructura, en adición a cualquier otro sistema de 
suministro de electricidad.  NO PROCEDE  
La propuesta es editorial        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Debe decir:  
690-4-Requisitos generales  
a) Sistemas Fotovoltaicos . Se permite que sistemas fotovoltaicos suministren  
energía eléctrica a una ed ificación u otra estructura, en adición a cualquier otro sistema 
de suministro de electricidad.  
Soporte o fundamento:  
En lo general y en referencias internacionales como el NEC 2017 el término es en 
plural  
 
936. 690-4 LUCIANO ANGEL 
ESTEVEZ Y 
TAPIA   
ESTEVEZBOOKS   
 Dice:  
b) Equipo. Los inversores, motogeneradores, módulos fotovoltaicos, paneles 
fotovoltaicos, módulos fotovoltaicos de corriente alterna, dispositivos de combinación, 
de convertidores de c.c. a c.c. y contro ladores de carga, destinados a usarse en 
sistemas FV deben estar aprobados e identificados para aplicación FV.  
Debe decir:  
b) Equipo. Los inversores, motogeneradores, módulos fotovoltaicos, paneles 
fotovoltaicos, módulos fotovoltaicos de corriente alterna,  dispositivos de combinación, 
de convertidores de c.c. a c.c. y controladores de carga, destinados a usarse en 
sistemas fotovoltaicos deben estar aprobados para aplicación fotovoltaica, en los 
referente aprobación de módulos fotovoltaicos, de acuerdo con l a NMX -J-618/1 -ANCE -
2015 – Evaluación de la Seguridad en módulos fotovoltaicos – Parte 1 Requisitos 
generales para construcción  y NMX -J-618/2 -ANCE -2015 – Evaluación de la seguridad 
en módulos fotovoltaicos – Parte 2 Requisitos para pruebas.  
Soporte o fundam ento:  
Los módulos fotovoltaicos son la parte mas delicada de un sistema fotovoltaico y se 
requiere de una seguridad confiable para operarios y el resto del equipo del sistema 
fotovoltaico. Por lo que se propone incluir las normas NMX -J-618/1 -ANCE -2015 y 
NMX-J-618/2 -ANCE -2015 en esta sección y cambiar la mención que se encuentra 
dentro del APENDICE B -Tabla B1.2 LISTADO DE NORMAS DE PRODUCTOS 
ELECTRICOS –en el renglón relacionado con la Sección 690 la marcada como: SERIE  
NMX -J-618/1 -ANCE -2010  y para cambiar  su ubicación  y actualizar su edición de 
2010 a 2015 para que queden dentro del TITULO 2 - REFERENCIAS como un 
documento que es necesario consultar para la utilización de la NOM -001-SEDE -2018 
como:  
NMX -J-618/1 -ANCE -2015 – Evaluación de la Seguridad en mód ulos fotovoltaicos – 
Parte 1  y  
NMX -J-618/2 -ANCE -2015 – Evaluación de la seguridad en módulos fotovoltaicos – 
Parte 2 . NO PROCEDE  
Todas las partes que conforman una 
instalación eléctrica requieren de una 
seguridad confiable. La propuesta está 
considerada e n los apéndices y es 
inviable y nada práctico trasladar toda 
la normativa existente aplicable a cada 
tema tratado en la NOM.  
937. 690-7. Tensión 
máxima.  
 ANCE  
 Dice:   
690-7. Tensión máxima.  
a) Circuitos de fuente y salida fotovoltaica.   PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Circuitos de salida y fuente  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       (2) Módulos cris talinos y multicristalinos: Para módulos de silicio cristalino y 
multicristalino, se debe multiplicar la tensión nominal de circuito abierto del módulo 
fotovoltaico por el factor de corrección para la temperatura más baja esperada, 
proporcionado en la Tabl a 690 -7(a).  
b) Circuitos de la fuente del convertidor de c.c. a c.c. del circuito de salida.   
c) Circuitos de fuentes bipolares  de salida.  Para circuitos de 2 hilos conectados a 
arreglos fotovoltaicos bipolares, la tensión máxima debe ser la mayor tensió n entre los 
conductores del circuito de 2 hilos donde un conductor del circuito de 2 hilos está 
conectado a una tierra funcional (tap central). Para prevenir sobretensiones en caso de 
una falla a tierra o falla de arco, el arreglo debe estar aislado de la referencia a tierra y 
aislado en los dos circuitos de 2 hilos.  del convertidor de c.c. a c.c .  La 
tensión máxima del circuito de salida y 
fuente de convertidor de c. c. a c.c. 
debe ser calculada de acuerdo con (1) 
o (2) siguientes.  
(1) Convertidor sencillo c.c. a c.c. 
Para circuitos conectados a la salida 
de un convertidor sencillo, la tensión 
máxima debe ser la tensión máxima de 
salida del convertidor c.c. a c.c.  
 
 
   Debe decir:  
690-7. Tensión máxima.  
a) Circuitos de fuente y salida fotovoltaica.  
(2) Módulos cristalinos y multicristalinos: Para módulos de silicio cristalino y 
multicristalino, la suma de la tensión nominal de circuito abierto del módulo fotovoltaico 
de los módulos conectados en serie, debe corregirse para la temperatura más baja 
esperada, utilizando el factor de corrección que se proporciona en la Tabla 690 -7(a). 
b) Circuitos de la fuente del convertidor de c.c. a c.c. y de salida.  
c) Circuitos de fuen tes bipolares de salida.  Para circuitos de 2 hilos de corriente 
continua conectados a arreglos fotovoltaicos bipolares, la tensión máxima debe ser la 
mayor tensión entre los conductores del circuito de 2 hilos donde un conductor del 
circuito de 2 hilos est á conectado a la tierra funcional (derivación central). Para 
prevenir sobretensiones en caso de una falla a tierra o falla de arco, el arreglo debe 
estar aislado de la referencia a tierra y aislado en los dos circuitos de 2 hilos.  
Soporte o fundamento:  
690.7 Maximum Voltage.  
(A) Photovoltaic Source and Output  
(2) Crystalline and multicrystalline modules: For crystalline and multicrystalline silicon 
modules, the sum of the PV module rated open -circuit voltage of the series connected 
modules corrected for th e lowest expected ambient temperature using the correction 
factor provided in Table 690.7(A)  
(B) DC -to-DC Converter Source and Output Circuits.  
(C) Bipolar Source and Output Circuits. For 2 -wire dc circuits connected to bipolar 
PV arrays, the maximum volta ge shall be the highest voltage between the 2 -wire circuit (2) Dos o más convertidores de 
c.c. a c.c. conectados en serie. Para 
circuitos conectados en la salid a de 
dos o más de convertidores de c.c. a 
c.c. conectados en serie, la tensión 
máxima debe ser determinada de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante incluidas en la placa del 
convertidor. Si estas instrucciones no 
establecen la tensión nominal de los  
convertidores de c.c. a c.c. conectados 
en serie, la tensión máxima debe ser la 
suma de la tensión máxima de salida 
de los convertidores c.c. a c.c. en 
serie.  
c) Circuitos de fuentes bipolares de 
salida.  Para circuitos de 2 hilos de 
corriente continua con ectados a 
arreglos fotovoltaicos bipolares, la 
tensión máxima debe ser la mayor 
tensión entre los conductores del 
circuito de 2 hilos donde un conductor 
del circuito de 2 hilos está conectado a 
la tierra funcional (tap central). Para 
prevenir sobretensione s en caso de 
una falla a tierra o falla de arco, el 
arreglo debe estar aislado de la 
referencia a tierra y aislado en los dos 
circuitos de 2 hilos.        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   conductors where one conductor of the 2 -wire circuit is connected to the functional 
ground reference (center tap). To prevent overvoltage in the event of a ground -fault or 
arc-fault, the array shal l be isolated from the ground reference and isolated into two 2 -
wire circuits.  
Cambiar (2) de a) por el que se indica el la segunda columna ya que el que está en el 
proyecto no refleja la intensión del NEC.  
Cambiar el título de b) por el que se muestra en la segunda columna, el que está en el 
proyecto está mal redactado.  
En c) incluir que son circuitos de corriente continua y cambiar “tap” por “derivación”.  
 
938. 690-7 a) (2)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
a) (2) Módulos cristalinos y multicr istalinos : Para módulos de silicio cristalino y 
multicristalino, se debe multiplicar la tensión nominal de circuito abierto del módulo 
fotovoltaico por el factor de corrección para la temperatura más baja esperada, 
proporcionado en la Tabla 690 -7(a). 
Debe decir:  
a) (2) Módulos cristalinos y multicristalinos : Para módulos de silicio cristalino y 
multicristalino, se debe multiplicar la tensión nominal  la suma de la tensión de circuito 
abierto del módulo fotovoltaico  de los módulos fotovoltaicos conectados en serie  por el 
factor de corrección para la temperatura más baja esperada, proporcionado en la Tabla 
690-7(a). 
Soporte o fundamento:  
 Complementar y dar claridad a la sección con base al NEC -2017 indicando que 
es la suma de la tensión de circuito abierto de  los módulos conectados en serie.                                                                                                                                      
690-7 a) (2) Crystalline and multicrystalline modules: For crystalline  
and multicrystalli ne silicon modules, the sum of thePV module –rated open -circuit 
voltage of the series connected  
modules corrected for the lowest expected  
ambient temperature using the correction factor provided  
in Table 690.7(A)  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(2) Módulos cristalinos y 
multicristalinos: Para módulos de silicio 
cristalino y multicristalino, se debe 
multiplicar la suma de la tensión de 
circuito abierto de los módulos 
fotovoltaicos conectados en serie por 
el factor de corrección para la 
temperatura  más baja esperada, 
proporcionado en la Tabla 690 -7(a).  
 
 
939. 690-7 b)  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
b) Circuitos de la fuente del convertidor de c.c. a c.c. del circuito de salida . En un 
circuito de la fuente del convertidor de c. c. a c.c. y un circuito de salida la tensión 
máxima debe ser calculada de acuerdo con (1) o (2) siguientes.  
(1) Convertidor sencillo c.c. a c.c. Para circuitos conectados a la salida de un 
convertidor sencillo, la tensión máxima debe ser la máxima tensión nominal del 
convertidor c.c. a c.c.  
(2) Dos o más convertidores de c.c. a c.c. conectados en serie. Para circuitos 
conectados en la salida de dos o más de convertidores de c.c. a c.c. conectados en PROCEDE  
Se modifica para quedar com o sigue:  
b) Circuitos de salida de la fuente 
con convertidor de c.c. a c.c .  La 
tensión máxima del circuito de salida 
de la fuente con convertidor de c.c. a 
c.c. y un…  
(1) Convertidor sencillo c.c. a c.c. Para 
circuitos conectados a la salida de un  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       serie, la tensión máxima debe ser determinada de acuerdo c on las instrucciones del 
fabricante incluidas en la placa del convertidor. Si estas instrucciones no establecen la 
tensión nominal de los convertidores de c.c. a c.c. conectados en serie, la tensión 
máxima debe ser la suma de la máxima tensión nominal de s alida de los convertidores 
c.c. a c.c. en serie  
Debe decir:  
b) Circuitos  de salida de la fuente con convertidor de c.c. a c.c .  La tensión 
máxima del circuito de salida de la fuente con convertidor de c.c. a c.c., debe ser 
calculada de acuerdo con (1) o ( 2) siguientes.  
(1) Convertidor sencillo c.c. a c.c. Para circuitos conectados a la salida de un 
convertidor sencillo, la tensión máxima debe ser la tensión máxima de salida del 
convertidor c.c. a c.c.  
(2) Dos o más convertidores de c.c. a c.c. conectados e n serie. Para circuitos 
conectados en la salida de dos o más de convertidores de c.c. a c.c. conectados en 
serie, la tensión máxima debe ser determinada de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante incluidas en la placa del convertidor. Si estas instruc ciones no establecen la 
tensión nominal de los convertidores de c.c. a c.c. conectados en serie, la tensión 
máxima debe ser la suma de la  tensión máxima de salida de los convertidores c.c. a 
c.c. en serie.  
Soporte o fundamento:  
Complementar y dar claridad  a la sección con base al NEC -2017 (hay que 
establecer que la sección aplica a circuitos con convertidor de c.c. a c.c.).  
690-7 (B)DC -to-DC Converter Source and Output Circuits. In a dc to - 
dc converter source and output circuit, the maximum voltage  
shall be calculated in accordance with 690.7(B)(1) or  
(B)(2).  
(1) Single DC -to-DC Converter. For circuits connected to the  
output of a single dc -to-dc converter, the maximum voltage  
shall be the maximum rated voltage output of the dc -to-dc 
converter.  
(2) Two or  More Series Connected DC -to-DC Converters. For  
circuits connected to the output of two or more seriesconnected  
dc-to-dc converters, the maximum voltage shall be  
determined in accordance with the instructions included in the  
listing or labeling of the dc -to-dc converter. If these instructions  
do not state the rated voltage of series -connected dc -to-dc 
converters, the maximum voltage shall be the sum of the maximum  
rated voltage output of the dc -to-dc converters in series.  conver tidor sencillo, la tensión máxima 
debe ser la tensión máxima de salida 
del convertidor…  
 
(2) Dos o más convertidores .…  
de los convertidores de c.c. a c.c. 
conectados en serie, la tensión 
máxima debe ser la suma de la tensión 
máxima de salida de los conve rtidores 
c.c. a c.c. en serie  
       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   940. 690-8. 
Dimensionamiento  
y corriente de los 
circuitos.  
 ANCE  
 Dice:   
690-8. Dimensionamiento y corriente de los circuitos.  
b) Ampacidad de los conductores. Se considerarán como constantes las corrientes 
de los sistemas f otovoltaicos. Los conductores del circuito se deben dimensionar para 
portar un valor no menor que el mayor valor establecido en los incisos (1) o (2) 
siguientes o cuando esté protegido por un dispositivo de protección contra 
sobrecorriente electrónico ajus table de acuerdo con 690 -9(b)(3), no menor que la 
corriente  en 690 -8(b)(3).  
1)  Antes de aplicar los factores de ajuste y corrección.  
Excepción:  Se permitirá usar al 100 por ciento de su valor nominal, en los circuitos 
que contengan un ensamble con sus di spositivos de protección contra sobrecorriente 
integrados y que estén etiquetados para funcionamiento continuo al 100 por ciento de 
su valor nominal.  
Debe decir:  
690-8. Dimensionamiento y corriente de los circuitos.  
b) Ampacidad de los conductores. Se cons iderarán como constantes las corrientes 
de los sistemas fotovoltaicos. Los conductores del circuito se deben dimensionar para 
portar un valor no menor que el mayor valor establecido en los incisos (1) o (2) 
siguientes o cuando esté protegido por un disposi tivo de protección contra 
sobrecorriente electrónico aprobado ajustable de acuerdo con 690 -9(b)(3), no menor 
que la corriente  en 690 -8(b)(3).  
1)  Antes de aplicar los factores de ajuste y corrección.  
Excepción:  Se permitirá usar al 100 por ciento de su va lor nominal, en los circuitos 
que contengan un ensamble junto con sus dispositivos de protección contra 
sobrecorriente aprobados para funcionamiento continuo al 100 por ciento de su valor 
nominal.  
Soporte o fundamento:  
690.8 Circuit Sizing and Current.  
(B) Conductor Ampacity. PV system currents shall be considered to be continuous. 
Circuit conductors shall be sized to carry not less than the larger of 690.8(B)(1) or 
(B)(2) or where protected by a listed adjustable electronic overcurrent protective device 
in accordance with 690.9(B)(3), not less than the current in 690.8(B)(3).  
(1) Before Application of Adjustment and Correction Factors.  
Exception: Circuits containing an assembly, together with its overcurrent device(s), that 
is listed for continuous operatio n at 100 percent of its rating shall be permitted to be 
used at 100 percent of its rating.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
Excepción:  Se permitirá usar al 
100 por ciento de su valor nominal, en 
los circuitos que contengan un 
ensamble junto con sus los dispositivos 
de protección contra sobrecorrie nte 
integrados y que estén etiquetados 
para funcionamiento continuo al 100 
por ciento de su valor nominal.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       En b) incluir que el dispositivo debe estar aprobado.  
En la Excepción de 1) de b) indicar que es junto con sus dispositivos de protección y 
cambiar “integrados y que  estén etiquetados” por “aprobados”.  
 
941. 690-8 a) 1) (2)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
El cálculo del valor de  la corriente máxima se basará en el promedio de tres horas de 
mayor corriente que resulte de la simulación de irradiación local de un arreglo 
fotovoltaico tomando en cuenta orientación y elevación.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Eliminar parra fo pues contenido corresponde a un "manual de diseño"  NO PROCEDE  
Se está especificando cómo debe 
hacerse el cálculo de la corriente 
máxima  
942. 690-8 a) 1) (2)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Para sistemas fotovoltaicos con capacidad de generación de 100 kW o más, se 
permitirá un diseño de sistema fotovoltaico documentado usando un método estándar 
de la industria y desarrollado por un ingeniero electricista.  
Debe decir:  
Para sistemas fot ovoltaicos con capacidad de generación de 100 kW o más, se 
permitirá un diseño de sistema fotovoltaico documentado usando un método estándar 
de la industria y desarrollado por un ingeniero electricista.  
Soporte o fundamento:  
cambiar "ingeniero electricista " por "ingeniero calificado"  NO PROCEDE  
El tema es eminentemente de 
ingeniería eléctrica  
943. 690-8 a)2)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
a) 2) Corrientes del circuito fotovoltaico de salida . La corriente máxima debe ser la 
suma de las corrientes máximas de los circuitos de las fuentes en paralelo, como se 
calcula en el inciso (1) anterior.  
Debe decir:  
a) 2) Corrientes del circuito fotovoltaico de salida . La corriente máxima debe ser la 
suma de las corrientes máximas de los circuitos de las fuentes en paralelo, como se 
calcula en 690 -8 (a) (1).  
Soporte o fundamento:  
En este caso se requiere indicar la sección porque puede generar confusión si se 
menciona únicamente "en el inciso (1) anterior", podría dejar fuera de la 
condición al sub inc iso (2) y este se debe incluir.   
690-8 A)(2) Photovoltaic Output Circuit Currents. The maximum  
current shall be the sum of parallel source circuit maximum  
currents as calculated in 690.8(A)(1).  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
… fu entes en paralelo, como se calcula 
en el inciso (a)(1) anterior.  
       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   944. 690-8 b)  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
b) Ampacidad de los conductores . Se considerarán como constantes las corrientes 
de los sistemas fotovoltaicos. Los conducto res del circuito se deben dimensionar para 
portar un valor no menor que el mayor valor establecido en los incisos (1) o (2) 
siguientes o cuando esté protegido por un dispositivo de protección contra 
sobrecorriente electrónico ajustable de acuerdo con 690 -9(b)(3), no menor que la 
corriente  en 690 -8(b)(3).  
Debe decir:  
b) Ampacidad de los conductores . Se considerarán como constantes  continuas las 
corrientes de los sistemas fotovoltaicos. Los conductores del circuito se deben 
dimensionar para portar un valor n o menor que el mayor valor establecido en los 
incisos (1) o (2) siguientes o cuando esté protegido por un dispositivo de protección 
contra sobrecorriente electrónico ajustable de acuerdo con 690 -9(b)(3), no menor que 
la corriente  en 690 -8(b)(3).  
Soporte o  fundamento:  
La palabra "continuous" de esta sección del NEC -2017, debe traducirse como 
"continuas" no como "constantes", que es a lo que se refiere la sección para 
aplicar el factor correspondiente (se debe corregir error grave de traducción 
presente desd e la NOM -001-SEDE -2012, las corrientes en los sistemas 
fotovoltaicos no son constantes, por eso se aplican  factores de seguridad).                                                                                                                            
690-8 (B) Conductor Ampacity. PV system currents shall be considered  
to be continuous. Circuit conductors shall be sized to  
carry not less than the larger of 690.8(B)(1) or (B)(2) or where  
protected by a listed adjustable electronic overcurrent protective  
device in accordance 690.9(B)(3), not less than the current  
in 690.8(B)(3).  
 NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española: Continuo y 
Constante son sinónimos  
 
945. 690-9. Protección 
contra 
sobrecorriente.  
 ANCE  
 Dice:   
690-9. Prot ección contra sobrecorriente.  
a) Circuitos y equipos.  Los conductores y equipos del circuito de un sistema de 
corriente continua fotovoltaico y el circuito de salida del inversor deben estar protegidos 
contra sobrecorrientes. No se requerirán dispositivos de protección para circuitos con 
suficiente ampacidad para la mayor corriente disponible. Los circuitos conectados a 
alimentaciones de corriente limitada (como módulos fotovoltaicos, convertidores c.c. a 
c.c., circuitos de salida de los inversores interact ivos) y conectados también a fuentes 
con disponibilidad de corriente más alta (como cadenas de módulos en paralelo, 
energía de la red pública), deben estar protegidos en la conexión de la fuente de 
corriente más alta.  
 Excepción.  No será requerido un dispo sitivo de sobrecorriente para módulos 
fotovoltaicos o conductores del circuito de fuentes fotovoltaicas seleccionados de PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Circuitos y equipos.  Los 
conducto res y equipos del circuito de 
un sistema de corriente continua 
fotovoltaico y el circuito de salida del 
inversor deben estar protegidos contra 
sobrecorrientes. No se requerirán 
dispositivos de protección contra 
sobrecorriente para circuitos con 
suficiente ampacidad para la mayor 
corriente disponible. Los circuitos 
conectados a alimentaciones de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       acuerdo con 690 -8(b), cuando una de las siguientes condiciones aplica:  
(2) Las corrientes de corto circuito de todas las fuentes no exc eden la 
ampacidad de los conductores, o el máximo valor nominal del dispositivo de protección 
contra sobrecorriente especificado en la placa de datos del módulo fotovoltaico.  
b) Valor nominal de los dispositivos contra sobrecorriente.   
(2) Debe permitirse utilizar al 100 por ciento de su valor nominal los circuitos que 
contengan un ensamble, junto con su(s) dispositivo(s) de protección contra 
sobrecorriente, que sean adecuados para su funcionamiento continuo al 100 por ciento 
de su valor nominal.  
c. Fuente fotovoltaica y circuitos de salida. Se permitirá una sola protección contra 
sobrecorriente, cuando se requiera, para proteger los conductores y módulos 
fotovoltaicos de cada circuito de fuente o los conductores de cada circuito de salida. 
Donde se utilizan  un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente para proteger 
la fuente fotovoltaica o los circuitos de salida, se deben poner todos los dispositivos de  corriente limitada (como módulos 
fotovoltaicos, convertidores c.c. a c.c., 
circuitos de salida de los inversores 
interactivos) y conectados también a 
fuentes con dis ponibilidad de corriente 
más alta (como cadenas de módulos 
en paralelo, energía de la red pública), 
deben estar protegidos en la conexión 
de la fuente de corriente más alta.  
Excepción.  No será requerido un 
dispositivo contra sobrecorriente para 
módulos fot ovoltaicos o circuito de 
fuentes fotovoltaicas o conductores de 
los convertidores de c.c. a c.c. 
dimensionados de acuerdo con  
 
 
   sobrecorriente en la misma polaridad para todos los circuitos en un sistema 
fotovoltaico. Los dispositivos contra sobrecorr iente deben ser accesibles, aunque no 
debe requerirse que sean fácilmente accesibles.  
Debe decir:  
690-9. Protección contra sobrecorriente.  
a) Circuitos y equipos.  Los conductores y equipos del circuito de un sistema de 
corriente continua fotovoltaico y el circuito de salida del inversor deben estar protegidos 
contra sobrecorrientes. No se requerirán dispositivos de protección contra 
sobrecorriente para circuitos con suficiente ampacidad para la mayor corriente 
disponible. Los circuitos conectados a alimenta ciones de corriente limitada (como 
módulos fotovoltaicos, convertidores c.c. a c.c., circuitos de salida de los inversores 
interactivos) y conectados también a fuentes con disponibilidad de corriente más alta 
(como cadenas de módulos en paralelo, energía d e la red pública), deben estar 
protegidos en la conexión de la fuente de corriente más alta.  
Excepción.  No será requerido un dispositivo contra sobrecorriente para módulos 
fotovoltaicos o circuito de fuentes fotovoltaicas o conductores de los convertidores  de 
c.c. a c.c. dimensionados de acuerdo con 690 -8(b), cuando una de las siguientes 
condiciones aplica:  
(2) Las corrientes de corto circuito de todas las fuentes no exceden la 
ampacidad de los conductores y el máximo valor nominal del dispositivo de protec ción 
contra sobrecorriente especificado para el módulo fotovoltaico o el convertidor de c.c. a 
c.c. 
b) Valor nominal de los dispositivos contra sobrecorriente.  
(2) Debe permitirse utilizar al 100 por ciento de su valor nominal los circuitos que 
contengan u n ensamble, junto con su(s) dispositivo(s) de protección contra 
sobrecorriente, que estén aprobadps para su funcionamiento continuo al 100 por ciento 690-8(b), cuando una de las siguientes 
condiciones aplica:  
(2) Las corrientes de corto 
circuito de todas las fuentes no 
exceden la ampacidad de los 
conductores y el máximo valor nominal 
del dispositivo de protección contra 
sobrecorriente especificado para el 
módulo fotovoltaico o el convertidor de 
c.c. a c.c.  
… 
c.Circuitos de fuente y de salida 
fotovoltaicos. Se permitirá un sólo 
dispositivo de protección contra 
sobrecorriente, cuando se requiera, 
para proteger los conductores y 
módulos fotovoltaicos de cada circuito 
de fuente o los conductores de cada 
circuito de  salida. Donde se utilizan un 
solo dispositivo de protección contra 
sobrecorriente para proteger la fuente 
fotovoltaica o los circuitos de salida, se 
deben poner todos los dispositivos de 
sobrecorriente en la misma polaridad 
para todos los circuitos en un sistema 
fotovoltaico. Los dispositivos contra 
sobrecorriente deben ser accesibles,       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   de su valor nominal.  
c. Fuente fotovoltaica y circuitos de salida. Se permitirá un solo dispositivo de 
protección contra sobrecorriente, cuando se requiera, para proteger los conductores y 
módulos fotovoltaicos de cada circuito de fuente o los conductores de cada circuito de 
salida. Donde se utilizan un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente para  
proteger la fuente fotovoltaica o los circuitos de salida, se deben poner todos los 
dispositivos de sobrecorriente en la misma polaridad para todos los circuitos en un 
sistema fotovoltaico. Los dispositivos contra sobrecorriente deben ser accesibles, 
aunq ue no debe requerirse que sean fácilmente accesibles.  
Soporte o fundamento:  
690.9 Overcurrent Protection.  
(A) Circuits and Equipment. PV system dc circuit and inverter output conductors and 
equipment shall be protected against overcurrent. Overcurrent pro tective devices shall 
not be required for circuits with sufficient ampacity for the highest available current. 
Circuits connected to current limited supplies (e.g., PV modules, dc -to-dc converters,  aunque no debe requerirse que sean 
fácilmente accesibles.  
 
   interactive inverter output circuits) and also connected to sources having higher current 
availability (e.g., parallel strings of modules, utility power) shall be protected at the 
higher current source connection.  
Exception: An overcurrent device shall not be required for PV modules or PV source 
circuit or dc -to-dc converters source circuit conductors sized in acc ordance with 
690.8(B) where one of the following applies:  
(2) The short -circuit currents from all sources do not exceed the ampacity of the 
conductors and the maximum overcurrent protective device size rating specified for the 
PV module or dc -to-dc convert er. 
(B) Overcurrent Device Ratings.   
(2) An assembly, together with its overcurrent device(s), that is listed for continuous 
operation at 100 percent of its rating shall be permitted to be used at 100 percent of its 
rating.  
(C) Photovoltaic Source and Outp ut Circuits. A single overcurrent protective device, 
where required, shall be permitted to protect the PV modules and conductors of each 
source circuit or the conductors of each output circuit. Where single overcurrent 
protection devices are used to protec t PV source or output circuits, all overcurrent 
devices shall be placed in the same polarity for all circuits within a PV system. The 
overcurrent devices shall be accessible but shall not be required to be readily 
accessible.  
En a) debe incluirse que son d ispositivos de protección contra sobrecorrente.  
En la Excepción modificar como se indica en la segunda columna, no es correcto como 
está en el proyecto y no representa lo que se quiere decir en el NEC.  
En (2) cambiar “o” por “y” cambiar “en la placa de dat os del módulo fotovoltaico” por 
“para el módulo fotovoltaico o el convertidor de c.c. a c.c.”.    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       En (2) de b) cambiar “sean adecuados” por “estén aprobados”.  
En c. incluir que es un dispositivo de protección.  
 
946. 690-9 a) Excepción   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
a) Excepción . No será requerido un dispositivo de sobrecorriente para módulos 
fotovoltaicos o conductores del circuito de fuentes fotovoltaicas seleccionados de 
acuerdo con 690 -8(b), cuando una de las siguientes condiciones ap lica: 
(1) No existen fuentes externas tales como circuitos de una fuente conectados en 
paralelo, baterías o retroalimentación desde inversores.  
(2) Las corrientes de corto circuito de todas las fuentes no exceden la ampacidad de 
los conductores, o el máxim o valor nominal del dispositivo de protección contra 
sobrecorriente especificado en la placa de datos del módulo fotovoltaico.  
Debe decir:  
a) Excepción . No será requerido un dispositivo de sobrecorriente para módulos 
fotovoltaicos o conductores del circuit o de fuentes fotovoltaicas o conductores del 
circuito fuente de convertidores de c.c. a c.c. seleccionados de acuerdo con 690 -8(b), 
cuando una de las siguientes condiciones aplica:  
(1) No existen fuentes externas tales como circuitos de una fuente conectad os en 
paralelo, baterías o retroalimentación desde inversores.  
(2) Las corrientes de corto circuito de todas las fuentes no exceden la ampacidad de 
los conductores y el máximo valor nominal del dispositivo de protección contra 
sobrecorriente especificado e n la placa de datos del módulo fotovoltaico o en los 
convertidores de c.c. a c.c.  
Soporte o fundamento:  
Falto incluir este elemento nuevo del NEC -2017 en la Excepción y en el inciso 2) 
se debe reemplazar "y" por "o" porque se deben cumplir ambas condicione s, de 
otra manera tendría otro significado .                                                                                        
690.9 Overcurrent Protection.  
(A) Circuits and Equipment. PV system dc circuit and inverter  
output conductors and equipment s hall be protected against  
overcurrent. Overcurrent protective devices shall not be  
required for circuits with sufficient ampacity for the highest  
available current. Circuits connected to current limited  
supplies (e.g., PV modules, dc -to-dc converters, inte ractive  
inverter output circuits) and also connected to sources having  
higher current availability (e.g., parallel strings of modules,  
utility power) shall be protected at the higher current source  
connection.  
Exception: An overcurrent device shall not be required for PV modules  
or PV source circuit or dc -to-dc converters source circuit conductors sized in 
accordance with 690.8(B) where one of the following applies:  PROCEDE  
Se modifica para qued ar como sigue:  
a) Excepción . No será requerido un 
dispositivo de sobrecorriente para 
módulos fotovoltaicos o conductores 
del circuito de fuentes fotovoltaicas o 
conductores del circuito fuente de 
convertidores de c.c. a c.c. 
seleccionados de acuerdo con 69 0-
8(b), cuando una de las siguientes 
condiciones aplica:  
2) Las corrientes de corto circuito de 
todas las fuentes no exceden la 
ampacidad de los conductores y el 
máximo valor nominal del dispositivo 
de protección contra sobrecorriente 
especificado en la p laca de datos del 
módulo fotovoltaico o en los 
convertidores de c.c. a c.c.  
       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   (1) There are no external sources such as parallel -connected source  
circuits, batteries, or backfeed from inverters.  
(2) The short -circuit currents from all sources do not exceed the  
ampacity of the conductors and the maximum overcurrent protective  
device size rating specified for the PV module or dc -to-dc 
converter  
 
 
947. 690-9 c)  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
c). Fuente fotovoltaica y circuitos de salida . Se permitirá una sola protección contra 
sobrecorriente, cuando s e requiera, para proteger los conductores y módulos 
fotovoltaicos de cada circuito de fuente o los conductores de cada circuito de salida. 
Donde se utilizan un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente para proteger 
la fuente fotovoltaica o los circuitos de salida, se deben poner todos los dispositivos de 
sobrecorriente en la misma polaridad para todos los circuitos en un sistema 
fotovoltaico. Los dispositivos contra sobrecorriente deben ser accesibles, aunque no 
debe requerirse que sean fácilmen te accesibles.  
NOTA:  Debido a la mejora de la protección contra falla a tierra en sistemas 
fotovoltaicos por 690 -41b), un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente en 
cualquiera de los conductores positivo o negativo de un sistema fotovoltaico e n 
combinación con esta protección contra falla a tierra provee una adecuada protección 
contra sobrecorriente.   
Debe decir:  
c). Fuente fotovoltaica y circuitos de salida  Circuitos fuente y de salida 
fotovoltaicos . Se permitirá una sola protección contra so brecorriente, cuando se 
requiera, para proteger los conductores y módulos fotovoltaicos de cada circuito de 
fuente o los conductores de cada circuito de salida. Donde se utilizan un solo 
dispositivo de protección contra sobrecorriente para proteger la fuen te fotovoltaica o los 
circuitos de salida, se deben poner todos los dispositivos de sobrecorriente en la 
misma polaridad para todos los circuitos en un sistema fotovoltaico. Los dispositivos 
contra sobrecorriente deben ser accesibles, aunque no debe requer irse que sean 
fácilmente accesibles.  
NOTA:  Debido a la mejora de la protección contra falla requerida a tierra en sistemas 
fotovoltaicos por 690 -41b), un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente en 
cualquiera de los conductores positivo o negat ivo de un sistema fotovoltaico en 
combinación con esta protección contra falla a tierra provee una adecuada protección 
contra sobrecorriente.   
Soporte o fundamento:  
Dar claridad a la sección con base en el NEC -2017 ya que se refiere a la 
protección de amb os circuitos, cuando proviene directamente de la fuente o 
cuando se utiliza un dispositivo de combinación de corriente continua o un 
convertidor de corriente continua a corriente continua.                                              PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c. Circuitos de fuente y de salida 
fotovoltaicos.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       690-9(C) Photovoltaic S ource and Output Circuits. A single overcurrent  
protective device, where required, shall be permitted to  
protect the PV modules and conductors of each source circuit  
or the conductors of each output circuit. Where single overcurrent  
protection devices are used to protect PV source or output  
circuits, all overcurrent devices shall be placed in the same  
polarity for all circuits within a PV system. The overcurrent  
devices shall be accessible but shall not be required to be readily 
accessible.Informational                                                                                                
Note: Due to improved ground -fault protection  
required in PV systems by 690.41(B), a single overcurrent  
protective device in either the positive or negative conduct ors of  
a PV system in combination with this ground -fault protection  
provides adequate overcurrent protection.  
 
 
948. 690-9 d)  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
d) Transformadores de potencia . Se proporcionará protección contra sobrecorriente 
para un transformador con una fuente o fuentes a cada lado de acuerdo con lo 
establecido en la sección 450 -3, considerando primero uno de los la dos del 
transformador como el primario y después el otro lado.                                                                                                                                                                                         
Excepción : Debe permitirse un transformador de potencia cuya corriente nominal en el 
lado conectado a la salida del inversor interactivo que no sea inferior a la corriente 
nominal de salida continua del inversor.  
Debe decir:  
d) Transformadores de potencia . Se prop orcionará protección contra sobrecorriente 
para un transformador con una fuente o fuentes a cada lado de acuerdo con lo 
establecido en la sección 450 -3, considerando primero uno de los lados del 
transformador como el primario y después el otro lado.                                                                                                                                                                                         
Excepción: Se permitirá que un transformador de potencia cuya corriente nomina l del 
lado conectado a la salida del inversor interactivo que no sea inferior a la corriente 
nominal de salida continua del inversor, no tenga protección contra sobrecorriente 
desde el inversor.  
Soporte o fundamento:  
Complementar y dar claridad a la secci ón con base al NEC -2017, para indicar que 
para el caso mencionado no se requiere protección .                                                                       
690-9 (D) Power Transformers. Overcurrent protection for a transformer  
with a source(s) on ea ch side shall be provided in  
accordance with 450.3 by considering first one side of the transformer,  
then the other side of the transformer, as the primary.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Excepción: Sin protección de 
sobrecorriente d esde el inversor se 
permitirá un transformador de potencia 
con corriente nominal del lado 
conectado a la salida del inversor 
interactivo no menor a la corriente 
nominal de salida continua del 
inversor.        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Exception: A power transformer with a current rating on the side  
connected toward the interactive i nverter output, not less than the rated continuous 
output current of the inverter, shall be permitted without overcurrent protection from the 
inverter.  
 
 
949. 690-11  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
Protección de falla por arco (Corriente continua).  Los sistemas fotovoltaicos que 
operan a 80 volts de corriente continua o más entre cualquiera de los dos conductores 
deben estar protegidos por un interruptor (corriente continua) de falla por arco, 
aprobado, tipo fotovoltaico u otros componentes del sistema que provean una 
protección equivalente. El sistema debe detectar e interrumpir fallas por arco 
resultantes de una falla en la continuidad esperada de un conductor, conexión, módulo 
u otro co mponente del sistema, en los circuitos de c.c. de sistemas fotovoltaicos.  
Excepción : Para sistemas fotovoltaicos que no estén instalados sobre o dentro de 
edificios, se permitirá que no tengan protección del circuito por falla a tierra los circuitos 
de sal ida fotovoltaicos y los circuitos de salida del convertidor c.c. a c.c. que están 
directamente enterrados, instalados en canalizaciones metálicas o instalados en 
bandejas de cable metálicas cerradas. Las estructuras separadas que tienen el solo 
propósito d e contener el equipo del sistema fotovoltaico que tienen el solo propósito de 
contener el equipo del sistema fotovoltaico no serán consideradas edificios para los 
propósitos de esta excepción.   
Debe decir:  
Protección de falla por arco (Corriente continua) . Los sistemas fotovoltaicos que 
operan a 80 volts de corriente continua o más entre cualquiera de los dos conductores 
deben estar protegidos por un interruptor (corriente continua) de falla por arco, 
aprobado, tipo fotovoltaico u otros componentes del sis tema que provean una 
protección equivalente. El sistema debe detectar e interrumpir fallas por arco 
resultantes de una falla en la continuidad esperada de un conductor, conexión, módulo 
u otro componente del sistema, en los circuitos de c.c. de sistemas fo tovoltaicos.  
Excepción:  Para sistemas fotovoltaicos que no estén instalados sobre o dentro de 
edificios, se permitirá que no tengan protección del circuito por falla de arco los 
circuitos de salida fotovoltaicos y los circuitos de salida del convertidor c. c. a c.c. que 
están directamente enterrados, instalados en canalizaciones metálicas o instalados en 
charolas portacables metálicas cerradas. Las estructuras separadas que tienen el solo 
propósito de contener el equipo del sistema fotovoltaico que tienen el  solo propósito de 
contener el equipo del sistema fotovoltaico  no serán consideradas edificios para los 
propósitos de esta excepción.   
Soporte o fundamento:  
Reemplazar el texto "falla a tierra" por "falla de arco", reemplazar el texto 
"bandejas de cables"  por "charolas portacables" y eliminar texto repetido .  
690.11 Arc -Fault Circuit Protection (Direct Current). Photovoltaic  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Excepción:  Para sistemas 
fotovoltaicos que no estén instalados 
sobre o dentro de edificios, se permitirá 
que no tengan protección del circuito 
por falla de arco los circuitos de salida 
fotovoltaicos y los circuitos de salida 
del convertidor c.c. a c.c. que están 
directamente enterrados, instalados en 
canalizaciones metálicas o instalados 
en charolas portacables metálicas 
cerradas. Las estructuras separadas 
que tienen el solo propósito de 
contener el equipo del sistema 
fotovoltaico no serán consideradas 
edificios para los propósitos de esta 
excepción   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       systems operating at 80 volts dc or greater between any  
two conductors shall be protected by a listed PV arc -fault circuit  
interrupte r orother system components listed to provide equivalent  
protection. The system shall detect and interrupt arcing  
faults resulting from a failure in the intended continuity of a  
conductor, connection, module, or other system component in  
the PV system dc c ircuits.  
Informational Note: Annex A includes the reference for the  
Photovoltaic DC Arc -Fault Circuit Protection product standard.  
Exception: For PV systems not installed on or in buildings, PV output  
circuits and dc -to-dc converter output circuits that ar e direct buried,  
installed in metallic raceways, or installed in enclosed metallic cable  
trays are permitted without arc -fault circuit protection. Detached structures whose sole 
purpose is to house PV system equipment shall not be considered buildings acco rding 
to this exception.  
 
950. 690-12  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  
 
 
 
 
 
ANCE  
 Dice:  
Debe decir:  
690-12 Desconexión rápida de sistemas fotovoltaicos e n edificios . Se debe 
instalar un medio de desconexión rápida en los circuitos de sistemas fotovoltaicos 
instalados sobre o dentro de edificios con la finalidad de reducir riesgos contras 
descargas al personal de emergencia de acuerdo con lo establecido en (a) hasta (d) 
siguientes.  
a) Controlador de conductores . Se debe utilizar un controlador de conductores en los 
circuitos fotovoltaicos suministrados por el sistema fotovoltaico.                                                                                                                                                                   
b) Limites del controlador. La utilización del término límite del arreglo en esta sección 
se define como, a 30 cm del arreglo en todas las direcciones. El controlador de 
conductores fuera del límite del arreglo debe cumplir con 690 -12 (b) (1) y dentro del 
límite del arreglo debe cumplir con con 690 -12 (b) (2).                                                                                                                                                                                          
(1) Fuera del límite del arreglo. El controlador de conductores localizado fuera del límite 
o a más de 1 m del punto de entrada al edificio debe limitarse a una tensión no mayor 
a 30 V co n un inicio de desconexión rápida de 30 segundos. La tensión debe medirse 
entre cualquiera de los dos conductores y entre cualquier conductor y tierra.                                                                                                                                                                 
(2) Dentro del límite del arreglo. El sistema fotovoltaico debe cumplir con uno de los 
siguientes:  
(1) El sistema fotovoltaico debe ser aprobado y etiquetado en campo como un arreglo 
fotovoltaico de d esconexión rápida. Este arreglo debe ser instalado y utilizado con 
base en las instrucciones del fabricante incluidas en el arreglo con desconexión rápida 
aprobado y etiquetado o etiquetado en campo.  
NOTA:  Un arreglo fotovoltaico aprobado y etiquetado en c ampo es evaluado y definido 
en las instrucciones de instalación como un montaje o sistema que reduce pero no PROCEDE  
Se incluye sección  
690-12 Desco nexión rápida de 
sistemas fotovoltaicos en edificios . 
Se debe instalar un medio de 
desconexión rápida en los circuitos de 
sistemas fotovoltaicos instalados sobre 
o dentro de edificios con la finalidad de 
reducir riesgos contras descargas a las 
personas de acuerdo con lo 
establecido en (a) hasta (d) siguientes.  
a) Controlador de conductores . Se 
debe utilizar un controlador de 
conductores en los circuitos 
fotovoltaicos suministrados por el 
sistema fotovoltaico.                                                                                                                                                                   
b) Limites del controlador. La 
utilización del término límite del arreglo 
en esta sección se define como, a 30 
cm del arreglo en todas las 
direcciones. El controlador de 
conductores fuera del límite del arreglo 
debe cumplir con 690 -12 (b) (1) y 
dentro del límite del arreglo debe 
cumplir con con 690 -12 (b) (2).                                                                                                                                                                                                (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   elimina el riesgo de descarga eléctrica en un arreglo fotovoltaico dañado durante la 
extinción de un incendio. Los sitemas fotovoltaicos de descone xión rápida son 
diseñados para reducir el riesgo de descarga utilizando métodos como acceso limitado 
a partes energizadas, reducción de la diferencia de potencial entre las partes 
energizadas, reducción de  la corriente eléctrica a través del  incremento d e  la 
resistencia  del circuito  que pudiera afectar al  personal involucrado o por la 
combinación de cualquiera de los métodos.  
(2) El controlador de conductores ubicado dentro del límite o a no más de 1 m del 
punto de penetración de la superficie de un e dificio debe limitarse a una tensión no 
mayor de 80 V con 30 segundos de inicio para desconexión rápida. La tensión se debe 
medir entre cualquiera de los dos conductores y entre cualquier conductor y tierra.                                                                                                                                                                                                   
(3) Los arreglos fotovoltaicos con métodos de alambrado no expuestos, no expuestos a 
partes conductivas e inst alados a más de 2.5 m de partes conductivas puestas a tierra 
expuestas o  puestas a tierra, no se requiere que cumplan con 690 -12 (b) (2). Los 
requerimientos de 690 -12 (b) (2) deben aplicarse a partir del 1 de Enero de 2019.                                                                                
(c) Dispositivo de inicio . El dispositivo de inicio debe comenzar la función de  
desconexión rápida  del sistema fotovoltaico. La posición fuera en el dispositivo debe  (1) Fuera del límite del arreglo. El 
controlador de conductores localizado 
fuera del límite o a más de 1 m del 
punto de entrada al edificio debe 
limitarse a una tensión no mayor a 30 
V con un inicio de desconexión rápida 
de 30 segundos. La tensión debe 
medirse entre cualquiera de los dos 
conductores y entre cualquier 
conductor y tierra.                                                                                                                                                                 
(2) Dentro del límite del arreglo. El 
sistema fotovoltaico debe cumplir con 
uno de los siguientes:                                                                                                                                                                                                                                       
(1) El sistema fotovoltaico debe ser 
aprobado y etiquetado en campo como 
un arreglo fotovoltaico de desconexión 
rápida. Este arreglo debe ser instalado 
y utilizado con base en las  
 
 
   indicar que la función de desconexión rápida en el dispositivo de desconexión rápida 
ha sido iniciado para todos sistemas fotovoltaicos conectados al dispositivo. Par a 
unidades de vivienda unifamiliares y bifamiliares el dispositivo de inicio debe ser 
ubicado en un lugar fácilmete accesible fuera del edificio.   El dispositivo de inicio de 
desconexión rápida debe consistir de almenos uno de los siguientes:                                                                                                                                                                                                               
(1) Medio de desconexión de acometida.  
(2) Medio de desconexió n del sistema fotovoltaico.  
(3) Desconectador fácilmente accesible que indique claramente si se encuentra en la 
posición de abierto o cerrado.  
NOTA : Un ejemplo de porque un dipositivo de inicio debe cumplir con 690 -12 (c) (3) se 
tiene cuando un sistema se encuentra conectado con la opción de sistema autónomo  
y permanece energizado ante la pérdida de  alimentación del suministardor.                                                                                                                                                                                                                   
Donde se instalan múltiples sistemas fotovoltaicos con la función de desconexión 
rápida sobre una sola acometida, el o los dispositivos de iniciación deben consistir en 
no más de seis desconectadores o seis interruptores automáticos, o una combinación 
de no más de seis desconectadores e interruptores automáticos, instalados en un solo 
envolvente o en un grupo de envolventes separados. Estos dispositivos de iniciación 
deben c omenzar la desconexión rápida de todos los sitemas fotovoltaicos con 
funciones de desconexión rápida sobre la acometida. Donde son instalados dipositivos 
de iniciación auxiliares, estos dispositivos auxiliares deben controlar todos los sitemas 
fotovoltaico s con funciones de desconexión rápida sobre la acometida.                                                                                                                                                            
d) Equipo . El equipo que lleva acabo las fu nciones de desconexión rápida, además de 
los dispositivos de iniciación tales como dispositivos de desconexión aprobados, 
interruptores automáticos, interruptores de control, deben ser aprobados para instrucciones d el fabricante incluidas 
en el arreglo con desconexión rápida 
aprobado y etiquetado o etiquetado en 
campo.                                                                                                                                                                                                                       
NOTA:  Un arreglo fotovoltaico 
aprobado y etiquetado en campo es 
evaluado y definido en las 
instrucciones de instalación como un 
montaje o sistema que reduce pero no 
elimina el riesgo de descar ga eléctrica 
en un arreglo fotovoltaico dañado 
durante la extinción de un incendio. 
Los sistemas fotovoltaicos de 
desconexión rápida son diseñados 
para reducir el riesgo de descarga 
utilizando métodos como acceso 
limitado a partes energizadas, 
reducción de  la diferencia de potencial 
entre las partes energizadas, reducción 
de  la corriente eléctrica a través del  
incremento de  la resistencia  del 
circuito  que pudiera afectar al  
personal involucrado o por la 
combinación de cualquiera de los 
métodos.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       proporcionar protección de desconexión rápida.  
NOTA:  Los conductores del circuito de entrada del inversor a menudo permanecen 
energizados por más de 5 minutos con inversores no aprobados para desconexión 
rápida.  
Soporte o fundamento:  
Se debe incluir esta sección de gran importancia para la seguridad del person al 
de emergencia y para reducir los riesgos ante un siniestro, la cual apareció por 
primera vez en el NEC -2014 y en el NEC -2017 sufrió modificaciones y nuevas 
aportaciones; también se debe considerar el notable incremento de los sistemas 
fotovoltaicos inte rconectados a las redes generales de distribución, para no 
omitir esta sección, además de los siniestros ocurridos en el presente año en 
nuestro país, donde los primeros en responder (bomberos) no contaban con esta 
herramienta de seguridad.  (2) El  controlador de conductores 
ubicado dentro del límite o a no más de 
1 m del punto de penetración de la 
superficie de un edificio debe limitarse 
a una tensión no mayor de 80 V con 30 
segundos de inicio para desconexión 
rápida. La tensión se debe medir entre  
cualquiera de los dos conductores y 
entre cualquier conductor y tierra.  
(3) Los arreglos fotovoltaicos con 
métodos de alambrado no expuestos, 
no expuestos a partes conductivas e 
instalados a más de 2.5 m de partes 
conductivas puestas a tierra expuestas 
o  puestas a tierra, no se requiere que 
cumplan con 690 -12 (b) (2). Los 
requerimientos de 690 -12 (b) (2) deben 
aplicarse a partir del 1 de Enero de 
2019.  
 
    (c) Dispositivo de inicio . El 
dispositivo de inicio debe comenzar la 
función de  desconexión rápid a  del 
sistema fotovoltaico. La posición fuera 
en el dispositivo debe indicar que la 
función de desconexión rápida en el 
dispositivo de desconexión rápida ha 
sido iniciado para todos sistemas 
fotovoltaicos conectados al dispositivo. 
Para unidades de vivien da 
unifamiliares y bifamiliares el 
dispositivo de inicio debe ser ubicado 
en un lugar fácilmente accesible fuera 
del edificio.   El dispositivo de inicio de 
desconexión rápida debe consistir de 
al menos uno de los siguientes:                                                                                                                                                                                                               
(1) Medio de desconexión de 
acometida.  
(2) Medio de desconexión del sistema 
fotovoltaico.  
(3) Desconectador fácilmente accesible 
que indique claramente si se encuentra 
en la posición de abierto o cerrado.                                                                                                                                                                                   
NOTA : Un ejemplo de por que un       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   dipositivo de inicio debe cumplir con 
690-12 (c) (3) se tiene cuando un 
sistema se encuentra conectado con la 
opción de sistema autónomo  y 
permanece energizado ante la pérdida 
de  alimentación del suministardor.                                                                                                                                                                                                                   
Donde se in stalan múltiples sistemas 
fotovoltaicos con la función de 
desconexión rápida sobre una sola 
acometida, el o los dispositivos de 
iniciación deben consistir en no más de 
seis desconectadores o seis 
interruptores automáticos, o una 
combinación de no más de se is 
desconectadores e interruptores 
automáticos, instalados en un solo 
envolvente o en un grupo de 
envolventes separados. Estos 
dispositivos de iniciación deben  
 
    comenzar la desconexión rápida de 
todos los sistemas fotovoltaicos con 
funciones de descon exión rápida sobre 
la acometida. Donde son instalados 
dispositivos de iniciación auxiliares, 
estos dispositivos auxiliares deben 
controlar todos los sistemas 
fotovoltaicos con funciones de 
desconexión rápida sobre la 
acometida.  
d) Equipo . El equipo que lle va acabo 
las funciones de desconexión rápida, 
además de los dispositivos de 
iniciación tales como dispositivos de 
desconexión aprobados, interruptores 
automáticos, interruptores de control, 
deben ser aprobados para 
proporcionar protección de 
desconexión rá pida.                                                                                                   
NOTA:  Los conductores del circuito de 
entrada del inversor a menudo 
permanecen energizados por más de 5 
minutos con inversores no aprobados 
para descone xión rápida.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       951. 690-13. Medios de 
desconexión de 
Sistemas 
fotovoltaicos.  ANCE  Dice:   
690-13. Medios de desconexión de Sistemas fotovoltaicos.  Se debe proporcionar 
un medio que desconecte el sistema fotovoltaico de todos los conductores  de un 
sistema fo tovoltaico incluyendo sistemas de potencia, sistemas de almacenamiento de 
energía, y equipos de utilización y su cableado asociado.  a) Ubicación.  El medio de 
desconexión del sistema fotovoltaico se debe instalar en un lugar fácilmente accesible.  
b) Marcad o. El medio de desconexión de cada sistema fotovoltaico debe indicar 
claramente cuando esté en la posición abierto (off) o posición cerrado (on) y estar 
marcado permanentemente para identificarlo como DESCONECTADOR DEL 
SISTEMA FOTOVOLTAICO. Adicionalmente se permitirán marcas basadas en la 
configuración específica del sistema. Para el medio de desconexión de sistema 
fotovoltaico donde las terminales de línea y carga puedan ser energizadas en la 
posición abierta, el medio de desconexión debe estar marcado co n la leyenda siguiente 
o su equivalente:  
c) Adecuado para el uso.  Si el sistema fotovoltaico es conectado en el lado de 
suministro del medio de desconexión de la acometida de acuerdo con lo permitido 230 -
82(6), el medio de desconexión del sistema fotovolta ico debe ser adecuado para 
usarse como equipo de acometida.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
 
d) Cantidad máxima de 
desconectadores.  Cada medio de 
desconexión del sistema fotovoltaico 
debe tener no más de seis 
interruptores o seis  interruptores 
automáticos o una combinación de no 
más de seis interruptores e 
interruptores automáticos, montados 
en una sola envolvente o en un grupo 
de envolventes separados. Se 
permitirá un solo medio de 
desconexión del sistema fotovoltaico 
para la sal ida de corriente alterna 
combinada de uno o más inversores o 
módulos de corriente alterna en un 
sistema interactivo.  
 
 
   d) Cantidad máxima de desconectadores.  El medio de desconexión del sistema 
fotovoltaico debe tener no más de seis interruptores o sei s interruptores automáticos o 
una combinación de no más de seis interruptores e interruptores automáticos, 
montados en una sola envolvente o en un grupo de envolventes separados. Se 
permitirá un solo medio de desconexión del sistema fotovoltaico para la sa lida de 
corriente alterna combinada de uno o más inversores o módulos de corriente alterna en 
un sistema interactivo.  
e) Valor nominal. Los medios de desconexión del sistema fotovoltaico  deben tener 
capacidad suficiente para la corriente máxima de cortocir cuito y tensión en las 
terminales del desconectador del sistema fotovoltaico.  
f) Tipo de desconectador  
(1) Desconexión simultánea. El medio de desconexión debe desconectar 
simultáneamente  los conductores del sistema fotovoltaico de todos los conductores d e 
otros sistemas. El medio de desconexión fotovoltaico debe ser un interruptor de uso 
general operable externamente o un interruptor automático o algún otro medio 
aprobado. Los medios de desconexión del sistema fotovoltaico debe estar marcado 
para su uso e n sistemas fotovoltaicos o ser adecuado para operar con 
retroalimentación.  
(3) Interruptor con envolvente designado para corriente continua, Interruptor tipo 
abierto e Interruptor automático de potencia de baja tensión. Se permitirán los 
Interruptor con en volvente designado para corriente continua, Interruptor tipo abierto e 
Interruptor automático de potencia de baja tensión para operación son permitidos para 
operación con retroalimentación.  
Debe decir:  e) Valor nominal. Los medios de 
desconexión del sistema fotovoltaico  
deben tener capacidad suficiente para 
la corriente máxima del circuito, 
corriente de cortocircuito disponible y 
tensión en las terminales del 
desconectador del sistema fo tovoltaico.  
f) Tipo de desconectador  
(1) Desconexión simultánea. El 
medio de desconexión debe 
desconectar simultáneamente  los 
conductores del sistema fotovoltaico de 
todos los conductores de otros 
sistemas. El medio de desconexión 
fotovoltaico debe ser un  interruptor de 
uso general operable externamente o 
un interruptor automático o algún otro 
medio aprobado. Los medios de 
desconexión del sistema fotovoltaico 
deben estar marcados para su uso en 
sistemas fotovoltaicos o ser adecuados 
para operar con retroal imentación.  
(3) Interruptor con envolvente       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   690-13. Medios de desconexión de Sistemas fotovoltaico s. Se debe proporcionar 
un medio que desconecte el sistema fotovoltaico de todos los conductores  de un 
sistema fotovoltaico incluyendo sistemas de potencia, sistemas de almacenamiento de 
energía, y equipos de utilización y su cableado asociado.  
a) Ubicaci ón. El medio de desconexión del sistema fotovoltaico se debe instalar en un 
lugar fácilmente accesible.  
b) Marcado.  El medio de desconexión de cada sistema fotovoltaico debe indicar 
claramente cuando esté en la posición abierto (apagado) o posición cerrado  
(encendido) y estar marcado permanentemente para identificarlo como 
DESCONECTADOR DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO. Adicionalmente se permitirán 
marcas basadas en la configuración específica del sistema. Para el medio de 
desconexión de sistema fotovoltaico donde las terminales de línea y carga puedan ser 
energizadas en la posición abierta, el medio de desconexión debe estar marcado con 
la leyenda siguiente o su equivalente:  
Las señales o etiquetado de advertencia deben cumplir con 110.21(b).  
c) Adecuado para el us o. Si el sistema fotovoltaico está conectado en el lado de 
suministro del medio de desconexión de la acometida de acuerdo con lo permitido 230 -
82(6), el medio de desconexión del sistema fotovoltaico debe estar aprobado como 
adecuado para usarse como equipo  de acometida.  
 designado para corriente continua, 
interruptor tipo abierto e interruptor 
automático de potencia de baja 
tensión. Se permitirán los interruptores 
con envolvente designados para 
corriente continua, interruptores ti po 
abierto e interruptores automáticos de 
potencia de baja tensión para 
operación con retroalimentación.  
 
 
   d) Cantidad máxima de desconectadores.  Cada medio de desconexión del sistema 
fotovoltaico debe tener no más de seis interruptores o seis interrup tores automáticos o 
una combinación de no más de seis interruptores e interruptores automáticos, 
montados en una sola envolvente o en un grupo de envolventes separados. Se 
permitirá un solo medio de desconexión del sistema fotovoltaico para la salida de 
corriente alterna combinada de uno o más inversores o módulos de corriente alterna en 
un sistema interactivo.  
e) Valor nominal. Los medios de desconexión del sistema fotovoltaico  deben tener 
capacidad suficiente para la corriente máxima del circuito, corrien te de cortocircuito 
disponible y tensión en las terminales del desconectador del sistema fotovoltaico.  
f) Tipo de desconectador  
(1) Desconexión simultánea. El medio de desconexión debe desconectar 
simultáneamente  los conductores del sistema fotovoltaico d e todos los conductores de 
otros sistemas. El medio de desconexión fotovoltaico debe ser un interruptor de uso 
general operable externamente o un interruptor automático o algún otro medio 
aprobado. Los medios de desconexión del sistema fotovoltaico deben e star marcados 
para su uso en sistemas fotovoltaicos o ser adecuados para operar con 
retroalimentación.  
(3) Interruptor con envolvente designado para corriente continua, interruptor tipo 
abierto e interruptor automático de potencia de baja tensión. Se permi tirán los   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       interruptorse con envolvente designados para corriente continua, interruptores tipo 
abierto e interruptores automáticos de potencia de baja tensión para operación con 
retroalimentación.  
Soporte o fundamento:  
690.13 Photovoltaic System Disconnecti ng Means.  
The warning sign(s) or label(s) shall comply with 110.21(B).  
(C) Suitable for Use. If the  PV system is connected to the supply side of the service 
disconnecting means as permitted in 230.82(6), the PV system disconnecting means 
shall be listed as  suitable for use as service equipment.  
(D) Maximum Number of Disconnects. Each PV system disconnecting means shall 
consist of not more than six switches or six sets of circuit breakers, or a combination of 
not more than six switches and sets of circuit br eakers, mounted in a single enclosure, 
or in a group of separate enclosures. A single PV system disconnecting means shall be 
permitted for the combined ac output of one or more inverters or ac modules in an 
interactive system.  
(E) Ratings . The PV system di sconnecting means shall have ratings sufficient for the 
maximum circuit current available shortcircuit current, and voltage that is available at 
the terminals of the PV system disconnect.  
 
   (F) Type of Disconnect.  
(3) DC -rated Enclosed Switches, Open -Type Switches, and Low -Voltage Power 
Circuit Breakers. DC-rated, enclosed switches, open -type switches, and low -voltage 
power circuit breakers shall be permitted for backfeed operation.  
Colocar el inciso a) de 690 -13 en el renglón siguiente.  
En b) cambiar “ (off)” por “(apagado)” y “(on)” por “(apagado)”.  
Después de la leyenda incluir el párrafo “Las señales o etiquetado de advertencia 
deben cumplir con 110.21(b).”  
En c) cambiar “es conectado” por “está conectado” para mejorar la redacción y cambiar 
“ser” por  “estar aprobado como” para indicar que el medio de desconexión debe estar 
aprobado.  
En d) cambiar “El” por “Cada” debe ser cada medio porque no es sólo un medio de 
desconexión.  
Corregir el inciso e) por el que se indica en la segunda columna, el NEC indic a que 
están separadas las corrientes.  
En (1) de f) corregir ya que está hablando de medios de desconexión por lo que todo lo 
que se refiere a ellos debe en estar en plural.  
En (3) corregir la redacción a como se indica en la segunda columna ya que contiene  
errores de redacción.   
952. 690-13   ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          Dice: 690 -13   
NOTA : Los sistemas fotovoltaicos instalados de acuerdo con 690 -12 abarca el cuidado NO PROCEDE        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   FECIME  de los conductores energizados que entran en un edificio  
Debe decir:  Se sugi ere eliminar esta nota, ya que no se agregó en el proyecto de 
NOM la subsección 690 -12 del NEC  
Soporte o fundamento:  referente a los paros de emergencia para los servicios de 
rescate.  
O, de otra manera, debe agregarse la subsección faltante.  Se incluye la NOTA  
953. 690-13  NOTA   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
NOTA : Los sistemas fotovoltaicos instalados de acuerdo con 690 -12 abarca el cuidado 
de los conductores energizados que entran en un edificio.  
Debe decir:  
NOTA : Los sist emas fotovoltaicos instalados de acuerdo con 690 -12 abarca el cuidado 
de los conductores energizados que entran en un edificio.  
Soporte o fundamento:  
Alude a sección no incluida en el  Anteproyecto de la NOM -001-SEDE -2018 (Ver 
Justificación/Comentario ante rior); Hacer caso omiso de esta observación si se 
incluye la sección 690 -12 
690-13 Informational Note: PV systems installed in accordance with  
690.12 address the concerns related to energized conductors  
entering a building.  PROCEDE  
 
Se incluye la NOTA  
 
954. 690-15. 
Desconexión de 
equipo 
fotovoltaico.  ANCE  
 Dice:   
690-15. Desconexión de equipo fotovoltaico. Deben proveerse medios para aislar 
los módulos fotovoltaicos, los módulos fotovoltaicos de corriente alterna, fusibles, 
convertidores inversores dc a dc , y controladores de carga, de todos los conductores 
que no estén sólidamente puestos a tierra. Se permitirá un medio de desconexión o un 
medio de desconexión del sistema fotovoltaico en lugar de un dispositivo de 
aislamiento. Donde la corriente máxima del  circuito es mayor que 30 amperes en la 
salida del circuito del combinador de corriente continua o del circuito de alimentación 
de un controlador de carga o inversor se deberá proveer un dispositivo para 
aislamiento. Cuando un controlador de carga o invert idor tenga múltiples circuitos de 
entrada se permitirá un solo medio de desconexión para aislar el equipo de los 
circuitos de entrada.  
a) Ubicación. Se deben instalar dispositivos de aislamiento o medios de desconexión 
en circuitos conectados a equipos, u bicados dentro del equipo o a la vista dentro de los 
3 metros del equipo. Se permitirá que los medios de desconexión del equipo estén 
alejados del equipo cuando pueda ser operado remotamente dentro de los 3 metros 
del equipo.  
b) Capacidad de interrupción.  El medio de desconexión de los equipos debe tener 
valor nominal de interrupción suficiente para la corriente máxima de cortocircuito  y 
tensión que esté en las terminales del equipo. No se requerirá que el dispositivo de 
aislamiento tenga valor nominal de interrupción.  
c) Dispositivo de aislamiento.   
(1) Un conector que cumpla los requisitos de la sección 690 -33 y esté PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
690-15. Desconexión de equipo 
fotovoltaico. Deben proveerse medios 
para aislar los módulos fotovoltaicos, 
los mód ulos fotovoltaicos de corriente 
alterna, fusibles, convertidores 
inversores dc a dc, y controladores de 
carga, de todos los conductores que no 
estén sólidamente puestos a tierra. Se 
permitirá un medio de desconexión o 
un medio de desconexión del sistema 
fotovoltaico en lugar de un dispositivo 
de aislamiento. Donde la corriente 
máxima del circuito es mayor que 30 
amperes en la salida del circuito del 
combinador de corriente continua o del 
circuito de alimentación de un 
controlador de carga o inversor se 
debe rá proveer un medio de 
desconexión del equipo para 
aislamiento. Cuando un controlador de 
carga o invertidor tenga múltiples  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       identificado para uso con equipos específicos.  
(4) Un dispositivo de aislamiento adecuado para la aplicación especificada.  
d) Medios de desc onexión de equipos. Un medio de desconexión de equipos debe 
desconectar simultáneamente todos los conductores de corriente que no están 
sólidamente conectados a tierra. El medio de desconexión fotovoltaico debe ser 
operable externamente, sin exponer al ope rador al contacto con partes vivas y debe 
indicar si se encuentra en la posición de abierto o de cerrado, y debe poder ser 
bloqueado de acuerdo con la sección 110 -25. Un medio de desconexión de equipos 
debe ser uno de los siguientes dispositivos:  
Debe deci r: 
690-15. Desconexión de equipo fotovoltaico. Deben proveerse medios para aislar 
los módulos fotovoltaicos, los módulos fotovoltaicos de corriente alterna, fusibles, 
convertidores inversores dc a dc, y controladores de carga, de todos los conductores 
que no estén sólidamente puestos a tierra. Se permitirá un medio de desconexión o un 
medio de desconexión del sistema fotovoltaico en lugar de un dispositivo de 
aislamiento. Donde la corriente máxima del circuito es mayor que 30 amperes en la 
salida del circui to del combinador de corriente continua o del circuito de alimentación 
de un controlador de carga o inversor se deberá proveer un medio de desconexión del 
equipo para aislamiento. Cuando un controlador de carga o invertidor tenga múltiples 
circuitos de ent rada se permitirá un solo medio de desconexión para aislar el equipo de 
los circuitos de entrada.  circuitos de entrada se permitirá un 
solo medio de desconexión para aislar 
el equipo de los circuitos de entrada.  
 
d)  Medios de de sconexión de 
equipos . Un medio de desconexión de 
equipos debe desconectar 
simultáneamente todos los 
conductores de corriente que no están 
sólidamente puestos a tierra del 
circuito al cual están conectados. El 
medio de desconexión del equipo debe 
ser operab le externamente, sin 
exponer al operador al contacto con 
partes vivas y debe indicar si se 
encuentra en la posición de abierto o 
de cerrado, y debe poder ser 
bloqueado de acuerdo con la sección 
110-25. Un medio de desconexión de 
equipos debe ser uno de los  siguientes 
dispositivos:  
 
 
   b) Capacidad de interrupción.  El medio de desconexión de los equipos debe tener 
valor nominal de interrupción suficiente para la corriente máxima de cortocircuito y 
tensión que esté disponible en las terminales del equipo. N o se requerirá que el 
dispositivo de aislamiento tenga valor nominal de interrupción.  
c) Dispositivo de aislamiento.  
(1) Un conector que cumpla los requisitos de la sección 690 -33 y esté aprobado 
e identificado para uso con equipos específicos.  
(4) Un disp ositivo de aislamiento adecuado para la aplicación especificada.  
d) Medios de desconexión de equipos.  Un medio de desconexión de equipos debe 
desconectar simultáneamente todos los conductores de corriente que no están 
sólidamente puestos a tierra del circu ito al cual están conectados. El medio de 
desconexión del equipo debe ser operable externamente, sin exponer al operador al 
contacto con partes vivas y debe indicar si se encuentra en la posición de abierto o de 
cerrado, y debe poder ser bloqueado de acuer do con la sección 110 -25. Un medio de 
desconexión de equipos debe ser uno de los siguientes dispositivos:  
Soporte o fundamento:  
690.15 Disconnection of Photovoltaic Equipment. Isolating devices shall be 
provided to isolate PV modules, ac PV modules, fuses,  dc-to-dc converters inverters, 
and charge controllers from all conductors that are not solidly grounded. An equipment 
disconnecting means or a PV system disconnecting means shall be permitted in place 
of an isolating device. Where the maximum circuit curr ent is greater than 30 amperes        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   for the output circuit of a dc combiner or the input circuit of a charge controller or 
inverter, an equipment disconnecting means shall be provided for isolation. Where a 
charge controller or inverter has multiple input circu its, a single equipment 
disconnecting means shall be permitted to isolate the equipment from the input circuits.  
(B) Interrupting Rating. An equipment disconnecting means shall have an interrupting 
rating sufficient for the maximum short -circuit current an d voltage that is available at the 
terminals of the equipment. An isolating device shall not be required to have an 
interrupting rating.  
(C) Isolating Device.  
(1) A connector meeting the requirements of 690.33 and listed and identified for use 
with specifi c equipment  
(4) An isolating device listed for the intended application  
(D) Equipment Disconnecting Means. An equipment disconnecting means shall 
simultaneously disconnect all currentcarrying conductors that are not solidly grounded 
of the circuit to which  it is connected. An equipment disconnecting means shall be 
externally operable without exposing the operator to contact with energized parts, shall 
indicate whether in the open (off) or closed (on) position, and shall be lockable in 
accordance with 110.25 . An equipment disconnecting means shall be one of the 
following devices:  
Cambiar “dispositivo” por “medio de desconexión del equipo”, a esto se refiere el NEC.  
En b) incluir “disponible”, se refiere a la corriente o tensión disponible.  
En (1) de c) inclui r que el conector debe estar aprobado.  
En (4) de c) cambiar “adecuado” por “aprobado.  
En d) realizar lo siguiente: “d) Medios de desconexión de equipos” debe estar en 
negritas, cambiar “conectados” por “puestos”, “fotovoltáico” por “del equipo”, tal y como  
lo refieren al final del párrafo.  
 
955. 690-15 d)  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
d) Medios de desconexión de equipos . Un medio de desconexión de equipos debe 
desconectar simultáneamente todos los conductores de corriente que no están  
sólidamente conectados a tierra. El medio de desconexión fotovoltaico debe ser 
operable externamente, sin exponer al operador al contacto con partes vivas y debe 
indicar si se encuentra en la posición de abierto o de cerrado, y debe poder ser 
bloqueado de  acuerdo con la sección 110 -25. Un medio de desconexión de equipos 
debe ser uno de los siguientes dispositivos:  
Debe decir:  
d) Medios de desconexión de equipos . Un medio de desconexión de equipos debe 
desconectar simultáneamente todos los conductores de co rriente que no están 
sólidamente conectados a tierra. El medio de desconexión fotovoltaico debe ser 
operable externamente, sin exponer al operador al contacto con partes vivas y debe 
indicar si se encuentra en la posición de abierto o de cerrado, y debe po der ser PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
d) Medios de desconexión  de 
equipos.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       bloqueado de acuerdo con la sección 110 -25. Un medio de desconexión de equipos 
debe ser uno de los siguientes dispositivos:  
Soporte o fundamento:  
Marcar con negritas la sección.  
 
956. 690-31. Métodos 
permitidos.  
 ANCE  
 Dice:   
690-31. Métodos permitidos.  
a) Sistemas de alambrado. Se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado con 
canalizaciones y cables incluidos en esta NOM, y otros sistemas de alambrado y 
acces orios designados específicamente e identificados para uso en arreglos 
fotovoltaicos y alambrados como parte de un sistema. Cuando se utilicen dispositivos 
alambrados con envolventes integrales, se debe suministrar una longitud suficiente del 
cable para que  se puedan reemplazar fácilmente.  
Cuando, los circuitos de salida y de una fuente fotovoltaica, que funcionen a tensiones 
mayores a 30 volts se instalan en lugares fácilmente accesibles, los conductores de los 
circuitos deben cables con armadura metálica t ipo MC o estar instalados en una 
canalización. Cuando la temperatura ambiente supere 30 °C, la ampacidad se debe 
reducir mediante los factores de corrección dados en la Tabla 690 -31(a).  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Cuando, los circuitos de s alida y de 
una fuente fotovoltaica, que funcionen 
a tensiones mayores a 30 volts se 
instalan en lugares fácilmente 
accesibles, los conductores de los 
circuitos deben protegerse o instalarse 
en cables con armadura metálica tipo 
MC o estar instalados en una 
canalización. Cuando la temperatura 
ambiente supere 30 °C, las 
ampacidades de los conductores 
deben corregirse mediante los factores 
de corrección dados en la Tabla 690 -
31(a).  
 
 
   b) Identificación y agrupamiento.   Los circuitos de las fuentes fotovoltai cas y los 
circuitos fotovoltaicos de salida no deben estar instalados en la misma canalización, 
bandeja portacables, cable, caja de salida, caja de conexiones o accesorios similares 
como conductores, alimentadores, circuitos derivados de otros sistemas no 
fotovoltaicos o circuitos de salida de inversores a menos que los conductores de los 
distintos sistemas estén separados por una barrera. Los conductores de los sistemas 
fotovoltaicos se deben identificar y agrupar según se lo establecido en (1) y (2) 
siguientes. Deben permitirse medios de identificación por código por color separado, 
cinta de marcado, etiquetado u otros medios aprobados.  
1) Identificación. Circuitos de un sistema fotovoltaico. Los circuitos de una fuente 
fotovoltaica se deben identificar en  todos los puntos de terminación, conexión y en los 
empalmes.  
Deben permitirse medios de identificación por código por color separado, cinta de 
marcado, etiquetado u otros medios aprobados. Solamente los conductores de un 
sistema fotovoltaico sólidamente p uesto a tierra de conformidad con la sección 690 -
41(a)(5) deben ser marcados de acuerdo con 200 -6. 
2) Agrupamiento. Donde los conductores de más de un de un sistema fotovoltaico 
ocupan la misma caja de conexiones o canalización con una o más cubiertas 
remo vibles, los conductores de c.a. y c.c. de cada sistema se deben agrupar de forma 
separada por medio de uniones de cables o medios similares por lo menos una vez y 
deben luego ser agrupados a intervalos que no excedan de 1.8 m (6 pies).  
c) Cables de un solo  conductor.  b) Identificación y agrupamiento.  
Los circuitos de las fuentes 
fotovoltaicas y los circuitos 
fotovoltaicos de salida no deben estar 
instalados en la misma canalización, 
charola portacab les, cable, caja de 
salida, caja de conexiones o 
accesorios similares como 
conductores, alimentadores, circuitos 
derivados de otros sistemas no 
fotovoltaicos o circuitos de salida de 
inversores a menos que los 
conductores de los distintos sistemas 
estén se parados por una barrera. Los 
conductores de los sistemas 
fotovoltaicos se deben identificar y 
agrupar según se lo establecido en (1) 
y (2) siguientes. Deben permitirse 
medios de identificación por código de 
colores separado, cinta de marcado, 
etiquetado u otros medios aprobados.  
1) Identificación.  Los conductores 
del circuito de un sistema fotovoltaico       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   1) General. Se permite usar cables de un solo conductor tipo USE -2 y cables de un 
solo conductor identificados como alambre fotovoltaico, en lugares exteriores 
expuestos, en circuitos de fuente fotovoltaica dentro del arreglo fotovoltaico. El c able 
fotovoltaico se debe instalar de acuerdo con las secciones 338 -10(b)(4)(b) y 334 -30. 
2) Bandeja portacables.  Deben permitirse circuitos de una fuente fotovoltaica y 
circuitos fotovoltaicos de salida que utilicen cables de un solo conductor identificad o 
como cables fotovoltaicos de todos los tamaños, con o sin marca o designación para 
usar en bandeja portacables, en bandejas portacables instaladas en lugares exteriores, 
siempre que los cables estén sostenidos a intervalos que no excedan de 30 cm  y 
fijado de manera segura a intervalos que no excedan de 1.4 m.  
NOTA:  Los conductores fotovoltaicos [También llamado cable fotovoltaico (FV)] tienen 
un diámetro exterior no estándar. El factor de relleno en tubo conduit debe ser 
calculado usando la Tabla 1 del Capítulo 10.  
d) Cable multiconductor.  Deben permitirse cables multiconductores con chaqueta 
identificados para la aplicación en lugares exteriores de circuitos de salida. El cable 
debe estar fijado de manera segura a intervalos que no excedan de 1.8 m.  
e) Cables y cordones flexibles conectados a partes móviles de módulos 
fotovoltaicos. Los cables y cordones flexibles usados para conectar las partes móviles 
de orientación de los arreglos fotovoltaicos deben cumplir lo establecido en el Artículo 
400 y deben ser de un tipo identificado como cordones de uso rudo o como cables de  se deben identificar en todos los 
puntos accesibles de terminación, 
conexión y en los empalmes.  
Deben permitirse medios de 
identificación por código de color es 
separado, cinta de marcado, 
etiquetado u otros medios aprobados. 
Solamente los conductores de un 
sistema fotovoltaico sólidamente 
puesto a tierra de conformidad con la 
sección 690 -41(a)(5) deben ser 
marcados de acuerdo con 200 -6. 
Excepción:  Donde la ide ntificación 
de los conductores sea evidente por el 
espaciamiento o disposición, no debe 
requerirse otra identificación.  
2) Agrupamiento.  Donde los 
conductores de más de un de un 
sistema fotovoltaico ocupan la misma 
caja de conexiones o canalización con  
 
   alimentación portátiles; deben ser adecuados para uso extra rudo, estar aprobados 
para uso en exteriores y ser resistentes al agua y a la luz solar. La ampacidad 
permisible debe cumplir lo establecido en la sección 400 -5. El cable fotovoltaico de 
cobre t renzado es permitido que se conecte a partes móviles de orientación de 
arreglos fotovoltaicos de acuerdo con el número mínimo de hilos especificados en la 
Tabla 690 -31(e)  
f) Cables con conductores pequeños.  Se permiten cables monoconductores de 
tamaño nom inal de 1.31 mm2 (16 AWG) y 0.824 mm2 (18 AWG) aprobados para uso 
en intemperie y que sean resistentes a la luz del sol y agua la humedad, para 
conexiones de módulos siempre que dichos cables cumplan los requisitos de 
ampacidad de 400 -5. Se debe usar 310 -15 para determinar los factores de ajuste y 
corrección de la ampacidad del cable.  
Debe decir:  
690-31. Métodos permitidos.  
a) Sistemas de alambrado. Se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado con 
canalizaciones y cables incluidos en esta NOM, y otr os sistemas de alambrado y 
accesorios aprobados específicamente e identificados para uso en arreglos 
fotovoltaicos y alambrados como parte de un sistema aprobado. Cuando se utilicen 
dispositivos alambrados con envolventes integrales, se debe suministrar un a longitud 
suficiente del cable para que se puedan reemplazar fácilmente.  
Cuando, los circuitos de salida y de una fuente fotovoltaica, que funcionen a tensiones una o más cubiertas removibles, 
los conductores de c.a. y c.c. de cada 
sistema se deben agrupar de forma 
sepa rada por medio de cinchos de 
sujeción de cables o medios similares 
por lo menos una vez y deben luego 
ser agrupados a intervalos que no 
excedan de 1.8 m.  
Excepción: No debe aplicarse el 
requisito de agrupamiento si el circuito 
entra desde un cable o canali zación 
única al circuito que hace obvio el 
agrupamiento.  
c) Cables de un solo conductor.  
1) General. Se permite usar cables 
de un solo conductor tipo USE -2 y 
cables de un solo conductor 
identificados como cable fotovoltaico, 
en lugares exteriores expuestos , en 
circuitos de fuente fotovoltaica dentro 
del arreglo fotovoltaico. El cable 
fotovoltaico se debe instalar de 
acuerdo con las secciones 338 - Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       mayores a 30 volts se instalan en lugares fácilmente accesibles, los conductores de los 
circui tos deben protegerse o instalarse en cables tipo MC o en una canalización. 
Cuando la temperatura ambiente supere 30 °C, las ampacidadidades de los 
conductores deben corregirse mediante los factores de corrección dados en la Tabla 
690-31(a).  
b) Identificaci ón y agrupamiento.   Los circuitos de las fuentes fotovoltaicas y los 
circuitos fotovoltaicos de salida no deben estar instalados en la misma canalización, 
charola portacables, cable, caja de salida, caja de conexiones o accesorios similares 
como conductore s, alimentadores, circuitos derivados de otros sistemas no 
fotovoltaicos o circuitos de salida de inversores a menos que los conductores de los 
distintos sistemas estén separados por una barrera. Los conductores de los sistemas 
fotovoltaicos se deben ident ificar y agrupar según se lo establecido en (1) y (2) 
siguientes. Deben permitirse medios de identificación por código de colores separado, 
cinta de marcado, etiquetado u otros medios aprobados  
1) Identificación. Los conductores del circuito de un sistema fotovoltaico se deben 
identificar en todos los puntos accesibles de terminación, conexión y en los empalmes.  
Deben permitirse medios de identificación por código de colores separado, cinta de 
marcado, etiquetado u otros medios aprobados. Solamente los cond uctores de un 
sistema fotovoltaico sólidamente puesto a tierra de conformidad con la sección 690 -
41(a)(5) deben ser marcados de acuerdo con 200 -6. 10(b)(4)(b) y 334 -30. 
2) Charola portacables.  Deben 
permitirse circuitos de una fuente 
fotovoltaica y circuitos f otovoltaicos de 
salida que utilicen cables de un solo 
conductor identificados como cables 
fotovoltaicos de todos los tamaños, con 
o sin marcado o designación para usar 
en charola portacables, en charolas 
portacables instaladas en lugares 
exteriores, siempr e que los cables 
estén sostenidos a intervalos que no 
excedan de 30 cm y fijados de manera 
segura a intervalos que no excedan de 
1.4 m.  
NOTA:  Los cables fotovoltaicos no 
tienen un diámetro exterior 
normalizado. La Tabla 1 del Capítulo 
10 contiene el porci ento admisible de 
la sección transversal del tubo conduit 
y tubo flexible para conductores y 
cables.  
 
   2) Agrupamiento. Donde los conductores de más de un de un sistema fotovoltaico 
ocupan la misma caja de conexiones o canalización con una o más cubiert as 
removibles, los conductores de c.a. y c.c. de cada sistema se deben agrupar de forma 
separada por medio de cinchos de sujeción de cables o medios similares por lo menos 
una vez y deben luego ser agrupados a intervalos que no excedan de 1.8 m.  
c) Cables de un solo conductor.  
1) General. Se permite usar cables de un solo conductor tipo USE -2 y cables de un 
solo conductor aprobados e identificados como cable fotovoltaico, en lugares exteriores 
expuestos, en circuitos de fuente fotovoltaica dentro del arregl o fotovoltaico. El cable 
fotovoltaico se debe instalar de acuerdo con las secciones 338 -10(b)(4)(b) y 334 -30. 
2) Charolas portacables.  Deben permitirse circuitos de una fuente fotovoltaica y 
circuitos fotovoltaicos de salida que utilicen cables de un solo conductor aprobados e 
identificados como cables fotovoltaicos de todos los tamaños, con o sin marcado o 
designación para usar en charolas portacables instaladas en lugares exteriores, 
siempre que los cables estén sostenidos a intervalos que no excedan de 3 0 cm y 
fijados de manera segura a intervalos que no excedan de 1.4 m.  
NOTA:  Los cables fotovoltaicos no tienen un diámetro exterior normalizado. La Tabla 1 
del Capítulo 10 contiene el porciento admisible de la sección transversal del tubo 
conduit y tubo f lexible para conductores y cables.  d) Cable multiconductor.  Deben 
permitirse ensambles de cables 
multiconductores con c ubierta 
identificados para la aplicación en 
lugares exteriores. El cable debe estar 
fijado de manera segura a intervalos 
que no excedan de 1.8 m.  
e) Cables y cordones flexibles 
conectados a partes móviles de 
módulos fotovoltaicos. Los cables y 
cordones fl exibles usados para 
conectar las partes móviles de 
orientación de los arreglos 
fotovoltaicos deben cumplir lo 
establecido en el Artículo 400 y deben 
ser de un tipo identificado como 
cordones de uso rudo o como cables 
de alimentación portátiles; deben ser 
adecuados para uso extra rudo, estar 
aprobados para uso en exteriores y ser 
resistentes al agua y a la luz solar. La       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   d) Cable multiconductor.  Deben permitirse ensambles de cables multiconductores 
con cubierta aprobados e identificados para la aplicación en lugares exteriores. El 
cable debe estar fijado de manera segura a intervalos que no excedan de 1.8 m.  
e) Cables y cordones flexibles conectados a partes móviles de módulos 
fotovoltaicos. Los cables y cordones flexibles usados para conectar las partes móviles 
de orientación de los arreglos fotovoltaicos deben cumplir lo establecido en el Artículo 
400 y deben ser de un tipo identificado como cordones de uso rudo o como cables de 
alimentación portátiles; deben ser adecuados para uso extra rudo, estar aprobados 
para uso en exteriores y ser resistentes al agua y a la luz solar. La ampacidad  
permisible debe cumplir lo establecido en la sección 400 -5. El cable fotovoltaico de 
cobre cableado es permitido que se conecte a partes móviles de orientación de 
arreglos fotovoltaicos de acuerdo con el número mínimo de alambres especificados en 
la Tabla  690-31(e)  
f) Cables con conductores pequeños.  Se permiten cables monoconductores de 
tamaño nominal de 1.31 mm2 (16 AWG) y 0.824 mm2 (18 AWG) aprobados para uso 
en intemperie y que sean resistentes a la luz del sol y la humedad, para conexiones de 
módulos  siempre que dichos cables cumplan los requisitos de ampacidad de 400 -5. Se 
debe usar 310 -15 para determinar los factores de ajuste y corrección de la ampacidad 
del cable.  ampacidad permisible debe cumplir lo 
establecido en la sección 400 -5. El 
alambre fotovoltaico de cobre trenzado 
es permitido que se conecte a partes 
móviles de orientación de arreglos 
fotovoltaicos de acuerdo con el número 
mínimo de alambres especificados en 
la Tabla 690 -31(e)  
 
   Soporte o fundamento:  
0.31 Methods Permitted.  
(A) Wiring Systems. All raceway and cable wiring methods included i n this Code, 
other wiring systems and fittings specifically listed for use on PV arrays, and wiring as 
part of a listed system shall be permitted. Where wiring devices with integral enclosures 
are used, sufficient length of cable shall be provided to facil itate replacement.  
Where PV source and output circuits operating at voltages greater than 30 volts are 
installed in readily accessible locations, circuit conductors shall be guarded or installed 
in Type MC cable or in raceway. For ambient temperatures exce eding 30°C (86°F), 
conductor ampacities shall be corrected in accordance with Table 690.31(A).  
(B) Identification and Grouping.  
(1) Identification.  PV system circuit conductors shall be identified at all accessible 
points of termination, connection, and sp lices.  
The means of identification shall be permitted by separate color coding, marking tape, 
tagging, or other approved means. Only solidly grounded PV system circuit conductors, 
in accordance with 690.41(A)(5), shall be marked in accordance with 200.6.  
(2) Grouping.  Where the conductors of more than one PV system occupy the same 
junction box or raceway with a removable cover(s), the ac and dc conductors of each 
system shall be grouped separately by cable ties or similar means at least once and 
shall then be grouped at intervals not to exceed 1.8 m (6 ft).  
(C) Single -Conductor Cable.    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       (1) General. Single -conductor cable Type USE -2 and singleconductor cable listed and 
identified as photovoltaic (PV) wire shall be permitted in exposed outdoor locations in 
PV s ource circuits within the PV array. PV wire shall be installed in accordance with 
338.10(B)(4)(b) and 334.30.  
(2) Cable Tray.  PV source circuits and PV output circuits using single -conductor cable 
listed and identified as photovoltaic (PV) wire of all size s, with or without a cable tray 
marking/rating, shall be permitted in cable trays installed in outdoor locations, provided 
that the cables are supported at intervals not to exceed 300 mm (12 in.) and secured at 
intervals not to exceed 1.4 m (41/2 ft).  
Informational Note: Photovoltaic wire and PV cable have a nonstandard outer diameter. 
Table 1 of Chapter 9 contains the allowable percent of cross section of conduit and 
tubing for conductors and cables.  
(D) Multiconductor Cable.  Jacketed multiconductor cable assemblies listed and 
identified for the application shall be permitted in outdoor locations. The cable shall be 
secured at intervals not exceeding 1.8 m (6 ft).  
(E) Flexible Cords and Cables Connected to Tracking PV Arrays. Flexible cords 
and flexible cab les, where connected to moving parts of tracking PV arrays, shall 
comply with Article 400 and shall be of a type identified as a hard service cord or 
portable power cable; they shall be suitable for extra -hard usage, listed for outdoor use, 
water resistant , and sunlight resistant. Allowable ampacities shall be in accordance with  
 
   400.5. Stranded copper PV wire shall be permitted to be connected to moving parts of 
tracking PV arrays in accordance with the minimum number of strands specified in 
Table 690 .31(E).  
(F) Small -Conductor Cables. Single -conductor cables listed for outdoor use that are 
sunlight resistant and moisture resistant in sizes 16 AWG and 18 AWG shall be 
permitted for module interconnections where such cables meet the ampacity 
requirements  of 400.5. Section 310.15 shall be used to determine the cable ampacity 
adjustment and correction factors.  
En a) especificar que los otros sistemas de alambrado y accesorios deben estar 
aprobados. Especificar que sonparte de un sistema aprobado.  
El segund o párrafo debe corregirse de acuerdo con lo que se indica en la segunda 
columna, el que está en el proyecto tiene errores de redacción y no refleja la intensión 
del NEC.  
En b) cambiar “bandejas” por “charolas” y “por código por color” por “por código de 
colores”.  
En 1) de b) cambiar “Circuitos de un sistema fotovoltaico. Los circuitos de una fuente 
fotovoltaica” por “Los conductores del circuito”, se refiere a identificar los conductores 
no a los circuitos. En el segundo párrafo cambiar “por código por colo r” por “por código 
de colores”.  
En 2) de b) cambiar “uniones” por “cinchos de sujeción”, “cable ties” es “cinchos de        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   sujeción” no “uniones” y eliminar (1.6 pies), por ley no deben utilizarse otras unidades 
que no sean del SI.  
En 1) de c) debe indicarse que  los cables monoconductores deben estar aprobados y 
cambiar “alambre fotovoltáico” por “cable fotovoltáico”.  
En 2) de c) cambiar “bandejas” por “charolas”, indicar que los cables monoconductores 
deben estar aprobados, cambiar “marca” por “marcado”, elimina r la primera mención 
de “bandeja portacables” ya que es únicamente para “charolas portacables exteriores” 
y poner en plural “fijado” ya que se refiere a los cables no a un solo cable.  
Corregir la NOTA a como se indica en la segunda columna ya que la Tabla 1 del 
Capítulo 10 indica el porcentaje de la sección transversal en tubo y en tubería más 
nunca menciona aalgún factor de relleno.  
En d) incluir que son ensambles de cables, cambiar “chaqueta” por “cubierta” “sheath” 
es cubierta (esto ya se mencionó en com entarios anteriores) y eliminar “de circuitos de 
salida”, el NEC no menciona que sean de circuitos de salida.  
En e) cambiar “trenzado” por “cableado” “stranded” es cableado y cambiar “hilos” por 
“alambres”.  
En f) eliminar “agua”, los cables deben ser resis tentes a la luz del y sol y la humedad 
solamente.  
 
957. Tabla 690 -31(e) 
Mínimo de hilos del 
cable fotovoltaico  
 ANCE  
 Dice:   
Tabla 690 -31(e) Mínimo de hilos del cable fotovoltaico  
Cable fotovoltáico  Mínimo de hilos  
18 17 
16-10 19 
8-4 49 
2 130 
1 AWG -1000 -MCM  259 
 
Debe decir:  
Tabla 690 -31(e) Mínimo de alambres del cable fotovoltaico  
Cable fotovoltáico mm2 (AWG)  Mínimo de alambres  
0.824 (18)  17 
1.31-5.26 (16 -10) 19 
8.37-21.2 (8 -4) 49 
33.6 (2)  130 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Cable fotovoltáico mm2 (AWG)  
0.824 (18)  
1.31-5.26 (16 -10) 
8.37-21.2 (8 -4) 
33.6 (2)  
42.4-507 (1 AWG -1000 kcmil)  
 
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       42.4-507 (1 AWG -1000 kcmil)  259 
 
Soporte o fundame nto: 
Corregir la tabla para incluir los tamaños en mm2 y entre paréntesis los AWG o kcmil, 
debe ser kcmil ya que MCM está obsoleto en Estados Unidos.  
 
958. 690-31 a)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
a) Sistemas de alambrado . Se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado con 
canalizaciones y cables incluidos en esta NOM,  y otros sistemas de alambrado y 
accesorios designados específicamente e identificados para uso en arreglos 
fotovoltaicos y alambrados como parte de un sistema. Cuando se utilicen dispositivos 
alambrados con envolventes integrales, se debe suministrar una longitud suficiente del 
cable para que se puedan reemplazar fácilmente.  
Cuando, los circuitos de salida y de una fuente fotovoltaica, que funcionen a tensiones 
mayores a 30 volts se instalan en lugares fácilmente accesibles, los conductores de los 
circuito s deben cables con armadura metálica tipo MC o estar instalados en una 
canalización. Cuando la temperatura ambiente supere 30 °C, la ampacidad se debe 
reducir mediante los factores de corrección dados en la Tabla 690 -31(a).  
Debe decir:  
a) Sistemas de alamb rado . Se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado con 
canalizaciones y cables incluidos en esta NOM, y otros sistemas de alambrado y 
accesorios designados específicamente e identificados para uso en arreglos 
fotovoltaicos y alambrados como parte d e un sistema. Cuando se utilicen dispositivos 
alambrados con envolventes integrales, se debe suministrar una longitud suficiente del 
cable para que se puedan reemplazar fácilmente.  
Cuando, los circuitos de salida y de una fuente fotovoltaica, que funcionen  a tensiones 
mayores a 30 volts se instalan en lugares fácilmente accesibles, los conductores de los 
circuitos deben protegerse o instalarse cables con armadura metálica tipo MC o estar 
instalados en una canalización. Cuando la temperatura ambiente supere 30 °C, la 
ampacidad se debe reducir mediante los factores de corrección dados en la Tabla 690 -
31(a).  
Soporte o fundamento:  
Completar la redacción, para mejorar la comprensión de la sección.                                                              
690.31  Methods Permitted.  
(A) Wiring Systems. All raceway and cable wiring methods  
included in this Code, other wiring systems and fittings specifically  
listed for use on PV arrays, and wiring as part of a listed  
system shall be permitted. Where wiring devices w ith integral  
enclosures are used, sufficient length of cable shall be provided  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
… los conductores de los cir cuitos 
deben protegerse o instalarse cables 
con armadura metálica tipo MC o estar 
instalados en una canalización.        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   to facilitate replacement.  
Where PV source and output circuits operating at voltages  
greater than 30 volts are installed in readily accessible locations,  
circuit conductors shal l be guarded or installed in  
Type MC cable or in raceway. For ambient temperatures  
exceeding 30°C (86°F), conductor ampacities shall be corrected  
in accordance with Table 690.31(A).  
 
 
959. 690-31 b)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
b) Identificación y agrupamiento .  Los circuitos de las fuentes fotovolta icas y los 
circuitos fotovoltaicos de salida no deben estar instalados en la misma canalización, 
bandeja portacables, cable, caja de salida, caja de conexiones o accesorios similares 
como conductores, alimentadores, circuitos derivados de otros sistemas no  
fotovoltaicos o circuitos de salida de inversores a menos que los conductores de los 
distintos sistemas estén separados por una barrera. Los conductores de los sistemas 
fotovoltaicos se deben identificar y agrupar según se lo establecido en (1) y (2) 
siguientes. Deben permitirse medios de identificación por código por color separado, 
cinta de marcado, etiquetado u otros medios aprobados.  
Debe decir:  
b) Identificación y agrupamiento .  Los circuitos de las fuentes fotovoltaicas y los 
circuitos fotovoltaicos de salida no deben estar instalados en la misma canalización, 
bandeja  charola portacables, cable, caja de salida, caja de conexiones o accesorios 
similares como conductores, alimentadores, circuitos derivados de otros sistemas no 
fotovoltaicos o circuitos de salida de inversores a menos que los conductores de los 
distintos sistemas estén separados por una barrera. Los conductores de los sistemas 
fotovoltaicos se deben identificar y agrupar según se lo establecido en (1) y (2) 
siguientes. Deben permitirse me dios de identificación por código por color separado, 
cinta de marcado, etiquetado u otros medios aprobados.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar la palabra bandeja por charola, que es la utilizada en la NOM.  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Id entificación y agrupamiento .  
Los circuitos de las fuentes 
fotovoltaicas y los circuitos 
fotovoltaicos de salida no deben estar 
instalados en la misma canalización, 
charola portacables  
 
960. 690-31 b) 1) y 2)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
1) Identificación. Circuitos de un sistema fotovoltaico. Los circuitos de una fuente 
fotovoltaica se deben identificar en todos los puntos de terminación, conexión y en los 
empalmes.  
Deben permitirse medios de identificación por código por color sepa rado, cinta de 
marcado, etiquetado u otros medios aprobados. Solamente los conductores de un 
sistema fotovoltaico sólidamente puesto a tierra de conformidad con la sección 690 -
41(a)(5) deben ser marcados de acuerdo con 200 -6. PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
1) Identificación.  
2) Agrupamiento.  
(6 pies).   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       Excepción: Donde la identifica ción de los conductores sea evidente por el 
espaciamiento o disposición, no debe requerirse otra identificación.  
2) Agrupamiento. Donde los conductores de más de un de un sistema fotovoltaico 
ocupan la misma caja de conexiones o canalización con una o más cubiertas 
removibles, los conductores de c.a. y c.c. de cada sistema se deben agrupar de forma 
separada por medio de uniones de cables o medios similares por lo menos una vez y 
deben luego ser agrupados a intervalos que no excedan de 1.8 m (6 pies).  
Excepc ión: No debe aplicarse el requisito de agrupamiento si el circuito entra desde un 
cable o canalización única al circuito que hace obvio el agrupamiento.  
Debe decir:  
1) Identificación . Circuitos de un sistema fotovoltaico. Los circuitos de una fuente 
fotovo ltaica se deben identificar en todos los puntos de terminación, conexión y en los 
empalmes.  
Deben permitirse medios de identificación por código por color separado, cinta de 
marcado, etiquetado u otros medios aprobados. Solamente los conductores de un 
sistema fotovoltaico sólidamente puesto a tierra de conformidad con la sección 690 -
41(a)(5) deben ser marcados de acuerdo con 200 -6. 
Excepción: Donde la identificación de los conductores sea evidente por el 
espaciamiento o disposición, no debe requerirse otra identificación.  
2) Agrupamiento . Donde los conductores de más de un de un sistema fotovoltaico 
ocupan la misma caja de conexiones o canalización con una o más cubiertas 
removibles, los conductores de c.a. y c.c. de cada sistema se deben agrupar de forma 
separada por medio de uniones de cables o medios similares por lo menos una vez y 
deben luego ser agrupados a intervalos que no excedan de 1.8 m (6 pies).  
Excepción: No debe aplicarse el requisito de agrupamiento si el circuito entra desde un 
cable o canaliz ación única al circuito que hace obvio el agrupamiento.  
Soporte o fundamento:  
Las subsecciones "1)Identificación y 2) Agrupamiento" deben marcarse con 
negritas para resaltar que se trata de susbsecciones y se debe omitir la medida  
"6 pies" por no utilizar se estas unidades en la NOM . 
 
961. 690-31 c) 2)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
2) Bandeja portacables . Deben permitirse circuitos de una fuent e fotovoltaica y 
circuitos fotovoltaicos de salida que utilicen cables de un solo conductor identificado 
como cables fotovoltaicos de todos los tamaños, con o sin marca o designación para 
usar en bandeja portacables, en bandejas portacables instaladas en l ugares exteriores, 
siempre que los cables estén sostenidos a intervalos que no excedan de 30 cm  y 
fijado de manera segura a intervalos que no excedan de 1.4 m.  
Debe decir:  
2) Bandeja  Charola portacables . Deben permitirse circuitos de una fuente fotovoltai ca 
y circuitos fotovoltaicos de salida que utilicen cables de un solo conductor identificado 
como cables fotovoltaicos de todos los tamaños, con o sin marca o designación para PROCEDE  
Se cambió 51 veces en todo el cuerpo 
de la NOM el término “bandeja 
portacables” por “charola portacables”        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   usar en bandeja  charola portacables, en bandejas  charolas portacables instaladas  en 
lugares exteriores, siempre que los cables estén sostenidos a intervalos que no 
excedan de 30 cm  y fijado de manera segura a intervalos que no excedan de 1.4 m.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar la palabra bandeja por charola, que es la utilizada en l a NOM.  
962. 690-31 d)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
d) Cable multiconductor . Deben permitirse cables multiconductores c on chaqueta 
identificados para la aplicación en lugares exteriores de circuitos de salida. El cable 
debe estar fijado de manera segura a intervalos que no excedan de 1.8 m.  
Debe decir:  
d) Cable multiconductor . Deben permitirse cables multiconductores con c haqueta 
identificados para la aplicación en lugares exteriores de circuitos de salida . El cable 
debe estar fijado de manera segura a intervalos que no excedan de 1.8 m.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar texto; no incluido en el NEC -2017, para evitar confusion es.                                                                           
690-31(D) Multiconductor Cable. Jacketed multiconductor cable  
assemblies listed and identified for the application shall be  
permitted in outdoor locations. The cable shall be sec ured at  
intervals not exceeding 1.8 m (6 ft).  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
d) Cable multiconductor . Deben 
permitirse cables multiconductores con 
chaqueta identificados para la 
aplicación en lugares exteriores. El 
cable…  
 
963. 690-31 g) 3)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
g) 3) Marcado y etiquetado requerido: Los siguientes métodos de alambrado y 
envolventes, que contengan conductores de sistema fotovoltaico, deben estar 
marcados con el texto “FUENTE DE ENERGÍA FOTOVOLTAIC A” mediante etiquetas 
fijadas permanentemente u otro marcado permanente adecuado:  
Debe decir:  
g) 3) Marcado y etiquetado requerido: Los siguientes métodos de alambrado y 
envolventes, que contengan conductores de sistema fotovoltaico, deben estar 
marcados c on el texto “PRECAUCIÓN: FUENTE DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA” 
mediante etiquetas fijadas permanentemente u otro marcado permanente adecuado:  
Soporte o fundamento:  
Se debe completar el texto indicado en el NEC -2017, para advertir a las personas 
del riesgo que re presenta este tipo de instalación .                                                     
690-31 G) (3) Marking and Labeling Required. The following wiring  
methods and enclosures that contain PV system dc circuit  
conductors shall be marked with the wording WA RNING:  
PHOTOVOLTAIC POWER SOURCE by means of permanently  
affixed labels or other approved permanent marking:  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
con el texto …“PRECAUCIÓN: 
FUENTE DE ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA” mediante…  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       964. 690-33. Clavijas o 
conect ores.  ANCE  
 Dice:   
690-33. Clavijas o conectores. Las clavijas diferentes a las permitidas en la sección 
690-32 deben cumplir con lo indicado en los incisos (a) hasta (e) siguientes:  
a) Configuración. Las clavijas deben ser polarizadas y tener una configur ación que no 
sea intercambiable con contactos de otros sistemas eléctricos del edificio.  
b) Protección. Las clavijas deben estar construidas de forma que protejan a las 
personas del contacto inadvertido con partes vivas.  
c) Tipo. Las clavijas deben ser de tipo de enganche o de seguridad. Las clavijas que 
son fácilmente accesibles y se usan en circuitos que funcionan a más de 30 volts para 
circuitos de corriente continua o 30 volts para circuitos de corriente alterna, deben 
requerir de una herramienta para a brirlas.  
d) Elemento de puesta a tierra. El elemento de puesta a tierra de la clavija debe ser 
el primero en hacer contacto y el último en romperlo.  
e) Interrupción del circuito . Las clavijas deben cumplir con (1) o (2) siguientes:  
(1) Tener capacidad para  interrumpir la corriente sin peligro para el operador.  
(2) Ser de un tipo que requiera del uso de una herramienta para abrirla y estar 
marcada con la inscripción “No desconectar con carga” o “No para interrumpir 
corriente”.  
Debe decir:  
Soporte o fundame nto: 
690.33 Connectors. Connectors, other than those covered by 690.32, shall comply 
with 690.33(A) through (E).  
(A) Configuration. The connectors shall be polarized and shall have a configuration 
that is noninterchangeable with receptacles in other electr ical systems on the premises.  
(B) Guarding. The connectors shall be constructed and installed so as to guard against 
inadvertent contact with live parts by persons.  
(C) Type. The connectors shall be of the latching or locking type. Connectors that are 
readily accessible and that are used in circuits operating at over 30 volts dc or 15 volts 
ac shall require a tool for opening.  
(D) Grounding Member.  The grounding member shall be the first to make and the last 
to break contact with the mating connector.  
(E) Interruption of Circuit.  Connectors shall be either (1) or (2):  
(1) Be rated for interrupting current without hazard to the operator.  
(2) Be a type that requires the use of a tool to open and marked “Do Not Disconnect 
Under Load” or “Not for Current Interru pting.”  
Cambiar en todo el artículo “clavijas” por “conectores”, en el NEC nunca se indica 
“clavijas (attachment plugs)”.  NO PROCEDE  
Los dos términos son de uso común y 
se conservan ambos para evitar 
confusiones  
       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018    
 
965. 690-33 c)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
c) Tipo . Las clavijas deben ser de tipo de enganche o de seguridad. Las clavijas que 
son fácilmente accesibles y se usan en circuitos que funcionan a más de 30 volts para 
circuitos de corriente continua o 30 volts para circuitos  de corriente alterna, deben 
requerir de una herramienta para abrirlas.  
Debe decir:  
c) Tipo . Las clavijas deben ser de tipo de enganche o de seguridad. Las clavijas que 
son fácilmente accesibles y se usan en circuitos que funcionan a más de 30 volts para 
circuitos de corriente continua o 30  15 volts para circuitos de corriente alterna, deben 
requerir de una herramienta para abrirlas.  
Soporte o fundamento:  
El límite para la tensión de corriente alterna se redujo a 15 Volts en el NEC -2017 . 
 690-33(C) Type. T he connectors shall be of the latching or locking type. Connectors 
that are readily accessible and that are used in circuits operating at over 30 volts dc or 
15 volts ac shall require  
a tool for opening.  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
…más d e 30 volts para circuitos de 
corriente continua o  15 volts para 
circuitos de corriente alterna…  
 
966. 690-41. Puesta a 
tierra del sistema.  
 ANCE  
 Dice:   
690-41. Puesta a tierra del sistema.  
 a) Configuraciones del sistema fotovoltaico puesto a tierra.  
(2) Arreglos fotovoltaicos dos polos de acuerdo con la sección 690 -7(c) con una 
referencia funcional (tap central).  
(3) Los arreglos fotovoltaicos no aislados del circuito de salida del inversor aterrizado.  
(5) Sistema fotovoltaico sólidamente aterrizado co mo se permite en la excepción de la 
sección 690 -41(b).  
(6) Sistemas fotovoltaicos que utilizan otros métodos para lograr un sistema de 
protección equivalente de acuerdo con la sección 250 -4(a) con equipo identificado para 
el uso.  
b) Protección para falla a  tierra.  
(1) Detección de falla a tierra. El sistema o dispositivo de protección de falla a tierra 
debe detectar las fallas a tierra en los conductores y componentes conductores de c.c. 
del sistema fotovoltaico, incluyendo cualquier conductor puesto a tie rra funcional, y 
adecuado para proporcionar protección.  
(2) Aislamiento de circuitos fallados .  
2) El inversor o controlador de carga alimentado por el circuito fallado debe 
automáticamente dejar de suministrar energía a los circuitos de salida y aislar lo s PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue : 
(2) Arreglos fotovoltaicos bipolares 
de acuerdo con la sección 690 -7(c) con 
una referencia a tierra funcional (tap 
central).  
(3) Arreglos foto voltaicos no 
aislados del circuito de salida del 
inversor puesto a tierra.  
(4) Arreglo fotovoltaico no puesto a 
tierra.  
(5) Arreglos fotovoltaicos 
sólidamente puestos a tierra como se 
permite en la excepción de la sección 
690-41(b).  
(2) Aislamiento de circ uitos fallados . 
 
2) El inversor o controlador de 
carga alimentado por el circuito fallado  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       circuitos de c.c. del sistema fotovoltaico de la tierra de referencia en un sistema 
funcional puesto a tierra.  
Debe decir:  
690-41. Puesta a tierra del sistema.  
a) Configuraciones del sistema fotovoltaico puesto a tierra.  
(2) Arreglos fotovoltaicos dos po los de acuerdo con la sección 690 -7(c) con una 
referencia de tierra funcional (derivación central).  
(3) Arreglos fotovoltaicos no aislados del circuito de salida del inversor puesto a tierra  
(5) Arreglos fotovoltaicos sólidamente puestos a tierra como se p ermite en la excepción 
de la sección 690 -41(b).  
(6) Sistemas fotovoltaicos que utilizan otros métodos para lograr un sistema de 
protección equivalente de acuerdo con la sección 250 -4(a) con equipo aprobado e 
identificado para el uso.  
b) Protección para fal la a tierra.  
(1) Detección de falla a tierra. El sistema o dispositivo de protección de falla a tierra 
debe detectar las fallas a tierra en los conductores y componentes conductores de c.c. 
del sistema fotovoltaico, incluyendo cualquier conductor puesto a tierra funcional, y 
debe estar aprobado para proporcionar protección.  debe automáticamente dejar de 
suministrar energía a los circuitos de 
salida y aislar los circuitos de c.c. del 
sistema fotovoltaico de la tierra de 
referencia en un s istema puesto a 
tierra funcional.  
 
 
 
 
   (2) Aislamiento de circuitos fallados . 
2) El inversor o controlador de carga alimentado por el circuito fallado debe 
automáticamente dejar de suministrar energía a los circuitos de salida y aislar los 
circuitos de c.c. del sistema fotovoltaico de la tierra de referencia en un sistema puesto 
a tierra funcional.  
Soporte o fundamento:  
690.41 System Grounding.  
(A) PV System Grounding Configurations.  
(2) Bipolar PV arrays according to 690.7(C) with a functional ground re ference (center 
tap) 
(3) PV arrays not isolated from the grounded inverter output circuit  
(5) Solidly grounded PV arrays as permitted in 690.41(B) Exception  
(6) PV systems that use other methods that accomplish equivalent system protection in 
accordance wi th 250.4(A) with equipment listed and identified for the use  
(B) Ground -Fault Protection.  
(1) Ground -Fault Detection. The ground fault protective device or system shall detect 
ground fault(s) in the PV array dc current –carrying conductors and components, 
including any functional grounded conductors, and be listed for providing PV ground -
fault protection.         (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   (2) Isolating Faulted Circuits.  
(2) The inverter or charge controller fed by the faulted circuit shall automatically cease 
to supply power to output circu its and isolate the PV system dc circuits from the ground 
reference in a functional grounded system.  
En (2) de a) incluir que es una tierra functional y cambiar “tap” por “derivación”, tap es 
una palabra en inglés y por ley no debe utilizarse.  
En (3) de a)  eliminar al principio “Los” y cambiar “aterrizado” por “puesto a tierra”, 
“grounded” es puesto a tierra y así está en el resto del proyecto.  
En (5) de a) cambiar “Sistema” por “arreglos” para ser congruentes con los demás 
incisos y cambiar “aterrizado” po r “puestos a tierra”, ver que se habla de arreglos no de 
un solo arreglo.  
En (6) de a) incluir que el equipo debe estar aprobado.  
En (1) de b) incluir que el sistema o dispositivo de protección debe estar aprobado. 
Cambiar “sistema de protección equivalent e” por “protección equivalente del sistema” 
el párrafo se refiere a lograr una protección equivalente del sistema.  
En 2) de (2) de b) cambiar “sistema funcional puesto a tierra” por “sistema puesto a 
tierra funcional” es tierra funcional no sistema funcion al. 
 
967. 690-41 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Configuraciones del sistema fotovoltaico puesto a tierra. Los sistemas 
fotovoltaicos deben cumplir con uno de los siguientes ítems:  
Debe decir:  
Configuraciones del sistema fotovoltaico puesto a tierra. Se debera emplear una o 
mas de las configuraciones de puesta tierra de sistema siguientes:  
Soporte o fundamento:  
Cambiar texto. Referencia NEC 2017 690.41  NO PROCEDE  
El Proyecto es claro, l a propuesta es 
cuestión de forma  
968. 690-41 a) (1), (2),(3) 
y (5)  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
a) Configuraciones del sistema fotovoltaico puesto a tierra . Los sistemas 
fotovoltaicos deben cumplir con uno de los siguientes ítems:  
(1) Arreglos fotovoltaicos de dos hilos con un conductor puesto a tierra funcional.  
(2) Arreglos fotovoltaicos dos polos de acuerdo con la sección 690 -7(c) con una 
referencia funcional (tap central).  
(3) Los arreglos fotovoltaicos no aislados del circuito d e salida del inversor aterrizado.  
(4) Arreglo fotovoltaico no puesto a tierra.  
(5) Sistema fotovoltaico sólidamente aterrizado como se permite en la excepción de la 
sección 690 -41(b).  
(6) Sistemas fotovoltaicos que utilizan otros métodos para lograr un sis tema de 
protección equivalente de acuerdo con la sección 250 -4(a) con equipo identificado para 
el uso.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(2) Arreglos fotovoltaicos bipolares de 
acuerdo con la sección 690 -7(c) con 
una referencia funcional (tap central).  
(3) Los arreglos fotovoltaicos no 
aislados de la puesta  a tierra del 
circuito de salida del inversor.  
(4) Arreglo fotovoltaico no puesto a 
tierra.  
(5) Sistema fotovoltaico sólidamente 
puesto a tierra como se permite en la 
excepción de la sección 690 -41(b).  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       Debe decir:  
a) Configuraciones del sistema fotovoltaico puesto a tierra . Los sistemas 
fotovoltaicos deben cumplir con uno de los siguientes ítems:  
(1) Ar reglos fotovoltaicos de dos hilos con un conductor puesto a tierra funcional.  
(2) Arreglos fotovoltaicos dos polos  bipolares de acuerdo con la sección 690 -7(c) con 
una referencia funcional (tap central).  
(3) Los arreglos fotovoltaicos no aislados de la pue sta a tierra del circuito de salida del 
inversor aterrizado . 
(4) Arreglo fotovoltaico no puesto a tierra.  
(5) Sistema fotovoltaico sólidamente aterrizado  puesto a tierra como se permite en la 
excepción de la sección 690 -41(b).  
(6) Sistemas fotovoltaicos qu e utilizan otros métodos para lograr un sistema de 
protección equivalente de acuerdo con la sección 250 -4(a) con equipo identificado para 
el uso.  
Soporte o fundamento:  
Corregir conceptos y terminos  establecidos en el NEC -2017; para evitar 
confusiones en e ste tema de gran importancia; Ver definición de arreglo 
fotovoltaico bipolar. La sección se refiere a la puesta a tierra del sistema y se 
deben utilizar los terminos utilizados en la NOM.  
690.41 System Grounding.  
(A) PV System Grounding Configurations. On e or more of  
the following system grounding configurations shall be  
employed:  
(1) 2-wire PV arrays with one functional grounded conductor  
(2) Bipolar PV arrays according to 690.7(C) with a functional  
ground reference (center tap)  
(3) PV arrays not isolated  from the grounded inverter output  
circuit  
(4) Ungrounded PV arrays  
(5) Solidly grounded PV arrays as permitted in 690.41(B)  
Exception  
(6) PV systems that use other methods that accomplish equivalent  
system protection in accordance with 250.4(A) with  
equip ment listed and identified for the use.  
 
969. 690-41 (a) (3)  
 LUCIANO ANGEL 
ESTEVEZ Y 
TAPIA   
ESTEVEZBOOKS   
 Dice:  
Los arreglos fotovoltaicos no aislados del circuito de salida del inversor aterrizado ..- 
Debe decir:  
Los arreglos fotovoltaicos no aislados del circuito de salida del inversor puesto a 
tierra ..- 
Soporte o fundamento:  PROCEDE  
En el Artículo 690 se sustituyó el 
termino aterrizado por puesto a tierra 
aunque en otras partes de la NOM se 
conserva el primer término por ser 
también usado en el medio        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   El termino “ater rizado ” es un lenguaje coloquial, que tal vez muchas personas lo 
entiendan, pero no se utiliza en otras partes de la NOM, ni tampoco  en el articulo 250 
dedicado a la puesta a tierra, por lo que el término adecuado debería de ser “ puesto a 
tierra ” 
970. 690-41 a) (5)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELEC TRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Sistema fotovoltaico sólidamente aterrizado como se permite en la excepción de la 
sección 690 -41(b).  
… 
Sistema fotovoltaico sólidamente aterrizado como se permite en la excepción de la 
sección 690 -41(b).  
… 
Los arreglos fotovoltaicos no aislados del circuito de salida del inversor aterrizado.  
Debe decir:  
Sistema fotovoltaico sólidamente puesto a tierra como se permite en la excepción de la 
sección 690 -41b).  
… 
Sistema fotovoltaico sólidamente puesto a tierra como se permit e en la excepción de la 
sección 690 -41(b).  
… 
Los arreglos fotovoltaicos no aislados del circuito de salida del inversor puesto a tierra.  
Soporte o fundamento:  NO PROCEDE  
Los dos términos son de uso común y 
se conservan ambos para evitar 
confusiones  
 
 
971. 690-41 b) 
Excepción   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
b) Excepción : Los arreglos fotovoltaicos con no más de dos circuitos fotovoltaicos y 
con todos los circuitos del sistema fotovoltaico de corriente continua dentro o fuera de 
los edifi cios se permitirá que estén sin protección de falla a tierra cuando estén 
sólidamente puestos a tierra.  
Debe decir:  
b) Excepción : Los arreglos fotovoltaicos con no más de dos circuitos fotovoltaicos y 
con todos los circuitos del sistema fotovoltaico de cor riente continua no instalados 
sobre o  dentro o fuera  de los edificios se permitirá que estén sin protección de falla a 
tierra cuando estén sólidamente puestos a tierra.  
Soporte o fundamento:  
Se requiere corregir error grave de traducción; como esta en es te momento la 
sección permite que cualquier sistema puesto a tierra sólidamente no cuente con 
esta protección y la excepción aplica solo a los sistemas que no se instalan en 
edificios.  
690-41 B) Exception: PV arrays with not more than two PV source circuit s and with all 
PV system dc circuits not on or in buildings shall be permitted without ground -fault 
protection where solidly grounded.  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Excepción : Los arreglos 
fotovoltaicos con no más de dos 
circuitos fotov oltaicos y con todos los 
circuitos del sistema fotovoltaico de 
corriente continua no instalados sobre 
o  dentro de los edificios se permitirá 
que estén sin protección de falla a 
tierra cuando estén sólidamente 
puestos a tierra  
972. 690-41 b)  (2)   Ing. Ós car 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
(2) Aislamiento de circuitos fallados . Los circuitos fallados deben ser aislados por 
alguno de los métodos siguientes:  
1) Los conductores de corriente del circuito fallado deben ser automáticamente 
desconectados.  
2) El inversor o controlador de carga alimentado por el circuito fallado debe 
automáticamente dejar de suministrar energía a los circuitos de salida y aislar los NO PROCEDE  
En el contexto de todo el párrafo la 
expresión es correcta.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       circuitos de c.c. del sistema fotovoltaico de la tierra de referencia en un sistema 
funcional  puesto a tierra.  
Debe decir:  
(2) Aislamiento de circuitos fallados . Los circuitos fallados deben ser aislados por 
alguno de los métodos siguientes:  
1) Los conductores de corriente del circuito fallado deben ser automáticamente 
desconectados.  
2) El inverso r o controlador de carga alimentado por el circuito fallado debe 
automáticamente dejar de suministrar energía a los circuitos de salida y aislar los 
circuitos de c.c. del sistema fotovoltaico de la puesta a tierra de referencia en un 
sistema funcional pues to a tierra.  
Soporte o fundamento:  
Corregir redacción utilizando la terminología utilizada en la NOM .                                               
690-41 B)(2) Isolating Faulted Circuits. The faulted circuits shall be  
isolated by one of the following meth ods: 
(1) The current -carrying conductors of the faulted circuit  
shall be automatically disconnected.  
(2) The inverter or charge controller fed by the faulted  
circuit shall automatically cease to supply power to output  
circuits and isolate the PV system dc circuits from the  
ground reference in a functional grounded system.  
 
 
973. 690-42  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
Punto de conexión de la puesta a tierra del siste ma. Los sistemas con dispositivo 
de protección de falla a una conexión a tierra que cumpla con la sección 690 -41(b) 
debe tener cualquier conexión de conductor de corriente a tierra hecha por un 
dispositivo de protección de falla a tierra. Para sistemas fot ovoltaicos sólidamente 
puestos a tierra la conexión de puesta a tierra del circuito de corriente continua se debe 
hacer en un solo punto del circuito de salida fotovoltaico.  
Debe decir:  
Punto de conexión de la puesta a tierra del sistema . Los sistemas con dispositivo 
de protección de falla a una conexión  a tierra que cumpla con la sección 690 -41(b) 
debe tener conexión en cualquier conductor que transporte corriente a tierra y se debe 
realizar en el cualquier conexión de conductor de corriente a tierra hecha  por un  
dispositivo de protección de falla a tierra. Para sistemas fotovoltaicos sólidamente 
puestos a tierra la conexión de puesta a tierra del circuito de corriente continua se debe 
hacer en un solo punto del circuito de salida fotovoltaico . 
Soporte o fu ndamento:  
Corregir redacción, para dar claridad a la sección y facilitar su comprensión .   
690.42 Point of System Grounding Connection. Systems with  
a ground -fault protective device in accordance with 690.41(B)  
shall have any current -carrying conductor -to-ground connection  
made by the ground -fault protective device. For solidly  
grounded PV systems, the dc circuit grounding connection  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
690-42. Punto de conexión de la 
puesta a tierra del sistema.  Los 
sistemas con dispositivo de protección 
de falla a tierra que cumpla con la 
sección 690 -41(b) debe tener conexión 
en cualquier conductor de corriente a 
tierra hecha por un dispositivo de 
protección d e falla a tierra        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   shall be made at any single point on the PV output circuit.  
 
974. 690-42. Punto de 
conexión de la 
puesta a tierra del 
sistema.  ANCE  
 Dice:   
690-42. Punto de conexión de la puesta a tierra del sistema.  Los sistemas con 
dispositivo de protección de falla a una conexión a tierra que cumpla con la secc ión 
690-41(b) debe tener cualquier conexión de conductor de corriente a tierra hecha por 
un dispositivo de protección de falla a tierra. Para sistemas fotovoltaicos sólidamente 
puestos a tierra la conexión de puesta a tierra del circuito de corriente conti nua se debe 
hacer en un solo punto del circuito de salida fotovoltaico  
Debe decir:  
690-42. Punto de conexión de la puesta a tierra del sistema.  Los sistemas con 
dispositivo de protección por falla a tierra que cumpla con la sección 690 -41(b) deben 
tener cu alquier conexión de conductor de corriente a tierra hecha por un dispositivo de 
protección por falla a tierra. Para sistemas fotovoltaicos sólidamente puestos a tierra la 
conexión de puesta a tierra del circuito de corriente continua se debe hacer en un so lo 
punto del circuito de salida fotovoltaico.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “de protección de falla a una conexión a tierra” y “protección de falla a tierra” 
por “de protección por falla a tierra”.  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue : 
690-42. Punto  de conexión de la 
puesta a tierra del sistema.  Los 
sistemas con dispositivo de protección 
por falla a tierra que cumpla con la 
sección 690 -41(b) deben tener 
conexión en cualquier conductor de 
corriente a tierra hecha por un 
dispositivo de protección por f alla a 
tierra.  
 
975. 690-43. Puesta a 
tierra y unión del 
equipo.   
 ANCE  
 Dice:   
690-43. Puesta a tierra y unión del equipo.   
a) Sistemas y dispositivos de montaje fotovoltaicos. Los sistemas y dispositivos 
utilizados para el montaje de módulos fotovoltai cos, que también se utilizan para unir 
los bastidores de los módulos, deben ser identificados para unión de módulos 
fotovoltaicos. Los dispositivos unión de bastidores metálicos de módulos fotovoltaicos, 
se permite utilizarlos como unión entre módulos foto voltaicos adyacentes.  
b) Equipo asegurado a los soportes metálicos puestos a tierra. Debe permitirse 
que los dispositivos identificados para unión y para la puesta a tierra de partes 
metálicas de sistemas fotovoltaicos u otros equipos que unan el equipo a soportes 
metálicos puestos a tierra. Las estructuras metálicas de montaje deben tener puentes 
de unión conectados entre las secciones metálicas separados o deben estar 
identificados para unir equipo y deben estar conectados al conductor de puesta a tierra 
del equipo.  
c) Todos los conductores juntos.  Los conductores de puesta a tierra del equipo para 
el arreglo fotovoltaico y la estructura fotovoltaica (cuando se instale), deben estar 
contenidos dentro de la misma canalización o cable o estar tendidos de otr a manera 
junto con los conductores del circuito del arreglo fotovoltaico, cuando tales conductores 
del circuito dejen la vecindad del arreglo fotovoltaico.  
Debe decir:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue : 
 
 
a) Sistemas y dispositivos de 
montaje del módulo fotovoltaico. 
Los sistemas y dispositivos utilizados 
para el montaje de módulos 
fotovoltaicos, que también se utilizan 
para unir los bastidores de los 
módulos, deben ser identificados para 
unión de módulos fotovoltaicos. Los 
dispositivos que montan los módulos 
fotovoltaicos adyacentes, se permite 
utilizarlos como unión entre módulos 
fotovoltaicos adyacentes.  
b) Equipo asegurado  a los 
soportes metálicos puestos a tierra.  
Debe permitirse que los dispositivos 
identificados para unión y para la 
puesta a tierra de partes metálicas de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       690-43. Puesta a tierra y unión del equipo.   
a) Sistemas y dispositivos de montaje del m ódulo fotovoltaico. Los sistemas y 
dispositivos utilizados para el montaje de módulos fotovoltaicos, que también se 
utilizan para unir los bastidores de los módulos, deben estar aprobados, etiquetados e 
identificados para unión de módulos fotovoltaicos. Lo s dispositivos que montan los 
módulos fotovoltaicos adyacentes, se permite utilizarlos como unión entre módulos 
fotovoltaicos adyacentes.  
b) Equipo asegurado a los soportes metálicos puestos a tierra.  Debe permitirse 
que los dispositivos aprobados, etiquet ados e identificados para unión y para la puesta 
a tierra de partes metálicas de sistemas fotovoltaicos que unan el equipo a soportes 
metálicos puestos a tierra. Las estructuras metálicas de soporte deben tener puentes 
de unión identificados conectados ent re las secciones metálicas separadas o deben 
estar identificados para unir equipo y deben estar conectados al conductor de puesta a 
tierra del equipo.  
c) Con conductores del circuito.  Los conductores de puesta a tierra del equipo para 
el arreglo fotovoltai co y la estructura de soporte (cuando se instale), deben estar 
contenidos dentro de la misma canalización o cable o estar tendidos de otra manera 
junto con los conductores del circuito del arreglo fotovoltaico, cuando tales conductores 
del circuito dejen l a vecindad del arreglo fotovoltaico.  sistemas fotovoltaicos u otros equipos 
que unan el equipo a soportes 
metálicos puestos a tierra. Las 
estructuras metálicas de soporte deben 
tener puentes de unión identificados 
conectados entre las secciones 
metálicas separados o deben estar 
identificados para unir equipo y deben 
estar conectados al conductor de 
puesta a tierra del equipo.  
c) Con conducto res del circuito.  
Los conductores de puesta a tierra del 
equipo para el arreglo fotovoltaico y la 
estructura de soporte (cuando se 
instale), deben estar contenidos dentro 
de la misma canalización o cable o 
estar tendidos de otra manera junto 
con los conduc tores del circuito del 
arreglo fotovoltaico, cuando tales 
conductores del circuito dejen la 
vecindad del arreglo fotovoltaico  
 
 
   Soporte o fundamento:  
690.43 Equipment Grounding and Bonding.  
(A) Photovoltaic Module Mounting Systems and Devices.  Devices and systems 
used for mounting PV modules that are also used for bonding module frames shall be 
listed, labeled, and identified for bonding PV modules. Devices that mount adjacent PV 
modules shall be permitted to bond adjacent PV modules.  
(B) Equipment Secu red to Grounded Metal Supports. Devices listed, labeled, and 
identified for bonding and grounding the metal parts of PV systems shall be permitted to 
bond the equipment to grounded metal supports. Metallic support structures shall have 
identified bonding j umpers connected between separate metallic sections or shall be 
identified for equipment bonding and shall be connected to the equipment grounding 
conductor.  
(C) With Circuit Conductors. Equipment grounding conductors for the PV array and 
support structure  (where installed) shall be contained within the same raceway, cable, 
or otherwise run with the PV array circuit conductors when those circuit conductors 
leave the vicinity of the PV array.  
Corregir el inciso a) como se indica en la segunda columna ya que  como está en el 
proyecto no se indica que los sistemas y dispositivos para montaje deben estar 
aprobados, etiquetados e identificados y en el último párrafo el NEC dice que son 
dispositivos de montaje de módulos fotovoltáicos adyacentes.  
Corregir el incis o b) a como se indica en la segunda columna, en el proyecto no se        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   refleja la intención del NEC.  
Corregir el inciso c) a como se indica en la segunda columna ya que en el proyecto no 
se refleja la intención del NEC.  
 
976. 690-43 a)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
a) Sistemas y dispositivos de montaje fotovoltaicos . Los sistemas y dispositivos 
utilizados para el montaje de módulos fotovoltaicos, que también se utilizan para unir 
los bastidores de los módulos, deben ser identificados para  unión de módulos 
fotovoltaicos. Los dispositivos unión de bastidores metálicos de módulos fotovoltaicos, 
se permite utilizarlos como unión entre módulos fotovoltaicos adyacentes.  
Debe decir:  
a) Sistemas y dispositivos de montaje de módulos fotovoltaicos . Los sistemas y 
dispositivos utilizados para el montaje de módulos fotovoltaicos, que también se 
utilizan para unir los bastidores de los módulos, deben ser etiquetados, aprobados e  
identificados  para unión de módulos fotovoltaicos. Los dispositivos unión  de bastidores 
metálicos de módulos fotovoltaicos, se permite utilizarlos como unión entre módulos 
fotovoltaicos adyacentes.  
Soporte o fundamento:  
debe completar el nombre de la subsección con base en el NEC -2017 y se debe 
exigir que los dispositivos cuen ten con la etiqueta y aprobación para este fin 
(que no es un tema menor, la mayoría son hechizos y no cumplen con esta 
sección ). 
690-43 (A) Photovoltaic Module Mounting Systems and Devices.  
Devices and systems used for mounting PV modules that are  
also use d for bonding module frames shall be listed, labeled,  
and identified for bonding PV modules. Devices that mount  
adjacent PV modules shall be permitted to bond adjacent  
PV modules.  
 NO PROCEDE  
 En la NOM se establece lo siguiente:  
En el Capítulo 4 de la NOM  se 
establece que:  
4.4.1.1 La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados . El equipo 
eléctrico debe instalarse de acuerdo 
con sus instrucciones de instalación.  
Asimismo, si bien el Título 5 de  la NOM 
está basado en el NEC, no significa 
que sea una traducción exacta del 
mismo ya que, como se estableció en 
el Prefacio de la NOM, se tomaron las 
partes aplicables del NEC para llevar a 
cabo las modificaciones.  
 
 
977. 690-43 b)   Ing. Óscar 
Guillermo  
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
b) Equipo asegurado a los soportes metálicos puestos a tierra. Debe permitirse 
que los dispositivos identificados para unión y para la puesta a tierra de partes 
metálicas de sistemas fotovoltaicos u otros equipos que unan el equipo a soportes 
metálicos puestos a tierra. Las estructuras metálicas de montaje deben tener puentes 
de unión conectados entre las secciones metálicas separados o deben estar 
identificados para unir equipo y deben estar conectados al conductor de puesta a tierra 
del equipo.  
Debe decir:  
b) Equipo asegurado a los soportes metálicos puestos a tierra . Debe permitirse 
que los dispositivos etiquetados, aprobados e identificados para unión y para la puesta 
a tierra de partes metálicas de sistemas fotovoltaicos u  otros equipos que unan el PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Equipo asegurado a los soportes 
metálicos puestos a tierra. Debe 
perm itirse que los dispositivos 
identificados para unión y para la 
puesta a tierra de partes metálicas de 
sistemas fotovoltaicos u otros equipos 
unan el equipo a soportes metálicos 
puestos a tierra   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       equipo a soportes metálicos puestos a tierra. Las estructuras metálicas de montaje 
deben tener puentes de unión conectados entre las secciones metálicas separadoas o 
deben estar identificados para unir equipo y deben estar conect ados al conductor de 
puesta a tierra del equipo.  
Soporte o fundamento:  
Se debe exigir que los dispositivos cuenten con la etiqueta y aprobación para 
este fin (que no es un tema menor, la mayoría son hechizos y no cumplen con 
esta sección) y eliminar la pal abra "que"  y corregir la redacción para facilitar la 
comprensión de la sección.                                                                                                                       
690-43 (B) Equipment Secured to Grounded Metal Supports.  
Devices listed, labeled, and identified for bonding and grounding  
the metal parts of PV systems shall be permitted to bond  
the equipment to grounded metal supports. Metallic support  
structures shall have identified bonding jumpers connected  
between separat e metallic sections or shall be identified for  
equipment bonding and shall be connected to the equipment  
grounding conductor.  
 
 
978. 690-45  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice: 
Tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos . Los conductores de puesta a 
tierra  de equipos para circuitos de fuentes fotovoltaicas y circuitos fotovoltaicos de 
salida se deben dimensionar de acuerdo con lo establecido en la sección 680 -9(b). 
Debe ser utilizado cuando se aplique la  Tabla 250 -122. No se exigirá un incremento 
en el tamaño del conductor de puesta a tierra de equipo para responder a las 
consideraciones de caída de tensión. Los conductores de puesta a tierra de equipos no 
deben tener  un tamaño inferior a 2.08 mm2 (14 AWG).  
Debe decir:  
Tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos . Los conductores de puesta a 
tierra  de equipos para circuitos de fuentes fotovoltaicas y circuitos fotovoltaicos de 
salida se deben dimensionar de acue rdo con lo establecido en la sección  250 -122 
680-9(b). En el circuito donde no se utilice un dispositivo de protección contra 
sobrecorriente se supone un dispositivo de protección contra sobrecorriente 
dimensionado con base a la sección 690 -9 b), para apl icar Debe ser utilizado cuando 
se aplique  la  Tabla 250 -122. No se exigirá un incremento en el tamaño del conductor 
de puesta a tierra de equipo para responder a las consideraciones de caída de tensión. 
Los conductores de puesta a tierra de equipos no debe n tener un tamaño inferior a 
2.08 mm2 (14 AWG).  
Soporte o fundamento:  
Corregir traducción y referncia a la sección correcta con base al NEC -2017.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
690-45. Tamaño del conductor 
de puesta a tierra de equipo s. Los 
conductores de puesta a tierra de 
equipos para circuitos de fuentes 
fotovoltaicas y circuitos fotovoltaicos de 
salida se deben dimensionar  de 
acuerdo con lo establecido en la 
sección 250 -122.  Cuando se utiliza un 
dispositivo sin protección contra 
sobrecorriente en el circuito, se asume 
que debe utilizarse un dispositivo 
contra sobrecorriente con asignación 
de acuerdo con 680 -9(b) cuando se 
aplique la  Tabla 250 -122. No se 
exigirá un incremento en el tamaño del 
conductor de puesta a tierra de equipo  
para responder a las consideraciones 
de caída de tensión. Los conductores 
de puesta a tierra de equipos no deben 
tener un tamaño inferior a 2.08 mm2       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   690.45 Size of Equipment Grounding Conductors. Equipment  
grounding conductors for PV source and PV output  
circuits shall be sized in accordance with 250.122. Where no  
overcurrent protective device is used in the circuit, an assumed  
overcurrent device rated in accordance with 690.9(B) shall be  
used when applying Table 250.122. Increases in equipment  
grounding cond uctor size to address voltage drop considerations  
shall not be required. An equipment grounding conductor  
shall not be smaller than 14 AWG.  
 (14 AWG).  
 
 
 
 
979. 690-45. Tamaño del 
conductor de 
puesta a tierra de 
equipos.  ANCE  
 Dice:   
690-45. Tamañ o del conductor de puesta a tierra de equipos.  Los conductores de 
puesta a tierra  de equipos para circuitos de fuentes fotovoltaicas y circuitos 
fotovoltaicos de salida se deben dimensionar de acuerdo con lo establecido en la 
sección 680 -9(b). Debe ser ut ilizado cuando se aplique la  Tabla 250 -122. No se 
exigirá un incremento en el tamaño del conductor de puesta a tierra de equipo para 
responder a las consideraciones de caída de tensión. Los conductores de puesta a 
tierra de equipos no deben tener un tamañ o inferior a 2.08 mm2 (14 AWG).  
Debe decir:  
690-45. Tamaño de los conductores de puesta a tierra del equipo.  Los conductores 
de puesta a tierra del equipo para circuitos de fuentes fotovoltaicas y circuitos de salida 
fotovoltaicos deben dimensionarse de ac uerdo con 250.122. Cuando se utiliza un 
dispositivo sin protección contra sobrecorriente en el circuito, se asume que debe 
utilizarse un dispositivo contra sobrecorriente con asignación de acuerdo con 680 -9(b) 
cuando se aplique la  Tabla 250 -122. No se req uiere un aumento en el tamaño del 
conductor de puesta a tierra del equipo para responder a las consideraciones de caída 
de tensión. Los conductores de puesta a tierra del equipo no deben ser menores que 
2.08 mm2 (14 AWG).  
Soporte o fundamento:  
690.45 Size  of Equipment Grounding Conductors.  Equipment grounding conductors 
for PV source and PV output circuits shall be sized in accordance with 250.122. Where 
no overcurrent protective device is used in the circuit, an assumed overcurrent device 
rated in accorda nce with 690.9(B) shall be used when applying Table 250.122. 
Increases in equipment grounding conductor size to address voltage drop 
considerations shall not be required. An equipment grounding conductor shall not be 
smaller than 14 AWG.  
Reemplazar por el  que se indica en la segunda columna ya que el que está en el 
proyecto no refleja el sentido del NEC.  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
690-45. Tamaño de los conductores 
de puesta a tierra del equipo.  Los 
conductores de puesta a tierra del 
equipo para circuitos de fuentes 
fotovoltaicas y circuitos de salida 
fotovoltaicos deben dimensionarse de 
acuerdo con 250.122. Cuando se 
utiliza un dispositivo sin protección 
contra sobrecorriente en el circuito, se 
asume que debe utilizarse un 
dispositivo co ntra sobrecorriente con 
asignación de acuerdo con 680 -9(b) 
cuando se aplique la  Tabla 250 -122. 
No se requiere un aumento en el 
tamaño del conductor de puesta a 
tierra del equipo para responder a las 
consideraciones de caída de tensión. 
Los conductores de puesta a tierra del 
equipo no deben ser menores que 2.08 
mm2 (14 AWG).  
 
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       980. 690-47. Sistema del 
electrodo de puesta 
a tierra.  
 ANCE  
 Dice:   
690-47. Sistema del electrodo de puesta a tierra.  
b) Electrodos auxiliares adicionales para puesta a tierra de a rreglos.  Debe 
instalarse un electrodo de puesta a tierra que cumpla con lo establecido en las 
secciones 250 -52 y 250 -54 en la ubicación de todos los arreglos fotovoltaicos 
montados en el suelo y montados en techos. Los electrodos deben estar conectados 
directamente a la estructura o los armazones de los arreglos. El conductor del 
electrodo de puesta a tierra de debe estar dimensionado de acuerdo con lo establecido 
en la sección 250 -166. Debe permitirse que la estructura de un arreglo fotovoltaico 
montado so bre el suelo sea considerada como un electrodo de puesta a tierra si 
cumple con los requisitos de la sección 250 -52. Debe permitirse que los arreglos 
fotovoltaicos montados en techos utilicen el armazón metálico de un edificio o 
estructura si se cumplen lo s requisitos de la sección 250 -52(a)(2).  
Debe decir:  
690-47. Sistema del electrodo de puesta a tierra.  
b) Electrodos auxiliares adicionales para puesta a tierra de arreglos.  Debe 
instalarse un electrodo de puesta a tierra que cumpla con lo establecido en l as 
secciones 250 -52 y 250 -54 en la ubicación de todos los arreglos fotovoltaicos 
montados en el suelo y montados en techos. Los electrodos deben estar conectados 
directamente a la estructura o los armazones de los arreglos. El conductor del 
electrodo de pu esta a tierra de debe estar dimensionado de acuerdo con lo establecido 
en la sección 250 -66. Debe permitirse que la estructura de un arreglo fotovoltaico 
montado sobre el suelo sea considerada como un electrodo de puesta a tierra si 
cumple con los requisit os de la sección 250 -52. Debe permitirse que los arreglos 
fotovoltaicos montados en techos utilicen el armazón metálico de un edificio o 
estructura si se cumplen los requisitos de la sección 250 -52(a)(2).  
Soporte o fundamento:  
690.47 Grounding Electrode Sy stem.  
(B) Additional Auxiliary Electrodes for Array Grounding. Grounding electrodes shall 
be permitted to be installed in accordance with 250.52 and 250.54 at the location of 
ground - and roof -mounted PV arrays. The electrodes shall be permitted to be 
conne cted directly to the array frame(s) or structure. The grounding electrode conductor 
shall be sized according to 250.66. The structure of a ground -mounted PV array shall 
be permitted to be considered a grounding electrode if it meets the requirements of 
250.52. Roof mounted PV arrays shall be permitted to use the metal frame of a building 
or structure if the requirements of 250.52(A)(2) are met.  
Cambiar “sección 250 -166” por “250 -66”, está mal la referencia.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
. El c onductor del electrodo de puesta 
a tierra de debe estar dimensionado de 
acuerdo con lo establecido en la 
sección 250 -66. 
 
981. 690-47 a) NOTA   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
NOTA : Muchos sistemas fotovoltaicos instalados en la pasada d écada son 
actualmente sistemas con puesta a tierra funcional en lugar de ser sistemas 
sólidamente puestos a tierra como se definen en esta NOM. Para sistemas 
fotovoltaicos puestos a tierra funcionalmente con una salida de inversor interactivo el 
conductor de puesta a tierra de c.a. del equipo está conectado a un equipo de PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
NOT A: Muchos sistemas 
fotovoltaicos instalados en la década 
pasada son actualmente sistemas con 
puesta a tierra funcional en lugar de       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   distribución de c.a. puesto a tierra. Esta conexión es a menudo la conexión para puesta 
a tierra para la protección por falla a tierra y puesta a tierra del arreglo fotovoltaico.  
Debe deci r: 
NOTA : Muchos sistemas fotovoltaicos instalados en la pasada década son 
actualmente sistemas con puesta a tierra  funcional en lugar de ser sistemas 
sólidamente puestos a tierra como se definen en esta NOM. Para sistemas 
fotovoltaicos puestos a tierra fu ncionalmente con  la una salida de  un inversor 
interactivo,  el conductor de puesta a tierra de equipos de  c.a. del equipo  está 
conectado a  la asociada puesta a tierra del un equipo de distribución de c.a. puesto a 
tierra . Esta conexión es a menudo la c onexión para puesta a tierra para la protección 
por de falla a tierra y puesta a tierra de equipos del arreglo fotovoltaico.  
Soporte o fundamento:  
Corregir errores en la traducción para facilitar la comprensión de la  sección con 
base en el NEC -2017 . 
690-47 (A) Informational Note: Most PV systems installed in the past  
decade are actually functional grounded systems rather than  
solidly grounded systems as defined in this Code. For functional  
grounded PV systems with an interactive inverter output, the ac  
equipment grounding conductor is connected to associated  
grounded ac distribution equipment. This connection is often the connection to ground 
for ground -fault protection and  
equipment grounding of the PV array.  ser sistemas sólidamente puestos a 
tierra como se definen en esta NOM. 
Para sistemas fotovoltaicos puestos a 
tierra funcional mente con la salida de 
un inversor interactivo, el conductor de 
puesta a tierra de equipos de c.a. está 
conectado a la puesta a tierra asociada 
del equipo de distribución de c.a.. Esta 
conexión es a menudo la conexión 
para puesta a tierra para la protecció n 
contra falla a tierra y puesta a tierra de 
equipos del arreglo fotovoltaico.  
 
 
982. 690-47 b)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
b) Electrodos auxiliares adicionales para puesta a tierra de arreglos .  Debe 
instalarse un electrodo de pue sta a tierra que cumpla con lo establecido en las 
secciones 250 -52 y 250 -54 en la ubicación de todos los arreglos fotovoltaicos 
montados en el suelo y montados en techos. Los electrodos deben estar conectados 
directamente a la estructura o los armazones de  los arreglos. El conductor del 
electrodo de puesta a tierra de debe estar dimensionado de acuerdo con lo establecido 
en la sección 250 -166. Debe permitirse que la estructura de un arreglo fotovoltaico 
montado sobre el suelo sea considerada como un electro do de puesta a tierra si 
cumple con los requisitos de la sección 250 -52. Debe permitirse que los arreglos 
fotovoltaicos montados en techos utilicen el armazón metálico de un edificio o 
estructura si se cumplen los requisitos de la sección 250 -52(a)(2).  
Debe decir:  
b) Electrodos auxiliares adicionales para puesta a tierra de arreglos.   Se permitirá 
la instalación de  Debe instalarse un  electrodos de puesta a tierra que cumplan con lo 
establecido en las secciones 250 -52 y 250 -54 en la ubicación de todos los a rreglos 
fotovoltaicos montados en el suelo y montados en techos.  Se permitirá que los Los 
electrodos se conecten deben estar conectados  directamente a la estructura o los 
armazones de los arreglos. El conductor del electrodo de puesta a tierra de debe est ar 
dimensionado de acuerdo con lo establecido en la sección 250 -66  250-166. Se PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Electrodos auxiliares adicionales 
para puesta a tierra de arreglos.  Se 
permitirá la instalación de electrodos 
de puesta a tierra que cumpla con lo 
establecido en las secciones 250 -52 y 
250-54 en la ubicación de todos los 
arreglos fotovoltaicos montados en el 
suelo y montados en techos. Se 
permitirá que los electrodos se 
conecten directamente a la estructura 
o los armazones de los arreglos. El 
conductor del electrodo de puesta a 
tierra debe estar dimensionado de 
acuerdo con lo establecido en la 
sección 250 -66. Se permitirá que la 
estructura de un arreglo fotovoltaico 
montado sobre el suelo sea 
considerada como un el ectrodo de 
puesta a tierra si cumple con los  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       permitirá Debe permitirse  que la estructura de un arreglo fotovoltaico montado sobre el 
suelo sea considerada como un electrodo de puesta a tierra si cumple con los 
requisitos de la sección 250 -52.  Se permitirá Debe permitirse  que los arreglos 
fotovoltaicos montados en techos utilicen el armazón metálico de un edificio o 
estructura si se cumplen los requisitos de la sección 250 -52(a)(2).  
Soporte o fundamento:  
Error grave de tra ducción, existe una gran diferencia entre lo que se permite y lo 
que debe instalarse, no es obligada la instalación de estos electrodos con base 
en el NEC -2017; también se requiere corregir la  sección referida .  
690-47 (B) Additional Auxiliary Electrodes for Array Grounding.  
Grounding electrodes shall be permitted to be installed in  
accordance with 250.52 and 250.54 at the location of ground -and 
roof-mounted PV arrays. The electrodes shall be permitted  
to be connected directly to the array frame(s) or stru cture. The  
grounding electrode conductor shall be sized according to  
250.66. The structure of a ground -mounted PV array shall be  
permitted to be considered a grounding electrode if it meets  
the requirements of 250.52. Roof mounted PV arrays shall be  
permit ted to use the metal frame of a building or structure if  
the requirements of 250.52(A)(2) are met.  requisitos de la sección 250 -52. Se 
permitirá que los arreglos fotovoltaicos 
montados en techos utilicen el 
armazón metálico de un edificio o 
estructura si se cumplen los requisitos 
de la sección 250 -52(a)(2).  
 
983. 690-53  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
Fuente de potencia fotovoltaica de corriente continua.  El instalador debe colocar 
en el medio de desconexión una etiqueta permanente para la fuente de potencia 
fotovoltaica de corriente conti nua y en cada medio de desconexión del equipo de 
corriente continua requerido en 690 -15. Donde los medios de desconexión tengan más 
de una fuente fotovoltaica, los valores siguientes se deben especificar para cada 
fuente:  
(1) Tensión máxima.  
NOTA: Para la tensión ver sección 690 -7 
(2) Corriente máxima del circuito.  
NOTA: Para el cálculo de la corriente máxima del circuito ver la sección 690 -8(a) 
(3) Corriente nominal máxima de salida del controlador de carga (si está instalado).  
Debe decir:  
Fuente de potenc ia fotovoltaica de corriente continua . El instalador debe colocar  
una etiqueta permanente en el medio de desconexión principal del sistema fotovoltaico  
una etiqueta permanente para la fuente de potencia fotovoltaica  de corriente continua y 
en cada medio de desconexión del equipo de corriente continua requerido en 690 -15, 
indicando la información especificada en (1) a (3) siguientes. Donde los medios de 
desconexión tengan más de una fuente fotovoltaica de corriente continua, los valores  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
690-53. Fuente de potencia 
fotovoltaica de corriente continua.  El 
instalador debe colocar una etiqueta 
permanente, con la info rmación 
especificada en (1) a (3), en el medio 
de desconexión de la fuente de 
potencia fotovoltaica de corriente 
continua y en cada medio de 
desconexión del equipo de corriente 
continua requerido en 690 -15. Donde 
los medios de desconexión tengan 
más de una  fuente de potencia 
fotovoltaica de corriente continua, se 
debe especificar, para cada fuente, los 
valores siguientes :  
… 
(3) Corriente nominal máxima de salida 
del controlador de carga o del       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   de (1) a (3) sigui entes se deben especificar para cada fuente:  
(1) Tensión máxima.  
NOTA: Para la tensión ver sección 690 -7 
(2) Corriente máxima del circuito.  
NOTA: Para el cálculo de la corriente máxima del circuito ver la sección 690 -8(a) 
(3) Corriente nominal máxima de sa lida del controlador de carga o  del convertidor de 
corriente continua a corriente continua (si están instalados).  
Soporte o fundamento:  
Complementar sección con base en el NEC -2017 e incluir el convertidor de 
corriente continua a corriente continua que es  un equipo de reciente 
introducción y diferente al controlador de carga.                                                                               
690.53 Direct -Current Photovoltaic Power Source. A permanent  
label for the dc PV power source indicating the information  
specified in (1) through (3) shall be provided by the  
installer at dc PV system disconnecting means and at each  
dc equipment disconnecting means required by 690.15. Where  
a disconnecting means has more than one dc PV power source,  
the value s in 690.53(1) through (3) shall be specified for each  
source.  
(1) Maximum voltage  
Informational Note to (1): See 690.7 for voltage.  
(2) Maximum circuit current  
Informational Note to (2): See 690.8(A) for calculation of maximum  
circuit current.  
(3) Maximum  rated output current of the charge controller  
or dc -to-dc converter (if installed)  
 convertidor de c.c. a c.c. (si está 
instalado).  
 
984. 690-56 c)   Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  
 
 
 
 
ANCE  Dice:  
Debe decir:  
c) Edificios con desconexión rápida . Los edificios con sistemas fotovoltaicos deben 
tener etiquetas permanentes como se describe en 690 -56 c)1) hasta c) 3)                                                                                                                                                         
(1) Tipo desconexión rápida . Los sistemas fotovoltaicos tipo desconexión rápida 
deben etiquetarse como  se describe en 690 -56 c) ( 1) (a) ó (1) (b):                                                                                                                                                                              
(a) Para los sistemas fotovoltaicos con desconexión del arreglo y  conductores de salida 
del arreglo:                                                                                                                                                                                                                    
EL SISTEM A SOLAR FOTOVOLTAICO ESTA EQUIPADO CON MEDIO DE 
DESCONEXIÓN RÁPIDA, OPERAR EL INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN RÁPIDA 
HACIA LA POSICIÓN FUERA PARA ACTIVAR LA DESCONEXIÓN RÁPIDA DEL PROCEDE  
 
Se incluye inciso en la sección tal 
como está propu esto  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA EN EL 
ARREGLO.  
La frase"EL S ISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO ESTA EQUIPADO CON MEDIO DE 
DESCONEXIÓN RÁPIDA" debe realizarse con letras mayúsculas con una altura 
mínima de 0.95 cm en color negro sobre un fondo amarillo, el resto de los caracteres 
debe ser de letras mayúsculas con una altura mínima de 0.48 cm en color negro sobre 
un fondo blanco (Ver figura 690 -56 (c) (1) (a)).  
 
(b) Para sistemas fotovoltaicos que unicamente tengan desconexión rápida en 
conductores a la salida del arreglo:  
EL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO ESTA EQUIPADO CON MEDI O DE 
DESCONEXIÓN RÁPIDA, OPERAR EL INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN RÁPIDA 
HACIA LA POSICIÓN FUERA PARA ACTIVAR LA DESCONEXIÓN RÁPIDA DE LOS 
CONDUCTORES A LA SALIDA DEL ARREGLO. LOS CONDUCTORES DENTRO  
 
 
   DEL ARREGLO PERMANECERAN ENERGIZADOS CON LA LUZ DEL SOL.                                                                                                                                                                                                   
La frase"EL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO ESTA EQUIPADO CON MEDIO DE 
DESCONEXIÓN RÁPIDA" debe realizarse con letras mayúsculas con una altura 
mínima de 0.95 cm en color blanco sobre un fondo negro, el resto de los caracteres 
debe ser de letras mayúscula s con una altura mínima de 0.48 cm en color negro sobre 
un fondo blanco (Ver figura 690 -56 (c) (1) (b)).   
 
Las etiquetas descritas en 690 -56 c) (1) (a) y (b) deben incluirse en un diagrama simple 
de un edificio que tenga azotea. El diagrama debe tener se cciones en rojo que        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   representen las secciones del sistema fotovoltaico que no serán desconectadas 
cuando el interruptor de desconexión rápida sea operado. Las etiquetas descritas en 
690-56 c) (1) deben localizarse sobre o a no más de 1 m del medio de desco nexión de 
la acometida a la que esta conectado el sistema fotovoltaico  y debe indicar la 
ubicación de todos los interruptores identificados con desconexión rápida sino se 
encuentran en la misma ubicación.                                                                                                                                                
(2) Edificios con más de un tipo de desconexión rápida . En edificios que tiene 
sistemas fotovoltaicos con ambos tipos de desconexión rápida o sistemas fotovoltaico s 
con un tipo de desconexión rápida y sistemas fotovoltaicos sin desconexión rápida se 
debe proporcionar un diagrama detallado de vista de plano de la azotea en el que se 
debe mostrar los diferentes sistemas fotovoltaicos y circundando con líneas punteadas  
las áreas que permanecerán energizadas después de la operación del interruptor de 
desconexión rápida.                                                                                                             
(3) Interruptor de desconexión rápida . El int erruptor de desconexión rápida debe 
contar con una etiqueta ubicada a no más de 1 m del interruptor que incluya la 
siguiente leyenda:                                                                                                                 
INTERRUPTO R DE DESCONEXIÓN RÁPIDA PARA EL SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO  
La etiqueta debe ser reflectante con todas las letras en mayúscula de una altura 
mínima de 0.95 cm en color blanco sobre un fondo rojo.  
Soporte o fundamento:  
Se debe incluir esta sección de gran im portancia para la seguridad del personal de 
emergencia y para reducir los riesgos ante un siniestro, la cual apareció por primera 
vez en el NEC -2014 y en el NEC -2017 sufrió modificaciones y nuevas aportaciones; 
también se debe considerar el notable increme nto de los sistemas fotovoltaicos 
interconectados a las redes generales de distribución, para no omitir esta sección.  
 
985. Nuevo artículo.  
ARTÍCULO 691 
CENTRALES 
ELÉCTRICAS 
FOTOVOLTAICAS 
DE GRAN ESCALA  
 Gladys Cabrera  
CRE  Dice:   
No existe  
Debe decir:  
ARTÍCULO 691 CENTRALES ELÉCTRICAS FOTOVOLTAICAS DE GRAN ESCALA   
691-1. Alcance.  Este artículo trata sobre la instalación de centrales eléctricas 
fotovoltaicas de gran escala con capacidad de no menos de 5000 kW, y no bajo el 
control de una empresa eléctri ca.  
NOTA: Las centrales cubiertas en este artículo tienen características de diseño y 
seguridad únicas para centrales fotovoltaicas de gran escala y operadas con el único 
propósito de suministrar energía eléctrica a un sistema operado por una empresa de 
servicios públicos regulada para transferir la energía eléctrica.  
Soporte o fundamento:  
Se sugiere revisar en qué casos aplicará este artículo; no se encuentra 
fundamento para que sea para centrales a partir de   5000 kW (podría ser para 
centrales mayores o  iguales a 0.5 MW).  
Por otra parte, no se comprende el texto siguiente:  
“Este artículo trata sobre la instalación de centrales eléctricas fotovoltaicas de gran NO PROCEDE  
 
La propuesta está fuera del alcance de 
este artículo de la NOM porque los 
supues tos de menor capacidad están 
contemplados en el 690  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       escala con capacidad de no menos de 5000 kW, y no bajo el control de una empresa 
eléctrica.  
NOTA: Las centrales cubiertas en este artículo tienen características de diseño y 
seguridad únicas para centrales fotovoltaicas de gran escala y operadas con el único 
propósito de suministrar energía eléctrica a un sistema operado por una empresa de 
servici os públicos regulada para transferir la energía eléctrica.”  
… 
691-4. Requisitos especiales para centrales fotovoltaicas de suministro eléctrico 
a gran escala. Las centrales fotovoltaicas de suministro eléctrico a gran escala deben 
ser accesibles solamente a personal autorizado y que cumplan con lo siguiente:  
(3) La conexión entre la central fotovoltaica de suministro eléctrico y el sistema 
operado por la empresa de servicio público para la transmisión de energía eléctrica 
debe ser a través de interruptores  de media o alta tensión, subestación, área de 
switcheo , u otro método similar cuyo único propósito sea interconectar los dos 
sistemas de manera efectiva y segura.  
986. 691-1 Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
691-1. Alcance . Este artículo trata sobre la instalación de centrales eléctricas 
fotovoltaicas de gran escala con capacidad de no menos de 5 000 kW, y no bajo el 
control de una empresa eléctrica . 
Debe decir:  
691-1. Alcance . Este artículo trata sobre la instalación de centrales eléctricas 
fotovoltaicas de gran escala con capacidad de no menos de 5000 kW, y no bajo el 
control de una empresa  eléctrica de servicio público  
Soporte o fundamento:  
Es importante señalar que la instalación no esta bajo el control del suministrador.   
691.1 Scope. This article covers the installation of large -scale  
PV electric power production facilities with a generating  
capacity of no less than 5000 kW, and not under exclusive utility  
control.  
 NO PROCEDE  
La propuesta está considerada en la 
Nota  
 
987. 691-4. Requisitos 
especiales para 
centrales 
fotovoltaicas de 
suministro 
eléctrico a gran 
escala.  
 ANCE  
 Dice:   
691-4. Re quisitos especiales para centrales fotovoltaicas de suministro eléctrico 
a gran escala.  
(3) La conexión entre la central fotovoltaica de suministro eléctrico y el sistema 
operado por la empresa de servicio público para la transmisión de energía eléctrica 
debe ser a través de interruptores de media o alta tensión, subestación, área de 
switcheo , u otro método similar cuyo único propósito sea interconectar los dos 
sistemas de manera efectiva y segura.  
(4) Las cargas eléctricas dentro de las centrales fotovolta icas de suministro eléctrico 
deben ser sólo los equipos auxiliares de potencia para la generación de la potencia PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
.    
(3) La conexión entre la  central 
fotovoltaica de suministro eléctrico y el 
sistema operado por la empresa de 
servicio público para la transmisión de 
energía eléctrica debe ser a través de 
tableros de potencia de media o alta       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   fotovoltaica.  
Debe decir:  
691-4. Requisitos especiales para centrales fotovoltaicas de suministro eléctrico 
a gran escala.  
(3) La conexión entr e la central fotovoltaica de suministro eléctrico y el sistema 
operado por la empresa de servicio público para la transmisión de energía eléctrica 
debe ser a través de tableros de control de media o alta tensión, subestación, patio de 
maniobras, u otro mét odo similar cuyo único propósito sea interconectar los dos 
sistemas de manera efectiva y segura.  
(4) Las cargas eléctricas dentro de las centrales fotovoltaicas de suministro eléctrico 
deben ser sólo deben utilizarse para los equipos auxiliares de potencia  para la 
generación de la potencia fotovoltaica.  
Soporte o fundamento:  
691.4 Special Requirements for Large -Scale PV Electric Supply Stations.  
(3) The connection between the PV electric supply station and the system operated by 
a utility for the transfer o f electrical energy shall be through medium - or high -voltage 
switchgear, substation, switch yard, or similar methods whose sole purpose shall be to 
safely and effectively interconnect the two systems.  
(4) The electrical loads within the PV electric supply station shall only be used to power 
auxiliary equipment for the generation of the PV power.  
En (3) cambiar “interruptores” por “tableros de control” “switchgear” es “tablero de 
control” y “áreas de switcheo” por “patio de maniobras” “switch yard” es “pati o de 
maniobras”.  
En (4) indicar que las cargas eléctricas son sólo para utilizarse por los equipos 
auxiliares, no que las cargas eléctricas son los equipos auxiliares.  
 tensión, subestación, área de switcheo , 
u otro método s imilar cuyo único 
propósito sea interconectar los dos 
sistemas de manera efectiva y segura.  
(4) Las cargas eléctricas dentro de la 
central fotovoltaica de suministro 
eléctrico deben ser sólo los equipos 
auxiliares para la generación de la 
potencia fotovolt aica. 
 
 
988. 691-6 Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
691-6. Diseño de ingeniería . Se debe proporcionar la parte eléctrica del diseño de la 
central eléctrica a la autoridad competente cuando se le requiera. Adicionalmente se 
debe proporcio nar, a la autoridad competente que lo requiera, el dictamen de 
verificación emitido por una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, 
aprobada por la SENER, de que la instalación cumple con esta NOM.  
Debe decir:  
691-6. Diseño de ingeniería . Se de be proporcionar la parte eléctrica del diseño de la 
central eléctrica a la autoridad competente cuando se le requiera. Adicionalmente se 
debe proporcionar, a la autoridad competente que lo requiera, el dictamen de 
verificación emitido por una Unidad de Ver ificación de Instalaciones Eléctricas, 
aprobada por la SENER, de que la instalación cumple con el Artículo 690 y otros 
artículos de esta NOM.  
Soporte o fundamento:  
Incluir esta sección para enfatizar en el cumplimiento del Artículo 690  además NO PROCEDE  
Cualquier instalación debe cumplir con 
todas y cada una de las partes 
aplicables de la NOM.  
Si bien el Título 5 de la NOM está 
basado en el NEC, no significa que 
sea, una traducción exacta del mismo 
ya que, como se estableció en el 
Prefac io de la NOM, se tomaron las 
partes aplicables del NEC para llevar a 
cabo las modificaciones..   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       de otros art ículos de la NOM, con base en el NEC -2017.                                                                                    
691.6 Engineered Design. Documentation of the electrical  
portion of the engineered design of the electric supply station  
shall be stamped and provided upon request of the AHJ. Additional  
stamped independent engineering reports detailing  
compliance of the design with applicable electrical standards  
and industry practice shall be provided upon request of the  
AHJ. The independent engine er shall be a licensed professional  
electrical engineer retained by the system owner or installer.  
This documentation shall include details of conformance  
of the design with Article 690, and any alternative methods to  
Article 690, or other articles of this  Code.  
 
989. 691-7 Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
Debe decir:  
691-7. Construcción de la instalación de acuerdo con el diseño de ingeniería . 
Se debe  proporcionar a la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas la 
documentación que evidencíe que la construcción de la Central de suministro eléctrico 
se realizó con base al diseño de ingeniería eléctrica. Adicionalmente se deberán 
entregar a solic itud de la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas los reportes 
de ingeniería indicando que la construcción cumple con esta NOM y la documentación 
estará disponible antes de la operación comercial de la Central.  
Soporte o fundamento:  
Incluir est a sección para no incluida en el proyecto con base en el NEC -2017   
691.7 Conformance of Construction to Engineered Design.  
Documentation that the construction of the electric supply  
station conforms to the electrical engineered design shall be  
provided up on request of the AHJ. Additional stamped independent  
engineering reports detailing the construction  
conforms with this Code, applicable standards and industry  
practice shall be provided upon request of the AHJ. The independent  
engineer shall be a licensed  professional electrical  
engineer retained by the system owner or installer. This documentation,  
where requested, shall be available prior to  
commercial operation of the station.  
 NO PROCEDE  
La propuesta está contenida en el 
PEC.  
Si bien el Título 5 de la  NOM está 
basado en el NEC, no significa que 
sea, una traducción exacta del mismo 
ya que, como se estableció en el 
Prefacio de la NOM, se tomaron las 
partes aplicables del NEC para llevar a 
cabo las modificaciones..  
       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   990. 691-9 
 Ing. Óscar 
Guillermo 
Hern ández 
Dávalos   
UVIE  Dice:  
691-9. Desconexión del equipo fotovoltaico.  Se permitirá que los equipos de 
aislamiento estén a no  más de 1.8 m del equipo cuando se asegure en los 
procedimientos de mantenimiento y supervisión que sólo  personal calificado atender á 
al equipo.                                                                                                                                                             
No se requerirá que los edificios destinados a contener solamente a la central eléctric a 
cumplan con la sección 690 -12. Se deben tener disponibles en el sitio los 
procedimientos de operación necesarios para poner fuera de servicio a la central en 
caso de emergencia.  
Debe decir:  
691-9. Desconexión del equipo fotovoltaico.  Se permitirá que los  equipos de 
aislamiento estén a  más de 1.8 m del equipo cuando se asegure en los procedimientos 
de mantenimiento y supervisión que sólo  personal calificado atenderá al equipo.                                                                                                                                                             
No se requerirá que los edificios destinados a contener solamente a la central eléctrica 
cumplan con la sección 690 -12. Se deben tener disponibles en el sitio los 
procedimientos de  operación necesarios para poner fuera de servicio a la central en 
caso de emergencia.  
Soporte o fundamento:  
Corregir error de traducción eliminando la palabra "no" de la sección .                                            
691.9 Disconnection of Photovolta ic Equipment. Isolating  
devices shall be permitted to be more than 1.8 m (6 ft) from  
the equipment where written safety procedures and conditions  
of maintenance and supervision ensure that only qualified  
persons service the equipment.  
Buildings whose sole purpose is to house and protect supply  
station equipment shall not be required to comply with 690.12.  
Written standard operating procedures shall be available at the  
site detailing necessary shutdown procedures in the event of an  
emergency.  
 PROCEDE  
Se mod ifica para quedar como sigue:  
691-9. Desconexión del equipo 
fotovoltaico . Se permitirá que los 
equipos de aislamiento estén a  más de 
1.8 m del equipo cuando se asegure 
en los procedimientos de 
mantenimiento y supervisión que 
sólo personal calificado atende rá al 
equipo.  
 
991. 691-9 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: 691 -9 
No se requerirá que los edificios destinados a contener solamente a la central eléctrica 
cumplan con la sección 690 -12. 
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  Se sugiere eliminar e sta frase, ya que no se agregó en el 
proyecto de NOM la subsección 690 -12 del NEC referente a los paros de 
emergencia para los servicios de rescate.  
O, de otra manera, debe agregarse la subsección faltante.  PROCEDE  
 
Se elimina frase propuesta   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)        
992. 692-1. Alcance.  
 ANCE  
 Dice:   
692-1. Alcance.  
NOTA:  Algunos sistemas de celdas de combustible pueden ser autónomos o 
interactivos con otras fuentes de generación de energía eléctrica y pueden tener o no 
almacenamiento de energía eléctrica, tal como las baterí as. Estos sistemas pueden 
tener salida de corriente alterna o de corriente continua para utilización.  
Debe decir:  
692-1. Alcance.  
NOTA:  Algunos sistemas de celdas de combustible pueden ser interactivos con otras 
fuentes de generación de energía eléctrica, ser autónomos o ambos. Algunos sistemas 
de celdas de combustible se conectan a sistemas de almacenamiento de energía 
eléctrica como las baterías. Estos sistemas pueden tener salida de corriente alterna o 
de corriente continua para utilización.  
Soporte o fu ndamento:  
692.1 Scope  
Informational Note: Some fuel cell systems can be interactive with other electrical 
power production sources, are stand -alone, or both. Some fuel cell systems are 
connected to electric energy storage systems such as batteries. Fuel ce ll systems can 
have ac output(s), dc output(s), or both for utilization.  
Reemplazar por el que se indica en la segunda columna ya que el que está en el 
proyecto no refleja la intención del NEC.  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
NOTA: Algunos si stemas de celdas de 
combustible pueden ser interactivos 
con otras fuentes de generación de 
energía eléctrica, ser autónomos, o 
ambos. Algunos sistemas de celdas de 
combustible están conectados a 
sistemas de almacenamiento de 
energía eléctrica, tal como las  baterías. 
Estos sistemas pueden tener salida de 
corriente alterna, de corriente continua, 
o ambas para utilización  
 
993. 694-2. Definiciones  ANCE  
 Dice:  
 694-2. Definiciones  
Torre: Un poste u otra estructura que soporta una turbina eólica.  
 Debe decir:  
694-2. Definiciones  
Torre (aplicado a sistemas de eléctricos de viento): Un poste u otra estructura que 
soporta un aerogenerador.  
Soporte o fundamento:  
694.2 Definitions.  
Tower (as applied to wind electric systems).  A pole or other structure that supports a 
wind turbine.  
Cambiar “una turbina eólica” por “aerogenerador”, “wind turbine” es aerogenerador, 
vñease la NMX -J-673/1 -ANCE.  
 PROCEDE  
Se sustituyó en toda la NOM turbina 
eólica por aerogenerador        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   994. 694-2. Definiciones  
 ANCE  
 Dice:   
694-2. Definicione s 
Turbina eólica:  Dispositivo mecánico que convierte energía eólica a energía eléctrica.  
Debe decir:  
694-2. Definiciones  
Aerogenerador:  Dispositivo mecánico que convierte energía eólica a energía eléctrica.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “Turbina eólica” po r “Aerogenerador”, “wind turbine” es aerogenerador, 
vñease la NMX -J-673/1 -ANCE. Hacer esto en todo el artículo y todo el proyecto.  
 PROCEDE  
Se sustituyó en toda la NOM turbina 
eólica por aerogenerador  
995. 694-3. Otros 
Artículos  
 ANCE  
 Dice:   
694-3. Otros  Artículos  
Siempre que los requisitos de otros Artículos de esta NOM y del Artículo 694 difieran, 
se aplicarán los requisitos del Artículo 694. Cuando el sistema es operado en paralelo 
con una fuente o fuentes primarias de electricidad, se aplican los requ isitos del Artículo 
705. 
Excepción:  Los sistemas eléctricos eólicos, equipo o cableado instalado en lugares 
peligrosos (clasificados), también deberán cumplir con las secciones aplicables de los 
Artículos 500 hasta el 516.  
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  
En el NEC se elimina debido a que la sección 90.3 ya contiene una división de las 
referencias a los artículos aplicables.  PROCEDE  
Se elimina sección  
 
996. 694-7. Instalación.   
 ANCE  
 Dice:   
694-7. Instalación.   
b) Equipo.  Los sistemas eléctricos eólicos se deben etiquetar y aprobar para la 
aplicación.  
c) Controladores de desvío de carga.  Un sistema eléctrico eólico empleando un 
controlador de desviación de carga como medio primario de regulación de la velocidad 
del rotor de una turbina eólica, se debe equ ipar con un medio para prevenir 
sobrevelocidad en operación, que sea adicional, independiente y confiable. Una 
acometida de interconexión con el suministrador no se debe considerar que sea una 
desviación de carga confiable.  
e) Contactos.  Se permite un cont acto alimentado por un circuito derivado o 
alimentador de un sistema eléctrico eólico, para usarse en mantenimiento y adquisición 
de datos. Los contactos se deben proteger con un dispositivo contra sobrecorriente con 
capacidad nominal que no exceda la corr iente nominal del contacto. Todos los 
contactos monofásicos de 125 volts, de 15 y 20 amperes, instalados para el 
mantenimiento de la turbina eólica deben brindar protección para el personal por medio 
de interruptores de circuito por falla a tierra.  PROCEDE  
Se modifica  para  quedar como 
sigue:  
f) Postes o torres metálicas o no 
metálicas que sostienen 
aerogeneradores  utilizadas como 
canalizaciones.  Debe permitirse el 
uso de un poste o torre metálicos o no 
metálicos como canalización, si han 
sido evaluados como parte de la 
aprobación del aerogenerador o de 
otro modo deben estar aprobados o 
etiquetados en campo para tal 
propósito   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       f) Post es o torres metálicas o no metálicas que sostienen turbinas eólicas 
utilizadas como canalizaciones.  Debe permitirse el uso de un poste o torre metálicos 
o no metálicos como canalización, si han sido evaluados como parte de la aprobación 
de la turbina eólic a o de otro modo deben estar aprobados o evaluados para tal 
propósito.  
Debe decir:  
694-7. Instalación.   
b) Equipo.  Los sistemas eléctricos eólicos deben estar aprobados y etiquetados para 
la aplicación.  
c) Controladores de desvío de carga.  Un sistema eléct rico eólico empleando un 
controlador de desviación de carga como medio primario de regulación de la velocidad 
del rotor de un aerogenerador, se debe equipar con un medio para prevenir 
sobrevelocidad en operación, que sea adicional, independiente y confiabl e. Una 
acometida de interconexión con el suministrador no se debe considerar que sea una 
desviación de carga confiable.  
e) Contactos.  Se permite un contacto alimentado por un circuito derivado o 
alimentador de un sistema eléctrico eólico, para usarse en ma ntenimiento y adquisición 
de datos. Los contactos se deben proteger con un dispositivo contra sobrecorriente con 
capacidad nominal que no exceda la corriente nominal del contacto. Todos los 
contactos monofásicos de 120 volts, de 15 y 20 amperes, instalados  para el 
mantenimiento de la turbina eólica deben brindar protección para el personal por medio 
de interruptores de circuito por falla a tierra.  
f) Postes o torres metálicos o no metálicos que sostienen aerogeneradores 
utilizados como canalizaciones.  Debe permitirse el uso de un poste o torre metálicos 
o no metálicos como canalización, si han sido evaluados como parte de la aprobación 
del aerogenerador o de otro modo deben estar aprobados o etiquetados en campo 
para tal propósito.  
Soporte o fundamento:  
694.7 Installation.  
(C) Diversion Load Controllers.  A wind electric system employing a diversion load 
controller as the primary means of regulating the speed of a wind turbine rotor shall be 
equipped with an additional, independent, reliable means to prevent o verspeed 
operation. An interconnected utility service shall not be considered to be a reliable 
diversion load.  
(F) Poles or Towers Supporting Wind Turbines Used as a Raceway.  A pole or 
tower shall be permitted to be used as a raceway if evaluated as part o f the listing for 
the wind turbine or otherwise shall be listed or field labeled for the purpose.  
En b) cambiar “se deben etiquetar y aaprobar” por “estar aprobados y etiquetados” los 
sistemas ya deben estar aprobados y etiquetados antes de instalarlos.  
En c) cambiar “una turbina eólica” por “aerogenerador”. Véase el comentario 341.  
En c) cambiar “125 volts” por “120 volts”, 125 volts no es una tensión normalizada.  
En f) cambiar “turbinas eólicas” por “aerogeneradores” y “evaluados” por “etiquetados 
en camp o”.       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   En g) a “wind turbines” le dicen correctamente “aerogeneradores”.  
 
997. 694-40. Puesta a 
tierra y unión de 
equipos.  
 ANCE  
 Dice:   
694-40. Puesta a tierra y unión de equipos.  
a) Generalidades. Las partes metálicas expuestas no conductoras de corriente de 
torres, góndolas de turbinas, otros equipos y envolventes de conductores, se deben 
conectar a un conductor de puesta a tierr a y unión de equipo al sistema de conexión de 
puesta a tierra del inmueble. Las partes metálicas ensambladas, tales como las paletas 
de la turbina y las colas que no tienen manera de ser energizadas, no se requerirá que 
sean conectadas a los conductores de  puesta a tierra de equipo.  
Debe decir:  
694-40. Puesta a tierra y unión de equipos.  
a) Generalidades.  Las partes metálicas expuestas no conductoras de corriente de 
torres, góndolas de turbinas, otros equipos y envolventes de conductores, deben estar 
puest os a tierra y unidas al sistema de puesta a tierra y unión del inmueble. Las partes 
metálicas adjuntas, tales como las aspas de la turbina y las colas que no tienen 
manera de ser energizadas, no se requerirá que sean conectadas a los conductores de 
puesta a tierra de equipo.    
Soporte o fundamento:  
694.40 Equipment Grounding and Bonding.  
(A) General. Exposed non –current -carrying metal parts of towers, turbine nacelles, 
other equipment, and conductor enclosures shall be grounded and bonded to the 
premises gr ounding and bonding system. Attached metal parts, such as turbine blades 
and tails that are not likely to become energized, shall not be required to be grounded 
or bonded.  
Modificar a como se indica en la segunda columna ya que el que está en el proyecto 
no refleja la intensión del NEC.  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Generalidades.  Las partes 
metálicas expuestas no conductoras 
de corriente de torres, góndolas de 
turbinas, otros equipos y envolventes 
de conductores, deben estar puestos a 
tierra y unidas al sistema de puesta a 
tierra y unión del inmueble. Las partes 
metálicas adjuntas, tales como las 
aspas de la turbina y las colas que no 
tienen manera de ser energizadas, no 
se requerirá que sean conectadas a los 
conductores de puesta a tierr a de 
equipo  
 
998. 694-40 b)  NOTA  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Los electrodos de puesta a tierra de cobre y cobre -revestido, cuando son utilizados en 
suelos de alta conductividad, pue de causar corrosión electrolítica de la cimentación 
galvanizada y de los componentes del anclaje de la torre.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Eliminar nota pues corresponde a informacion para un manual de diseño  NO PROCEDE  
El numeral 3.3 de la N OM especifica:  
Las notas no son disposiciones 
obligatorias a menos que se indique 
otra cosa en esta NOM, sólo intentan 
aclarar conceptos o proporcionar 
información adicional que permite 
comprender lo indicado en la 
disposición que le antecede o bien 
propor ciona referencias a otras 
disposiciones en la NOM.  
999. 694-60. Identificado 
de equipo 
interactivo.  ANCE  
 Dice:   
694-60. Identificado de equipo interactivo.  Sólo los inversores aprobados e 
identificados como interactivos se permitirán en sistemas interact ivos. 
Debe decir:  
694-60. Identificado de equipo interactivo.  Sólo los inversores aprobados, 
etiquetados e identificados como interactivos se permitirán en sistemas interactivos.  NO PROCEDE  
Si bien en la estructuración de la NOM 
se han traducido las partes aplicables 
del NEC no sig nifica que haya sido 
palabra por palabra porque como se 
menciona en la Introducción se ha 
cuidado la claridad de expresión en  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       Soporte o fundamento:  
694.60 Identified Interactive Equipment. Only inverters  that are listed, labeled, and 
identified as interactive shall be permitted in interactive systems.  
Incluir que los inversores deben estar etiquetados.  nuestro idioma.    
 Si están identificados, están 
etiquetados.  
1000.   
694-62 Mtro. Enrique 
Balam Romero  Dice:   
694-62. Instalació n 
Debe decir:  
694-62. Instalación  
Soporte o fundamento:  
Falta un “6” antes del 94 en el numeral de este artículo  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar  como sigue:  
694-62. Instalación  
 
1001.  695-3 h) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Selección de dispositivos contra sobrecorriente.   Debe permitirse un interruptor 
automático de disparo instantáneo, en lugar de los dispositivos contra sobrecorriente 
especificados en la sección 695 -4(b)(2)(a)(1), s iempre que este sea parte de un 
ensamble de interruptores de transferencia adecuado para el servicio de bombas 
contra incendio que cumpla con lo establecido en la sección 695 -4(b)(2)(a)(2).  
Debe decir:  
Selección de dispositivos contra sobrecorriente.   Debe  permitirse un interruptor 
automático de disparo instantáneo, en lugar de los dispositivos contra sobrecorriente 
especificados en la sección 695 -4 b) 2) a, (1), siempre que este sea parte de un 
ensamble de interruptores de transferencia adecuado para el se rvicio de bombas 
contra incendio que cumpla con lo establecido en la sección 695 -4 b) 2) a, (2).  
Soporte o fundamento:  
Cambiar "695 -4(b)(2)(a)(1) y 695 -4(b)(2)(a)(2)" por "695 -4 b) 2) a, (1) y 695 -4 b) 2) a, 
(2)" NO PROCEDE  
La propuesta va contra el format o 
usado en toda la NOM  
 
1002.  695-4. Continuidad 
de la alimentación.  
 ANCE  
 Dice:   
695-4. Continuidad de la alimentación.  
b) Conexión a través de medios de desconexión y dispositivos de 
sobrecorriente.  
1) Número de medios de desconexión.  
a. General.  
(1) Un controlador de bomba contra incendios  
(2) Un interruptor de transferencia de alimentación de bomba contra incendios  
(3) Una combinación de controlador de bomba contra incendios e interruptor de 
transferencia.  
Debe decir:  
695-4. Continuidad de la alime ntación.  
b) Conexión a través de medios de desconexión y dispositivos de 
sobrecorriente.  NO PR OCEDE  
En el Capítulo 4 de la NOM se 
establece que:  
4.4.1.1 La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   1) Número de medios de desconexión.  
a. General.  
(1) Un controlador de bomba contra incendios aprobado  
(2) Un interruptor de transferencia de alimentación de bomba cont ra incendios 
aprobado  
(3) Una combinación de controlador de bomba contra incendios e interruptor de 
transferencia aprobados.  
Soporte o fundamento:  
695.4 Continuity of Power.  
(B) Connection Through Disconnecting Means and Overcurrent Device.  
(1) Number of Disconnecting Means.  
a. General.  
(1) A listed fire pump controller  
(2) A listed fire pump power transfer switch  
(3) A listed combination fire pump controller and power transfer switch  
En (1), (2) y (3) de a. de (1) incluir que deben estar aprobados.  
 
 
1003.  695-6. Alambrado 
de fuerza.   
 ANCE  
 Dice:   
695-6. Alambrado de fuerza.   
a) Co nductores de suministro.  
2) Alimentadores.   
d. Dentro de un edificio. Donde se enrutan a través de un edificio, los 
conductores se deben instalar utilizando uno de los siguientes métodos:  
(2) El cable o las canalizaciones son un sistema de cables resistent es al fuego.  
(3) El cable o las canalizaciones son un sistema de protección de circuitos 
eléctricos.  
d) Alambrado de la bomba.  Todo el alambrado que va desde los controladores hasta 
los motores de la bomba debe estar en tubo conduit metálico pesado, tubo c onduit 
metálico semipesado, tubo conduit metálico ligero, tubo conduit metálico flexible 
hermético a los líquidos o tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos tipo 
MC con una cubierta impermeable o cable del tipo MI. Las conexiones eléctric as en las 
cajas de los terminales de motores deben hacerse con un medio de conexión 
aprobado. Para este fin, no debe permitirse el uso de conectores de cables de tipo 
retorcidos, de perforación del aislamiento ni soldados.  
Debe decir:  
695-6. Alambrado de f uerza.  
a) Conductores de suministro.  
2) Alimentadores.  
d. Dentro de un edificio. Donde se tienden a través de un edificio, los 
conductores se deben instalar utilizando uno de los siguientes métodos:  PROCEDE  
Se modifica para q uedar como sigue:  
 
2) Alimentadores.  
d. Dentro de un edificio. Donde 
se tienden a través de un edificio, los 
conductores se deben instalar 
utilizando uno de los siguientes 
métodos:  
 
d) Alambrado de la bomba.  Todo el 
alambrado que va desde los 
controladore s hasta los motores de la 
bomba debe estar en tubo conduit 
metálico pesado, tubo conduit metálico 
semipesado, tubo conduit metálico 
ligero, tubo conduit metálico flexible 
hermético a los líquidos o tubo conduit 
no metálico flexible hermético a los 
líquidos , cable tipo MC con una 
cubierta impermeable o cable del tipo 
MI.  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       (2) El cable o las canalizaciones son un sistema aprobado  de cables resistentes 
al fuego.  
(3) El cable o las canalizaciones son un sistema aprobado de protección de 
circuitos eléctricos.  
d) Alambrado de la bomba.  Todo el alambrado que va desde los controladores hasta 
los motores de la bomba debe estar en tubo co nduit metálico pesado, tubo conduit 
metálico semipesado, tubo conduit metálico ligero, tubo conduit metálico flexible 
hermético a los líquidos o tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, 
cable tipo MC aprobado con una cubierta impermeable  o cable del tipo MI. Las 
conexiones eléctricas en las cajas de los terminales de motores deben hacerse con un 
medio de conexión aprobado. Para este fin, no debe permitirse el uso de conectores de 
cables de tipo retorcidos, de perforación del aislamiento n i soldados.  
Soporte o fundamento:  
695.6 Power Wiring.  
(A) Supply Conductors.  
(2) Feeders.  
(d) 
(2) The cable or raceway is a listed fire -resistive cable system.  
(3) The cable or raceway is a listed electrical circuit protective system.  
(D) Pump Wiring.  All wiring from the controllers to the pump motors shall be in rigid 
metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, liquidtight flexible 
metal conduit, or liquidtight flexible nonmetallic conduit, listed Type MC cable with an 
impervious  covering, or Type MI cable. Electrical connections at motor terminal boxes 
shall be made with a listed means of connection. Twist -on, insulation -piercing –type, 
and soldered wire connectors shall not be permitted to be used for this purpose.  
En d. de 2) d e a) cambiar “enrutan” por “tienden”, no existe la palabra “enrutan” en 
idioma español.  
En (2) y (3) de d. indicar que es un sistema aprobado.  
En d) poner una “,” entre “líquidos” y “tipo” e indicar que es cable tipo MC aprobado.  
 
1004.  695-6 (i) ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: 695 -6 (i) 
(4)  
Cuando se instale en el cuarto de bombas contra contraincendios, como mínimo se 
debe usar una caja de conexio nes Tipo 2  a prueba de goteo. La envolvente deberá ser 
de características que coincidan con las de la envolvente del controlador de una 
bomba contra incendios.  
Debe decir: 695 -6 (i) 
(4)  
Cuando se instale en el cuarto de bombas contra contraincendios, com o mínimo se 
debe usar una caja de conexiones Tipo 2  a prueba de goteo. La envolvente deberá ser 
de características que coincidan con las de la envolvente del controlador de una 
bomba contra incendios.  
Soporte o fundamento:  La definición de NEMA de un gabi nete tipo 2 es  
Type 2     Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Cuando se instale en el cuarto de 
bombas contra contraincendios, como 
mínimo se debe usar una caja de 
conexiones a prueba de goteo. La 
envolvente deberá ser de 
características que coincidan con las 
de la envolvente del controlador de la 
bomba contra incendios.        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   personnel against access to hazardous parts; to provide a degree of protection of the 
equipment inside the enclosure against ingress of solid foreign object s (falling dirt); and 
to provide a degree of protection with respect to harmful effects on the equipment due 
to the ingress of water (dripping and light splashing).  
Por lo que no se requiere el término Tipo 2 en el texto de la norma.  
Se sugiere corregir e l texto porque se refiere a que las cajas de conexiones deben 
tener las mismas características del controlador del mismo Sistema.  
 
1005.  695-14. Alambrado 
de control.  
 ANCE  
 Dice:   
695-14. Alambrado de con trol. 
e) Métodos de alambrado de control de la bomba eléctrica contra incendios. Todo 
el alambrado de control de las bombas contra incendios accionadas con motores 
eléctricos debe ser instalado en tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico 
semipes ado, tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, tubo conduit 
metálico ligero, tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos Tipo MC con 
una cubierta impermeable, o cable Tipo MI.  
f) Métodos de alambrado de control del generador. Los conductores de control 
instalados entre el interruptor de transferencia de alimentación de la bomba contra 
incendios y el generador de reserva, que alimentan a la bomba contra incendios 
durante la pérdida de la alimentación normal, se debe mantener tot almente 
independiente de cualquier otro alambrado. La integridad del cableado de control del 
generador se debe monitorear continuamente. La pérdida de la integridad del circuito 
de arranque remoto debe hacer sonar la alarma audible y visual de falla en el 
generador y la alarma remota, y arrancar el generador.  
(2) Constituir un sistema de protección al circuito con clasificación nominal de 
resistencia al fuego de 2 horas y dedicado al circuito o circuitos de la bomba contra 
incendios.  
(3) Ser un sistema de p rotección del circuito eléctrico con clasificación nominal 
de resistencia al fuego de 2 horas. La instalación debe cumplir con cualquier restricción 
dada en la lista utilizada de circuitos eléctricos para sistemas de protección.  
 PROCEDE  
Se modifica para q uedar como sigue:  
e) Métodos de alambrado de control 
de la bomba eléctrica contra 
incendios. Todo el alambrado de 
control de las bombas contra incendios 
accionadas con motores eléctricos 
debe ser instalado en tubo conduit 
metálico pesado, tubo conduit metá lico 
semipesado, tubo conduit metálico 
flexible hermético a los líquidos, tubo 
conduit metálico ligero, tubo conduit no 
metálico flexible hermético a los 
líquidos, cable Tipo MC aprobado con 
una cubierta impermeable, o cable 
Tipo MI.  
 
2) Estar protgidos po r un 
ensamble resistente al fuego aprobado 
con clasificación nominal de resistencia 
al fuego de 2 horas y dedicado al 
circuito o circuitos de la bomba contra 
incendios  
 
 
   Debe decir:  
695-14. Alambrado de control.  
e) Métodos de alambrado de control de la  bomba eléctrica contra incendios. Todo 
el alambrado de control de las bombas contra incendios accionadas con motores 
eléctricos debe ser instalado en tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico 
semipesado, tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, tubo conduit   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       metálico ligero, tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, cable Tipo 
MC aprobado con una cubierta impermeable, o cable Tipo MI.  
f) Métodos de alambrado de control del generador. Los conductores de control 
instalados entre el interruptor de transferencia de alimentación de la bomba contra 
incendios y el generador de reserva, que alimentan a la bomba contra incendios 
durante la pérdida de la alimentación normal, se debe mantener totalmente 
independiente de cualq uier otro alambrado. La integridad del cableado de control del 
generador se debe vigilar continuamente. La pérdida de la integridad del circuito de 
arranque remoto debe hacer sonar la alarma audible y visual de falla en el generador y 
la alarma remota, y a rrancar el generador.  
(2) Estar protgidos por un ensamble resistente al fuego aprobado con 
clasificación nominal de resistencia al fuego de 2 horas y dedicado al circuito o 
circuitos de la bomba contra incendios.  
(3) Ser un sistema de protección del circui to eléctrico aprobado con clasificación 
nominal de resistencia al fuego de 2 horas. La instalación debe cumplir con cualquier 
restricción dada en la lista utilizada de circuitos eléctricos para sistemas de protección.  
Soporte o fundamento:  
695.14 Control W iring.  
(E) Electric Fire Pump Control Wiring Methods. All electric motor –driven fire pump 
control wiring shall be in rigid metal conduit, intermediate metal conduit, liquidtight 
flexible metal conduit, electrical metallic tubing, liquidtight flexible nonme tallic conduit, 
listed Type MC cable with an impervious covering, or Type MI cable.  
(F) Generator Control Wiring Methods.  
(2) Be protected by a fire -rated assembly listed to achieve a minimum fire rating of 2 
hours and dedicated to the fire pump circuits.  
(3) Be a listed electrical circuit protective system with a minimum 2 -hour fire rating. The 
installation shall comply with any restrictions provided in the listing of the electrical 
circuit protective system used.  
En e) poner una “,” entre “líquidos” y “t ipo” e indicar que es cable tipo MC aprobado.  
En f) cambiar “monitorear” por “vigilar” ya que en español no existe el verbo 
“monitorear”, este es un anglicismo y por ley no debe utilizarse en las normas.  
Cambiar (2) de f) por el que se indica en la segunda  columna, como está en el 
proyecto no refleja la intención del NEC.  
En (3) de f) indicar que es un sistema aprobado.  
 
1006.  695-14 b)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 Dice:  
No se deben instal ar sensores de baja tensión, de pérdida de fase, sensibles a la 
frecuencia u otros, que impidan automática o manualmente que actúe el contactor del NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española.        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  motor.  
Debe decir:  
“No se deben instalar sensores de baja tensión, de pérdida de fase, sensitivos a la 
frecu encia u otros, que impidan automática o manualmente que actúe el contactor del 
motor.”  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresión “sensible” por “sensitivo” El calor es "sensible" quien lo siente es 
"sensitivo" ergo si el funcionamiento normal de los equip os eléctricos se ve afectado 
por el calor los equipos son "sensitivos" y no "sensibles"  Sensible: Dicho de un aparato o de un 
instrumento: Capaz de registrar 
fenómenos poco intensos o diferencias 
mínimas en una determinada escala.  
Sensitivo: Perteneciente o relativo a las 
sensaciones o a los sentidos  
1007.  695-14 b)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Funcionamiento de sensores. No se deben instalar sensores de baja tensión, de 
pérdida de fase, sensibles a la frecuencia u otros, que impidan automática o 
manualmente que actúe el contactor del motor.  
Debe decir:  
Funcionamiento de sensores. No se deben instalar sensores de baja tensión, de 
pérdida de fase, sensitivos a la frecuencia u otros, que impidan automática o 
manualmente que actúe el contactor del motor.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar "sensibles" por "sensitivos"  NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Acad emia Española.  
Sensible: Dicho de un aparato o de un 
instrumento: Capaz de registrar 
fenómenos poco intensos o diferencias 
mínimas en una determinada escala.  
Sensitivo: Perteneciente o relativo a las 
sensaciones o a los sentidos  
1008.  695-16 ING SANTIAG O 
AGUILAR ALEJO  
CIME  Dice:  
Debe decir:  
695-16. Tablero de control   
Debe tener un controlador lógico programable (PLC), con capacidad de programación 
y autodiagnóstico de fallas, contar con puertos de comunicación para envío/recepción 
de información hacia el sistema para gas y fuego.  
La bomba con motor a diesel, debe tener su propio tablero de control y sus 
componentes deben ser aprobados y certificados. El tablero de control debe ser 
automático e independiente de otros sistemas contra incendio, pero relac ionados entre 
sí, mediante una lógica de control para operar cualquier bomba en caso de falla de 
alguna de ellas.  
El sistema de arranque del motor debe tener tres opciones: manual, automático  y 
modo de prueba , cada uno de estos debe tener dos usos: local y remoto. El local se 
debe ubicar en el tablero de control dentro del patín y el remoto en el cuarto de control 
principal. Únicamente al exceder la velocidad del motor diésel, la bomba debe parar, 
conforme a 11.2.4.4 de la NFPA 20.  
Debe contar con un indi cador visual, para identificar el modo de operación automático 
y debe ser de fácil remplazo, con indicadores visuales separados y alarmas.  
El tablero debe tener la lógica e interacción para realizar arranque y paro en forma 
manual y automática.  
El provee dor del sistema de control y la instrumentación debe ensamblar, cablear y NO PROCEDE  
La propuesta versa sobre 
especificaciones de producto y en la 
NOM se establece lo siguiente:  
4.3.2 Características  
Los materiales y equipos eléctricos 
deben seleccionarse e instalarse para  
cumplir con los siguientes requisitos:  
- Construcción adecuada cuando se 
ensambla, se instala o se conecta a la 
fuente de alimentación.  
- Funcionamiento satisfactorio 
considerando las influencias externas a 
las que puede estar sujeto.  
- Funcionamiento sat isfactorio durante 
condiciones normales de operación y 
en caso de condiciones esperadas de 
sobrecarga, operación anormal y falla 
sin que resulte un daño que ocasione 
un equipo inseguro.  
Cada producto eléctrico que se  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       probar el sistema antes de su embarque a sitio.  
El tablero de control para la bomba de relevo y accionada por motor diesel, debe tener 
un letrero con la leyenda:   
“TABLERO DE CONTR OL PARA BOMBA DE AGUA CONTRAINCENDIO CON 
MOTOR DIESEL”  selecciona debe tener características 
acordes con los valores y las 
condiciones para los cuales está 
previsto el diseño de la instalación 
eléctrica  
 
 
   Adicionalmente se debe indicar mediante un letrero en el tablero de control la zona o 
instalación que protege.   
En los tableros de control s e debe fijar una placa de datos, indicando entre otros lo 
siguiente: marca, número de serie, características eléctricas de diseño; lo anterior, se 
debe realizar en fábrica de acuerdo con 12.1.3.3 de la NFPA 20.   
El tablero de control se debe situar lo más  cerca del motor que controla y a la vista de 
este.   
Todas las partes energizadas del tablero de control deben estar instaladas a 30 cm (1 
ft) como mínimo sobre el nivel del piso terminado de acuerdo con 12.2.3 de la NFPA 
20.  
El alambrado de campo debe s er independiente y se debe proteger contra daño 
mecánico, las canalizaciones deben cumplir con 695 -6 d). Las terminales de conexión 
se deben marcar y corresponder con el diagrama eléctrico esquemático de conexiones 
suministrado por el fabricante.  
El table ro de control local (de la bomba con motor a diesel) debe tener la 
instrumentación, señalización, indicación y alarmas siguientes:   
a) Amperímetro.  
b) Voltímetro con precisión de ± 5 por ciento.  
c) Tacómetro.  
d) Horómetro.  
e) Indicador de temperatura del agua de enfriamiento.  
f) Indicador de presión de aceite de lubricación.  
g) Alarma por alta temperatura del agua de enfriamiento.  
h) Alarma por baja presión de aceite de lubricación.  
i) Paro por exceso de velocidad.  
j) Regulador de velocidad.  
k) Indicador d e temperatura de aceite de lubricación.  
l) Indicación visible de control en posición automática.  
m) Falla de la máquina para arrancar automáticamente.  
n) Falla en las baterías (carga y operación), si se tiene arranque eléctrico (cada 
controlador debe ser s uministrado con un indicador visible para cada batería).  
o) Alarma por baja presión de aire para arranque, si se tiene arranque neumático.  
p) Bajo nivel de combustible en el tanque de la unidad.  
Las alarmas deben ser audibles y visibles         (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   El tablero de con trol debe tener las siguientes salidas hacia el tablero de gas y fuego:  
q) Alarma de bomba en operación.  
r) Selector manual/automático/fuera de operación.  
s) Falla del controlador o de la máquina.  
t) Paro por exceso de velocidad.  
u) Alarma por alta temper atura en las chaquetas de enfriamiento.  
v) Alarma por baja presión de aceite.  
Soporte o fundamento:  
A fin de complementar el PROY -NOM -001-SEDE -2018, se solicita adicionar este 
numeral 695 -16 Tablero de control, debido a que no se incluyen los requisitos té cnicos 
y especificaciones del citado Tablero de control.  
 
1009.  700-2. Definiciones.  
 ANCE  
 Dice:   
700-2. Definiciones.  
Debe decir:  
700-2. Definiciones.  
Luminaria controlada directamente. Una luminaria de emergencia que tiene una 
entrada de control para una función de atenuación o conmutación integral que acciona 
a la luminaria a la iluminación total en una pérdida de la potencia normal.  
Soporte o fundamento:  
700.2 Definitions.  
Luminaire, Directly Controlled.  An emergency luminaire that has a control inpu t for 
an integral dimming or switching function that drives the luminaire to full illumination 
upon loss of normal power.  
Incluir la definición ya que se trata de luminarias de emergencia que se controlan 
directamente y debe saberse su significado.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Luminaria controlada directamente. 
Una luminaria de emergencia que tiene 
una entrada de control para una 
función de atenuación o conmutación 
integral que acciona a la luminaria a la 
iluminación total en una pérdida de l a 
potencia normal.  
 
1010.  700-3. Pruebas y 
mantenimiento.  
 ANCE  
 Dice:   
700-3. Pruebas y mantenimiento.  
f) Fuente de alimentación temporal por mantenimiento o reparación de la fuente 
alterna de energía . 
Excepción:  
(4) Una fuente alterna permanente de emer gencia, tal como, pero no limitada a; un 
segundo generador en sitio en standby  o una conexión separada con la empresa de 
servicio público, capaz de soportar la salida del sistema de emergencia.  
Debe decir:  
700-3. Pruebas y mantenimiento.  
f) Fuente de alime ntación temporal por mantenimiento o reparación de la fuente 
alterna de energía . 
Excepción:  
(4) Una fuente alterna permanente de emergencia, tal como, pero no limitada a; un NO PROCEDE  
 
El anglicismo es conocido y de uso 
común en el medio  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       segundo generador de reserva en sitio en o una conexión separada con la empresa de  
servicio público, capaz de soportar la salida del sistema de emergencia.  
Soporte o fundamento:  
700.3 Tests and Maintenance.  
 (F) Temporary Source of Power for Maintenance or Repair of the Alternate 
Source of Power.  
Exception:  
(4) A permanent alternate eme rgency source, such as, but not limited to, a second on -
site standby generator or separate electric utility service connection, capable of 
supporting the emergency system, exists.  
En (4) de la Excepción cambiar “standby” por “de reserva”, por ley sólo debe  utilizarse 
el idioma español en las normas.  
 
1011.  700-4. Capacidad.  
 ANCE  
 Dice:   
700-4. Capacidad.  
b) Distribución selectiva de carga, desconexión de carga y limitar los picos de 
carga.  Se permitirá que la fuente alternativa de alimentación alimente cargas de 
sistemas de emergencia, sistemas de reserva legalmente requeridos y sistemas de 
reserva opcionales, cuando la fuente tenga la capacidad adecuada o cuando se 
proporcione una distribuc ión selectiva de carga y tirar carga automáticamente, de la 
forma necesaria para garantizar alimentación adecuada para (1) los circuitos de 
emergencia, (2) los circuitos de reserva legalmente requeridos, (3) los circuitos de 
reserva opcionales, en este ord en de prioridad. Siempre que se cumplan las 
condiciones anteriores, se permitirá utilizar la fuente alternativa de alimentación para la 
atenuación de los picos de carga.  
La operación del generador de emergencia para limitar los picos de carga se aceptará 
para satisfacer las pruebas requeridas en 700 -3, siempre que se cumplan todas las 
demás disposiciones de 700 -3(b). 
Debe decir:  
700-4. Capacidad.  
b) Captación de carga selectiva, distribución de carga y limitar los picos de 
carga.  Se permitirá que la fuente alternativa de alimentación alimente cargas de 
sistemas de emergencia, sistemas de reserva legalmente requeridos y sistemas de 
reserva opcionales, cuando la fuente tenga la capacidad adecuada o cuando se 
proporcione una captación de carga selectiva y distr ibución carga automáticamente, de 
la forma necesaria para garantizar alimentación adecuada para (1) los circuitos de 
emergencia, (2) los circuitos de reserva legalmente requeridos, (3) los circuitos de 
reserva opcionales, en este orden de prioridad. Siempr e que se cumplan las 
condiciones anteriores, se permitirá utilizar la fuente alternativa de alimentación para la 
atenuación de los picos de carga.  
La operación del generador de emergencia para limitar los picos de carga se aceptará 
para satisfacer las prue bas requeridas en 700 -3(b), siempre que se cumplan todas las PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Captación de carga selectiva, 
distribución de carga y limitar los 
picos de carga.  Se permitirá que la 
fuente alternativa de alimentación 
alimente cargas de si stemas de 
emergencia, sistemas de reserva 
legalmente requeridos y sistemas de 
reserva opcionales, cuando la fuente 
tenga la capacidad adecuada o cuando 
se proporcione una captación de carga 
selectiva y distribución carga 
automáticamente, de la forma 
necesa ria para garantizar alimentación 
adecuada para (1) los circuitos de 
emergencia, (2) los circuitos de reserva 
legalmente requeridos, (3) los circuitos 
de reserva opcionales, en este orden 
de prioridad. Siempre que se cumplan 
las condiciones anteriores, se p ermitirá 
utilizar la fuente alternativa de 
alimentación para la atenuación de los 
picos de carga.  
La operación del generador de 
emergencia para limitar los picos  de 
carga se aceptará para satisfacer las 
pruebas requeridas en 700 -3(b), 
siempre que se cumpla n todas las 
demás disposiciones de 700 -3.       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   demás disposiciones de 700 -3. 
Soporte o fundamento:  
700.4 Capacity.  
(B) Selective Load Pickup, Load Shedding, and Peak Load Shaving. The alternate 
power source shall be permitted to supply emerge ncy, legally required standby, and 
optional standby system loads where the source has adequate capacity or where 
automatic selective load pickup and load shedding is provided as needed to ensure 
adequate power to (1) the emergency circuits, (2) the legally  required standby circuits, 
and (3) the optional standby circuits, in that order of priority. The alternate power source 
shall be permitted to be used for peak load shaving, provided these conditions are met.  
Peak load shaving operation shall be permitted for satisfying the test requirement of 
700.3(B), provided all other conditions of 700.3 are met.  
Modificar el título y el párrafo ya que “load pickup” es “captación de carga” y “load 
shedding” es “distribución de carga”.  
Corregir el segundo párrafo ya que está incorrecta la colocación de 700 -3(b) y 700 -3.  
 
1012.  700-6. Señalización.  
 ANCE  
 Dice:   
700-6. Señalización.  
d) Falla a tierra.  
Para sistemas con varias fuentes de emergencia conectadas en paralelo a un bus, se 
permite que el sensor de fala a tierra pueda es tar en lugar alterno.  
Debe decir:  
700-6. Señalización.  
d) Falla a tierra.  
Para sistemas con varias fuentes de emergencia conectadas en paralelo a una barra 
colectora, se permite que el sensor de falla a tierra pueda estar en lugar alterno.  
Soporte o fund amento:  
Cambiar “bus” por “barra colectora” y “fala” por “falla”, bus es barra colectora.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
se permite que el sensor de falla a 
tierra pueda estar en lugar alterno.  
 
 
1013.  700-6 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Siempre que sea posible, se deben instalar dispositivos de señalización sonora y 
visual, para los propósitos descritos en (a) hasta (d).  
Debe decir:  
“Siempre que sea practicable, se deben  instalar dispositivos de señalización sonora y 
visual, para los propósitos descritos en (a) hasta (d).”  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar la expresión “posible” por “practicable”, Referencia NEC 2017 700.6  NO PROCEDE  
La expresión utilizada en el Proyecto 
es correcta en el contexto que se 
utiliza  
1014.  700-6 d) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE Dice:  
Falla a tierra.  Para indicar una falla a tierra en sistemas de emergencia en estrella, 
puestos a tierra sólidamente, de más de 150 volts a tierra y con dispositivos de 
protección de circuito para corriente nominal de 1000 amperes o más. El sensor para NO PROCEDE  
Es una especificación de seguridad por 
tanto está en el alcance de esta NOM   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  los dispositivos de señalización de fallas a tierra debe estar ubicado en el o delante del 
medio de d esconexión del sistema principal para la fuente de emergencia y el máximo 
ajuste de los dispositivos de señalización debe ser para una corriente de falla a tierra 
de 1200 amperes. Las instrucciones sobre las acciones que deben tomarse en caso de 
producirse  una falla a tierra, se deben ubicar en el sensor o lo más cerca posible de él.  
Debe decir:  
Falla a tierra.  Para indicar una falla a tierra en sistemas de emergencia en estrella, 
puestos a tierra sólidamente, de más de 150 volts a tierra y con dispositivos  de 
protección de circuito para corriente nominal de 1000 amperes o más. El sensor para 
los dispositivos de señalización de fallas a tierra debe estar ubicado en el o delante del 
medio de desconexión del sistema principal para la fuente de emergencia y el máximo 
ajuste de los dispositivos de señalización debe ser para una corriente de falla a tierra 
de 1200 amperes. Las instrucciones sobre las acciones a ejecutar en caso de 
producirse una falla a tierra, se deben ubicar en el sensor o lo más cerca posible d e él. 
Para sistemas con varias fuentes de emergencia conectadas en paralelo a un bus, se 
permite que el sensor de falla a tierra pueda estar en lugar alterno.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar la expresion "que deben tomarse" por "a ejecutar" para eliminar el uso de 
"deben" aplicado a un tema fuera del alcance de esta NOM, cambiar palabra "fala" por 
"falla"  
 
1015.  700-12. Requisitos 
generales.  ANCE  
 Dice:   
700-12. Requisitos  generales. El suministro de energía debe ser tal que, en caso de 
falla del suministro normal al edificio o grupo de edificios, el alumbrado, la energía de 
emergencia o ambos, estén disponibles dentro del tiempo requerido para tal aplicación, 
que, en todo caso, no debe exceder de 10 segundos. El sistema de suministro para 
fines de emergencia, adicional a los servicios normales del inmueble, puede 
comprender uno o más de los tipos señalados en los incisos (a) hasta (e) siguientes. El 
equipo autocontenido que  esté de acuerdo con lo indicado en 700 -12 (f), debe cumplir 
con los requisitos aplicables de este Artículo.  
Los equipos se deben diseñar y ubicar de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos 
que podrían causar fallas totales de los mismos, debidos a inun daciones, incendios, 
temblores o vandalismo.  
f) Equipos unitarios.  
1) Componentes de equipos unitarios.  
(4) Un relevador para energizar automáticamente las lámparas, al fallar el 
suministro normal al equipo autocontenido.  
2) Instalación de equipos unitario s. Los equipos autocontenidos deben instalarse de 
acuerdo con lo siguiente:  
(1) Las baterías deben tener clasificación y capacidad adecuadas para alimentar y 
mantener en funcionamiento la carga total de las lámparas asociadas con la unidad 
durante un mínim o de 1.5 horas sin que la tensión caiga debajo del 87.5 por ciento de PROCEDE  
Se modifica para quedar como 
sigue:  
 
700-12. Requisitos generales. El 
suministro de energía debe ser tal que, 
en caso de falla del suministro normal 
al edificio o grupo de edificios, el 
alumbrado de emergencia, la energía 
de emergencia o ambos, estén 
disponibles dentro del tiempo requerido 
para tal aplicación, que, en todo c aso, 
no debe exceder de 10 segundos. El 
sistema de suministro para fines de 
emergencia, adicional a los servicios 
normales del inmueble y que cumpla 
los requisitos generales de esta 
sección, puede comprender uno o más 
de los tipos de sistemas señalados en 
los incisos (a) hasta (e) siguientes. El 
equipo unitario que esté de acuerdo 
con lo indicado en 700 -12 (f), debe       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   su valor nominal o el equipo unitario debe ser capaz de alimentar y mantener en 
funcionamiento a cuando menos el 60 por ciento del alumbrado inicial de emergencia 
durante 1½ horas como m ínimo. Las baterías de acumuladores, tanto si son de tipo 
ácido como alcalino, deben estar diseñadas y construidas de modo que cumplan los 
requisitos del servicio de emergencia.  cumplir con los requisitos aplicables de 
este Artículo.  
Los equipos se deben diseñar y ubicar 
de modo que se reduzcan al mínimo 
los riesgos que  podrían causar fallas 
totales de los mismos, debidos a  
 
 
   Excepción:  En un área separada y sin divisiones que tenga como mínimo tres 
circuitos de alumbrado normal, que no sean parte de un circuito derivado 
multiconductor, se permitirá instalar un circ uito derivado separado para equipos 
autocontenidos, siempre que se origine en el mismo panel de distribución que los 
circuitos normales de alumbrado y que tenga un dispositivo de bloqueo en su posición 
de encendido (“on”).  
(5) Las luminarias de emergencia que se alimenten de un equipo autocontenido pero 
que no formen parte de este, deben estar alambradas a dicho equipo como se exige en 
700-10 y con uno de los métodos de alambrado del Capítulo 3.  
Debe decir:  
700-12. Requisitos generales. El suministro de ene rgía debe ser tal que, en caso de 
falla del suministro normal al edificio o grupo de edificios, el alumbrado de emergencia, 
la energía de emergencia o ambos, estén disponibles dentro del tiempo requerido para 
tal aplicación, que, en todo caso, no debe exce der de 10 segundos. El sistema de 
suministro para fines de emergencia, adicional a los servicios normales del inmueble y 
que cumpla los requisitos generales de esta sección, puede comprender uno o más de 
los tipos de sistemas señalados en los incisos (a) h asta (e) siguientes. El equipo 
unitario que esté de acuerdo con lo indicado en 700 -12 (f), debe cumplir con los 
requisitos aplicables de este Artículo.  
Los equipos se deben diseñar y ubicar de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos 
que podrían causar f allas totales de los mismos, debidos a inundaciones, incendios, 
congelamiento, temblores o vandalismo.  
f) Equipos unitarios.  
1) Componentes de equipos unitarios.  
(4) Un relevador para energizar automáticamente las lámparas, al fallar el 
suministro normal a l equipo unitario.  
2) Instalación de equipos unitarios.  Los equipos unitarios deben instalarse de 
acuerdo con lo siguiente:  
(1) Las baterías deben tener clasificación y capacidad adecuadas para alimentar y 
mantener en funcionamiento la carga total de las l ámparas asociadas con la unidad de 
acuerdo con (a) o (b) siguientes:  
(a) Durante un mínimo de 1.5 horas sin que la tensión caiga debajo del 87.5 por ciento 
de la tensión de la batería normal.  inundaciones, incendios, 
congelamiento, temblores o 
vandalismo.  
f) Equipos unitarios.  
1) Componentes de equipos 
unitarios.  
(4) Un relevador para energizar 
automáticamente las lámparas, al fallar 
el suministro normal al equipo unitario.  
2) Instalación de equipos unitarios.  
Los equipos unitarios deben instala rse 
de acuerdo con lo siguiente:  
(1) Las baterías deben tener 
clasificación y capacidad adecuadas 
para alimentar y mantener en 
funcionamiento la carga total de las 
lámparas asociadas con la unidad de 
acuerdo con (a) o (b) siguientes:  
(a) Durante un mínimo de 1.5 horas sin 
que la tensión caiga debajo del 87.5 
por ciento de la tensión de la batería 
normal.  
(b) El equipo unitario debe ser capaz 
de alimentar y mantener en 
funcionamiento a cuando menos el 60 
por ciento del alumbrado inicial de 
emergencia durante  1½ horas como 
mínimo.  
Excepción:  En un área separada y sin 
divisiones alimentada por un mínimo 
tres circuitos de alumbrado normal, 
que no sean parte de un circuito 
derivado multiconductor, se permitirá 
instalar un circuito derivado separado 
para equipos u nitarios, siempre que se  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       (b) El equipo unitario debe ser capaz de alimentar y mantener en  funcionamiento a 
cuando menos el 60 por ciento del alumbrado inicial de emergencia durante 1½ horas 
como mínimo.  
Excepción:  En un área separada y sin divisiones alimentada por un mínimo tres 
circuitos de alumbrado normal, que no sean parte de un circuito derivado 
multiconductor, se permitirá instalar un circuito derivado separado para equipos 
unitarios, siempre que se origine en el mismo panel de distribución que los circuitos 
normales de alumbrado y que tenga un dispositivo de bloqueo.  
(5) Las luminarias de emergencia que se alimenten de un equipo unitario pero que no 
formen parte de este, deben estar alambradas a dicho equipo como se exige en 700 -
10 y con uno de los métodos de alambrado del Capítulo 3.  
 origine en el mismo panel de 
distribución que los circuitos normales 
de alumbrado y que tenga un 
dispositivo de bloqueo.  
(5) Las luminarias de emergencia que 
se alimenten de un equipo unitario 
pero que no formen parte de éste, 
debe n estar alambradas a dicho 
equipo como se exige en 700 -10 y con 
uno de los métodos de alambrado del 
Capítulo 3.  
 
   Soporte o fundamento:  
700.12 General Requirements.  Current supply shall be such that, in the event of 
failure of the normal supply to, or w ithin, the building or group of buildings concerned, 
emergency lighting, emergency power, or both shall be available within the time 
required for the application but not to exceed 10 seconds. The supply system for 
emergency purposes, in addition to the nor mal services to the building and meeting the 
general requirements of this section, shall be one or more of the types of systems 
described in 700.12(A) through (E). Unit equipment in accordance with 700.12(F) shall 
satisfy the applicable requirements of thi s article.  
Equipment shall be designed and located so as to minimize the hazards that might 
cause complete failure due to flooding, fires, icing, and vandalism.  
(F) Unit Equipment.  
(1) Components of Unit Equipment.  
(4) A relaying device arranged to energiz e the lamps automatically upon failure of the 
supply to the unit equipment  
(2) Installation of Unit Equipment. Unit equipment shall be installed in accordance 
with 700.12(F)(2)(1) through (6).  
(1) The batteries shall be of suitable rating and capacity to s upply and maintain the total 
lamp load associated with the unit in accordance with (a) or (b):  
(a) For a period of at least 11/2 hours without the voltage falling below 871/2 percent of 
normal battery voltage  
(b) The unit equipment shall supply and maintai n not less than 60 percent of the initial 
emergency illumination for a period of at least 11/2 hours.  
(3) 
Exception: In a separate and uninterrupted area supplied by a minimum of three normal 
lighting circuits that are not part of a multiwire branch circui t, a separate branch circuit 
for unit equipment shall be permitted if it originates from the same panelboard as that of        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   the normal lighting circuits and is provided with a lock -on feature.  
(5) Emergency luminaires that obtain power from a unit equipment an d are not part of 
the unit equipment shall be wired to the unit equipment as required by 700.10 and by 
one of the wiring methods of Chapter 3.  
Incluir que el alumbrado es de emergencia, “y que cumpla los requisitos generales de 
esta sección” y cambiar “au tocontenido” por “unitario”.  
Incluir en el párrafo “congelamiento”, la norma es de carácter nacional y debe 
considerarse la parte norte del país.  
En (4) de 1) de f) y en 2) cambiar “aautocontenido” por “unitario” para ser congruentes 
con todo el artículo.  
Cambiar en 2) todo lo que se indica en la segunda columna ya que como está en el 
proyecto no refleja el sentido del NEC.  
 
1016.  700-12 b) 6)   ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Grupos ge neradores exteriores. No se exigirá un medio de desconexión adicional 
cuando un grupo motor - generador alojado en el exterior del edificio, esté equipado 
con un medio de desconexión fácilmente accesible de acuerdo con lo establecido en la 
sección 445 -18 y esté ubicado al alcance de la vista desde el edificio o la estructura 
alimentada, cuando los conductores de alimentación del generador terminen en un 
medio de desconexión situado en o sobre un edificio o estructura. El medio de 
desconexión debe cumplir lo s requisitos de 225 -36. 
Debe decir:  
Grupos generadores exteriores. No se exigirá un medio de desconexión adicional 
cuando un grupo motor - generador ubicado eal aire libre, esté equipado con un medio 
de desconexión fácilmente accesible de acuerdo con lo es tablecido en la sección 445 -
18 y esté ubicado al alcance de la vista desde el edificio o la estructura alimentada, 
cuando los conductores de alimentación del generador terminen en un medio de 
desconexión situado en o sobre un edificio o estructura. El medi o de desconexión debe 
cumplir los requisitos de 225 -36. 
Soporte o fundamento:  
"reemplazar expresion "alojado en el exterior del edificio" por " ubicado al aire libre" 
Referencia NEC 2017 700.12 (B) (6) el termino "alojado" se refiere a algo que esta 
dentro  de algo (RAE) y el termino "outdoor" se refiere a que esta al aire libre  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
6) Grupos generadores 
exteriores. No se exigirá un medio de 
desconexión adicional cuando un 
grupo motor - generador ubicado e n el 
exterior del edificio, esté equipado con 
un medio de desconexión fácilmente 
accesible de acuerdo con lo 
establecido en la sección 445 -18 y esté 
ubicado al alcance de la vista desde el 
edificio o la estructura alimentada, 
cuando los conductores de 
alimentación del generador terminen 
en un medio de desconexión situado 
en o sobre un edificio o estructura. El 
medio de desconexión debe cumplir 
los requisitos de 225 -36. 
 
1017.  700-12 b) 6) 
Excepcion  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNI CO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Para instalaciones donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren 
que sólo personal calificado vigilará y dará mantenimiento a las instalaciones y donde 
haya procedimientos escritos para ejecutar l a desconexión, los medios de desconexión 
del grupo motor - generador no requieren estar ubicados a la vista del edificio o 
estructura servida.  
Debe decir:  
Para instalaciones donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren 
que sólo personal ca lificado supervisara y dará mantenimiento a las instalaciones y 
donde haya procedimientos escritos para ejecutar la desconexión, los medios de NO PROCEDE  
No hay incongruencia y siendo el 
idioma español más rico y abundante 
en vocablos para expresar una misma 
idea no hay motivo  para no hacer uso 
de la vastedad de nuestro idioma.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       desconexión del grupo motor - generador no requieren estar ubicados a la vista del 
edificio o estructura servida.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar termino " vigilará" por "supervisará" para ser congruente con primer parrafo de 
excepcion.  
 
1018.  700-25. Interruptor 
de transferencia del 
circuito derivado 
de alumbrado de 
emergencia.  ANCE  
 Dice:   
700-25. Interruptor de transferencia del circuito derivado de alumbrado de 
emergencia.  Las car gas de la iluminación de emergencia no superiores a 20 A podrán 
ser transferidas desde el circuito derivado del servicio normal a un circuito de 
emergencia por medio de un interruptor identificado para tal efecto. Lo establecido en 
700-5 (c) no aplica para  este tipo de interruptores.  
Debe decir:  
700-25. Interruptor de transferencia del circuito derivado de alumbrado de 
emergencia.  Las cargas de la iluminación de emergencia alimentadas por circuitos 
derivados no superiores a 20 A podrán ser transferidas desd e el circuito derivado del 
servicio normal a un circuito de emergencia por medio de un interruptor de 
transferencia del alumbrado de emergencia aprobado. Lo establecido en 700 -5 (c) no 
aplica para este tipo de interruptores.  
Soporte o fundamento:  
700.25 Br anch Circuit Emergency Lighting Transfer Switch. Emergency lighting 
loads supplied by branch circuits rated at not greater than 20 amperes shall be 
permitted to be transferred from the normal branch circuit to an emergency branch 
circuit using a listed bra nch circuit emergency lighting transfer switch. The mechanically 
held requirement of 700.5(C) shall not apply to listed branch circuit emergency lighting 
transfer switches.  
Corregir a como se indica en la segunda columna ya que como está en el proyecto no  
refleja la intención del NEC.  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
700-25. Interruptor de transferencia 
del circuito derivado de alumbrado 
de emergencia.  Las cargas de la 
iluminación de emergencia 
alimentadas por circuitos derivados no 
superiores  a 20 A podrán ser 
transferidas desde el circuito derivado 
del servicio normal a un circuito de 
emergencia por medio de un 
interruptor de transferencia del 
alumbrado de emergencia aprobado. 
Lo establecido en 700 -5 (c) no aplica 
para este tipo de interrupto res. 
 
1019.  700-32 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  
700-32. Coordinación selectiva.  Los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente del sistema o sistemas de emergencia deben estar coordinados 
selectivamente con todos los dispositivos de protección contra sobrecorriente del lado 
de la alimentación.  
La coordinación selectiva debe realizarse por un ingeniero profesional certificado o 
cualquier otra persona debidamente calificada en diseño, instalación o mantenimiento 
de sistemas eléctrico s. El estudio de la coordinación selectiva debe estar documentado 
y disponible para el personal encargado de la supervisión , mantenimiento y 
funcionamiento del sistema.  NO PROCEDE  
La sección se refiere a las actividades 
programadas de inspección y 
supervisión cuando la instalación ya 
está en operación normal.        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Debe decir:  
700-32. Coordinación selectiva.  Los dispositivos de protección contra 
sobre corriente del sistema o sistemas de emergencia deben estar coordinados 
selectivamente con todos los dispositivos de protección contra sobrecorriente del lado 
de la alimentación.  
La coordinación selectiva debe realizarse por un ingeniero profesional certifi cado o 
cualquier otra persona debidamente calificada en diseño, instalación o mantenimiento 
de sistemas eléctricos. El estudio de la coordinación selectiva debe estar documentado 
y disponible para el personal encargado de la verificación , mantenimiento y 
funcionamiento del sistema.  
Soporte o fundamento:  
 Las UVIE son quienes requieren esa información de proyecto.  
 
1020. 701-3. Pruebas y 
mantenimiento  
 ANCE  
 Dice:   
701-3. Pruebas y mantenimiento  
c) Mantenimiento. Los equipos del sistema de emergencia deben ser mantenidos de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de la industria.  
Debe decir:  
701-3. Pruebas y mantenimiento  
c) Mantenimiento.  Los equipos del sistema de reserva legalmente requeridos deben 
ser mantenidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de la 
industria.  
Soporte o fundamento:  
701.3 Tests and Maintenance.  
(C) Ma intenance . Legally required standby system equipment shall be maintained in 
accordance with manufacturer instructions and industry standards.  
Cambiar “sistema de emergencia” por “reserva legalmente requeridos” el NEC se 
refiere a los sistemas de reserva no  a los de emergencia.  PROCEDE  
 
Se modifica para quedar como sigue:  
701-3. Pruebas y mantenimiento  
c) Mantenimiento.  Los equipos del 
sistema de reserva legalmente 
requeridos deben ser mantenidos de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y las normas d e la industria.  
 
1021.  701-5. Equipo de 
transferencia.  
 ANCE  
 Dice:   
701-5. Equipo de transferencia.  
d) Documentación.  La corriente de corto circuito del equipo de transferencia, con 
base en el tipo del dispositivo utilizado para valores de sobrecorrient e específicos y los 
ajustes de protección de los equipos de transferencia, debe ser marcada en el exterior 
de estos equipos.  
Debe decir:  
701-5. Equipo de transferencia.  
d) Documentación.  La corriente de corto circuito del equipo de transferencia, con 
base  en el tipo del dispositivo de protección contra sobrecorriente específico y los 
ajustes de protección de los equipos de transferencia, debe ser marcada en el exterior PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
d) Documentación.  La corriente de 
corto circuito del equipo de 
transferencia, con ba se en el tipo 
del dispositivo de protección contra 
sobrecorriente específico y los 
ajustes de pr otección de los equipos 
de transferencia, debe ser marcada en 
el exterior de estos equipos.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       de estos equipos.  
Soporte o fundamento:  
701.5 Transfer Equipment.  
 (D) Documentation.  The short -circuit current rating of the transfer equipment, based 
on the specific overcurrent protective device type and settings protecting the transfer 
equipment, shall be field marked on the exterior of the transfer equipment.  
Cambiar “utilizado para valo res de sobrecorriente específicos” por “de protección 
contra sobrecorriente específico”, está mal la traducción en el proyecto.  
 
1022.  701-6. Señalización.   
 ANCE  
 Dice:   
701-6. Señalización.   
d) Falla a Tierra.  Para indicar una falla a tierra en sistemas de emergencia legalmente 
requeridos de más de 150 volts a tierra con conexión estrella sólidamente conectada a 
tierra y dispositivos de protección de circuito de 1000 amperes o más. El sensor de  los 
dispositivos para indicar una falla a tierra debe estar en, o delante de, los medios 
principales de desconexión de la fuente de emergencia y el máximo ajuste de los 
dispositivos de señalización debe ser para una corriente de falla a tierra de 1200 
amperes. Se deben colocar en la ubicación del sensor o cerca de él, instrucciones 
sobre lo que hay que hacer en el caso de presentarse una indicación de falla a tierra.  
Se permitirá que el sensor de falla a tierra esté en un lugar alterno para sistemas con 
múltiples fuentes de emergencia conectadas en paralelo a un bus.  
Debe decir:  
701-6. Señalización.  
d) Falla a Tierra.  Para indicar una falla a tierra en sistemas de emergencia legalmente 
requeridos de más de 150 volts a tierra con conexión estrella sólidament e conectada a 
tierra y dispositivos de protección de circuito de 1000 amperes o más. El sensor de los 
dispositivos para indicar una falla a tierra debe estar en, o delante de, los medios 
principales de desconexión de la fuente de emergencia y el máximo aju ste de los 
dispositivos de señalización debe ser para una corriente de falla a tierra de 1200 
amperes. Se deben colocar en la ubicación del sensor o cerca de él, instrucciones 
sobre lo que hay que hacer en el caso de presentarse una indicación de falla a t ierra.  
Se permitirá que el sensor de falla a tierra esté en un lugar alterno para sistemas con 
múltiples fuentes de emergencia conectadas en paralelo a una barra colectora.  
Soporte o fundamento:  
701.6 Signals.  
(D) Ground Fault. To indicate a ground fault i n solidly grounded wye, legally required 
standby systems of more than 150 volts to ground and circuit -protective devices rated 
1000 amperes or more. The sensor for the ground -fault signal devices shall be located 
at, or ahead of, the main system disconnect ing means for the legally required standby 
source, and the maximum setting of the signal devices shall be for a ground -fault 
current of 1200 amperes. Instructions on the course of action to be taken in event of 
indicated ground fault shall be located at or  near the sensor location.  
For systems with multiple emergency sources connected to a paralleling bus, the NO PROCEDE  
En la i ntroducción de la NOM se 
establece:  
…; se cuida el uso de vocablos y se 
respetan los términos habituales para 
evitar confusiones en los conceptos.        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   ground fault sensor shall be permitted at an alternate location.  
Cambiar “emergencia” por “reserva” y “bus” por “barra colectora”.  
 
1023.  701-7. Anuncios.  
 ANCE  
 Dice:   
701-7. Anuncios.  
a) Reserva obligatoria.  En la entrada de la acometida  se debe poner un anuncio que 
indique el tipo y la ubicación de las fuentes de alimentación de reserva legalmente 
requeridas en el sitio.  
Excepción:  No se exigirá instalar anuncios en los equipos autocontenidos individuales, 
como se especifica en 701 -11(g) . 
Debe decir:  
701-7. Anuncios.  
a) Reserva obligatoria.  
Excepción:  No se exigirá instalar anuncios en los equipos unitarios individuales, como 
se especifica en 701 -11(g).  
Soporte o fundamento:  
701.7 Signs.  
(A) Mandated Standby.   
Exception: A sign shall not be required for individual unit equipment as specified in 
701.12(G).  
Cambiar “autocontenidos” por “unitarios”.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
701-7. Anuncios.  
a) Reserva obligatoria.  
Excepción:  No se exigirá instalar 
anuncios en los equipos un itarios 
individuales, como se especifica en 
701-11(g).  
 
1024.  701-12. Requisitos 
Generales.  ANCE  
 Dice:   
701-12. Requisitos Generales. El suministro de energía debe ser tal que, en caso de 
falla del suministro normal al edificio o grupo de edificios, el a lumbrado, la energía de 
reserva o ambos, estén disponibles dentro del tiempo requerido para tal aplicación, 
que, en todo caso, no debe exceder de 60 segundos. El sistema de suministro para 
fines de emergencia, adicional a los servicios normales del inmuebl e, puede 
comprender uno o más de los tipos señalados en los incisos (a) hasta (f) siguientes. El 
equipo unitario que esté de acuerdo con lo indicado en 700 -12 (f), debe cumplir con los 
requisitos aplicables de este Artículo.  PROCEDE  
Se modifica para quedar  como sigue:  
701-12. Requisitos Generales.  El 
suministro de energía debe ser tal que, 
en caso de falla del suministro normal 
al o dentro del edificio o grupo de 
edificios, el alumbrado, la energía  de 
reserva o ambos, estén disponibles 
dentro del tiempo req uerido para tal  
 
 
   Se debe tener en cuenta el diseño o la ubicación, o ambos, de todos los equipos de 
modo que se reduzcan al mínimo los riesgos que podrían causar fallas totales de los 
mismos debidos a inundaciones, incendios, temblores o vandalismo.  
g) Equipos unitarios.   
Las baterías deben ser del valor nominal adecuado y capacidad para alimentar y 
mantener como mínimo una tensión del 87.5 por ciento de la tensión nominal de las 
mismas, para la carga total de lámparas asociadas con la unidad durante un mínimo de 
1½ horas, o el equipo unitario debe ser capaz de alimentar y mantener un mínimo del 
60 por ciento de la iluminación inicial de reserva legalmente requerida durante 1½ 
horas como mínimo. Las baterías de acumuladores, tanto si son de tipo ácido como aplicación, que, en todo caso, no debe 
exceder de 60 segundos. El sistema de 
suministro para fines de emergencia, 
adicional a los servicios normales del 
inmueble, puede comprender uno o 
más de los tipos señalados en los 
incisos (a) hasta (f) siguientes. El 
equipo unitario que esté de acuerdo 
con lo indicado en 700 -12 (f), debe 
cumplir con los requisitos aplicables de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       alcalino, deben estar diseñadas y construidas de modo que cumplan los requisitos del 
servicio de emergencia.  
Los equipos autocontenidos deben estar fijos permanentemente en su lugar (es decir, 
no pueden ser portátiles) y todo el alambrado que vaya has ta cada unidad debe estar 
instalado de acuerdo con los requisitos de cualquiera de los métodos de alambrado 
especificados en el Capítulo 3. Se permitirá conectar los equipos mediante cordón 
flexible y clavija, siempre que el cordón no tenga más de 90 centí metros de longitud. El 
circuito derivado que alimenta a los equipos autocontenidos debe ser el mismo que 
alimenta al alumbrado normal del área y debe estar conectado antes de cualquier 
interruptor local. Las luminarias de reserva legalmente requeridas que se alimenten de 
un equipo unitario pero que no formen parte de este, deben estar alambradas a dicho 
equipo mediante uno de los métodos de alambrado del Capítulo 3.  
Excepción:  En un área separada y continua que tenga como mínimo tres circuitos de 
alumbrado normal, se permitirá instalar un circuito derivado separado para equipos 
unitarios, siempre que se origine en el mismo panel de distribución que los circuitos 
normales de alumbrado y que tenga un mecanismo de bloqueo.  
Debe decir:  
701-12. Requisitos General es. El suministro de energía debe ser tal que, en caso de 
falla del suministro normal al o dentro del edificio o grupo de edificios, el alumbrado, la 
energía de reserva o ambos, estén disponibles dentro del tiempo requerido para tal 
aplicación, que, en tod o caso, no debe exceder de 60 segundos. El sistema de 
suministro para fines de reserva requerida legalmente, adicional a los servicios 
normales del inmueble, puede comprender uno o más de los tipos señalados en los 
incisos (a) hasta (f) siguientes. El equi po unitario que esté de acuerdo con lo indicado 
en 700 -12 (f), debe cumplir con los requisitos aplicables de este Artículo.  
Al seleccionar una fuente de alimentación de reserva legalmente requerida se debe 
tener en cuenta el tipo de servicio que haya que p restar, si es de corta o larga 
duración.  
Se debe tener en cuenta el diseño o la ubicación, o ambos, de todos los equipos de 
modo que se reduzcan al mínimo los riesgos que podrían causar fallas totales de los 
mismos debidos a inundaciones, incendios, congel amiento, temblores o vandalismo.  este Artículo.  
Al seleccionar una fuente de 
alimentación de reserva legalmente 
requerida se debe tener en cue nta el 
tipo de servicio que haya que prestar, 
si es de corta o larga duración.  
Se debe tener en cuenta el diseño o la 
ubicación, o ambos, de todos los 
equipos de modo que se reduzcan al 
mínimo los riesgos que podrían causar 
fallas totales de los mismos deb idos a 
inundaciones, incendios, 
congelamiento, temblores o 
vandalismo.  
 
 
g) Equipos unitarios.   
Las baterías deben ser del valor 
nominal adecuado y capacidad para 
alimentar y mantener la carga total de 
la lámpara asociada con la unidad por 
no menos de lo q ue se indica en (a) o 
(b) siguientes:  
(a) Para un período ce 1.5 horas, sin 
que la tensión caiga por debajo del 
87.5 por ciento de la tensión normal.  
(b) El equipo unitario debe alimentar y 
mantener no menos del 60 por ciento 
de la iluminación de emergenci a inicial 
por un período de al menos 1.5 horas.  
Los equipos unitarios deben estar fijos 
permanentemente en su lugar (es  
 
   g) Equipos unitarios.   
Las baterías deben ser del valor nominal adecuado y capacidad para alimentar y 
mantener la carga total de la  lámpara asociada con la unidad por no menos de lo que 
se indica en (a) o (b) siguientes:  
(a) Para un período ce 1.5 horas, sin que la tensión caiga por debajo del 87.5 por 
ciento de la tensión normal.  
(b) El equipo unitario debe alimentar y mantener no me nos del 60 por ciento de la 
iluminación de emergencia inicial por un período de al menos 1.5 horas.  decir, no pueden ser p ortátiles) y todo 
el alambrado que vaya hasta cada 
unidad debe estar instalado de 
acuerdo con los requisitos  de 
cualquiera de los métodos de 
alambrado especificados en el Capítulo 
3. Se permitirá conectar los equipos 
mediante cordón flexible y clavija, 
siempre que el cordón no tenga más       (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Los equipos unitarios deben estar fijos permanentemente en su lugar (es decir, no 
pueden ser portátiles) y todo el alambrado que vaya hasta cada unidad debe  estar 
instalado de acuerdo con los requisitos de cualquiera de los métodos de alambrado 
especificados en el Capítulo 3. Se permitirá conectar los equipos mediante cordón 
flexible y clavija, siempre que el cordón no tenga más de 90 centímetros de longitud.  El 
circuito derivado que alimenta a los equipos unitarios debe ser el mismo que alimenta 
al alumbrado normal del área y debe estar conectado adelante de cualquier interruptor 
local. Las luminarias de reserva legalmente requeridas que se alimenten de un eq uipo 
unitario pero que no formen parte de este, deben estar alambradas a dicho equipo 
mediante uno de los métodos de alambrado del Capítulo 3.  
Excepción:  En un área separada y continua que se alimente por un mínimo tres 
circuitos de alumbrado normal, se pe rmitirá instalar un circuito derivado separado para 
equipos unitarios, siempre que se origine en el mismo panel de distribución que los 
circuitos normales de alumbrado y que tenga un mecanismo de bloqueo.  
Soporte o fundamento:  
701.12 General Requirements.  Current supply shall be such that, in the event of 
failure of the normal supply to, or within, the building or group of buildings concerned, 
legally required standby power will be available within the time required for the 
application but not to exceed 60 seconds. The supply system for legally required 
standby purposes, in addition to the normal services to the building, shall be permitted 
to comprise one or more of the types of systems described in 701.12(A) through (F). 
Unit equipment in accordance with 7 01.12(G) shall satisfy the applicable requirements 
of this article.  
Consideration shall be given to the location or design, or both, of all equipment to 
minimize the hazards that might cause complete failure due to floods, fires, icing, and 
vandalism.  
G) U nit Equipment.  
The batteries shall be of suitable rating and capacity to supply and maintain the total 
lamp load associated with the unit for not less than (a) or (b):  
(a) For a period of 11/2 hours, without the voltage falling below 871/2 percent of norm al 
voltage  
(b) The unit equipment shall supply and maintain not less than 60 percent of the initial 
emergency illumination for a period of at least 11/2 hours.  
Unit equipment shall be permanently fixed in place (i.e., not portable) and shall have all 
wiring to each unit installed in accordance with the requirements of any of the wiring 
methods in Chapter 3. Flexible cord -and-plug connection shall be permitted, provided 
that the cord does not exceed 900 mm (3 ft) in length. The branch circuit feeding the 
unit equipment shall be the same branch circuit as that serving the normal lighting in 
the area and connected ahead of any local switches. Legally required standby 
luminaires that obtain power from a unit equipment and are not part of the unit 
equipment shall  be wired to the unit equipment by one of the wiring methods of Chapter 
3. de 90 centímetros de longitud. El 
circuito derivado que alimenta a los 
equipos unitarios debe ser el mismo 
que alimenta al alumbrado normal del 
área y debe estar conectado adelante 
de cualquier interruptor local. Las 
luminar ias de reserva legalmente 
requeridas que se alimenten de un 
equipo unitario pero que no formen 
parte de éste, deben estar alambradas 
a dicho equipo mediante uno de los 
métodos de alambrado del Capítulo 3.  
Excepción:  En un área separada y 
continua que se al imente por un 
mínimo tres circuitos de alumbrado 
normal, se permitirá instalar un circuito 
derivado separado para equipos 
unitarios, siempre que se origine en el 
mismo panel de distribución que los 
circuitos normales de alumbrado y que 
tenga un mecanismo d e bloqueo.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       Exception: In a separate and uninterrupted area supplied by a minimum of three normal 
lighting circuits, a separate branch circuit for unit equipment shall be permitted if it 
origin ates from the same panelboard as that of the normal lighting circuits and is 
provided with a lock -on feature.  
Realizar los cambios que se indican en la segunda columna ya que como está en el 
proyecto no refleja la intención del NEC.  
 
1025.  701-27 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  
701-27. Coordinación selectiva.  Los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente del sistema o sistemas de reserva legalmente requeridos deben estar 
coordinados selectivamente co n todos los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente del lado del suministro.  
Excepción:  No se exigirá la coordinación selectiva entre dos dispositivos de 
sobrecorriente en serie si no hay cargas conectadas en paralelo con el dispositivo más 
alejad o de la fuente.  
La coordinación selectiva debe ser hecha por un ingeniero profesional certificado u 
otra persona calificada, comprometida principalmente con el diseño, instalación o 
mantenimiento de sistemas eléctricos. La selección debe ser documentada y debe 
estar disponible para todas aquellas personas autorizadas para el diseño, instalación, 
inspección,  mantenimiento y funcionamiento del sistema.  
Debe decir:  
701-27. Coordinación selectiva.  Los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente del sistema  o sistemas de reserva legalmente requeridos deben estar 
coordinados selectivamente con todos los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente del lado del suministro.  
Excepción:  No se exigirá la coordinación selectiva entre dos dispositivos de 
sobreco rriente en serie si no hay cargas conectadas en paralelo con el dispositivo más 
alejado de la fuente.  
La coordinación selectiva debe ser hecha por un ingeniero profesional certificado u 
otra persona calificada, comprometida principalmente con el diseño, in stalación o 
mantenimiento de sistemas eléctricos. La selección debe ser documentada y debe 
estar disponible para todas aquellas personas autorizadas para el diseño, instalación, 
verificación , mantenimiento y funcionamiento del sistema.  
Soporte o fundamento : 
De acuerdo con la LFMN el cumplimiento con las NOM se verifica, no se inspecciona.  
Por lo que se sugiere corregir el término.  NO PROCEDE  
La sección se refiere a las actividades 
programadas de inspección y 
supervisión cuando la instalación ya 
está en ope ración normal.  
 
1026.  702-6 c) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI Dice:  
ADVERTENCIA PARA LA  CONEXIÓN  UNICAMENTE DE UN SISTEMA DERIVADO 
SEPARADO (NEUTRO ATERRIZADO)  O ADVERTENCIA PARA CONEXION  
UNICAMENTE DE UN SISTEMA DERIVADO NO SEPARADO (NEUTRO FLOTANTE)  
Debe decir:  
ADVERTENCIA PARA LA  CONEXIÓN  UNICAMENTE DE UN SISTEMA DERIVADO 
SEPARADO (NEUTRO PUESTO A TIERRA)  O ADVERTENCIA PARA CONEXION 
UNICAMENTE DE UN SISTEMA DERIVADO NO SEPARADO (NEUT RO FLOTANTE)  NO PROCEDE  
Los dos términ os son ampliamente 
conocidos y utilizados en el medio.        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   B.C. A.C  Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresión "aterrizado" por " puesto a tierra" de uso común en el resto de 
NOM, reemplazarlo permite estandarizar el uso de un vocablo único para describir un 
conocer un concepto único.  
1027.  702-6 c) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
ADVERTENCIA  
PARA CONEXIÓN ÚNICAMENTE DE UN SISTEMA DERIVADO SEPARADO  
 (NEUTRO ATERR IZADO)  
O 
ADVERTENCIA  
PARA CONEXIÓN ÚNICAMENTE DE UN SISTEMA  DERIVADO NO SEPARADO  
 (NEUTRO FLOTANTE)  
Debe decir:  
ADVERTENCIA  
PARA CONEXIÓN ÚNICAMENTE DE UN SISTEMA DERIVADO SEPARADO  
 (NEUTRO PUESTO A TIERRA)  
O 
ADVERTENCIA  
PARA CONEXIÓN ÚNICAMENTE DE UN SI STEMA  DERIVADO NO SEPARADO  
 (NEUTRO FLOTANTE)  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresion "aterrizado" por " puesto a tierra" de uso comun en el resto de 
NOM,  reemplazarlo permite estandarizar el uso de un vocablo unico para describir un 
concer un concep to unico.  NO PROCEDE  
Los dos términos son de uso común y 
se conservan ambos para evitar 
confusiones  
 
 
1028.  702-12. Grupos 
generadores 
exteriores.   
 ANCE  
 Dice:   
702-12. Grupos generadores exteriores.   
a) Generadores instalados de manera permanente y gene radores portátiles de 
más de 15 kW.  No se exigirá un medio de desconexión adicional cuando un grupo 
motor - generador alojado en el exterior del edificio con un medio de desconexión 
fácilmente accesible, de acuerdo con lo establecido en la sección 445 -18 y el medio de 
desconexión esté ubicado al alcance de la vista desde el edificio o la estructura 
alimentada. Cuando los conductores de fase terminen en un medio de desconexión 
situado en o sobre un edificio o estructura, el medio de desconexión debe cumplir los 
requisitos de la sección 225 -36. 
b) Generadores portátiles de 15 kW o menos.  Donde un generador portátil, de un 
valor nominal de 15 kW o menos, se instale mediante el uso de una entrada bridada u 
otra conexión de tipo de cordón y clavija, no debe reque rirse un medio de desconexión 
donde los conductores no puestos a tierra se utilicen en el edificio o estructura o pasen 
a través de éstos.  PROCEDE PARCIA LMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Entradas de potencia con valor 
nominal de 100 amperes o mayor, 
para generadores portátiles.  Los 
equipos que contengan entradas de 
energía para conexión de una fuente 
del generador deben ser estar 
aprobados par a el uso. Los sistemas 
con entradas de potencia deben estar 
equipados con medios de desconexión 
interbloqueados.  
Excepción 2:  En instalaciones 
industriales supervisadas donde se 
identifica un espacio permanente para  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       c) Entradas de potencia con valor nominal de 100 amperes o mayor, para 
generadores portátiles.  Los equipos que conten gan entradas de energía para 
conexión de una fuente del generador deben ser adecuadas para el uso. Los sistemas 
con entradas de potencia deben estar equipados con medios de desconexión 
interconectados.  
Excepción 2:  En instalaciones industriales supervisada s donde se identifica un 
espacio permanente para el generador portátil situado dentro de la línea de visión de la 
entrada de potencia, no se requerirá tener medios de desconexión interconectados ni 
entradas clasificadas como desconectadores.  el generador portátil situado dentro de 
la línea de visión de la entrada de 
energía, no se requerirá tener medios 
de desconexión interbloqueados ni 
entradas clasificadas como 
desconectadores.  
 
 
   Debe decir:  
702.12 Grupos generadores exteriores.  
a) Generadores instalados de manera permanente y  generadores portátiles de 
más de 15 kW. Cuando un grupo motor -generador ubicado en el exterior está 
equipado con un medio de desconexión fácilmente accesible de acuerdo con lo 
establecido en la sección 445.18 y el medio de desconexión se encuentra al alca nce 
de la vista del edificio o estructura suministrada, no se exigirá un medio de 
desconexión adicional cuando los conductores de fase sirvan o pasen a través del 
edificio o estructura. Cuando los conductores de alimentación del generador terminen 
en un me dio de desconexión situado en o sobre un edificio o estructura, el medio de 
desconexión debe cumplir los requisitos de la sección 225.36.  
b) Generadores portátiles de 15 kW o menos.  Donde un generador portátil, de un 
valor nominal de 15 kW o menos, se inst ale mediante el uso de una entrada bridada u 
otra conexión de tipo de cordón y clavija, no debe requerirse un medio de desconexión 
donde los conductores de fase se utilicen en el edificio o estructura o pasen a través de 
éstos.  
c) Entradas de potencia con valor nominal de 100 amperes o mayor, para 
generadores portátiles.  Los equipos que contengan entradas de energía para 
conexión de una fuente del generador deben ser estar aprobados para el uso. Los 
sistemas con entradas de potencia deben estar equipados co n medios de desconexión 
interbloqueados.  
Excepción 2:  En instalaciones industriales supervisadas donde se identifica un 
espacio permanente para el generador portátil situado dentro de la línea de visión de la 
entrada de energía, no se requerirá tener medio s de desconexión interbloqueados ni 
entradas clasificadas como desconectadores.  
Soporte o fundamento:  
702.12 Outdoor Generator Sets.  
(A) Portable Generators Greater Than 15 kW and Permanently Installed 
Generators.  Where an outdoor housed generator set is e quipped with a readily 
accessible disconnecting means in accordance with 445.18, and the disconnecting 
means is located within sight of the building or structure supplied, an additional 
disconnecting means shall not be required where ungrounded conductors serve or pass 
through the building or structure. Where the generator supply conductors terminate at a 
disconnecting means in or on a building or structure, the disconnecting means shall 
meet the requirements of 225.36.         (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   (C) Power Inlets Rated at 100 Amperes  or Greater, for Portable Generators. 
Equipment containing power inlets for the connection of a generator source shall be 
listed for the intended use. Systems with power inlets shall be equipped with an 
interlocked disconnecting means.  
Exception No. 2: Sup ervised industrial installations where permanent space is identified 
for the portable generator located within line of sight of the power inlets shall not be 
required to have interlocked disconnecting means nor inlets rated as disconnects.  
Cambiar el inci so a) por el que se indica en la segunda columna, como está en el 
proyecto no refleja la intención del NEC.  
En b) cambiar “conductores no puestos a tierra” por “conductores de fase” para ser 
congruentes con el resto del proyecto.  
En c) indicar que los equi pos deben estar aprobados, cambiar “potencia” por “energía” 
y cambiar “interconectados” por “interbloqueados”, interlock es interbloqueo e 
interconnect es interconectar.  
 
1029.  702-12 a)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTR ICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Generadores instalados de manera permanente y generadores portátiles de más 
de 15 kW.  No se exigirá un medio de desconexión adicional cuando un grupo motor - 
generador alojado en el exterior del edificio con un medio de d esconexión fácilmente 
accesible, de acuerdo con lo establecido en la sección 445 -18 y el medio de 
desconexión esté ubicado al alcance de la vista desde el edificio o la estructura 
alimentada. Cuando los conductores de fase terminen en un medio de desconexi ón 
situado en o sobre un edificio o estructura, el medio de desconexión debe cumplir los 
requisitos de la sección 225 -36. 
Debe decir:  
Generadores instalados de manera permanente y generadores portátiles de más 
de 15 kW.  No se exigirá un medio de desconexió n adicional cuando un grupo motor - 
generador ubicado al aire libre con un medio de desconexión fácilmente accesible, de 
acuerdo con lo establecido en la sección 445 -18 y el medio de desconexión esté 
ubicado al alcance de la vista desde el edificio o la es tructura alimentada. Cuando los 
conductores de fase terminen en un medio de desconexión situado en o sobre un 
edificio o estructura, el medio de desconexión debe cumplir los requisitos de la sección 
225-36. 
Soporte o fundamento:  
"reemplazar expresion "aloj ado en el exterior del edificio" por " ubicado al aire libre" 
Referencia NEC 2017 701.12 (A)   el termino "alojado" se refiere a algo que esta dentro 
de algo (RAE) y el termino "outdoor" se refiere a que esta al aire libre  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica  para quedar como sigue:  
a) Generadores instalados de 
manera permanente y generadores 
portátiles de más de 15 kW.  No se 
exigirá un medio de desconexión 
adicional cuando un grupo motor - 
generador ubicado en el exterior del 
edificio con un medio de desconex ión 
fácilmente accesible, de acuerdo con lo 
establecido en la sección 445 -18 y el 
medio de desconexión esté ubicado al 
alcance de la vista desde el edificio o 
la estructura alimentada. Cuando los 
conductores de fase terminen en un 
medio de desconexión situ ado en o 
sobre un edificio o estructura, el medio 
de desconexión debe cumplir los 
requisitos de la sección 225 -36. 
 
1030.  705-2 Definiciones  
  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:   
Inversor multimodo. Equipo capaz de operar como inversor in teractivo de la compañía 
de electricidad y como inversor autónomo.  
Debe decir:  
Inversor multimodo. Equipo capaz de operar como inversor interactivo de la 
compañía de electricidad y como inversor autónomo.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar texto de más con bas e en el NEC -2017 además de ser falso que el inversor PROCEDE  
En el Proyecto no está el texto que se 
propone eliminar   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       pertenezca a la compañía de electricidad.  
1031.  705-6 ANCE  Dice:  
705-6. Aprobación del equipo.  Todo equipo debe estar aprobado para el uso  
proyectado. Los inversores interactivos para la interconexión a equipos de sistemas 
interactivos destinados a funcionar en paralelo con el sistema de energía eléctrica 
incluyendo, pero no limitado a, inversores interactivos, motor -generador, equipos de 
almacenamiento de energía, y turbinas eólicas deberán ser etiquetados en sitio para el 
uso previsto del servicio de interconexión.  
Debe decir:  
705-6. Aprobación del equipo.  Todo equipo debe estar aprobado para el uso 
proyectado. Los inversores interactivos p ara la interconexión a equipos de sistemas 
interactivos destinados a funcionar en paralelo con el sistema de energía eléctrica 
incluyendo, pero no limitado a, inversores interactivos, motor -generador, equipos de 
almacenamiento de energía, y aerogeneradores  deberán ser etiquetados en sitio para 
el uso previsto del servicio de interconexión.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “turbinas eólicas” por “aerogeneradores”, véase el comentario 258.  PROCEDE  
Se cambió en toda la NOM turbinas 
eólicas por aerogeneradores  
1032.  
705-6 
  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:   
705-6. Aprobación del equipo. Todo equipo debe estar aprobado para el uso 
proyectado. Los inversores interactivos para la interconexión a equipos de sistemas 
interactivos destinados a funcion ar en paralelo con el sistema de energía eléctrica 
incluyendo, pero no limitado a, inversores interactivos, motor -generador, equipos de 
almacenamiento de energía, y turbinas eólicas deberán estar etiquetadas para el uso 
previsto del servicio de interconexi ón. 
Debe decir:  
705-6. Aprobación del equipo. Todo equipo debe estar aprobado para el uso 
proyectado. Los inversores interactivos para la interconexión a equipos de 
sistemas interactivos destinados a funcionar en paralelo con el sistema de 
energía eléctric a incluyendo, pero no limitado a, inversores interactivos, motor -
generador, equipos de almacenamiento de energía, y turbinas eólicas deberán 
estar aprobados y/o  etiquetadoas en sitio para el uso previsto del servicio de 
interconexión.  
Soporte o fundamento : 
Completar la sección con base en lo establecido en el NEC -2017  PROCEDE  
705-6. Aprobación del equipo.  
Todo equipo debe estar aprobado para 
el uso proyectado. Los inversores 
interactivos para la interconexión a 
equipos de sistemas interactivos para 
la inte rconexión a equipos de sistemas 
interactivos  destinados a funcionar en 
paralelo con el sistema de energía 
eléctrica incluyendo, pero no limitado 
a, inversores interactivos, motor -
generador, equipos de 
almacenamiento de energía, y 
aerogeneradores deberán se r 
etiquetados en sitio para el uso 
previsto del servicio de interconexión.  
 
 
1033.  705-10  
  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:   
705-10. Directorio. En el lugar de instalación de cada equipo de acometida y del 
sistema de desconexión de cad a fuente de generación de energía eléctrica que se 
pueda interconectar, se debe instalar de forma permanente una placa o directorio, que 
indique la ubicación de todos los medios de desconexión todas las fuentes de energía 
eléctrica existentes sobre o dentr o de los inmuebles.  
Debe decir:  NO PROCEDE  
La frase que se propone eliminar no 
excluye a los sistemas que no entran a 
los edificios        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   705-10. Directorio. En el lugar de instalación de cada equipo de acometida y del 
sistema de desconexión de cada fuente de generación de energía eléctrica que 
se pueda interconectar, se debe instalar de forma permanente una p laca o 
directorio, que indique la ubicación de todos los medios de desconexión todas 
las fuentes de energía eléctrica existentes sobre o dentro de los inmuebles 
capaces de interconectarse. Las marcas o señalizaciones deben cumplir con la 
sección 110 -21 b).  
Soporte o fundamento:  
Eliminar frase; no incluida en el NEC -2017 y que excluye a los sistemas que no entran 
a edificios (que si están contemplados en la sección) e indicar el cumplimiento con la  
sección 110 -21 b)  de reciente introducción.  
1034.  705-10. Directorio.  ANCE  
 Dice:   
705-10. Directorio.  En el lugar de instalación de cada equipo de acometida y del 
sistema de desconexión de cada fuente de generaci ón de energía eléctrica que se 
pueda interconectar, se debe instalar, de forma permanente, una placa o directorio, 
que indique la ubicación de todos los medios de desconexión de todas las fuentes de 
energía eléctrica existentes.  
Debe decir:  
705-10. Direct orio.  En el lugar de instalación de cada equipo de acometida y del 
sistema de desconexión de cada fuente de generación de energía eléctrica que se 
pueda interconectar, se debe instalar, de forma permanente, una placa o directorio, 
que indique la ubicación de todos los medios de desconexión de todas las fuentes de 
energía eléctrica existentes. El marcado debe cumplir con 110.21(b).  
Soporte o fundamento:  
705.10 Directory. A permanent plaque or directory denoting the location of all electric 
power source disco nnecting means on or in the premises shall be installed at each 
service equipment location and at the location(s) of the system disconnect(s) for all 
electric power production sources capable of being interconnected. The marking shall 
comply with 110.21(B) . 
Incluir que el marcado debe cumplir con 110.21(b).  NO PROCEDE  
La propuesta ya se establece en la 
misma sección 110 -21 (b)  
 
1035.  705-12. Punto de 
conexión  ANCE  
 Dice:   
705-12. Punto de conexión  
b) Lado carga.  
5) Sujeción.  Se permitirá que en los interru ptores automáticos de tipo enchufable para 
retroalimentación desde fuentes de energía eléctrica e identificados como interactivos, 
se omita el sujetador adicional requerido por 408 -36(d) para tales aplicaciones.  NO PROCEDE  
En la introducción de la NOM se 
establece:  
…; se cuida el uso de vocablos y se 
respetan los términos habituales para 
evitar confusiones en los conceptos.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       Debe decir:  
705-12. Punto de conexión  
b) Lad o carga.  
5) Sujeción.  Se permitirá que en los interruptores automáticos de tipo de inserción 
para retroalimentación desde fuentes de energía eléctrica que estén aprobados e 
identificados como interactivos, se omita el sujetador adicional requerido por 408 -36(d) 
para tales aplicaciones.  
Soporte o fundamento:  
705.12 Point of Connection.  
(B) Load Side.  
(5) Fastening.  Listed plug -in-type circuit breakers backfed from electric power sources 
that are listed and identified as interactive shall be permitted to omit  the additional 
fastener normally required by 408.36(D) for such applications.  
Cambiar “enchufable” por “inserción” e incluir que los interruptores deben estar 
aprobados.  
1036.  705-12 b)  
 Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:   
705-12 b) Lado carga. Se permitirá que la salida de una fuente de energía eléctrica 
interconectada esté c onectada en el lado carga del medio de desconexión de la 
acometida de la otra fuente o fuentes en cualquier equipo de distribución en el 
inmueble. Cuando el equipo de distribución, incluyendo los tableros de distribución, 
tableros de potencia y tableros de  alumbrado y control esté alimentado 
simultáneamente por una o varias fuentes primarias de electricidad y uno o más 
inversores interactivos, y cuando este equipo de distribución es capaz de alimentar 
múltiples circuitos derivados o alimentadores, o ambos, las disposiciones para la 
interconexión de otras fuentes de energía deben cumplir con lo indicado en(1) a (5) 
siguientes:  
Debe decir:  
705-12 b) Lado carga. Se permitirá que la salida de una fuente de energía 
eléctrica interconectada esté conectada en el la do carga del medio de 
desconexión de la acometida de la otra fuente o fuentes en cualquier equipo de 
distribución en el inmueble. Cuando el equipo de distribución, incluyendo los 
tableros de distribución, tableros de potencia y tableros de alumbrado y cont rol 
esté alimentado simultáneamente por una o varias fuentes primarias de 
electricidad y unoa o más inversores interactivos fuentes de energía, y cuando 
este equipo de distribución es capaz de alimentar múltiples circuitos derivados o 
alimentadores, o ambo s, las disposiciones para la interconexión de otras fuentes 
de energía deben cumplir con lo indicado en(1) a (5) siguientes:  
Soporte o fundamento:  NO PROCEDE  
 
La especificación se refiere a los 
inversores interactivos        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Reemplazar el texto "inversores interactivos" por "fuentes de energía", la fuente original  
(NEC -2017) no lo menciona.  
 
1037.  705-12 b)  
 Mtro. Enrique 
Balam Romero  Dice:   
Dice: ”b) Lado carga. Se permitirá que la salida de una fuente de energía eléctrica 
interconectada esté conectada en el la do carga del medio de desconexión…”  
Debe decir:  
b) Lado carga. Se permitirá que la salida de una fuente de energía eléctrica 
interconectada esté conectada en el lado de la carga del medio de desconexión…  
Soporte o fundamento:  
Para clarificar lo establecido  en este numeral.  
 NO PROCEDE  
La propuesta es de forma y no abona a 
la seguridad  
1038.  705-22. Dispositivo 
de desconexión.  ANCE  
 Dice:   
705-22. Dispositivo de desconexión. El medio de desconexión de los conductores no 
puestos a tierra debe consistir en d esconectadores, manuales o automáticos, o 
interruptores automáticos, con las siguientes características:  
(5) Donde las terminales de línea y carga puedan ser energizadas en la posición 
de abierto, marcarlas con una advertencia de acuerdo con la sección 690 -13(b).  
(5) Desconexión simultánea de todos los conductores no puestos a tierra del 
circuito.  
(6) Poderse bloquear en la posición de abierto.  
Debe decir:  
705-22. Dispositivo de desconexión. El medio de desconexión de los conductores de 
fase debe consistir en desconectadores, manuales o automáticos, o interruptores 
automáticos, con las siguientes características:  
(5) Donde las terminales de línea y carga puedan ser energizadas en la posición 
de abierto, marcarlas con una advertencia de acuerdo con la sección  690-13(b).  
(6) Desconexión simultánea de todos los conductores de fase del circuito.  
(7) Poderse bloquear en la posición de abierto.  
Soporte o fundamento:  
705.22 Disconnect Device. The disconnecting means for ungrounded conductors shall 
consist of a manua l or power operated switch(es) or circuit breaker(s) that complies 
with the following:  
En 705 -22 cambiar “no puestos a tierra” por “de fase” para ser congruentes con todo el 
proyecto.  
Está repetido el número de inciso (5) corregir a como se indica en la s egunda columna NO PROCEDE  
Los dos términos se usan 
indistintamente en la NOM y son 
ampliamente conocidos en el medio.    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       y en el inciso (6) cambiar “no puestos a tierra” por “de fase” para ser congruentes con 
todo el proyecto. Cambiar en todo el documento.  
 
 
1039.  705-60 a) 1) y a) 2)  
  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:   
705-60. Corriente y dimensionamiento del circuito.  
a) Cálculo de la corriente máxima del circuito. La corriente máxima para cada circuito 
específico se debe calcular de ac uerdo con (a)(1) y (a)(2).  
1) Corriente del circuito de alimentación del inversor. La corriente máxima debe ser la 
corriente máxima de entrada del inversor.  
2) Corriente del circuito de salida del inversor. La máxima corriente debe ser la 
corriente que el inversor entrega en forma continua.  
Debe decir:  
705-60. Corriente y dimensionamiento del circuito.  
a) Cálculo de la corriente máxima del circuito. La corriente máxima para cada 
circuito específico se debe calcular de acuerdo con (a)(1) y (a)(2).  
1) Corrien te del circuito de alimentación del inversor. La corriente máxima debe 
ser la corriente nominal máxima de entrada del inversor.  
2) Corriente del circuito de salida del inversor. La máxima corriente debe ser la 
corriente nominal que el inversor entrega en f orma continua.  
Soporte o fundamento:  
Agregar la palabra "nominal" del NEC -2017, para indicar que es un dato de fábrica y 
facilitar comprensión.  PROCEDE  
El Proyecto contiene la propuesta  
1040.   
705-65 a)  
  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:   
705-65. Protección contra sobrecorriente.  
a) Circuitos y equipo. Los circuitos de entrada del inversor, los circuitos de salida del 
inversor y los conductores del circuito de la batería de acumuladores, deben estar 
protegidos de acuerdo con el Artículo 2 40. Los circuitos conectados a más de una 
fuente deben tener dispositivos de protección contra sobrecorriente ubicados de tal 
manera que brinden protección contra sobrecorriente desde todas las fuentes.  
Debe decir:  
705-65. Protección contra sobrecorriente.  
a) Circuitos y equipo. Los circuitos de entrada del inversor, los circuitos de 
salida del inversor, y los conductores del circuito de la batería de acumuladores 
y el equipo, deben estar protegidos de acuerdo con el Artículo 240. Los circuitos 
conectados a  más de una fuente deben tener dispositivos de protección contra 
sobrecorriente ubicados de tal manera que brinden protección contra PRO CEDE  
El Proyecto contiene la propuesta        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   sobrecorriente desde todas las fuentes.  
Soporte o fundamento:  
Agregar el texto " y el equipo";  incluido en la sección.  
 
1041.  705-100. 
Interconexiones 
desbalanceadas.  
 ANCE  
 Dice:   
705-100. Interconexiones desbalanceadas.  
Debe decir:  
705-100. Interconexiones desbalanceadas.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar en todo el artículo “desbalanc eadas” por “desequilibradas” y “desbalances” 
por “desequilibrios”, en español no existe el verbo “desbalancear” este es un 
anglicismo y no debe utilizarse en las normas. Hacer esto en todo el proyecto  NO PROCEDE  
En la introducción de la NOM se 
establece:  
…; se cuida el uso de vocablos y se 
respetan los términos habituales para 
evitar confusiones en los conceptos.  
Por otra parte, siendo la NOM un 
documento eminentemente técnico y 
basado en normas internacionales  y 
extranjeras existen términos que no 
aparece n en el diccionario de la RAE y 
para eso hay diccionarios para 
ingenieros como el de Louis A. Robb.  
1042.   
705-170, NOTA  
  Ing. Óscar 
Guillermo 
Hernández 
Dávalos   
UVIE  Dice:   
705-170, NOTA. La funcionalidad de los dispositivos de interconexión de microrre d es 
a menudo incorporada en un invertidor interactivo o multimodo, sistema de 
almacenamiento de energía, o dispositivo similar identificado para operación 
interactiva.  
Debe decir:  
705-170, NOTA. La funcionalidad de los dispositivos de interconexión de 
microrred es a menudo incorporada en un invertidor inversor interactivo o 
multimodo, sistema de almacenamiento de energía, o dispositivo similar 
identificado para operación interactiva.  
Soporte o fundamento:  
Corregir error de captura reemplazar la palabra "in vertidor" por "inversor"  PROCEDE  
El Proyecto contiene la propuesta  
 
1043.  ARTÍCULO 706  
 ANCE  
 Dice:   
ARTÍCULO 706  
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA  
706-2. Definiciones.  
NOTA:  Algunas celdas que se consideran selladas bajo condiciones de uso normal, 
como el plomo regulado por válvula o algunas celdas de litio, contienen válvulas de PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
NOTA:  Algunas celdas que se 
consideran selladas bajo condiciones 
de uso normal, como el plomo -ácido 
regulado por válvula o algunas celdas 
de litio, contienen válvulas de alivio de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       alivio de presión.  
Debe decir:  
ARTÍCULO 706  
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA  
706-2. Definiciones.  
Celda o batería sellada.   
NOTA:  Algunas celdas que se consideran sellad as bajo condiciones de uso normal, 
como el plomo -ácido regulado por válvula o algunas celdas de litio, contienen válvulas 
de alivio de presión.  
Soporte o fundamento:  
Article 706 Energy Storage Systems  
706.2 Definitions.  
Sealed Cell or Battery.   
Information al Note: Some cells that are considered to be sealed under conditions of 
normal use, such as valve -regulated lead -acid or some lithium cells, contain pressure 
relief valves.  
En la NOTA agregar que es plomo -ácido.  
Cambiar todos los títulos de las definicion es que están en cursivas a texto normal sin 
cursivas.  presión.  
 
 
1044.  706-5. Equipos.  ANCE  
 Dice:   
706-5. Equipos.  Monitores, controles, desconectadores, fusibles, interruptores de 
circuito, sistemas de conversión de energía, inversores y transformadores, 
componentes de almacenamiento de energía, y otros componentes de sistemas de 
almacenamiento de energía que no sean baterías ácido -plomo, deberán ser 
aprobados. Alternativamente, los sistemas de almacenamiento de energía deberán ser 
aprobados como un sistema de almacenamiento de energía  completo.  
Debe decir:  
706-5. Equipos.  Monitores, controles, desconectadores, fusibles, interruptores de 
circuito, sistemas de conversión de energía, inversores y transformadores, 
componentes de almacenamiento de energía, y otros componentes de sistemas de  
almacenamiento de energía que no sean baterías ácido -plomo, deberán ser aprobados 
y etiquetados. Alternativamente, los sistemas de almacenamiento de energía auto -
contenidos deberán ser aprobados como un sistema de almacenamiento de energía 
completo.  
Sopor te o fundamento:  
706.5 Equipment.  Monitors, controls, switches, fuses, circuit breakers, power 
conversion systems, inverters and transformers, energy storage components, and other PROCEDE  
Se modifica para quedar como  sigue:  
Equipos.  Monitores, controles, 
desconectadores, fusibles, 
interruptores de circuito, sistemas de 
conversión de energía, inversores y 
transformadores, componentes de 
almacenamiento de energía, y otros 
componentes de sistemas de 
almacenamiento de ene rgía que no 
sean baterías ácido -plomo, deberán 
ser aprobados y etiquetados. 
Alternativamente, los sistemas de 
almacenamiento de energía auto -
contenidos deberán ser aprobados 
como un sistema de almacenamiento 
de energía completo        (Octava Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   components of the energy storage system other than lead -acid batteries, shal l be listed 
and labeled. Alternatively, self -contained ESS shall be listed as a complete energy 
storage system.  
Indicar que también deben estar etiquetados e incluir que son sietemas de 
almacenamiento “auto -contenidos”.  
 
1045.  706-8. Conexión a 
otras fuentes de 
energía.  
 ANCE  
 Dice:   
706-8. Conexión a otras fuentes de energía.  
b) Equipo interactivo identificado.  Solamente se permitirán inversores y módulos de 
corriente alterna identificados como interactivos en sistemas interactivos.  
d) Interconexi ones desbalanceadas.  Conexiones desbalanceadas entre un sistema 
de almacenamiento de energía y las fuentes de producción de energía deben estar de 
acuerdo con la sección 705 -100. 
Debe decir:  
706-8. Conexión a otras fuentes de energía.  
b) Equipo interactivo  identificado.  Solamente se permitirán inversores y módulos de 
corriente alterna aprobados e identificados como interactivos en sistemas interactivos.  
d) Interconexiones desequilibradas.  Conexiones desequilibradas entre un sistema 
de almacenamiento de ener gía y las fuentes de producción de energía deben estar de 
acuerdo con la sección 705 -100. 
Soporte o fundamento:  
706.8 Connection to Other Energy Sources.  
(B) Identified Interactive Equipment.  Only inverters and ac modules listed and 
identified as interacti ve shall be permitted on interactive systems.  
(D) Unbalanced Interconnections.  Unbalanced connections between an energy 
storage system and electric power production sources shall be in accordance with 
705.100.  
En b) indicar que deben estar aprobados.  
En d)  cambiar “desbalanceadas” por “desequilibradas”, véase el comentario 364.  NO PROCEDE  
En la introducción de la NOM se 
establece:  
…; se cuida el uso de vocablos y se 
respetan los términos habituales para 
evitar confusiones en los conceptos.  
Por otra parte, siendo la NOM un 
documento eminentemente técnico y 
basado en normas internacionales y 
extranjeras existen términos que no 
aparecen en el diccionario de la RAE y 
para eso hay diccionarios para 
ingenieros como el de Louis A. Robb.  
 
1046.  706-10. Ubicación 
de los sistemas de 
almacenamiento de 
energía.  
 ANCE  
 Dice:   
706-10. Ubicación de los sistemas de almacenamiento de energía.  
c) Espacios acerca de los componentes del sistema de almacenamiento de 
energía.  Los espacios acerca de los componentes del sistema de  almacenamiento de 
energía cumplirán con la sección 110 -26. Los espacios de trabajo deberán ser medidos 
desde el borde de los módulos del sistema de almacenamiento de energía, los 
gabinetes de las baterías, bastidores o bandejas. Para los bastidores de las  baterías 
deberá haber un espacio de mínimo 2.5 cm entre el contenedor de celdas y cualquier 
pared o estructura en el lado que no requiera acceso para mantenimiento. Se permitirá PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
Se permite que los sistemas de 
almacenamiento de energía con 
preingeniería de componentes 
armados o autocontenidos tengan un 
espacio de trabajo entre componentes 
del sistema de acuerdo con las  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)       que los módulos del sistema de almacenamiento de energía, gabinetes de las ba terías, 
bastidores, o bandejas hagan contacto con las paredes o estructuras adyacentes, 
siempre que el estante de la batería tiene un espacio de aire libre de no menos del 90 
por ciento de su longitud. Los sistemas de almacenamiento de energía con 
preingen iería de componentes armados o autocontenidos tengan un espacio de trabajo 
entre componentes del sistema de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  
Debe decir:  
706-10. Ubicación de los sistemas de almacenamiento de energía.  
c) Espacios acerca de l os componentes del sistema de almacenamiento de 
energía.  Los espacios acerca de los componentes del sistema de almacenamiento de 
energía cumplirán con la sección 110 -26. Los espacios de trabajo deberán ser medidos 
desde el borde de los módulos del sistema de almacenamiento de energía, los 
gabinetes de las baterías, bastidores o charolas. Para los bastidores de las baterías 
deberá haber un espacio de mínimo 2.5 cm entre el contenedor de celdas y cualquier 
pared o estructura en el lado que no requiera acceso para mantenimiento. Se permitirá 
que los módulos del sistema de almacenamiento de energía, gabinetes de las baterías, 
bastidores, o charolas hagan contacto con las paredes o estructuras adyacentes, 
siempre que el estante de la batería tiene un espacio de a ire libre de no menos del 90 
por ciento de su longitud. Se permite que los sistemas de almacenamiento de energía 
con preingeniería de componentes armados o autocontenidos tengan un espacio de 
trabajo entre componentes del sistema de acuerdo con las recomen daciones del 
fabricante.  
NOTA:  A menudo se necesita espacio adicional para alojar equipo de de 
levantamiento del equipo de los sistemas de almacenamiento de energía, remoción de 
charolas o contención de derrames.  
Soporte o fundamento:  
706.10 Energy Storage  System Locations.  
(C) Spaces About ESS Components.  Spaces about the ESS shall comply with 
110.26. Working space shall be measured from the edge of the ESS modules, battery 
cabinets, racks, or trays. For battery racks, there shall be a minimum clearance of  25 
mm (1 in.) between a cell container and any wall or structure on the side not requiring 
access for maintenance. ESS modules, battery cabinets, racks, or trays shall be 
permitted to contact adjacent walls or structures, provided that the battery shelf h as a 
free air space for not less than 90 percent of its length. Pre -engineered and self -
contained ESSs shall be permitted to have working space between components within 
the system in accordance with the manufacturer’s recommendations and listing of the 
system.  
Informational Note: Additional space is often needed to accommodate ESS equipment 
hoisting equipment, tray removal, or spill containment.  
En c) cambiar “bandejas” por “charolas” para ser congruentes con todo el proyecto e 
incluir la NOTA.  recomendaciones del fabricant e. 
NOTA:  A menudo se necesita espacio 
adicional para alojar equipo de  
levantamiento del equipo de los 
sistemas de almacenamiento de 
energía, remoción de charolas o 
contención de derrames.  
 
(Continúa en la Novena Sección)