Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
SEPTIMA SECCION  
SECRETARIA DE ENERGIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización). 
(Continúa en la Octava Sección).  
(Viene de la Sexta  Sección)  
530-14. Cajas de conexiones mediante clavijas. Cada contac to de las cajas de contactos de corriente 
continua debe tener un valor nominal no menor que 30 amperes.  
530-15. Envolvente y resguardo de las partes vivas  
a) Partes vivas.  Las partes vivas deben estar encerradas o resguardadas para prevenir cualquier conta cto 
accidental con personas y objetos.  
b) Interruptores.  Todos los interruptores deben ser operables desde el exterior.  
c) Reóstatos.  Los reóstatos deben colocarse en gabinetes o cajas que encierren todas las partes vivas, 
teniendo expuestas solamente las manijas de operación.  
d) Partes portadoras de corriente.  Las partes portadoras de corriente de interruptores de seguridad, 
tablero de exteriores, arañas y cajas de conexiones mediante clavijas deben estar encerradas, resguardadas, 
o localizadas de forma ta l que las personas no puedan accidentalmente entrar en contacto con ellas o poner 
materiales conductores que entren en contacto con dichas partes.  
530-16. Lámparas portátiles. Las lámparas portátiles y luces de trabajo deben estar equipadas con 
cordones fl exibles, portalámparas de porcelana con pantalla metálica y protectores sólidos.  
Excepción:  Las lámparas portátiles utilizadas como utilería en un escenario de cine o televisión, o en un 
estudio o en locaciones, no deben considerarse como lámparas portátil es para el propósito de esta sección.  
530-17. Lámparas de arco portátiles  
a) Lámparas de arco de carbón portátiles.  Las lámparas de arco de carbón portátiles deben ser de 
construcción sólida. El arco debe producirse en una envolvente diseñada para evitar l a salida de chispas y 
carbones, y para impedir que personas o materiales entren en contacto con el arco o con partes vivas 
desnudas. Las envolventes deben estar ventiladas y todos los desconectadores deben ser operables desde  el 
exterior.  
b) Lámparas por a rco eléctrico de material diferente del carbón, portátiles.  Las lámparas de arco, de 
material diferente del carbón, incluidas las lámparas de arco eléctrico encerradas y sus balastros  asociados, 
deben estar aprobadas. Los juegos de cordones y cables de con exión deben ser tipo uso extra rudo 
aprobados.  
530-18. Protección contra sobrecorriente - Generalidades.  Los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente automáticos (interruptores automáticos o fusibles) para la iluminación de un escenario de un 
estud io cinematográfico y sus respectivos cables de alimentación deben cumplir con (a) hasta (g) siguientes. 
La ampacidad máxima permitida en un conductor, cable o cordón de un tamaño dado debe ser la indicada en 
las tablas aplicables de los Artículos 310 y 400 . 
a) Cables en el escenario.  Los cables para la iluminación del escenario deben protegerse con 
dispositivos contra sobrecorriente ajustados a no más de 400 por ciento de la ampacidad indicada en las 
tablas aplicables de los Artículos 310 y 400.  
b) Alimenta dores.  En edificaciones utilizadas fundamentalmente para producción cinematográfica, los 
alimentadores desde las subestaciones a los escenarios deben protegerse con dispositivos contra 
sobrecorriente (generalmente localizados en la subestación) que tengan una capacidad de conducción 
adecuada. Se permite que los dispositivos contra sobrecorriente puedan ser multipolares o monopolares de 
operación en grupo. No se requiere un polo en el conductor neutro. El ajuste del dispositivo contra 
sobrecorriente para cad a alimentador no debe exceder 400 por ciento de la ampacidad del alimentador, como 
se indica en las tablas aplicables del Artículo 310.  
c) Protección de los cables. Los cables se deben proteger con pasacables cuando pasen a través de 
envolventes y se deben  disponer de manera que la tensión mecánica del cable no se transmita a las 
conexiones. Cuando los conductores de alimentación pasen a través de metal, se deben aplicar los requisitos 
de la Sección 300 -20. 
Se permite que los cables de un alimentador portát il penetren provisionalmente muros, pisos o plafones 
clasificados como resistentes al fuego, siempre y cuando:  
(1) La abertura sea de un material no combustible.  
(2) Cuando esté en uso, la abertura esté cerrada con un sello provisional de un material certi ficado como 
resistente al fuego;        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) Cuando no esté en uso, la abertura esté tapada con un material con capacidad de resistencia al 
fuego equivalente.  
d) Tableros de exteriores.  Se debe proporcionar protección contra sobrecorriente (fusibles o interruptore s 
automáticos) en los tableros de exteriores. Los fusibles en los tableros de exteriores deben tener una 
capacidad no mayor que 400 por ciento de la ampacidad de los cables entre los tableros de exteriores y las 
cajas de conexiones mediante clavijas.  
e) Ca jas de conexiones mediante clavijas.  Los cables y cordones alimentados a través de las cajas de 
conexiones mediante clavijas deben ser de cobre. Los cables y cordones de tamaños menores a 8.37 mm2 (8 
AWG) deben sujetarse a la caja de conexiones mediante un a clavija que contenga dos cartuchos fusibles o un 
interruptor automático de 2 polos. La capacidad de los fusibles o el ajuste del interruptor automático no debe 
ser mayor que 400 por ciento de la ampacidad de los cables o cordones indicada en las tablas  aplicables de 
los Artículos 310 y 400. Las cajas de conexiones mediante clavijas no se permiten en sistemas de  corriente 
alterna.  
f) Cajas de distribución de alimentación de corriente alterna.  Las cajas de distribución de alimentación 
de corriente alterna u tilizadas en los estudios de sonido y en tomas exteriores deben tener contactos del tipo 
polarizado y de puesta a tierra.  
g) Alumbrado. Las conexiones de las luces de trabajo, lámparas de pedestal y luminarias de 1000 watts o 
menos, conectadas a cajas de c onexiones mediante clavijas de corriente continua se deben hacer mediante 
clavijas con dos fusibles de cartucho no mayores de 20 amperes, o pueden conectarse a salidas especiales 
en circuitos protegidos por fusibles o interruptores automáticos de valor nom inal no mayor que 20 amperes. 
Los fusibles de tapón no se deben usar a menos que estén en el lado carga del fusible o del interruptor 
automático en el tablero de exteriores.  
530-19. Dimensionamiento de los conductores de alimentadores para estudios de tele visión  
a) Generalidades. Se permite aplicar los factores de demanda incluidos en la Tabla 530 -19(a) a la parte 
de la máxima carga posible conectada para el alumbrado del estudio o del escenario, para todos  los 
alimentadores permanentemente instalados entre  las subestaciones y los escenarios, y todos los 
alimentadores permanentemente instalados entre el tablero de distribución del escenario y los centros de 
carga del escenario o de los tableros de exteriores.  
Tabla 530 -19(a). - Factores de demanda para el alu mbrado del escenario  
Parte de la carga de alumbrado del escenario a la 
cual se le aplica el factor de demanda  
(voltamperes)  Factor de demanda del 
alimentador  
% 
Primeros 50 000 o menos  100 
De 50 001 a 100 000  75 
De 100 001 a 200 000  60 
Excedente a 200 0 00 50 
 
b) Alimentadores portátiles.  Se permite aplicar un factor de demanda de 50 por ciento de la máxima 
carga posible conectada a todos los alimentadores portátiles.  
530-20. Puesta a tierra.  Los cables tipo MC o MC -HL, tipo MI y el tipo AC que tiene un conductor con 
aislamiento de puesta a tierra de equipo, las canalizaciones metálicas y todas las partes metálicas no 
portadoras de corriente de los aparatos, dispositivos y equipo, se deben conectar a un conductor de puesta a 
tierra de equipos. Esto no se aplica a lámparas colgantes y portátiles, ni al alumbrado y equipo de sonido 
portátil del escenario, ni a cualquier otro equipo de escenario portátil o especial que opere a no más de 150 
volts a tierra en corriente continua.  
530-21. Clavijas y contactos  
a) Capacidad.  Debe indicarse la capacidad de las clavijas y de los contactos incluyendo los conectores  de 
cordón y dispositivos con reborde o pestaña, en amperes. La tensión nominal de las clavijas y de  los 
contactos no debe ser menor que la tensión del circ uito. La corriente nominal de las clavijas y de los contactos 
para circuitos de corriente alterna, no debe ser menor que la corriente nominal de los dispositivos  de Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
protección contra sobrecorriente del alimentador o del circuito derivado. No debe aplicarse  la Tabla  210-
21(b)(2).  
b) Intercambiabilidad.  Se permite que las clavijas y contactos utilizados en equipo profesional portátil 
cinematográfico o de televisión, sean intercambiables para utilizarse en corriente alterna o corriente continua 
siempre y cuand o estén aprobados para utilizarse en ambos tipos de corriente y sean marcados de manera 
adecuada para identificar el sistema al cual están conectados.  
530-22. C onectores separables de un polo  
a) Generalidades. Cuando se utilicen conectores para cables port átiles de un polo de corriente alterna 
deben estar aprobados y ser del tipo con seguro. Las Secciones 400 -14, 406 -7 y 406 -8 no se deben aplicar a 
conexiones separables de un polo, ni a conjuntos de cables de un solo conductor que utilizan conectores 
separa bles de un polo aprobados. Cuando se suministren ensambles en paralelo de conectores separables de 
un polo portadores de corriente, como dispositivos de entrada, deben rotularse en forma claramente visible 
con una indicación precautoria indicando la presen cia de conexiones paralelas internas. El uso de los 
conectores separables de un polo debe cumplir cuando menos con una de las siguientes condiciones:  
(1) La conexión y desconexión de los conectores sólo es posible cuando los conectores de alimentación 
estén bloqueados con la fuente de alimentación y no es posible conectarlos o desconectarlos cuando 
la alimentación esté energizada.  
(2) Los conectores de línea deben ser del tipo bloqueo secuencial aprobado, de tal manera que la carga 
sea conectada en la sigui ente secuencia:  
a. Conexión del conductor de puesta a tierra de equipo.  
b. Conexión del conductor del circuito puesto a tierra, si existe.  
c. Conexión del conductor no puesto a tierra y la desconexión debe ser en orden inverso.  
(3) Se debe colocar una nota  de advertencia al lado de los conectores de línea indicando que la 
conexión de clavijas debe seguir el siguiente orden:  
a. Conectores del conductor de puesta a tierra de equipo.  
b. Conectores del conductor puesto a tierra, si existe.  
c. Conectores del con ductor no puesto a tierra y la desconexión debe ser en orden inverso.  
Los anuncios o etiquetas de advertencia deben cumplir con lo establecido en la sección 110 -21(b)  
b) Intercambiabilidad.  Se permite que los conectores monopolares separables de un polo ut ilizados en 
equipo profesional portátil cinematográfico o de televisión, sean intercambiables para utilizarse en corriente 
alterna o corriente continua, o para diferentes capacidades de corriente, siempre y cuando estén aprobados 
para utilizarse en ambos t ipos de corriente y sean marcados de manera adecuada para identificar el sistema 
al cual están conectados.  
530-23. Circuitos derivados. Se permite que un circuito derivado de cualquier capacidad que alimente a 
uno o más contactos, alimente cargas de alumbr ado del escenario.  
No se requerirá la aplicación del 210 -8(b)(a)(4)  
Parte C. Camerinos  
530-31. Camerinos. El alambrado fijo en los camerinos se debe instalar de acuerdo con los métodos de 
alambrado cubiertos en el Capítulo 3. El alambrado de camerinos port átiles debe estar aprobado.  
Parte D. Mesas de ver, cortar y montar  
530-41. Lámparas en las mesas.  En las mesas de ver, cortar y montar se deben usar únicamente 
portalámparas de materiales compuestos o recubiertos de metal, sin apagador, de cubierta metálic a o 
porcelana, equipadas con medios adecuados para proteger a las lámparas contra daño físico y del contacto 
con las películas y deshechos de películas.  
Parte E. Cámaras de almacenamiento de películas de nitrato de celulosa  
530-51. Lámparas en las cámaras para almacenamiento de películas de nitrato de celulosa.  Las 
lámparas en cámaras de almacenamiento de películas de nitrato de celulosa deben instalarse en luminarias 
rígidas del tipo encerradas en vidrio y con empaques. Las lámparas deben controlarse media nte un interruptor 
que tenga un polo en cada conductor de fase. Este interruptor debe localizarse fuera de la cámara, y estar       (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
provisto con una luz piloto que indique si el interruptor está cerrado o abierto. Este interruptor debe 
desconectar de todas las f uentes de alimentación, a todos los conductores de fase que terminen en cualquier 
salida en el interior de la cámara.  
530-52. Equipo eléctrico en las cámaras para almacenamiento de películas de nitrato de celulosa.  
Ningún contacto, salida, calentadores, lu ces portátiles o cualquier otro equipo portátil, debe estar ubicado en 
el interior de las cámaras de almacenamiento de películas de nitrato de celulosa, excepto lo que se permite  
en 530 -31. Se permite el uso de motores eléctricos si están aprobados para l a aplicación y cumplen con el 
Artículo 500, Clase I, División 2.  
Parte F. Subestaciones  
530-61. Subestaciones.  El alambrado y equipo de más de 1000 volts nominales deben cumplir con el 
Artículo 490.  
530-62. Subestaciones portátiles.  El alambrado y equipos de subestaciones portátiles deben cumplir lo 
establecido en las secciones que aplican a instalaciones en subestaciones fijas permanentes, pero, debido al 
menor espacio disponible, se permite reducir el espacio de trabajo, siempre que los equipos estén inst alados 
de modo que los operarios puedan trabajar con seguridad y que cualquier persona que esté en la cercanía no 
pueda entrar en contacto accidental con partes portadoras de corriente ni poner objetos conductores en 
contacto con dichas partes mientras est án energizadas.  
530-63. Protección contra sobrecorriente de generadores de corriente continua. Los generadores de 
3 hilos deben tener protección contra sobrecorriente de acuerdo con la Sección 445 -12(e).  
530-64. Tableros de distribución de corriente contin ua 
a) Generalidades. No se requiere que los tableros de distribución de máximo 250 volts de corriente 
continua entre conductores, sean de frente muerto, cuando están localizados en subestaciones o cuartos de 
tableros de distribución accesibles solamente a personas calificadas.  
b) Bastidor de los interruptores. No se requiere que los bastidores de los interruptores automáticos de 
corriente continua instalados en tableros de distribución estén conectados a un conductor de puesta a tierra 
de equipos.  
ARTÍCULO 540 
CABINAS DE PROYECCIÓN DE CINE  
Parte A. Generalidades  
540-1. Alcance. Los requerimientos de este Artículo se aplican a las cabinas de proyección de cine, a los 
proyectores de cine y al equipo asociado del tipo profesional y no profesional que utilicen c omo fuentes de luz 
lámparas incandescentes, de arco de carbón, de xenón, o de cualquier otro equipo de fuente luminosa que 
pueda producir gases, polvos o radiaciones peligrosas.  
540-2. Definiciones  
 Proyector no profesional.  Los proyectores no profesionale s son aquellos tipos de proyectores que no 
cumplen con la definición de Proyector tipo profesional .  
Proyector tipo profesional.  Tipo de proyector que utiliza película de 35 milímetros o 70 milímetros con un 
ancho mínimo de 35 milímetros, y tiene en cada b orde 212 perforaciones por metro, o el que usa fuentes 
luminosas de arco de carbón, xenón u otro equipo de fuente luminosa que genere gases, polvos o radiaciones 
peligrosas.  
Parte  B. Equipo y proyectores tipo profesional  
540-10. Cabina de proyección cinema tográfica requerida.  Todo proyector tipo profesional debe estar 
ubicado dentro de una cabina de proyección. Cada cabina de proyección debe ser de construcción 
permanente, aprobada para el tipo de edificio en que estén ubicadas. Todas las aberturas de proye cción, las 
de reflectores, de observación, y cualquier otra abertura similar, deben estar provistas con vidrio u otro 
material aprobado que cierre completamente la abertura. Tales cabinas no deben ser consideradas áreas 
peligrosas (clasificadas) como se de fine en el Artículo 500.  
540-11. Localización de equipo eléctrico asociado  
a) Grupos Motogeneradores, transformadores, rectificadores, reóstatos y equipo similar . 
Los grupos motogeneradores, transformadores, rectificadores, reóstatos y equipos similares pa ra 
alimentación o control de la corriente del equipo de proyección o reflectores, deben estar ubicados, cuando se Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
usa película de nitrato, en un cuarto separado. Cuando estén instalados en la cabina de proyección, deben 
estar ubicados o protegidos de modo que los arcos o chispas no puedan entrar en contacto con la película. 
Los extremos del conmutador o los extremos de los grupos motogeneradores deben cumplir con una de las 
condiciones de (1) a (6) siguientes:  
1) Tipos. Deben ser de tipo totalmente cerrado,  de tipo cerrado con enfriamiento por ventilador, o de tipo 
cerrado con ventilación por ducto.  
2) Cuartos o envolventes separadas.  Deben estar encerrados en cuartos o envolventes separadas 
fabricados con un material no combustible, construidos de manera qu e se expulsen las pelusas o las 
partículas transportadas en el aire, y que estén ventilados apropiadamente desde una fuente de aire limpio.  
3) Tapas metálicas sólidas.  Deben tener la escobilla o extremo del contacto deslizante del 
motogenerador, encerrados  con cubiertas metálicas sólidas.  
4) Envolventes metálicas herméticas.  Deben tener las escobillas o contactos deslizantes encerrados en 
cajas metálicas herméticas y rígidas.  
5) Semienvolventes superior e inferior. Deben tener la mitad superior de la escobi lla o extremo del 
contacto deslizante del motogenerador, encerrada en una malla de alambre o metal perforado, y la mitad 
inferior encerrada mediante cubiertas metálicas sólidas.  
6) Mallas de alambre o metal perforado.  Deben tener mallas de alambre o metal perforado colocadas en 
el conmutador en los extremos de la escobilla. Ninguna dimensión de cualquier abertura en la malla de 
alambre o metal perforado debe exceder de 1.25 milímetros, independientemente de la forma de la abertura y 
del material utilizado.  
b) Interruptores, dispositivos de protección contra sobrecorriente u otros equipos.  No se deben 
instalar en las cabinas de proyección interruptores, dispositivos de protección contra sobrecorriente, u otros 
equipos que no sean necesarios normalmente para e l funcionamiento de los proyectores cinematográficos, 
equipos de audio, lámparas de alta intensidad u otros efectos especiales ni otros equipos.  
Excepción 1:  En las cabinas de proyección aprobadas para uso únicamente de películas de acetato de 
celulosa (de  seguridad), se permite la instalación de equipo eléctrico auxiliar usado en conjunto con la 
operación del equipo de proyección y el control de luces, telones, equipo de audio y equipo similar. En las 
cabinas de proyección se debe colocar en el exterior de  la puerta de la cabina y dentro de la misma en un 
lugar claro y visible un letrero con la leyenda: "Sólo se permite en esta cabina película de seguridad".  
Excepción 2: Se permitirá que los Interruptores de control remoto de las luces del auditorio, o los 
interruptores para el control de los motores que operan el telón o cubiertas de la pantalla de proyección se 
instalen en la cabina de proyección.  
c) Sistemas de emergencia.  El control de los sistemas de emergencia debe cumplir con el Artículo 700,  
540-12. Espacio de trabajo. Cada proyector, luz de alta intensidad, reflector o equipo similar, debe tener 
un espacio libre de trabajo no menor que 75 centímetros a cada lado y por detrás de dichos equipos.  
Excepción:  Se permite un espacio igual entre dos piezas a dyacentes de equipo.  
540-13. Tamaño del conductor. Los conductores que alimenten salidas para proyectores de arco y de 
xenón del tipo profesional no deben ser de tamaño inferior al 8.37 mm2 (8 AWG), y deben tener una 
ampacidad no inferior a la corriente no minal del proyector empleado. Los conductores para proyectores del 
tipo incandescente deben ajustarse a los requerimientos de alambrado indicados en 210 -24. 
540-14. Conductores para lámparas y equipos que se calientan.  Se deben usar conductores aislados 
con una capacidad de temperatura de operación no menor que 200 °C, en todas las lámparas u otros equipos 
donde la temperatura ambiente en los conductores instalados exceda de  50°C.  
540-15. Cordones flexibles.  En equipos portátiles se deben usar cordones apro bados para uso rudo 
como se indica en la Tabla 400 -4. 
540-20. Requisitos de aprobación. Los proyectores y envolventes para lámparas de arco, de xenón o 
incandescentes, así como los rectificadores, transformadores, reóstatos y equipos similares, deben estar  
aprobados.  
540-21. Marcado.  Los proyectores y otros equipos deben estar marcados con el nombre del fabricante  o 
marca comercial, y con la tensión y la corriente para las cuales están diseñados de acuerdo con lo indicado en 
110-21. 
Parte C. Proyectores no profesionales        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
540-31. Proyectores que no necesitan cabina de proyección.  Los proyectores del tipo no profesional o 
miniatura, cuando empleen película de acetato de celulosa (de seguridad), pueden operar sin una cabina  de 
proyección.  
540-32. Requisitos de a probación.  Los equipos de proyección deben estar aprobados.  
Parte D. Equipos para procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio  
540-50. Equipos para procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio.  El equipo 
para procesami ento, amplificación y reproducción de señales de audio debe instalarse como se especifica en 
el Artículo 640.  
ARTÍCULO 545  
EDIFICIOS PREFABRICADOS  
545-1. Alcance.  Este Artículo establece los requisitos para los edificios prefabricados y los componentes 
de edificios que se definen más adelante.  
545-2. Definiciones  
Componente de un edificio:  Cualquier subsistema, subconjunto u otro sistema diseñado para usarse 
dentro, integrarse o formar parte de una estructura, la cual puede incluir sistemas estructurales, m ecánicos, de 
fontanería, eléctricos, de protección contra incendios y contra otros agentes que afecten la salud y la 
seguridad.  
Construcción cerrada:  Cualquier edificio, componente de un edificio, conjunto, o sistema prefabricado de 
modo que ninguna de las  partes ocultas del proceso de fabricación se pueda inspeccionar después de su 
instalación en el sitio de la obra, sin desarmar, dañar o destruir.  
Edificio prefabricado:  Cualquier edificio de construcción cerrada hecha o ensamblado en fábrica, o en un 
lugar distinto a donde vaya a estar instalada, o para ensamble e instalación en el sitio previsto para el edificio, 
y que no sea una casa prefabricada, vivienda móvil, remolque ni vehículo de recreo.  
Sistemas de un edificio:  El conjunto de planos, especificaci ones y documentos de un sistema de edificios 
prefabricados o para un tipo o sistema de componentes de un edificio, el cual pueda incluir sistemas 
estructurales, eléctricos, mecánicos, de fontanería, de protección contra incendios y contra otros agentes que  
afecten la salud y la seguridad, y que incluyan las variaciones que estén específicamente permitidas por los 
reglamentos de construcción, en los cuales las variaciones se presenten como parte del sistema del edificio o 
como modificaciones del mismo.  
545-4. Métodos de alambrado  
a) Métodos permitidos.  Todos los métodos de alambrado y canalización incluidos en esta NOM y 
cualquier otro sistema de alambrado específicamente destinado para su uso en inmuebles prefabricados se 
permiten con accesorios aprobados e identificados para inmuebles prefabricados.  
b) Fijación de cables.  En construcción cerrada, sólo se permite fijar los cables en gabinetes, cajas o 
accesorios cuando se usen conductores de tamaño nominal 5.26 mm2 (10 AWG) o menor y estén protegidos 
contra d año físico.  
545-5. Conductores de acometida. Debe haber medios para llevar la alimentación de los conductores de 
entrada de la acometida, los conductores de acometida subterránea lateral, del alimentador o circuito derivado 
hasta los conductores de los med ios de desconexión de la acometida o del edificio.  
545-6. Instalación de los conductores de acometida.  Los conductores de la acometida se deben 
instalar después erigir el ensamble en su sitio.  
Excepción:  Cuando se conoce el punto de fijación antes de la fa bricación.  
545-7. Ubicación del equipo de acometida.  El equipo de acometida debe estar instalado de acuerdo con 
lo indicado en 230 -70. 
545-8. Protección de conductores y equipos.  Se debe proporcionar la protección para conductores y 
equipo expuestos durant e los procesos de fabricación, embalaje, transporte y ensamble de la obra en el sitio.  
545-9. Cajas  
a) Otras dimensiones.  Se permite el uso de cajas de dimensiones diferentes a aquellas requeridas en la 
Tabla 314 -16(a), cuando estén probadas, identificadas  y aprobadas.  
b) De no más de 1650 cm3. Cualquier caja de no más de 1650 cm3, diseñada para instalarse en 
construcción cerrada, debe fijarse con anclajes o abrazaderas para que la instalación sea rígida y segura.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
545-10. Contactos o interruptores  con envol vente integral.  Se permite instalar contactos o 
interruptores con envolvente y sus medios de montaje integrales, cuando estén identificados y aprobados.  
545-11. Unión y puesta a tierra.  Los tableros prealambrados y los componentes de un edificio deben 
tener medios para la unión y puesta a tierra de todas las partes metálicas expuestas que puedan ser 
energizadas, de acuerdo con el Artículo 250, Partes E, F y G.  
545-12. Conductor del electrodo de puesta a tierra.  Se deben hacer las previsiones necesarias para  el 
paso del conductor del electrodo de puesta a tierra, desde el equipo de acometida, alimentador o circuito 
derivado hasta el punto de unión con el electrodo de puesta a tierra.  
545-13. Interconexión de los componentes.  Se permite el uso de accesorios y conectores que se 
destinen a quedar ocultos en el momento del ensamble en la obra, cuando estén aprobados, para la conexión 
de módulos u otros componentes del inmueble. Tales accesorios y conectores deben ser iguales al método de 
alambrado empleado en cuan to al aislamiento, elevación de temperatura, y corrientes de falla, y deben ser 
capaces de soportar las vibraciones y movimientos leves que ocurren en los componentes del edificio 
prefabricado.  
ARTÍCULO 547  
CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS  
547-1. Alcance. Este Art ículo se aplica a los edificios agrícolas o partes de ellos o áreas adyacentes de 
naturaleza similar o parecida, según se especifica en (a) o (b) siguientes:  
a) Polvo excesivo y polvo con agua.  Los edificios agrícolas en los que se pueda acumular polvo 
excesivo o polvo con agua, incluyendo todas las áreas de las aves de corral, ganado y sistemas de cría de 
peces, donde pueda acumularse polvo esparcido o polvo de alimento, incluyendo partículas de alimentos 
minerales.  
b) Atmósfera corrosiva.  Los edificios ag rícolas donde existan atmósferas corrosivas. Estas 
construcciones incluyen áreas en las que:  
(1) El excremento de las aves de corral y animales puede causar vapores corrosivos.  
(2) Las partículas corrosivas pueden combinarse con agua;  
(3) El área sea húmed a y mojada por razones de lavado periódico para limpieza y saneamiento con 
agua y agentes limpiadores.  
(4) Existen condiciones similares.  
547-2. Definiciones  
Dispositivo de seccionamiento en el lugar.  Medio de seccionamiento instalado en el punto de 
distri bución con fines de seccionamiento, mantenimiento del sistema, desconexión de emergencia o conexión 
opcional de sistemas de reserva  
Plano equipotencial.  Área donde una malla metálica u otros elementos conductores están embebidos o 
colocados bajo concreto, unidos a todas las estructuras metálicas y equipos no eléctricos fijos que se pueden 
energizar, y están conectados al sistema de puesta a tierra eléctrico, para minimizar diferencias de potencial 
dentro de este plano considerando los equipos puestos a tier ra y el terreno mismo.  
 Punto de distribución. Punto de alimentación eléctrica desde el cual se alimentan acometidas aéreas, 
entradas de acometida, alimentadores o circuitos derivados que van a los edificios o estructuras utilizadas 
bajo una sola administr ación.  
NOTA 1 : Los puntos de distribución también se conocen como poste del patio central, poste del medidor  o 
punto de distribución común.  
NOTA 2 : El punto de acometida, como se define en el Artículo 100 es, por lo general, el punto  de 
distribución.  
547-3. Otros Artículos.  Para construcciones agrícolas que no tengan las condiciones indicadas en 547 -1, 
las instalaciones eléctricas deben ejecutarse de acuerdo con los Artículos aplicables de esta NOM.  
547-4. Temperatura superficial.  Los equipos o artefactos e léctricos instalados de acuerdo con las 
disposiciones de este Artículo se deben instalar de modo que funcionen correctamente a plena carga sin que 
su temperatura superficial exceda la temperatura de operación normal del equipo o artefacto.  
547-5. Métodos d e alambrado        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Sistemas de alambrado . Se emplearán los métodos de alambrado basados en cables tipo UF, NMC, 
SE de cobre cable tipo MC o MC -HL con cubierta, tubo conduit de policloruro de vinilo, tubo conduit no 
metálico flexible hermético a los líquidos, u  otros cables o canalizaciones adecuadas para el lugar, con 
accesorios terminales aprobados. Se permitirá utilizar los métodos de alambrado del Artículo 502, Parte B 
para las áreas descritas en 547 -1(a). 
NOTA:  Véanse 300 -7, 352 -44 y 355 -44 para la instalac ión de sistemas de canalización expuestos a 
grandes variaciones de temperatura.  
b) Montaje.  Todos los cables se deben fijar a una distancia no mayor que 20 centímetros de cada 
gabinete, caja o accesorio. Para los edificios cubiertos por este Artículo no se  requiere del espacio de aire de 
6 milímetros para cajas, tubo conduit y accesorios no metálicos según la Sección 300 -6(d). 
c) Envolventes de equipos, ca jas, cajas de paso y accesorios  
1) Polvo excesivo.  Las envolventes de equipos, cajas, cajas de paso y a ccesorios instalados en áreas de 
edificios donde pueda existir polvo excesivo, deben estar diseñados para reducir al mínimo la entrada  de 
polvo y no deben tener aberturas (tales como los huecos para la fijación de tornillos) a través de los cuales el 
polvo  pudiera entrar a la envolvente.  
2) Lugares húmedos o mojados . En lugares húmedos o mojados, las envolventes de los equipos, cajas, 
cajas de paso y accesorios se deben ubicar o equipar de manera que se prevenga la entrada o acumulación 
de humedad dentro de  la envolvente, caja, cajas de paso o accesorio. En lugares mojados, incluso los lugares 
normalmente secos o húmedos en donde las superficies se lavan o rocían periódicamente con agua, las 
cajas, cajas de paso y accesorios deben estar aprobados para uso en  lugares mojados y las envolventes de 
equipos deben ser a prueba de intemperie.  
3) Atmósfera corrosiva . Cuando puedan estar presentes polvo húmedo, humedad excesiva, gases o 
vapores corrosivos u otras condiciones corrosivas, las envolventes de los equipos,  cajas, cajas de paso y 
accesorios deben tener propiedades de resistencia a la corrosión adecuadas para esas condiciones.  
NOTA 1:  Ver la Tabla 110 -28 con respecto a las designaciones adecuadas del tipo de envolvente.  
NOTA 2:  Los materiales de aluminio y fe rrosos magnéticos pueden corroerse en ambientes agrícolas.  
d) Conexiones flexibles.  Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles, se deben usar conectores 
flexibles, conectores flexibles herméticos al polvo, tubo conduit flexible hermético a líquidos,  tubo conduit no 
metálico flexible hermético a los líquidos o cordones flexibles aprobados e identificados para uso rudo. Todos 
los conectores y accesorios utilizados deben estar aprobados.  
e) Protección física. Todo el alambrado y equipo eléctrico expuest o a daño físico se debe proteger.  
f) Conductor de puesta a tierra de equipo separado. Cuando se instala un conductor de puesta a tierra 
de equipos subterráneo, dentro de un lugar que esté dentro del alcance del Artículo 547, éste debe ser un 
conductor de c obre. Si el conductor de puesta a tierra de equipos se instala subterráneo, debe ser aislado o 
recubierto.  
g) Contactos. Todos los contactos de 125 volts monofásicos, de 15 y 20 amperes para propósito general, 
instalados en los lugares enumerados de (1) ha sta (4) deben tener protección con interruptor de circuito por 
falla a tierra:  
(1) Áreas que tienen un plano equipotencial.  
(2) Exteriores  
(3) Lugares húmedos o mojados  
(4) Áreas de confinamiento de estiércol del ganado  
547-6. Desconectadores, interruptore s automáticos, controladores y fusibles.  Los desconectadores, 
interruptores automáticos, controladores y fusibles, incluyendo estaciones de botones, relevadores y 
dispositivos similares deben estar provistos de envolventes como se especifica en 547 -5(c). 
547-7. Motores. Los motores y otras máquinas eléctricas rotatorias deben estar totalmente cerrados o 
diseñados de manera que se reduzca al mínimo la entrada de polvo, humedad o partículas corrosivas.  
547-8. Luminarias.  Las luminarias deben cumplir con (a) h asta (c) siguientes:  
a) Reducir la entrada de polvo.  Las luminarias deben estar instaladas para minimizar la entrada de polvo, 
materias extrañas, humedad y material corrosivo.  
b) Expuestas a daño físico.  Cualquier luminaria que pueda estar expuesta a daño físico debe estar 
protegida por una protección adecuada.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
c) Expuestas al agua.  Una luminaria que pueda estar expuesta al agua proveniente de la condensación 
del agua o de la solución utilizada en el aseo de los edificios, debe ser aprobada como adecuada pa ra uso en 
lugares húmedos.  
547-9. Alimentación eléctrica a edificios o estructuras desde el punto de distribución. Se permitirá 
que un punto de distribución alimente a cualquier edificio o estructura ubicado en el mismo inmueble. La 
alimentación eléctrica aérea debe cumplir con (a) y (b), o con (c). La alimentación eléctrica subterránea debe 
cumplir con (c).  
a) Dispositivo de seccionamiento en el lugar. Este tipo de dispositivos deben cumplir con (1) hasta (10) 
siguientes:  
1) Cuando se exija.  Se debe instal ar un dispositivo de seccionamiento en el lugar en el punto de 
distribución cuando dos o más edificios o estructuras agrícolas se alimenten del punto de distribución.  
2) Ubicación.  El dispositivo de seccionamiento en el lugar debe ser de montaje en poste y  con una altura 
no menor a la requerida por 230 -24 para los conductores que alimenta.  
3) Operación.  El dispositivo de seccionamiento en el lugar debe desconectar simultáneamente todos los 
conductores de la acometida no puestos a tierra del alambrado del in mueble.  
4) Disposiciones de unión.  La envolvente del dispositivo de seccionamiento en el lugar se debe conectar 
al conductor puesto a tierra del circuito y al sistema del electrodo de puesta a tierra.  
5) Puesta a tierra.  En el dispositivo de seccionamiento  en el lugar, el conductor puesto a tierra del sistema 
se debe conectar a un sistema de electrodo de puesta a tierra a través de un conductor del electrodo de 
puesta a tierra.  
6) Valor nominal.  El dispositivo de seccionamiento en el lugar debe tener capaci dad para la carga 
calculada, como se determina en la Parte E del Artículo 220.  
7) Protección contra sobrecorriente.  No se exigirá que el dispositivo de seccionamiento en el lugar 
proporcione protección contra sobrecorriente.  
8) Accesibilidad.  El dispositiv o de seccionamiento en el lugar debe ser capaz de ser operado 
remotamente mediante una manija de operación instalada en un lugar fácilmente accesible. Cuando la manija 
de operación del dispositivo de seccionamiento en el lugar esté en su posición más alta,  no debe estar a más 
de 2.00 metros sobre el suelo o la plataforma de trabajo.  
9) Dispositivos en serie.  No se exigirá un dispositivo de seccionamiento en el lugar adicional para el 
sistema de alambrado del inmueble cuando un dispositivo de seccionamiento en el lugar que cumpla todos los 
requisitos aplicables de esta sección es suministrado por la empresa de servicios públicos como parte de sus 
requisitos de servicio.  
10) Marcado. El dispositivo de seccionamiento en el lugar debe tener una marca permanente que lo 
identifique como un dispositivo de seccionamiento en el lugar. Esta marca se debe ubicar en la manija de 
operación o inmediatamente junto a ella.  
b) Medio de desconexión de la acometida y protección contra sobrecorriente en los edificios o las 
estru cturas. Cuando el medio de desconexión de la acometida y la protección contra sobrecorriente están 
localizados en los edificios o las estructuras, se deben aplicar los requisitos (1) hasta (3) siguientes:  
1) Dimensionamiento del conductor.  Los conductores de alimentación se deben dimensionar de 
acuerdo con la Parte E del Artículo 220.  
2) Instalación del conductor . Los conductores de alimentación se deben instalar de acuerdo con los 
requisitos de la Parte B del Artículo 225.  
3) Puesta a tierra y unión.  Para cada edificio o estructura, la puesta a tierra y la unión de los conductores 
de alimentación deben cumplir con los requisitos de 250 -32, y se deben cumplir las siguientes condiciones:  
(1) El conductor de puesta a tierra de equipos no es menor que el tamaño  del conductor más grande de 
alimentación, si es del mismo material, o se ajusta su tamaño de acuerdo con el tamaño equivalente 
de las columnas de la Tabla 250 -122, si es de material diferente.  
(2) El conductor de puesta a tierra de equipos está conectado al conductor del circuito puesto a tierra y 
el envolvente del dispositivo de seccionamiento en el lugar del punto de distribución.  
c) Medio de desconexión de acometida y protección contra sobrecorriente en el punto de 
distribución. Cuando los medios de des conexión de la acometida y la protección contra sobrecorriente para       (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
cada juego de alimentadores o circuitos derivados estén ubicados en el punto de distribución, los 
alimentadores o circuitos derivados para edificios o estructuras deben cumplir los requisi tos de 250 -32 y del 
Artículo 225, Partes A y B.  
NOTA:  Los métodos para reducir las tensiones de neutro a tierra en instalaciones para ganado incluyen 
alimentar los edificios o estructuras con acometidas monofásicas de 4 hilos, dimensionar las acometidas 
monofásicas de 3 hilos y los conductores del alimentador para limitar la caída de tensión a 2 por ciento, y 
conectando las cargas de línea a línea.  
d) Identificación . Cuando un sitio está alimentado por más de un punto de distribución, se debe instalar 
una p laca o directorio en cada uno de estos puntos de distribución indicando la ubicación de cada uno de los 
otros puntos de distribución y los edificios o estructuras que cada uno de ellos alimenta.  
547-10. Planos equipotenciales y unión de los planos equipote nciales . La instalación y unión de los 
planos equipotenciales deben cumplir con (a) y (b) siguientes. Para los propósitos de esta sección, el término 
ganado no debe incluir las aves de corral.  
a) Donde se exija.  Los planos equipotenciales se deben instalar  donde así lo exijan (1) y (2).  
1) En interiores.  Los planos equipotenciales se deben instalar en áreas de confinamiento con pisos de 
concreto donde se ubica equipo metálico que se pueda energizar y es accesible al ganado.  
2) En exteriores.  Los planos equi potenciales se deben instalar en baldosas de concreto donde se ubica 
equipo metálico que se pueda energizar y es accesible al ganado.  
El plano equipotencial debe abarcar el área donde permanece el ganado mientras tiene acceso al equipo 
metálico que se pued e energizar.  
b) Unión.  Los planos equipotenciales deben estar conectados al sistema eléctrico de puesta a tierra.  El 
conductor de unión debe ser de cobre sólido, aislado, recubierto o desnudo, y de un tamaño no inferior al 8.37 
mm2 (8 AWG). La unión a la m alla de alambre o a los elementos conductores se debe hacer mediante 
conectores de presión o abrazaderas de bronce, cobre, aleación de cobre o un medio aprobado igualmente 
fuerte. No se exigirá que los pisos de rejillas que están sostenidos por estructuras  que forman parte de un 
plano equipotencial estén unidos.  
NOTA:  Las bajas resistencias del sistema de electrodos de puesta a tierra pueden reducir las diferencias 
de potencial en las instalaciones para ganado.  
ARTÍCULO 550  
CASAS MÓVILES, CASAS PREFABRICADA S Y ESTACIONAMIENTOS DE CASAS MÓVILES  
Parte A. Generalidades  
550-1. Alcance.  Las disposiciones de este Artículo se refieren a los conductores y equipo eléctrico 
instalados dentro o sobre casas móviles y casas prefabricadas, a los conductores que las conect an al 
suministro de energía, y a la instalación del alambrado eléctrico, luminarias, equipo y accesorios relacionados 
con la instalación eléctrica dentro de un estacionamiento de casas móviles hasta los conductores de 
acometida, o cuando no exista, al equi po de acometida de la casa móvil.  
550-2. Definiciones  
Aparato fijo.  Un aparato que está sujeto o asegurado por otros medios en un sitio determinado.  
Aparato portátil.  Un aparato que se mueve o que puede ser trasladado de un lugar a otro en uso normal.  
NOTA : Para los propósitos de este Artículo, se consideran portátiles los siguientes aparatos, si no están 
fijos en la casa móvil y si se conectan por medio de cordón: refrigeradores, estufas o parrillas, lavadoras de 
ropa, lavavajillas sin equipo de secado y o tros aparatos similares.  
Área de lavandería.  Área que contiene, o está diseñada para contener, lavaderos, lavadoras o secadoras 
de ropa.  
Casa móvil.  Una estructura o estructuras ensambladas en fábrica y transportadas en una o varias 
secciones, que se const ruyen sobre un chasis permanente y diseñada para ser utilizada como vivienda sin 
cimientos permanentes, cuando está conectada a los servicios necesarios y tiene instalaciones de plomería, 
calefacción, aire acondicionado y eléctricas.  
Para el propósito de e sta NOM y a menos que otra cosa se indique, el término “casa móvil” incluye 
también a las casas prefabricadas.  
Casa prefabricada.  Estructura, transportable en una o más secciones que, en el modo de desplazamiento 
tiene un ancho de 2.40 metros o más de anch o, o 12.20 metros o más de longitud o, cuando está montada en 
su lugar, tiene 29.7 m2 o más y está construida sobre un chasis permanente y diseñada para ser usada como Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
una vivienda, con o sin cimientos permanentes. Cuando esté o no conectada a la empresa d e servicio público 
e incluya plomería, calefacción, aire acondicionado, e sistemas eléctricos contenidos en la misma. El término 
casa prefabricada incluye toda estructura que cumpla todos los requerimientos de este párrafo, excepto los 
requisitos de dimens iones y con respecto a la cual el fabricante, voluntariamente, llena una certificación 
exigida por la agencia de regulación, y excepto que ese término no incluye ningún vehículo recreativo 
autopropulsado. Los cálculos usados para determinar la cantidad de metros cuadrados de una estructura se 
basan en las dimensiones exteriores de la estructura, medidas en las proyecciones horizontales más grandes 
cuando está montada en el sitio. Estas dimensiones incluyen todos los cuartos expansibles, gabinetes y otras 
prolongaciones que tienen espacio interior, pero no incluyen ventanas salientes.  
Para los propósitos de esta NOM y a menos que se indique algo diferente, el término casa móvil incluye 
las casas prefabricadas.  
Conjunto de alimentación.  Los conductores de alim entación aéreos o bajo el chasis, incluyendo el 
conductor de puesta a tierra, con los accesorios y equipos necesarios, o un cordón de alimentación aprobado 
para uso en casas móviles, diseñado para transportar energía desde la fuente de alimentación eléctri ca al 
tablero de distribución colocado dentro de la casa móvil.  
Edificio o estructura auxiliar para casas móviles.  Cualquier toldo, cabaña, palapa, gabinete de 
almacenamiento, cobertizo para vehículos, cerca, pórtico o vestíbulo, establecidos para el uso d e los 
ocupantes de la casa móvil en un lote para casas móviles.  
Equipo de acometida para casas móviles.  Equipo que contiene los medios de desconexión, dispositivos 
de protección contra sobrecorriente y los contactos u otros medios para conectar el ensamble  del alimentador 
de una casa móvil.  
Estacionamiento para casas móviles.  Un terreno destinado a ubicar casas móviles que estén ocupadas.  
Lote para casas móviles.  Parte de un estacionamiento para casas móviles destinada a acomodar una 
casa móvil y sus constr ucciones o estructuras accesorias, para uso exclusivo de sus ocupantes.  
Sistema de alambrado eléctrico del estacionamiento.  Todo el alambrado, luminarias, equipos y 
accesorios eléctricos, relacionados con las instalaciones eléctricas dentro de un estaciona miento para casas 
móviles, incluyendo el equipo de acometida de la casa móvil.  
550-4. Requisitos generales  
a) Casas móviles no destinadas para vivienda.  Las casas móviles no destinadas para vivienda, como, 
por ejemplo, las equipadas únicamente como dormito rios, las oficinas de contratistas en la obra, los 
dormitorios en las obras de construcción, camerinos de estudios móviles, bancos, clínicas, tiendas móviles o 
las destinadas a la exhibición o exposición de mercancías o maquinarias, no requieren reunir los  requisitos de 
este Artículo relativos al número y capacidad de los circuitos requeridos. Sin embargo, deben cumplir con 
todos los demás requisitos aplicables de este Artículo si están provistas de una instalación eléctrica destinada 
a estar energizada con  un sistema de alimentación de corriente alterna de 120 volts o 120/240 volts, según el 
caso. Cuando se requiera una tensión diferente por cualquier diseño o disponibilidad del sistema de 
alimentación, se deben efectuar ajustes de acuerdo con otros Artícul os y secciones para la tensión utilizada.  
b) Instaladas en sitios diferentes de estacionamientos para casas móviles.  Las casas móviles 
instaladas en sitios distintos a los estacionamientos destinados para casas móviles deben cumplir con las 
disposiciones d e este Artículo.  
c) Conexión del sistema de alambrado.  Las disposiciones de este Artículo aplican a casas móviles 
destinadas a conectarse a un sistema de alambrado a 120/240 volts, de 3 hilos en corriente alterna con un 
conductor neutro puesto a tierra.  
d) Aprobado.  Todos los materiales eléctricos, dispositivos, aparatos, accesorios y otros equipos deben 
estar aprobados y estar conectados de manera apropiada cuando sean instalados.  
Parte B. Casas móviles y prefabricadas  
550-10. Fuente de alimentación  
a) Ali mentador.  La fuente de alimentación para una casa móvil debe ser con un ensamble de alimentador 
consistente de no más de un cordón de alimentación aprobado para casas móviles de 50 amperes, con una 
clavija conectada firmemente o moldeada integralmente, o u n alimentador instalado en forma permanente.  
Excepción 1:  Se permite que una casa móvil equipada en fábrica con calefacción central y aparatos de 
cocina con quemadores a gas o petróleo esté provista con un cordón de suministro de energía aprobado  de 
40 am peres de capacidad.  
Excepción 2: Casas prefabricadas construidas de acuerdo con lo indicado en 550 -32(b).        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Cordón de alimentación.  Si la casa móvil tiene un cordón de suministro de energía, debe estar 
permanentemente conectado al tablero de distribución o a una caja de empalme permanentemente conectada 
al tablero de distribución, con el extremo libre del cordón flexible terminado en la clavija de conexión.  
Los cordones con adaptadores o terminales en espiral, extensiones, y similares no deben instalarse e n las 
casas móviles, ni equiparlas con ellos.  
Una abrazadera adecuada o su equivalente debe proporcionarse en el disco desprendible del tablero de 
distribución, para que la tensión mecánica transmitida por el cordón de alimentación no se transmita hasta la s 
terminales cuando el cordón de alimentación se manipula de la manera prevista.  
El cordón utilizado debe ser aprobado, con cuatro conductores uno de los cuales debe estar identificado 
con color verde continuo o verde con una o más franjas amarillas, para ser utilizado como conductor de 
puesta a tierra.  
c) Clavija de conexión.  La clavija de conexión debe ser de 3 polos 4 hilos, con conexión de puesta a 
tierra, para 125/250 volts, con una capacidad de 50 amperes, con una configuración como la indicada en la 
Figura 550 -10(c), y diseñada para usarse con un contacto de 125/250 volts, 50 amperes, con una 
configuración como la mostrada en la Figura 550 -10(c). La clavija debe estar aprobada individualmente, o 
como parte de un conjunto de un cordón de alimentación p ara este propósito, y debe estar moldeada o 
instalada en el cordón flexible, de tal manera que sea herméticamente asegurada al cordón en el punto donde 
el cordón entra a la cubierta de la clavija de conexión. Si se utiliza una clavija de ángulo recto, la c onfiguración 
debe estar orientada de tal manera que el polo de puesta a tierra sea el más alejado del cordón.  
d) Longitud total del cordón de alimentación.  La longitud total del cordón de suministro de energía, 
medido desde uno de sus extremos, incluyendo sus terminales, hasta el frente de la clavija, no debe ser 
menor que 6.50 metros y no debe exceder de 11.00 metros. La longitud del cordón desde el frente de la 
clavija hasta el punto donde el cordón entra a la casa móvil no debe ser menor que 6.00 metros.  
e) Marcado.  El cordón de suministro de energía debe tener la siguiente inscripción:  
"Para uso en casas móviles - 40 amperes " 
o 
"Para uso en casas móviles - 50 amperes ". 
f) Punto de entrada.  El punto de entrada del conjunto alimentador a la casa móvil debe  estar en la pared 
exterior, en el piso o en el techo.  
g) Protección mecánica.  Cuando el cordón pase a través de paredes o pisos, debe protegerse por medio 
de tubo conduit y pasacables o su equivalente. El cordón se puede instalar dentro de las paredes de la casa 
móvil por medio de una canalización continua de un tamaño máximo de 35 milímetros, instalada desde el 
tablero del circuito derivado hasta la parte inferior del piso de la casa móvil.  
h) Protección contra la corrosión y contra daños mecánicos.  Se de ben tomar medidas permanentes 
para la protección contra corrosión y daños mecánicos de la clavija del cordón de suministro de energía y 
cualquier conjunto del cordón conector o contacto, si tales dispositivos están ubicados en el exterior mientras 
la casa móvil está en tránsito.  
 
Figura  550-10 (c). - Configuraciones de contacto y clavija de 220Y/127 volts, 50 amperes,  3 fases, 4 
hilos, con conductor puesto a tierra, para uso con cordones de  alimentación en casas móviles y sus 
estacionamientos  
i) Mufa para  acometida aérea o canalización.  Cuando la carga calculada exceda de 50 amperes, o 
cuando se utilice un alimentador permanente, la alimentación debe hacerse por uno de los medios siguientes:  
(1) Una acometida aérea con mufa instalada de acuerdo con el Artí culo 230, que contenga cuatro 
conductores continuos aislados, con conductores alimentadores codificados por colores, uno de los 
cuales debe ser el conductor de puesta a tierra del equipo; o  
(2) Una canalización metálica o un tubo conduit no metálico tipo p esado desde los medios de 
desconexión de la casa móvil hasta la parte inferior de la misma, con medios para unirse a una caja Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
de empalme apropiada o a un accesorio a la canalización en la parte inferior de la casa móvil (con o 
sin conductores, según se ind ica en 550 -10(i)(1). El fabricante debe proporcionar instrucciones 
escritas para la instalación, indicando los tamaños adecuados de los conductores del alimentador 
para la canalización y el tamaño de la caja de empalme que se debe usar.  
550-11. Medios de d esconexión y equipos de protección de los circuitos derivados.  Se permite que 
el equipo de los circuitos derivados esté combinado con los medios de desconexión en un solo conjunto. Se 
permite que tal combinación se designe como un tablero de alumbrado y co ntrol. Si se usa un tablero de 
alumbrado y control con fusibles, la máxima capacidad de los fusibles principales debe estar marcada 
claramente con letras de por lo menos 6 milímetros de altura, que sea claramente visible al cambiar  los 
fusibles.  
Cuando se utilicen fusibles de tapón, sus portafusibles deben ser del tipo S, resistentes a la manipulación 
y deben estar dentro de un tablero de fusibles de frente muerto. Los tableros de distribución con interruptores 
automáticos deben ser también del tipo de fren te muerto.  
NOTA:  Véase 110 -22, referente a la identificación de cada medio de desconexión y cada acometida, 
alimentador o circuito derivado en el punto donde éste se origina y el tipo de marcado requerido.  
a) Medios de desconexión.  Cada casa móvil debe ten er un solo medio de desconexión ya sea con 
interruptor automático o interruptor y fusibles y sus accesorios, instalados en un lugar de fácil acceso, cerca 
del punto de entrada del cordón o de los conductores de suministro dentro de la casa móvil. El interr uptor 
automático principal o los fusibles deben estar claramente marcados con la palabra "Principal". Este equipo 
debe tener un conector de puesta a tierra sin soldadura o una barra para puesta a tierra, con suficientes 
terminales para todos los conductore s de puesta a tierra. El conector de la barra del neutro de los conductores 
puestos a tierra debe estar aislada de acuerdo con lo indicado en 550 -16(a). El equipo de desconexión debe 
tener la capacidad adecuada para la carga calculada. El equipo de distrib ución ya sea del tipo interruptor 
automático o con fusibles, debe estar localizado a un mínimo de 60 centímetros, medidos desde la parte 
inferior de tales equipos hasta el nivel del piso de la casa móvil.  
NOTA:  Véase la Sección 550 -20(b) para información d e los medios de desconexión de circuitos derivados 
diseñados para energizar equipos de calefacción, aire acondicionado o ambos, localizados fuera de la casa 
móvil, diferentes de los acondicionadores de aire de habitación.  
El tablero de distribución debe te ner por lo menos una capacidad de 50 amperes y debe emplear un 
interruptor automático de 2 polos de 40 amperes para un cordón de alimentación de 40 amperes, o de 50 
amperes para un cordón de alimentación de 50 amperes. Si el tablero de distribución emplea un 
desconectador con fusibles, debe ser de 60 amperes y debe tener un solo portafusibles de dos polos a 60 
amperes, con fusibles principales de 40 o 50 amperes para los cordones de suministro de 40 o 50 amperes, 
respectivamente. En la parte exterior del ta blero de distribución debe estar marcada la capacidad del fusible.  
El tablero de distribución se debe colocar en un lugar accesible; pero no se debe colocar ni en baños ni en 
armarios de ropa. Se debe proporcionar un espacio de trabajo libre de por lo meno s 75 centímetros de ancho 
por 75 centímetros en el frente del tablero de distribución. Este espacio debe extenderse desde el piso hasta 
la parte superior del tablero de distribución.  
b) Equipo de protección de los circuitos derivados.  En cada casa móvil se  debe instalar un tablero de 
distribución de circuitos derivados y debe incluir una protección contra sobrecorriente para cada circuito 
derivado, que contenga interruptores automáticos o fusibles.  
Los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los  circuitos derivados deben ser de una 
capacidad:  
(1) No mayor que la de los conductores del circuito, y  
(2) No mayor que 150 por ciento el valor nominal de un solo aparato con capacidad de 13.3 amperes o 
mayor, que esté alimentado por un circuito derivado individual, pero  
(3) No mayor que la del dispositivo de protección contra sobrecorriente del tipo marcado en el aire 
acondicionado u otro aparato accionado por motor.  
c) Interruptores automáticos bipolares.  Cuando se instalen interruptores automáticos para  la protección 
de los circuitos derivados de 220 ó 240 volts, deben estar protegidos por interruptores automáticos de 2 polos 
de disparo común o simultáneo, o dos unidades de un polo de una sola palanca (con las dos palancas unidas 
mecánicamente en una sol a). 
d) Placa de datos eléctricos.  Una placa de datos metálica en la parte exterior adyacente a la entrada del 
conjunto de alimentación debe tener la leyenda:        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
"ESTA CONEXIÓN ES PARA 220/127 VOLTS O 120/ 240 VOLTS, 3 POLOS 4 HILOS, 60 HERTZ,  CON UN 
SUMINIST RO DE ______ AMPERES " 
La capacidad nominal de corriente se debe indicar en el espacio en blanco.  
Excepción:  Para casas prefabricadas, el fabricante debe suministrar en sus instrucciones de instalación 
escritas o en la placa de datos el valor nominal mínimo  en amperes del ensamble del alimentador o, cuando 
se suministra, los conductores de acometida proyectados para la conexión a la casa prefabricada. El valor 
nominal proporcionado no debe ser inferior a la carga mínima calculada según 550 -18. 
550-12. Circui tos derivados. El número de circuitos derivados requeridos debe estar determinado de 
acuerdo con (a) hasta (e) siguientes:  
a) Alumbrado.  Se toma como base la carga unitaria de 33 VA/m², valor que se multiplica por el área de 
la casa móvil, se consideran las d imensiones exteriores (se excluye el acoplador de enganche), y se 
divide entre 120 volts para determinar el número de circuitos derivados de 15 o de 20 amperes:  
 
b) Aparatos pequeños. En cocinas, despensas, desayunadores y comedores, debe haber dos o más 
circuitos de 20 amperes para aparatos pequeños además de la cantidad de circuitos exigida en otras partes 
de esta sección, para todas las salidas de contactos exigidas en 550 -13(d) en estos cuartos. Estos circuitos no 
deben tener otras salidas.  
Excepción  1: Se permitirán salidas de contactos instalados únicamente para alimentación eléctrica y 
soporte de un reloj eléctrico en cualquiera de los cuartos especificados en esta sección.  
Excepción  2: Se permitirán salidas de contactos instalados para alimentar equ ipos complementarios y 
alumbrado en estufas de gas, hornos o unidades de cocción montadas en la cubierta.  
Excepción  3: Se permitirá que un solo contacto para equipo de refrigeración sea alimentado por un 
circuito derivado individual con valor nominal de 15  amperes o más.  
Las salidas de los contactos de la cubierta instaladas en la cocina deben estar alimentados mediante no 
menos de dos circuitos derivados para aparatos pequeños y se permitirá que ambos o cualquiera de ellos 
alimenten a las salidas de los co ntactos de la cocina y de otros lugares especificados en esta sección.  
c) Área de lavandería.  Cuando exista área de lavandería, se deberá suministrar un circuito derivado de 
20 amperes para alimentar las salidas de contacto para lavandería. Este circuito n o debe tener otras salidas.  
d) Aparatos en general.  (Incluidos radiadores, calentadores de agua, estufa y equipo de aire 
acondicionado central o de habitación o aparato similar). Debe haber uno o más circuitos derivados de 
capacidad adecuada de acuerdo con  (1) a (4) siguientes:  
NOTA:  Para equipo de aire acondicionado central véase el Artículo 440.  
(1) La corriente nominal de los aparatos fijos no debe ser mayor que 50 por ciento de la capacidad del 
circuito derivado si hay salidas de alumbrado en el mismo c ircuito (sin tomar en cuenta los contactos 
de la cocina, el comedor y la lavandería, que son considerados como salidas de alumbrado).  
(2) Para aparatos fijos en un circuito sin salidas de alumbrado, la suma de la corriente nominal no debe 
exceder la capaci dad del circuito derivado. Las cargas de motores u otras cargas de servicio continuo 
no deben exceder 80 por ciento de la capacidad del circuito derivado.  
(3) La capacidad de aparatos conectados con un solo cordón y clavija en un circuito que no tenga otra s 
salidas, no debe ser mayor que 80 por ciento de la capacidad nominal del circuito.  
(4) La capacidad del circuito derivado se debe basar en las demandas especificadas en 550 -18(b)(5).  
e) Cuarto de baño.  Las salidas de contactos para el cuarto de baño debe n estar alimentadas por lo 
menos con un circuito derivado de 20 amperes. Estos circuitos no deben tener salidas diferentes a las 
indicadas en 550 -13(e)(2).  
550-13. Salidas para contactos  
a) Salidas para contactos del tipo con terminal de puesta a tierra.  Todas las salidas para contactos 
deben cumplir con lo siguiente:  
(1) ser del tipo con terminal de puesta a tierra;  
(2) instalarse de acuerdo con lo indicado en la Sección 406 -4, y 
(3) ser sencillos o múltiples, de 15 o 20 amperes, 120 volts y aceptar clavij as de espigas paralelas, 
excepto cuando se alimenten aparatos específicos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
b) Interruptores de circuito por falla a tierra.  Todas las salidas para contacto monofásicas de 120 volts 
de 15 y 20 amperes instaladas en los lugares especificados en los incisos ( 1) al (5) siguientes deben tener 
protección para el personal GFCI.  
(1) En exteriores, incluyendo compartimientos accesibles desde el exterior,  
(2) En baños, incluyendo los contactos que haya en las luminarias,  
(3) Cocinas, donde los contactos estén instala dos para servir las cubiertas en las cocinas,  
(4) Fregaderos, donde los contactos están instalados a una distancia no mayor de 1.80 metros del borde 
exterior del fregadero, y  
(5) Lavadoras de trastes.  
Nota: Para información sobre la protección de lavadoras  de trastes vea la sección 422 -5. 
c) Aparato fijo conectado con cordón.  Se debe proporcionar una salida para contacto del tipo con 
terminal de puesta a tierra para cada aparato fijo conectado con cordón.  
d) Salidas requeridas para contactos. Deben instalar se salidas de contactos en todas las habitaciones 
diferentes del cuarto de baño, armario y áreas de corredores y deben estar instaladas en espacios de pared 
con un ancho de 60 centímetros o más, de modo que ningún punto a lo largo de la línea del piso esté  a más 
de 1.80 metros medidos horizontalmente desde una salida en ese espacio. Además, las salidas de contactos 
se deben instalar en los siguientes lugares:  
(1) Sobre o adyacentes a las cubiertas en la cocina [por lo menos uno a cada lado del fregadero, si  hay 
cubiertas a cada lado y tienen 30 centímetros de ancho o más].  
(2) Adyacente al refrigerador y el espacio de la estufa auto soportada a gas. Se permitirá un contacto de 
tipo múltiple para servir como salida para una cubierta y un refrigerador.  
(3) En los espacios de la cubierta incorporado para productos de tocador.  
(4) En los espacios de la cubierta debajo de gabinetes montados en la pared.  
(5) En la pared, en el punto más próximo a aquel donde una cubierta tipo barra se une a la pared.  
(6) En la pare d, en el punto más próximo a aquel donde un divisor fijo del cuarto se une a la pared.  
(7) En las áreas de lavandería a una distancia máxima de 1.80 metros de la ubicación prevista para los 
de lavandería.  
(8) Por lo menos una salida de contacto, ubicada en  el exterior y accesible a nivel del suelo y a no más 
de 2.00 metros por encima del suelo. Una salida de contacto ubicada en un compartimiento accesible 
desde el exterior de la unidad se debe considerar como un contacto exterior.  
(9) Se debe instalar por l o menos una salida de contacto en los baños, a una distancia máxima de 90 
centímetros del borde externo de cada lavamanos. Esta salida se debe ubicar por encima o 
adyacente al sitio del lavamanos. El contacto debe ser adicional a cualquier contacto que sea  parte 
de una luminaria o de un. El contacto no debe estar encerrado dentro del gabinete del baño ni del 
tocador.  
e) Salida para los cables de calefacción de la tubería.  Para la conexión de los cables de calefacción de 
la tubería, se debe ubicar una salida  de contacto en la parte inferior de la unidad, de la siguiente manera:  
(1) A una distancia máxima de 60 centímetros de la entrada de agua fría.  
(2) Conectada a un circuito derivado interior, que no sea el circuito derivado para un pequeño. Para este 
fin se permitirá usar un circuito de contacto del cuarto de baño.  
(3) En un circuito donde todas las salidas están en el lado de la carga del interruptor del circuito contra 
fallas a tierra.  
(4) Esta salida no se debe considerar como el contacto exigido por 550 -13 (d) (8).  
f) Salidas para contactos no permitidas. No se permitirán salidas de contactos en los siguientes lugares:  
1) Regaderas y tinas.  No se deben instalar salidas para contactos dentro o directamente encima de una 
regadera o espacio de la tina.  
2) Posición con la cara hacia arriba . Un contacto no debe estar instalado con la placa frontal hacia arriba 
en cualquier mostrador o mesa de trabajo.  
3) Calentadores eléctricos.  No se deben instalar salidas de contacto por encima de los calentadores 
eléctricos  de zoclo, a menos que se indique en el aprobado o las instrucciones del fabricante.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
g) Salidas de contacto no exigidas.  No se exigirán salidas de contacto en los siguientes lugares:  
(1) En los espacios de la pared ocupados por estufas integradas o gabinet es para guardar ropa.  
(2) En los espacios de la pared por detrás de puertas que se pueden abrir totalmente contra la superficie 
de una pared.  
(3) En los divisores de la habitación de tipo celosía que tienen menos de 2.50 metros, no sólidos, y a una 
distanc ia máxima de 15 centímetros del piso.  
(4) En el espacio de la pared suministrado para cubierta tipo barra.  
550-14. Luminaria s y aparatos  
a) Fijación de los aparatos en tránsito.  Se deben proporcionar los medios para asegurar firmemente los 
aparatos cuando la casa móvil esté en tránsito (véase 550 -16 para los requerimientos de puesta a tierra).  
b) Accesibilidad.  Cada aparato debe estar accesible para inspección, limpieza, reparación o reemplazo 
sin que sea necesario quitar cualquier parte fija de la construc ción.  
c) Colgantes. Se permitirán luminarias de tipo colgante o cordones colgantes.  
d) Luminarias en regaderas y tinas.  Cuando una luminaria se instale sobre una tina o en un 
compartimento para la regadera, debe ser de tipo cerrado, con empaques y aprobado  para lugares mojados.  
550-15. Métodos de alambrado y materiales. Con excepción de las limitaciones especificadas en esta 
Sección los métodos de alambrado y los materiales incluidos en esta NOM deben ser utilizados en casas 
móviles. No se permite en circui tos derivados, el uso de conductores de aluminio, aleación de aluminio o de 
aluminio con recubrimiento de cobre.  
a) Cajas no metálicas.  Se permiten cajas no metálicas únicamente con canalizaciones no metálicas o 
cables con cubierta no metálica.  
b) Protecci ón del cable con cubierta no metálica.  El cable con cubierta no metálica instalado a 38 
centímetros o menos por arriba del piso, si está expuesto, se debe proteger contra daño físico con paneles, 
bandas de resguardo o canalizaciones. El cable susceptible d e dañarse en el almacenamiento debe estar 
protegido en todos los casos.  
c) Protección de cables con cubierta metálica o no metálica.  Se permite que los cables con cubierta 
metálica o no metálica pasen a través del centro de la parte más ancha de los montan tes de 5 x 10 
centímetros. Sin embargo, se deben proteger cuando pasen a través de montantes de 5 x 5 centímetros o por 
otros montantes o bastidores donde el cable o su armadura, esté a menos de 3 centímetros de la superficie 
interior o exterior de los mon tantes, cuando los materiales de revestimiento de la pared estén en contacto con 
aquéllos. Para proteger al cable se debe utilizar una placa de acero a cada lado del cable, o tubo de un 
espesor de pared no menor que 1.5 milímetros. Estas placas o tubos se deben fijar firmemente en su sitio.  
d) Placas frontales metálicas.  Cuando se usen placas frontales metálicas, deben estar puestas  a tierra, 
eficazmente.  
e) Requisitos de instalación.  Si una cocina, secadora de ropa u otros aparatos similares, se conectan 
con cable con cubierta metálica o tubo conduit metálico flexible, se debe dejar una longitud libre de cable o de 
tubo conduit de cuando menos 90 centímetros, para permitir el movimiento del aparato. El cable o tubo 
conduit metálico flexible debe estar asegu rado a la pared. Los cables tipo NM o SE no deben usarse para 
conectar una estufa o una secadora. Esto no prohíbe el uso del cable tipo NM o SE entre el dispositivo de 
protección contra sobrecorriente del circuito derivado y la caja de conexiones, o el con tacto para la estufa  o la 
secadora.  
f) Canalizaciones.  Cuando un tubo conduit metálico tipo pesado o semipesado termine en una envolvente 
con una conexión con contratuerca y pasacable, se deben proporcionar dos contratuercas, una por dentro y 
otra por fuer a de la envolvente. Se permite el uso de tubo conduit no metálico tipo pesado o ligero. Todos los 
extremos cortados de tubo conduit deben escariarse o darle un acabado para eliminar los filos cortantes.  
g) Interruptores.  Los interruptores deben tener las c apacidades siguientes:  
(1) Para los circuitos de alumbrado, los interruptores deben tener una capacidad nominal no menor que 
10 amperes, a 120 volts y en ningún caso menor que la carga conectada.  
(2) Para motores u otras cargas, los interruptores deben cum plir las disposiciones 404 -14 
h) Alambrado bajo el chasis (expuesto a la intemperie)  
(1) Cuando el alambrado sea exterior o esté debajo del chasis (120 volts o mayor) y esté expuesto a la 
humedad o a daño físico, debe estar protegido por un tubo conduit o canalización adecuados para uso  en Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
lugares mojados o donde esté sometido a daños físicos. Los conductores deben ser adecuados para lugares 
mojados.  
(2) Cuando el cableado esté expuesto a daño físico, debe estar protegido por una canalización, tubo 
conduit o algún otro medio.  
i) Cajas, accesorios y gabinetes.  Las cajas, accesorios y gabinetes deben estar firmemente asegurados 
en su lugar y deben estar apoyados a un elemento estructural de la casa, directamente o mediante una 
abrazadera resistente.  
Excepción:  Cajas tipo de fijación rápida. Las cajas que están equipadas con soportes especiales para 
pared o plafón y los artefactos eléctricos con cajas integrales, que pueden asegurarse firmemente a las 
paredes o al plafón, y que estén marcados para ese uso, se pe rmiten sin soportarse de un miembro 
estructural o soporte. La prueba y aprobación debe incluir a los sistemas de construcción de paredes y 
plafones para los cuales las cajas y dispo sitivos son destinados a ser utilizados.  
j) Conexiones de las terminales d e aparatos.  Los aparatos que tengan conexiones terminales con un 
circuito derivado que opere a temperaturas mayores a 60 ºC, deben tener conductores de circuito que 
cumplan con lo indicado en los incisos siguientes:  
(1) Se permite que los conductores de ci rcuitos derivados que tengan un aislamiento adecuado para la 
temperatura a la que sean sometidos, entren directamente al aparato.  
(2) Los conductores que tengan un aislamiento adecuado para la temperatura a que son sometidos, 
deben ir desde la conexión de la terminal del aparato hasta una caja de salida de fácil acceso, 
ubicada cuando menos a 30 centímetros del aparato. Estos conductores deben estar en una 
canalización adecuada o un cable Tipo AC o MC con una longitud mínima de 45 centímetros, pero no 
mayor  que 1.80 metros.  
k) Interconexión de componentes.  Los conectores y accesorios destinados a estar ocultos al momento 
del armado deben estar e identificados para la interconexión de los componentes del edificio.  
Los accesorios y conectores deben ser iguale s al método de alambrado empleado en cuanto a su 
aislamiento, elevación de temperatura, resistencia a la corriente de falla y deben ser capaces de soportar las 
vibraciones y golpes producidos durante el transporte de la casa móvil.  
NOTA:  Ver 550 -19 con res pecto a la interconexión de las unidades con secciones múltiples.  
550-16. Puesta a tierra.  La puesta a tierra de las partes metálicas eléctricas y no eléctricas en una casa 
móvil debe hacerse a través de la conexión a una barra de puesta a tierra en el tab lero de distribución de la 
casa. La barra de puesta a tierra debe conectarse a tierra utilizando un conductor con aislamiento de color 
verde del cordón de alimentación o del alambrado del alimentador a la tierra de acometida, instalado en el 
equipo de acom etida, localizado adyacente al lugar de la casa móvil. Ni el chasis de la casa móvil, ni la 
carcasa de cualquier aparato eléctrico, deben conectarse al conductor de circuito puesto a tierra (neutro) en  la 
casa móvil. Cuando el panel de distribución es el e quipo de acometida, tal como lo permite 550 -32 (b), los 
conductores del neutro y la barra conductora de puesta a tierra del equipo deben estar conectados.  
a) Conductor puesto a tierra  
1) Aislado  El conductor puesto a tierra (neutro), debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra y 
de las cajas de los equipos y de otras partes puestas a tierra. Las terminales del conductor del circuito puesto 
a tierra en el tablero de distribución y en estufas, secadoras de ropa, cubierta de cocinas y hornos monta dos 
en la pared, estar aislados de las envolventes de los equipos. Los tornillos, cintas o barras de unión en el 
tablero de distribución o en aparatos deben ser retirados y desechados. Cuando el panel de distribución es el 
equipo de acometida, como lo perm ite 550 -32 (b), los conductores del neutro y la barra conductora de puesta 
a tierra del equipo deben estar conectados.  
2) Conexiones de estufas y secadoras de ropa.  Las conexiones de estufas y secadoras de ropa a 
120/240 volts de tres conductores se deben hacer con un cordón de cuatro conductores clavijas con terminal 
de puesta a tierra de tres polos cuatro hilos, o por cables tipo AC, MC, o con conductores dentro de tubo 
conduit metálico flexible.  
b) Medio de puesta a tierra de equipos  
1) Cordón de aliment ación o alimentador permanente.  El conductor con aislamiento de color verde en 
el cordón de suministro o en el alambrado alimentador permanente, debe estar conectado a la barra de puesta 
a tierra del tablero de distribución o en los medios de desconexión.  
2) Sistema eléctrico.  En el sistema eléctrico, toda parte metálica expuesta, caja, estructura, tapas 
ornamentales de luminarias y similares, deben estar unidas eficazmente a la terminal de puesta a tierra o a la 
envolvente del tablero de distribución.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
3) Aparatos conectados con cordón.  Los aparatos conectados con cordón, tales como lavadoras, 
secadoras de ropa, refrigeradores y los sistemas eléctricos de las estufas de gas y similares, deben estar 
puestos a tierra por medio de un cordón con conductor de pue sta a tierra y una clavija con terminal de puesta 
a tierra.  
c) Unión de partes metálicas no portadoras de corriente  
1) Partes metálicas expuestas, no portadoras de corriente.  Toda parte metálica expuesta no portadora 
de corriente, y que pueda ser energizad a debe estar unida en forma efectiva a la terminal de puesta a tierra o 
a la envolvente del tablero de distribución. Se debe conectar un conductor de unión entre el tablero de 
distribución y alguna terminal accesible en el chasis.  
2) Terminales de puesta a  tierra.  Las terminales de puesta a tierra deben ser del tipo sin soldadura y 
aprobadas como conectores a compresión adecuados para el tamaño del conductor utilizado. El conductor de 
unión debe ser alambre o cable cableado, aislado o desnudo y de cobre de tamaño nominal no menor que 
8.37 mm2 (8 AWG) o equivalente. El conductor de unión se debe instalar de tal manera que no quede 
expuesto a daño físico.  
3) Tubería y ductos metálicos.  La tubería metálica de gas, agua, desagüe y los ductos metálicos de 
circula ción de aire se consideran unidos si están conectados a la terminal en el chasis (véase 550 -16(c)(1)) 
mediante abrazaderas, conectores sin soldadura o cintas adecuadas de puesta a tierra.  
4) Techos y cubiertas exteriores metálicos.  Cualquier techo metálico  o cubierta exterior se considera 
unido si se cumplen las condiciones siguientes:  
(1) las láminas metálicas están traslapadas entre sí y están firmemente aseguradas a las partes 
estructurales de madera o metal con sujetadores metálicos y  
(2) si la parte in ferior de la lámina de la cubierta metálica exterior se asegura por medio de sujetadores 
metálicos en cada miembro de cruce del chasis por dos cintas metálicas por unidad de casa móvil o 
sección en los extremos opuestos.  
El material de la cinta de unión de be ser de un ancho mínimo de 10 centímetros y de material equivalente 
al del techo o de un material de conductividad eléctrica igual o mejor. La cinta debe fijarse con un accesorio 
que penetre la pintura, tal como tornillos o arandelas con puntas en forma de estrella o su equivalente.  
550-17. Pruebas  
a) Prueba de rigidez dieléctrica.  El alambrado de cada casa móvil debe ser sometido a una prueba de 
rigidez dieléctrica de 900 volts durante un minuto (con todos los interruptores cerrados), que se aplique entr e 
las partes vivas (incluyendo el neutro) y la tierra de la casa móvil. Como alternativa, se permite que la prueba 
se ejecute a 1080 volts durante un segundo. Esta prueba se debe hacer después de que los circuitos 
derivados estén terminados y que los equip os de alumbrado y aparatos han sido instalados.  
Excepción:  Los equipos de alumbrado y aparatos que estén aprobados no requieren ser sometidos a la 
prueba de rigidez dieléctrica.  
b) Pruebas de continuidad, operación y verificación de la polaridad. Cada casa  móvil debe ser sujeta 
a todo lo siguiente:  
(1) una prueba de continuidad eléctrica para asegurar que todas las partes expuestas eléctricamente 
conductoras están unidas apropiadamente;  
(2) una prueba de operación eléctrica, para demostrar que todo el equip o, con excepción de 
calentadores de agua y hornos eléctricos, estén conectados y operen adecuadamente, y  
(3) una verificación de la polaridad eléctrica del equipo permanentemente alambrado y de las salidas 
para contactos para determinar que las conexiones se han realizado apropiadamente.  
550-18. Cálculos.  El siguiente método debe ser empleado para calcular la carga del cordón de suministro 
y del tablero de distribución para cada conjunto alimentador, para cada casa móvil, en lugar del procedimiento 
descrito  en el Artículo 220 y debe basarse en una alimentación de 120/240 volts o 220Y/127 volts, tres 
conductores, con cargas de 120 volts balanceadas entre dos fases de un sistema de tres hilos.  
a) Carga de a lumbrado y de aparatos pequeños  
1) Voltamperes para al umbrado . Longitud x ancho del piso de la casa móvil (dimensiones exteriores) x 
33 voltamperes/m2. 
2) Voltamperes para aparatos pequeños.  Número de circuitos x 1500 voltamperes por cada circuito de 
20 amperes de contactos para aparato (ver la definición de aparato portátil, con la NOTA en 550 -2). 
3) Voltamperes para el circuito del área de lavandería.  1500 voltamperes.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
4) Voltamperes totales . Voltamperes para alumbrado + voltamperes para aparatos pequeños + 
voltamperes para el área de lavandería = voltampere s totales  
5) Voltamperes netos . Los primeros 3000 voltamperes totales al 100 por ciento más los restantes al 35 
por ciento = voltamperes que se deben dividir por 220 volts para obtener la corriente (amperes) por fase.  
b) Carga total para determinar el sumi nistro de energía.  La carga total para determinar el suministro de 
energía es la suma de:  
(1) La carga de alumbrado y de aparatos pequeños calculada según lo establecido en 550 -18(a)(5).  
(2) Los amperes de la placa de datos de motores, calentadores y otras  cargas (extractores, equipos de 
aire acondicionado, calefacción eléctrica, de gas o combustible). Se omiten las cargas más pequeñas 
de calefacción o enfriamiento, excepto cuando el ventilador se use como evaporador del aparato del 
aire acondicionado. Cuan do no esté instalado un equipo de aire acondicionado y se provea un 
cordón de suministro de energía de 40 amperes, se debe dejar una reserva de 15 amperes para aire 
acondicionado por fase.  
(3) 25 por ciento de la corriente del motor mayor en (2).  
(4) Los a mperes totales de la placa de datos para el triturador de desperdicios, lavavajillas, calentador 
de agua, secadora de ropa, horno de pared y cocinetas. Cuando el número de estos aparatos es 
mayor de tres, aplicar el 75 por ciento del total.  
(5) Calcular lo s amperes para estufas y hornos integrados (distintas a los hornos y cocinetas) al dividir 
entre 220 o 240 volts los valores indicados a continuación:  
Potencia en la placa de datos (watts)  Voltamperes a usar  
De 0 hasta 10 000  80% de la potencia nominal  
De 10 001 a 12 500  8 000  
De 12 501 a 13 500  8 400  
De 13 501 a 14 500  8 800  
De 14 501 a 15 500  9 200  
De 15 501 a 16 500  9 600  
De 16 501 a 17 500  10 000  
 
(6) Si existen salidas o circuitos para aparatos distintos de los instalados en fábrica, debe incl uirse la 
carga estimada.  
Véase a continuación un ejemplo de aplicación de estos cálculos.  
Ejemplo:  
Una casa móvil de 20 x 3 metros y con dos circuitos derivados para aparatos, un calentador de  1000 
voltamperes a 220 volts, un extractor de aire de 200 volta mperes a 127 volts, un lavavajillas  de 400 
voltamperes a 127 volts y una estufa eléctrica de 6000 voltamperes a 220 volts.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
 
c) Método opcional para cálculo de la carga para alumbrado y para aparatos.  Se permite el método 
opcional para calcular la carga pa ra alumbrado y aparatos mostrados en 220 -82. 
550-19. Interconexión de casas móviles de múltiples secciones o unidades de casas prefabricadas.  
a) Métodos de alambrado.  Se deben usar métodos de alambrado aprobados de tipo fijo, para unir partes 
de un circuit o que debe estar unido eléctricamente y que está localizado en secciones adyacentes de casas 
móviles, después de que la casa sea instalada sobre la cimentación. Las uniones de los circuitos deben estar 
accesibles para desarmarse cuando la vivienda se prepa re para su reubicación.  
NOTA:  Ver 550 -15(k) con relación a la interconexión de los componentes.  
b) Medios de desconexión.  Se permitirá que las casas expansibles o prefabricadas de unidades 
múltiples, que no tienen alimentadores instalados permanentemente y  se van a trasladar de un lugar a otro 
tengan medios de desconexión con equipo protector del circuito derivado en cada unidad si su ubicación es tal 
que después ensamblar las unidades, se cumplirán los requisitos de 550 -10. 
550-20. Salidas, luminarias, equ ipo de aire acondicionado y similar en exteriores  
a) Aprobado para uso en exterior.  Las luminarias y equipos en exteriores deben ser del tipo aprobado 
para uso en lugares mojados o exteriores. Los contactos en exteriores deben cumplir lo establecido en 406 -9. 
Cuando se ubican en la parte inferior de la casa o abajo de las prolongaciones del techo o lugares protegidos 
similares, las luminarias y los equipos exteriores deben estar aprobados para uso en lugares húmedos.  
b) Equipos de calefacción y/o de aire ac ondicionado en exteriores.  Un circuito derivado de una casa 
móvil para alimentar equipo de calefacción y/o de aire acondicionado localizados en el exterior, diferentes a 
equipo de aire acondicionado tipo ventana, debe tener sus conductores terminados en un a caja registro de 
salida aprobada, o en un medio de desconexión localizado en el exterior de la casa móvil. Se debe fijar una 
placa permanente junto a la caja de salida, que contenga la siguiente información:  
ESTA CONEXIÓN ES PARA EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y/ O DE AIRE ACONDICIONADO.  
EL CIRCUITO DERIVADO TIENE UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE ______ AMPERES, PARA _____ VOLTS, 
60 HERTZ.  
LA AMPACIDAD DEL CONDUCTOR ES DE _____ AMPERES  
Los medios de desconexión deben estar ubicados a la vista del equipo.  
En los espacios en blanco se deben indicar los valores de tensión y corriente. La placa debe tener un 
espesor no menor que 0.5 milímetros y estar grabada en bronce, acero inoxidable o aluminio anodizado o 
recubierto o su equivalente. Las dimensiones mínimas de la etiqueta de ben ser de 7.5 x 4.5 centímetros.  
550-25. Protección con interruptor de circuito por fallas de arco  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
a) Definición.  Los interruptores de circuito por fallas de arco se definen en el Artículo 100  
b) Casas móviles y de casas prefabricadas.  Todos los circuitos  derivados de 120 volts que alimentan 
salidas de 15 y 20 amperes instaladas en las alcobas, salas de estar, comedores, salones, bibliotecas, 
terrazas, salón de juegos, closets, pasillos u otras áreas o cuartos similares de casas móviles y de casas 
prefabri cadas deben cumplir con 210 -12. 
Parte C. Acometida y alimentadores  
550-30. Sistemas de distribución.  El sistema eléctrico distribución secundaria para el estacionamiento de 
las casas móviles hacia los lotes de las casas móviles debe ser monofásico, de tens ión nominal de 120/240 
volts. Para los fines de esta Parte C, cuando la acometida para el estacionamiento sea mayor que 240 volts, 
los transformadores y los tableros de distribución secundaria deben ser tratados como acometidas.  
550-31. Factores de demanda  permisibles.  Los sistemas eléctricos de alambrado para estacionamientos 
de casas móviles deben estar calculados (a 120/240 volts) con base en el mayor de los valores siguientes:  
(1) 16 000 voltamperes para cada lote de casa móvil, o  
(2) la carga calculada  de acuerdo con lo indicado en 550 -18 para la casa móvil típica más grande que se 
pueda ubicar en cada lote.  
Se permite calcular la carga de acometida o de los alimentadores de acuerdo con la Tabla 550 -31. No se 
permite ningún factor de demanda para cualqu ier otra carga, con excepción de lo indicado en esta NOM.  
Tabla 550 -31.- Factores de demanda para conductores de entrada  de acometida y alimentadores  
Número de casas 
móviles  Factor de Demanda  
1 100 
2 55 
3 44 
4 39 
5 33 
6 29 
7 a 9  28 
10 a 12  27 
13 a 15 26 
16 a 21  25 
22 a 40  24 
41 a 60  23 
61 y en adelante  22 
 
550-32. Equipo de acometida  
a) Equipo de acometida para casas móviles.  El equipo de acometida de una casa móvil debe estar 
localizado al lado de ésta y no instalado dentro o sobre la casa mó vil. El equipo de acometida debe colocarse 
a la vista y a una distancia no mayor que 9.00 metros de la pared exterior de la casa móvil a la que sirve.  Se 
permite que el equipo de acometida esté ubicado en otro lugar del predio, siempre que haya un medio de  
desconexión adecuado para el equipo de acometida, ubicado al alcance de la vista desde la pared exterior  de 
la casa móvil que aliment a y a no más de 9.00 metros de é sta y cuyo valor nominal no sea inferior a la exigida 
para el equipo de acometida según 55 0-32(c). La puesta a tierra en el medio de desconexión debe estar de 
acuerdo con 250 -32. 
b) Equipo de acometida para casas prefabricadas.  Se permite que el equipo de acometida esté 
instalado dentro o sobre una casa prefabricada, siempre que se cumplan toda s las condiciones siguientes:        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) La casa debe estar asegurada en su lugar mediante un sistema de anclaje o instalada y asegurada 
sobre un cimiento permanente.  
(2) La instalación de acometida debe cumplir lo establecido en las Partes A hasta G del Artículo  230. 
(3) Deben existir medios para conectar el conductor del electrodo de puesta a tierra al equipo de 
acometida, y para encaminarlo por fuera de la estructura.  
(4) La puesta a tierra y la unión de acometida deben estar acordes con las Partes A hasta E de l  Artículo 
250. 
(5) Las instrucciones deben establecer con claridad métodos de puesta a tierra que se encuentran en el 
Artículo 250.  
(6) En las instrucciones se debe especificar el tamaño mínimo del conductor del electrodo de puesta  a 
tierra.  
(7) Sobre o adyacente al equipo de acometida, se debe colocar una etiqueta roja con la siguiente 
advertencia:  
ADVERTENCIA  
NO SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA HASTA QUE EL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA ESTÉ 
INSTALADO Y CONECTADO (CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN)  
Cuando el equipo de acometida no está instalado dentro ni sobre la unidad, la instalación debe cumplir con 
las otras disposiciones de esta sección.  
c) Valor nominal.  El equipo de acometida de casas móviles debe tener un valor nominal de corriente no 
inferio r a 100 amperes, a 120/240 volts y deben existir medios para conectar el conjunto del alimentador de la 
casa móvil por un método de alambrado permanente. También se permitirá que las salidas de fuerza, 
utilizadas como equipo de acometida de una casa móvil,  contengan contactos hasta de 50 amperes con la 
protección contra sobrecorriente adecuada. Los contactos de 50 amperes deben tener la configuración 
mostrada en la Figura 550 -10(c).  
d) Equipo eléctrico adicional en exteriores.  El equipo de acometida de la c asa móvil debe también 
contener los medios para la conexión de una construcción o estructura accesoria o equipo eléctrico adicional 
ubicado fuera de la casa móvil mediante un método de alambrado fijo, bien sea en el equipo de acometida de 
la casa móvil o e n el medio de desconexión externo local permitido en 550 -32(a).  
e) Contactos adicionales.  Se permiten contactos adicionales para la conexión de equipo eléctrico 
ubicado fuera de la casa móvil, tales contactos deben ser de 120 volts, monofásicos, de 15 y 20  amperes, y 
deben estar protegidos por un interruptor de circuito por falla a tierra.  
f) Altura de montaje.  Los medios de desconexión exteriores para las casas móviles deben estar ubicados 
de forma que la parte inferior de las envolventes que los contengan  estén a no menos de 60 centímetros 
sobre el nivel del piso terminado o plataforma de trabajo. Los medios de desconexión deben estar instalados 
de tal manera que el centro de la palanca de operación manual, cuando está en su posición más alta, esté a 
no má s de 2.00 metros sobre el nivel del piso terminado o plataforma de trabajo.  
g) Marcado.  Cuando un contacto a 125/250 volts o 220Y/127 volts se use en un equipo de acometida de 
una casa móvil, éste debe estar marcado con la siguiente leyenda:  
"Desconecte el  desconectador o interruptor automático antes de insertar o retirar la clavija.  
La clavija debe estar completamente inse rtada o retirada"  
El marcado debe estar localizado en un lugar visible sobre el equipo de acometida, junto al contacto.  
550-33. Alimenta dor 
a) Conductores de los alimentadores.  Los conductores alimentadores de la casa móvil deben constar de 
un cordón, instalado de fábrica de acuerdo con lo indicado en 550 -10(b), o un alimentador instalado 
permanentemente que conste de cuatro conductores, a islados, codificados por colores, los cuales deben estar 
identificados por un marcado de fábrica o en campo de acuerdo con lo indicado en 310 -110. Los conductores 
de puesta a tierra de equipo no se deben identificar mediante la remoción del aislamiento.  
Excepción:  Cuando el alimentador para una casa móvil se instale entre la acometida y un medio de 
desconexión de la casa móvil como lo indica la Sección 550 -32(a), se permite omitir el conductor de puesta a 
tierra de equipo, cuando el conductor puesto a tierr a del circuito es puesto a tierra en los medios de 
desconexión como se requiere en 250 -32(b) excepción.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
b) Capacidad del alimentador.  Los conductores del circuito alimentador de un lote para casas móviles y 
casas prefabricadas deben tener una capacidad no inferior a las cargas alimentadas y un valor nominal no 
inferior que 100 amperes y se permitirá que estén dimensionados de acuerdo con 310 -15(b)(7).  
ARTÍCULO 551  
VEHÍCULOS DE RECREO Y SUS ESTACIONAMIENTOS  
Parte A. Generalidades  
551-1. Alcance . Las disposic iones de este Artículo se refieren a los conductores y equipos eléctricos, que 
no sean los circuitos de baja tensión ni de los vehículos automotores ni extensiones de ellos, instalados dentro 
o sobre vehículos de recreo, a los conductores que conectan vehí culos de recreo a una fuente de suministro 
de electricidad y a la instalación del equipo y los dispositivos relacionados con instalaciones eléctricas dentro 
de un estacionamiento de vehículos de recreo.  
551-2. Definiciones (Véase el Artículo 100 para otras  definiciones)  
Aparato fijo.  Un aparato que está sujeto o asegurado en un sitio específico.  
Baja tensión.  Fuerza electromotriz de 24 volts nominal o menos.  
Casa rodante.  Vehículo diseñado para proporcionar alojamiento temporal para recreación, acampar o 
viajar, construido sobre, o unido permanentemente al chasis de un vehículo con motor de propulsión propia  o 
a un chasis de un camión que es parte integral del vehículo completo (Véase Vehículo de recreo).  
Conductores del circuito alimentador para el sitio d e vehículos de recreo.  Los conductores que van 
desde el equipo de acometida del estacionamiento hasta el equipo de acometida del lugar de cada de 
vehículos de recreo.  
Cajón para vehículos de recreo.  Es el área destinada para la ubicación de un vehículo de recreo.  
Camión o camioneta para acampar.  Unidad portátil construida para proporcionar alojamiento temporal 
para recreo, viajar o acampar y que consiste en un techo, piso y paredes, diseñado para ser montado y 
desmontado del cajón de una camioneta de carga (véase Vehículos de recreo).  
Conjunto alimentador.  Los conductores, incluyendo los conductores de fase, los puestos a tierra, y 
conductores de puesta a tierra de equipo, conectores, clavijas y todos los demás accesorios, soportes 
aislantes para cables o di spositivos instalados con el propósito de llevar energía desde la fuente de 
alimentación hasta el panel de distribución dentro del vehículo de recreo.  
Convertidor.  Dispositivo que cambia la corriente de una forma a otra, por ejemplo, de corriente alterna a  
corriente continua.  
Estacionamiento para vehículos de recreo.  Un terreno bajo el control de una persona, organización o 
entidad gubernamental donde se ofrecen, dos o más lugares para vehículos recreativos y/o sitios para 
acampar, para uso del público en g eneral o miembros de una organización, para estancias de noche.  
Estructura.  Riel de chasis y cualquier aditamento de metal soldado al mismo, con un espesor de 1.5 
milímetros o mayor.  
Equipo de acometida del sitio de vehículos de recreo.  El equipo necesari o, usualmente una salida de 
energía, consistente de un interruptor automático o desconectador con fusibles y sus accesorios, localizados 
cerca del punto de entrada de los conductores de alimentación al sitio del vehículo de recreo, con la finalidad 
de cons tituir el medio de desconexión para el suministro de dicho sitio.  
Equipo de aire acondicionado o de climatización.  Todo equipo destinado o instalado con el fin de hacer 
el proceso de tratamiento del aire para controlar simultáneamente o individualmente su temperatura, 
humedad, limpieza y distribución, con objeto de cumplir con los requisitos del espacio acondicionado.  
Frente muerto  (aplicado a desconectadores, interruptores automáticos, tableros de alumbrado y 
control y tableros de distribución).  Diseñado, construido e instalado de tal forma que las partes que no 
transportan corriente normalmente están expuestas en el frente.  
Medio de desconexión.  Equipo que usualmente consta de un interruptor automático o un desconectador 
y fusibles y sus accesorios, coloca do cerca del punto de entrada de la acometida a un vehículo de recreo y 
destinado a ser el medio de desconexión de la energía del vehículo de recreo.  
Remolque para acampar.  Vehículos portátiles montados sobre ruedas y construidos con paredes 
laterales hech as de paneles desmontables, que pueden plegarse para ser remolcados por otros vehículos y 
desplegarse en el campamento para proporcionar alojamiento al viajar o acampar (véase vehículos de 
recreo).        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Remolque para viajes.  Un vehículo sobre ruedas diseñado y construido principalmente para proporcionar 
alojamiento temporal para recreo, acampar o viajar, de un tamaño y peso tales que no requiera permiso 
especial para circular en autopistas cuando es remolcado por un vehículo de motor y que tenga un área para 
vivienda menor que 30 m2 (ver Vehículo de recreo).  
Sitio para vehículos de recreo.  Un espacio dentro de un estacionamiento para vehículos de recreo, 
destinado para el acomodo de cualquier vehículo de recreo, tiendas de campaña u otras unidades individuales 
para acampar en forma temporal.  
Vehículo de recreo.  Tipo de vehículo diseñado principalmente como alojamiento temporal para recreo, 
acampar o viajar, ya sea que tenga su propia fuerza motriz o esté montado sobre o remolcado por otro 
vehículo. Los tipos princ ipales son: remolque para viajes, remolque para acampar, camión o camioneta para 
acampar y casa rodante.  
551-4. Requisitos generales  
a) No incluidos.  Un vehículo de recreo que no se utilice para los propósitos definidos en 551 -2, no es 
necesario que cumpla  con las disposiciones de la Parte D, relacionadas con el número o la capacidad de los 
circuitos requeridos. Sin embargo, si el vehículo de recreo está provisto con una instalación eléctrica que debe 
estar alimentada por un sistema de corriente alterna de tensión nominal de 120 volts o 120/240 volts o 
127/220 volts, debe cumplir con todos los demás requisitos aplicables de este Artículo.  
b) Sistemas.  Este Artículo cubre la combinación de sistemas eléctricos, instalación de generadores y 
sistemas de 120 volt s, 127, 208Y/120 volts o 120/240 volts.  
c) Etiquetas . Las etiquetas requeridas en el Artículo 551 deben estar hechas de bronce, acero inoxidable 
o plástico laminado grabado, estampado o en relieve de no menos de 0.13 mm (0.005 pulgadas) de espesor o 
de alu minio anodizado o recubierto de no menos de 0.5 mm (0.020 pulgadas) de espesor o su equivalente.  
Parte B. Sistemas eléctricos combinados  
551-20. Sistemas eléctricos combinados  
a) Generalidades.  Se permite que el alambrado de vehículos para conexión a una b atería o a una fuente 
de corriente continua, se conecte a una fuente de 120 volts, siempre y cuando el sistema completo de 
alambrado y el equipo tengan la capacidad y cumplan completamente con los requisitos de las partes A, B, C, 
D y E de este Artículo, p ara sistemas eléctricos de 120 volts. Los circuitos alimentados desde transformadores 
de corriente alterna no deben alimentar aparatos de corriente continua.  
b) Convertidores de tensión (de 120 volts de corriente alterna a baja tensión de corriente continu a). 
El lado de corriente alterna de un convertidor de 120 volts debe estar alambrado en completa conformidad con 
los requisitos de las partes A, B, y D, de este Artículo, para sistemas eléctricos de 120 volts.  
Excepción:  No están sujetos a lo indicado ante riormente, los convertidores suministrados como parte 
integral de un aparato.  
Todos los convertidores y transformadores deben ser aprobados para uso en vehículos de recreo, y 
diseñados o equipados para proporcionar protección contra sobre temperaturas. Par a determinar la capacidad 
nominal de los convertidores, se deben aplicar los siguientes porcentajes a la carga total conectada, 
incluyendo el régimen promedio de carga de la batería de todos los equipos de 12 volts.  
Los primeros 20 amperes de la carga a 10 0 por ciento, más  
Los segundos 20 amperes de la carga a 50 por ciento, más  
La carga arriba de 40 amperes al 25 por ciento.  
Excepción:  Un aparato de baja tensión que es controlado por un desconectador de acción momentánea 
(normalmente abierto) que no tiene medios para mantenerse en la posición de cerrado, ni los refrigeradores 
que funcionan a 120 volts, no deben ser considerados como una carga conectada cuando se determine la 
capacidad nominal del convertidor requerido. Los aparatos energizados momentáneamen te deben estar 
limitados a aquéllos utilizados para preparar el vehículo para su utilización o traslado.  
c) Unión de la envolvente del convertidor de tensión.  La envolvente metálica no portadora de corriente 
del convertidor de tensión se debe conectar al c hasis del vehículo mediante un conductor de cobre con un 
tamaño mínimo de 8.37 mm2 (8 AWG). El convertidor de tensión debe tener un conductor independiente de 
unión al chasis que no se debe usar como conductor portador de corriente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
d) Artefactos con tensi ón dual, incluyendo luminarias y aparatos.  Los artefactos, incluyendo las 
luminarias y aparatos, que tengan conexiones tanto para 120 volts como para baja tensión, deben ser del tipo 
aprobado para tensión dual.  
e) Autotransformadores.  No se deben usar auto transformadores.  
f) Contactos y clavijas.  Cuando un vehículo de recreo esté equipado con un sistema de corriente alterna, 
un sistema de baja tensión, o ambos, los contactos y clavijas del sistema de baja tensión deben tener una 
configuración diferente de l a del sistema de corriente alterna. Cuando un vehículo equipado con una batería u 
otro sistema de baja tensión tenga una conexión externa para alimentación a baja tensión, el conector debe 
tener una configuración tal que no admita alimentación de corriente  alterna.  
Parte C. Otras fuentes de energía  
551-30. Instalación del generador  
a) Montaje.  Los generadores deben estar montados de tal modo que estén unidos eficazmente al chasis 
del vehículo de recreo.  
b) Protección del generador.  El equipo debe estar inst alado para asegurar que los conductores 
portadores de corriente procedentes del generador del motor y otra fuente de alimentación externa no sean 
conectados al mismo tiempo a un circuito del vehículo.  
Los interruptores de transferencia automáticos en tales  aplicaciones deben estar aprobados para usarse 
en uno de los siguientes casos:  
(1) Sistemas de emergencia  
(2) Sistemas de reserva opcionales  
Los contactos usados como medios de desconexión deben estar accesibles (como se aplica a los métodos 
de alambrado)  y ser capaces de interrumpir su corriente nominal sin riesgo para el operador.  
c) Instalación de baterías y generadores.  Las baterías y las unidades generadoras accionadas por 
motor de combustión interna (sometidas a los requisitos de esta NOM), se deben fijar en su lugar para evitar 
desplazamientos por vibraciones o golpeteos en las carreteras.  
d) Ventilación de los compartimentos para generadores.  Los compartimentos destinados a unidades 
generadoras accionadas por motor de combustión interna deben tener ventilación aprobada de acuerdo con 
las instrucciones suministradas por el fabricante de la unidad generadora.  
e) Conductores de alimentación.  Los conductores de alimentación desde el generador del motor a la 
primera terminal en el vehículo deben ser del t ipo cableado e instalado en tubo conduit flexible aprobado o 
tubo conduit flexible hermético a líquidos aprobado. El punto de la primera terminal debe estar en uno de los 
siguientes lugares:  
(1) En el tablero de alumbrado y control;  
(2) En una caja de cone xiones con una tapa ciega;  
(3) En una caja de conexiones con un contacto;  
(4) En un interruptor de transferencia dentro de una envolvente; o  
(5) En un conjunto de contacto aprobado para su uso en conjunto con el generador.  
El tablero de alumbrado y control , el interruptor de transferencia encerrado o la caja de conexiones con un 
contacto deben ser instalados dentro de los 45 centímetros del punto de entrada de los conductores de 
alimentación en el vehículo. Debe montarse una caja de conexiones con una tapa ciega en la pared  de 
compartimiento, dentro o fuera del compartimiento; en cualquier parte de la estructura de soporte del 
generador (pero no en el generador); en el piso del vehículo, sobre el exterior del vehículo o dentro de los 45 
centímetros del punt o de entrada de los conductores de alimentación en el vehículo. Debe montarse un 
ensamble de contactos junto con el generador de acuerdo con un método aprobado.  
551-31. Fuente de alimentación múltiple  
a) Fuentes de alimentación múltiple.  Cuando se instale una fuente de alimentación múltiple, que conste 
de una fuente alterna de energía y un cordón de alimentación de energía, el alimentador de la fuente alterna 
de energía debe estar protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente. La instalac ión debe 
cumplir con lo indicado en 551 -30(a) y (b) y 551 -40. 
b) Capacidad de fuentes de alimentación múltiples.  No se requiere que las fuentes de alimentación 
múltiples sean de la misma capacidad.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Fuentes alternas de energía de más de 30 amperes.  Si un a fuente alterna de energía excede de 30 
amperes, a 120 volts, se permite alambrar como un sistema de 120 volts, o como un sistema de 120/240 volts, 
provisto con un dispositivo de protección contra sobrecorriente de valor apropiado instalado en el alimenta dor. 
d) Conjunto alimentador no menor que 30 amperes.  Se permite que un conjunto alimentador externo 
sea menor que la carga calculada pero no menor que 30 amperes, y debe tener una protección contra 
sobrecorriente no mayor que la capacidad del conjunto ali mentador externo.  
551-32. Otras fuentes.  Otras fuentes de energía de corriente alterna, tales como inversores o grupo 
motogenerador, deben estar aprobadas para uso en vehículos de recreo y deben estar instaladas de acuerdo 
con disposiciones aprobadas. Otra s fuentes de energía de corriente alterna deben estar alambradas en total 
conformidad con los requisitos de las Partes A, B, C, D y E de este Artículo, con respecto a sistemas 
eléctricos de 120 volts.  
551-33. Restricciones de la fuente alterna de energía.  El equipo de transferencia, si no está integrado a 
la fuente de energía, debe instalarse de modo que asegure que los conductores portadores de corriente desde 
otras fuentes de alimentación de corriente alterna y otra fuente alimentación externa no sean con ectados al 
mismo tiempo al circuito del vehículo. Los interruptores de transferencia automáticos en tales aplicaciones 
deben estar aprobados para usarse en uno de los siguientes casos:  
(1) Sistemas de emergencia  
(2) Sistemas de reserva opcionales  
Parte D. Sistemas de 120 volts o 120/240 volts  
551-40. Sistemas de 120 volts o 120/240 volts  
a) Requisitos generales.  El equipo y materiales eléctricos de vehículos de recreo, indicados para estar 
conectados a un sistema de alambrado de tensión nominal de 120 volts , 2 fases con conductor de puesta a 
tierra de equipos, o un sistema de alambrado de tensión a 120/240 volts o, 3 fases con conductor de puesta  a 
tierra de equipos deben estar aprobados e instalados de acuerdo con los requisitos  de las Partes A, B, C, D y 
E de este Artículo. El equipo eléctrico conectado de línea a línea debe tener un valor de tensión de  208-230 
volts.  
b) Materiales y equipo.  Los materiales eléctricos, dispositivos, aparatos, accesorios y otro equipo 
instalado, destinado para su uso dentro  o colocados en un vehículo de recreo, deben estar aprobados. Todos 
los productos deben usarse sólo de la forma que han sido probados y encontrados adecuados para el uso 
destinado.  
c) Protección con interruptor de circuito por falla a tierra.  El alambrado interno de un vehículo de 
recreo que tenga un solo circuito derivado de 15 o 20 amperes como se permite en 551 -42(a) y (b), debe tener 
una protección para personas por medio de un interruptor de circuito por falla a tierra. El interruptor de circuito 
por f alla a tierra se debe instalar en el punto donde el conjunto alimentador termina dentro del vehículo de 
recreo. Cuando no se use un juego de cordón separable, se permite que el interruptor del circuito por falla a 
tierra sea parte integral de la clavija de  conexión del conjunto alimentador. El interruptor de circuito por falla  a 
tierra también debe proporcionar protección en el caso de que se desconecte un conductor del circuito puesto 
a tierra, o que se intercambien los conductores del circuito, o en ambo s casos.  
551-41. Salidas para contactos requeridas  
a) Espaciamiento.  Las salidas para contactos deben instalarse con un espaciamiento sobre las paredes 
cada 60 centímetros de ancho o más, de tal manera que ningún punto a lo largo de una línea en el piso es té a 
más de 1.8 metros, medido horizontalmente de cualquier contacto en ese espacio.  
Excepción 1:  Áreas de baños y corredores.  
Excepción 2:  El espacio de paredes ocupado por gabinetes de cocina, armarios, muebles para ropa, 
muebles empotrados y espacios qu e estén detrás de las puertas que se puedan abrir completamente contra la 
superficie de la pared o instalaciones similares.  
b) Ubicación.  Las salidas para contactos deben instalarse como sigue:  
1) Adyacentes a las partes altas de las cubiertas de cocinas ( por lo menos uno en cada lado del fregadero 
si la parte alta de la cubierta se prolonga a ambos lados y tiene un ancho y profundidad de 30 centímetros  o 
más.  
2) Adyacentes a espacios que alojen refrigeradores y estufas de gas; excepto cuando se instalen e n 
fábrica un refrigerador a gas o un aparato de cocina y no requieran conexión eléctrica externa.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
3) Adyacentes a espacios en la parte superior de la cubierta de 30 centímetros o más de ancho y 
profundidad, que no estén al alcance desde un contacto especif icado en (1), por medio de un cordón de 1.80 
metros sin cruzar áreas de paso, aparato de cocina o fregaderos.  
4) Las cubiertas de azoteas que sean accesibles desde el interior del vehículo recreativo deben tener al 
menos un contacto instalado dentro del pe rímetro de la cubierta de la azotea. El contacto no debe estar 
ubicado a más de 1.2 metros por encima de la superficie del balcón, de la cubierta o del porche. El contacto 
debe cumplir con los requisitos de la sección 406 -9(b) para lugares mojados.  
c) Prot ección con interruptor de circuito por falla a tierra.  Cada salida para contacto monofásico de 
120 volts y 15 o 20 amperes, debe tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección de las 
personas, en los lugares siguientes:  
1) Adyacentes a  lavabos de los baños.  
2) Cuando los contactos están instalados para alimentar las superficies de las cubiertas y estén a una 
distancia no mayor que 1.80 metros de cualquier lavabo o fregadero.  
Excepción 1:  Los contactos instalados en espacios dedicados pa ra aparatos, tales como lavavajillas, 
trituradores de desperdicios, refrigeradores, congeladores y equipo de lavandería.  
Excepción 2:  Contactos sencillos para las conexiones interiores de las secciones de la habitación 
expandibles.  
Excepción 3:  Contactos d esenergizados que estén a una distancia no mayor que 1.80 metros de 
cualquier lavabo o fregadero debido a la retracción de la sección de la habitación expandible.  
3) En el área ocupada por un sanitario, regadera, tina o cualquier combinación de ellas.  
4) En el exterior del vehículo.  
Excepción:  No se exige que los contactos que estén ubicados en el interior de un tablero accesible, 
instalado fuera del vehículo para dar alimentación a un aparato instalado, tengan protección de interruptor de 
circuito por fall a tierra.  
Se permite una salida para contacto en una luminaria. No se permite instalar una salida para contacto en 
una tina, o en un compartimento combinado de tina con ducha.  
d) Posición hacia arriba.  Un contacto no debe instalarse con la placa frontal ha cia arriba en ninguna 
parte superior de una cubierta de la cocina ni en superficies horizontales similares dentro del área de  la 
vivienda.  
551-42. Circuitos derivados requeridos.  Cada vehículo de recreo que contenga un sistema eléctrico de 
120 o volts debe  tener uno de los circuitos siguientes:  
a) Un circuito de 15 amperes.  Un circuito de 15 amperes para alimentar lámparas, salidas para contactos 
y aparatos fijos. Tales vehículos de recreo deben estar equipados con un interruptor de fusibles de  15 
amperes,  o un interruptor automático de 15 amperes.  
b) Un circuito de 20 amperes.  Un circuito de 20 amperes para alimentar lámparas, salidas para contactos 
y aparatos fijos. Tales vehículos de recreo deben estar equipados con un desconectador de fusibles de  20 
amperes o un interruptor automático de 20 amperes.  
c) De dos a cinco circuitos de 15 o 20 amperes.  Se permite un máximo de cinco circuitos de 15 o 20 
amperes para alimentar lámparas, salidas para contactos y aparatos fijos. Tales vehículos de recreo deben 
estar equipados con un tablero de distribución para una tensión máxima de 120 volts o 120/240 volts con un 
conjunto alimentador principal máximo de 30 amperes. En tales sistemas no debe haber instalados más de 
dos aparatos de 120 volts controlados por termos tato (por ejemplo, un acondicionador aire y calentador  de 
agua) a menos que se utilicen desconectadores de aislamiento, sistemas de administración de la energía o 
por otro método similar.  
Excepción 1:  Se permiten circuitos adicionales de 15 ó 20 amperes c uando sea empleado, un sistema 
administrador de energía aprobado, con capacidad máxima de 30 amperes.  
Excepción 2:  Se permiten seis circuitos de 15 ó 20 amperes, sin el empleo de un sistema de 
administración de energía, siempre que el sexto circuito agrega do se utilice solamente para el convertidor  de 
alimentación y la carga combinada de la totalidad de los seis circuitos no excede la carga permitida que fue 
diseñada para ser utilizada por los cinco circuitos originales.  
NOTA:  Véase 210 -23(a) para cargas p ermitidas. Véase 551 -45(c) para los requisitos de desconexión 
principal y protección contra sobrecorriente.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
d) Más de cinco circuitos sin un sistema de administración de energía.  Un conjunto alimentador de 50 
amperes, 120/240 volts debe ser utilizado cuand o se emplean seis o más circuitos y un tablero de alumbrado 
y control con una capacidad mínima de 50 amperes. La distribución de carga debe asegurar un razonable 
balance de corrientes entre fases.  
551-43. Protección de los circuitos derivados  
a) Capacidad nominal.  La capacidad de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los 
circuitos derivados debe ser:  
1) No mayor que la de los conductores del circuito; y  
2) No mayor que 150 por ciento de la capacidad de un aparato de 13.3 amperes o más, y a limentado por 
un circuito derivado individual, pero  
3) No mayor que el tamaño de la protección contra sobrecorriente, marcada sobre un acondicionador de 
aire u otros aparatos accionados por motor.  
b) Protección de conductores más pequeños.  Se permite insta lar un interruptor automático o un fusible 
de 20 amperes para la protección de los cables o cordones o aparatos pequeños, y de conductores de 
derivación de tamaño de 2.08 mm2 (14 AWG), de una longitud no mayor que 1.80 metros para luminarias 
empotradas.  
c) Contacto de 15 amperes considerado protegido por un dispositivo de 20 amperes.  Si hay más de 
un contacto o una carga en un circuito derivado, se permite que el contacto de 15 amperes esté protegido por 
un interruptor automático o por un fusible de 20 ampe res. 
551-44. Conjunto de alimentación. Cada vehículo recreativo debe tener sólo uno de los conjuntos de 
fuente de alimentación tratados a continuación:  
a) Ensamble de alimentación principal de 15 amperes.  Los vehículos de recreo con alambrado  de 
acuerdo c on lo indicado en 551 -42(a), deben emplear un ensamble alimentador principal aprobado de  15 
amperes o mayor.  
b) Ensamble alimentador principal de 20 amperes.  Los vehículos de recreo con alambrado de acuerdo 
con lo indicado en 551 -42(b), deben emplear un e nsamble alimentador principal aprobado de 20 amperes  o 
mayor.  
c) Ensamble alimentador de 30 amperes.  Los vehículos de recreo alambrados de acuerdo con lo 
indicado en 551 -42(c), deben emplear un ensamble alimentador principal aprobado de 30 amperes o mayor.  
d) Ensamble alimentador de 50 amperes.  Los vehículos de recreo con alambrado de acuerdo con lo 
indicado en 551 -42(d), deben emplear un ensamble alimentador principal aprobado de 50 amperes, en 
120/240 volts.  
551-45. Tablero de alumbrado y control  
a) Aprob ado y de capacidad adecuada.  Se debe usar un tablero de distribución aprobado, de capacidad 
nominal apropiada u otro equipo específicamente aprobado para este uso. La barra de terminales del 
conductor puesto a tierra debe estar aislada como se indica en 55 1-54(c); Dentro de la envolvente del tablero 
de alumbrado y control  se debe instalar una barra para las terminales de puesta a tierra de los equipos.  
b) Ubicación.  El tablero de alumbrado y control debe instalarse en un sitio de fácil acceso. Los espacios 
de trabajo para el tablero de alumbrado y control no deben ser menores de 60 centímetros de ancho y de  75 
centímetros de profundidad.  
Excepción 1:  Cuando la cubierta del tablero de alumbrado y control quede expuesta al espacio interior de 
un pasillo, se p ermite reducir una de las dimensiones del espacio de trabajo a no menos de 55 centímetros. 
Se considera que un tablero de alumbrado y control está expuesto cuando la cubierta de é ste está dentro de 5 
centímetros de la superficie del acabado del pasillo , ni de más de 2.5 centímetros desde el lado posterior de 
las puertas que encierran el espacio.  
Excepción 2:  Se permite que las puertas de acceso al comportamiento de un generador estén equipadas 
con un sistema de bloqueo.  
c) Tipo frente muerto.  El tablero de alumbrado y control debe ser de tipo de frente muerto y debe consistir 
en uno o más interruptores automáticos o portafusibles tipo S. Cuando se usen fusibles, o más de dos 
interruptores automáticos debe instalarse un medio de desconexión principal. Cuando se instalen más de  dos 
circuitos derivados, se debe instalar un dispositivo principal de protección contra sobrecorriente que no exceda 
la capacidad del ensamble alimentador.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
551-46. Medios de conex ión a la fuente de alimentación  
a) Conjunto alimentador.  El o los conjuntos alimentadores deben ser suministrados o instalados de 
fábrica y debe ser de uno de los tipos indicados a continuación:  
1) Separable.  Cuando se proporcione un conjunto alimentador separable, compuesto de un cordón flexible 
con conector y clavija moldeada de conexión, el vehículo debe estar equipado con una entrada de superficie 
empotrada, montada de forma permanentemente (clavija de conexión tipo macho empotrada para base de 
motor), alambrado directamente al tablero de alumbrado y control por un método de alambrado aprobado. La 
clavija debe ser aprobada.  
2) Conectado permanentemente.  Cada conjunto alimentador debe estar directamente conectado a las 
terminales del tablero de distribución o a los conductores dentro de una caja de conexión y p rovista con  los 
medios para impedir que se transmitan tensiones mecánicas a las terminales. La ampacidad de los 
conductores entre cada caja de conexiones y las terminales de cada tablero de distribución debe ser por lo 
menos igual que la del cordón de ali mentación. El extremo del ensamble del alimentador debe estar equipado 
con una clavija de conexión del tipo descrito en (c) siguiente. Cuando el cordón pase a través de paredes o 
pisos, debe estar protegido por medio de tubo conduit y pasacables o su equiv alente. El cordón de 
alimentación debe estar protegido permanentemente contra la corrosión y daño mecánico mientras el vehículo 
esté circulando (en tránsito) o cuando el ensamble de cordón se almacena o remueve para usarse.  
b) Cordones.  La longitud útil ex puesta del cordón debe estar medida desde el punto de entrada al 
vehículo de recreo o desde el frente de la entrada de superficie empotrada (clavija de conexión para base de 
motor) hasta el frente de la clavija de conexión en el extremo de la alimentación.  
La longitud útil expuesta del cordón, medida al punto de entrada en el exterior del vehículo, debe ser de al 
menos 7.50 metros cuando el punto de entrada esté en un costado del vehículo, o al menos de 9.00 metros 
cuando el punto de entrada al vehículo est é en la parte trasera.  
Cuando la entrada del cordón al vehículo está a más de 90 centímetros sobre el terreno, la longitud 
mínima del cordón se debe aumentar en la distancia que hay en exceso de 90 centímetros.  
NOTA:  Sobre la ubicación del punto de entrada  de un ensamble de alimentación en el exterior del vehículo 
recreativo, véase inciso (e) siguiente.  
c) Clavijas de conexión  
1) Unidades con un circuito derivado de 15 amperes. Los vehículos de recreo que tengan un solo 
circuito derivado de 15 amperes, como  se permite en 551 -42(a), deben tener una clavija de conexión de  2 
polos, 3 conductores, del tipo con puesta a tierra, de capacidad de 15 amperes, 120 volts, que tengan la 
configuración mostrada en la Figura 551 -46(c)(1).  
NOTA:  Para información adicional sobre configuraciones de clavijas, véase el apéndice B.  
2) Unidades con un circuito derivado de 20 amperes. Los vehículos de recreo que tengan un solo 
circuito derivado de 20 amperes, como se permite en 551 -42(b), deben tener una clavija de conexión de  2 
polos, 3 conductores, del tipo con puesta a tierra, de capacidad de 20 amperes, 120 volts, que tengan la 
configuración indicada en la Figura 551 -46(c)(1).  
3) Unidades con dos a cinco circuitos derivados de 15 o 20 amperes. Los vehículos de recreo con 
alamb rado de acuerdo con lo indicado en 551 -42(c), deben tener una clavija de conexión de 2 polos,  3 
conductores, del tipo con puesta a tierra de capacidad de 30 amperes, 120 volts, que cumpla con la 
configuración indicada en la Figura 551 -46(c)(1), destinada para usarse con unidades de capacidad  30 
amperes, 120 volts.  
4) Unidades con ensamble de fuente de alimentación de 50 amperes.  Los vehículos de recreo que 
tengan un conjunto alimentador de capacidad de 50 amperes, como lo permite 551 -42(d), deben tener un a 
clavija de conexión de 3 polos, 4 conductores, del tipo con puesta a tierra, de capacidad de 50 amperes, 
127/220 o 120/240 volts, que cumpla con la configuración mostrada en la Figura 551 -46 (c)(1).  
d) Etiquetado en la entrada eléctrica.  Cada vehículo de  recreativo debe tener una etiqueta de seguridad 
con el término de señal ADVERTENCIA, escrito en letras de una altura mínima de 6 mm (¼ de pulgada) y el 
texto en el cuerpo, con letras de una altura mínima de 3 mm, sobre un fondo contrastante.  La etiqueta d e 
seguridad debe estar fijada a la capa exterior, en o en las cercanías del punto de entrada de los cables  de 
alimentación, el que debe llevar uno de los siguientes textos de advertencia, según corresponda:  
ADVERTENCIA  
“ESTA CONEXIÓN ES PARA 110 - 120 vol ts, CORRIENTE ALTERNA, 60 HERTZ,        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
CON UN SUMINISTRO DE _______ AMPERES”  
o 
“ESTA CONEXIÓN ES PARA 220Y/127 VOLTS o 120/240 VOLTS, CORRIENTE ALTERNA,  
3 FASES, 4 HILOS, 60 HERTZ,  
CON SUMINISTRO DE ________ AMPERES”  
NO EXCEDER EL VALOR NOMINAL DEL CIRCUITO.  
EXCEDER EL VALOR NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE CAUSAR  
UN INCENDIO Y PROVOCAR MUERTES O LESIONES GRAVES  
La capacidad nominal de corriente debe indicarse en el espacio en blanco.  
e) Ubicación.  El punto de entrada del ensamble alimentador debe estar ubicado a no m ás de 4.50 metros 
de la parte trasera del vehículo, en el lado izquierdo o en la parte trasera a la izquierda del vehículo dentro de 
una distancia de 45 centímetros de la pared exterior.  
Excepción 1:  Se permite que un vehículo de recreo equipado, solamente  con un sistema flexible de 
drenaje aprobado o un sistema de ventilación y drenaje con escape lateral, que tenga el punto de entrada de 
suministro eléctrico en cualquier lado, siempre que los tubos de drenaje de la instalación sanitaria estén del 
mismo lad o. 
Excepción 2:  Se permite que en un vehículo de recreo el punto de entrada de suministro eléctrico esté a 
más de 4.50 metros desde la parte trasera. Cuando esto ocurre, la distancia que exceda de 4.50 metros debe 
agregarse a la longitud mínima del cordón como se establece en 551 -46(b).  
Excepción 3:  Se permitirá que los vehículos recreativos diseñados para el transporte de ganado tengan el 
punto de entrada de la instalación eléctrica ubicado en cualquiera de los lados o en el frente.  
551-47. Métodos de alam brado  
a) Sistemas de alambrado.  Se permite utilizar cables y canalizaciones instalados según los Artículos 
320, 322, 330 hasta 340, 342 hasta 362, 386 y 388 de acuerdo con sus Artículos aplicables, excepto 
que se especifique algo diferente en este Artículo. S e debe instalar un medio de puesta a tierra de 
equipos, de acuerdo con lo indicado en 250 -118. 
 
Figura 551 -46(c)(1). - Configuraciones para contactos y clavijas de conexión del tipo puesta a tierra 
utilizadas con los cordones de alimentación de los vehícul os de recreo y sus estacionamientos  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
b) Tubo conduit.  Cuando los tubos conduit metálicos del tipo pesado o tubos conduit metálicos 
semipesado terminen en una envolvente o en caja de conexiones con un conector, pasacables y contratuerca, 
se deben instalar do s contratuercas, una por dentro de la envolvente y otra por fuera. Los extremos del tubo 
conduit deben estar escariados o con acabado para eliminar los filos cortantes.  
c) Cajas no metálicas.  Las cajas no metálicas son aceptables únicamente con cable con c ubierta no 
metálica o canalizaciones no metálicas.  
d) Cajas.  En paredes y plafones de madera o de otro material combustible, las cajas y accesorios deben 
quedar al ras con el acabado de la superficie o sobresaliendo.  
e) Montaje.  Las cajas en paredes y caja s para plafones deben estar montadas de acuerdo con lo indicado 
en el Artículo 314.  
Excepción 1:  Se permiten cajas del tipo de cierre con resorte o cajas provistas con herrajes especiales 
para pared o techo que las aseguren firmemente a las paredes o plafo nes. 
Excepción 2:  Se considera como medio aprobado para el montaje de una caja de salida, una placa de 
madera, que brinde un soporte de 4 centímetros como mínimo alrededor de la caja, y de un espesor mínimo 
de 13 milímetros o mayor, fijada directamente al panel de la pared.  
f) Continuidad del cable y la canalización.  El recubrimiento de los cables y las canalizaciones debe ser 
continuo entre las cajas y otras envolventes.  
g) Protecciones.  Se permite que los cables con armadura, tipo AC o, con recubrimiento no metálico y 
tubería conduit no metálica, pasen por el centro de la parte más ancha de las columnas de madera de 5 x 10 
centímetros. Sin embargo, se deben proteger cuando pasen por columnas de madera de 5 x 5 centímetros o 
por otras columnas o bastidores en los que el cable o tubería esté a menos de 3.2 centímetros de la superficie 
interior o exterior. Para proteger al cable o tubería se requieren placas de acero a cada lado del cable o tubo, 
o un tubo de acero con espesor de pared no menor que 1.35 milíme tros. Estas placas o tubos se deben fijar 
firmemente en su sitio. Cuando los cables con recubrimiento no metálico pasen a través de orificios, cortes, 
ranuras barrenadas o agujeros en partes metálicas, el cable debe protegerse por pasacables, o contratuerc as 
aseguradas firmemente a la abertura.  
h) Dobleces o curvas.  Ningún doblez o curva debe tener un radio menor que cinco veces el diámetro  del 
cable.  
i) Soportes para cable.  Cuando los cables se conecten con conectores o abrazaderas, los cables deben 
estar  soportados de manera segura a no más de 30 centímetros de las cajas de salida, de los tableros de 
alumbrado y control y de las cajas de conexión en los aparatos. Los soportes deben estar colocados a 
intervalos que no excedan de 1.40 metros en los demás lu gares.  
j) Cajas no metálicas sin abrazaderas para cable.  Los cables con cubierta no metálica deben sujetarse 
de manera segura a no más de 20 centímetros de una caja de salida no metálica sin abrazaderas para cable. 
Cuando los dispositivos de alambrado con envolventes integrales son empleados con un bucle extra de cable 
para permitir reemplazos futuros del dispositivo, el bucle de cable se debe considerar como parte integral del 
dispositivo.  
k) Daño físico.  Cuando estén sujetos a daño físico, los cables con cubierta no metálica deben estar 
protegidos por cubiertas, tiras protectoras, canalizaciones u otros medios.  
l) Placas frontales metálicas para contactos.  Las placas frontales metálicas deben cumplir con la 
sección 406 -5(a). Las placas frontales no metálic as deben cumplir con la sección 406 -5(c). 
m) Placas frontales metálicas puestas a tierra.  Cuando se utilicen placas frontales metálicas, éstas 
deben estar puestas a tierra.  
n) Humedad o daño físico.  Cuando el alambrado al exterior o bajo el chasis sea de 1 20 volts, o más, y 
esté expuesto a la humedad o a daño físico, el alambrado debe estar protegido por tubo conduit metálico del 
tipo pesado, semipesado, o tubo conduit rígido de policloruro de vinilo o en un cable del Tipo MI que se fije 
sólidamente en las estructuras y envolventes de los equipos u otras canalizaciones o cables e identificados 
para ese uso.  
o) Interconexión de componentes. Los conectores y accesorios destinados a estar ocultos al momento 
del armado deben estar aprobados e identificados para la interconexión de los componentes del edificio. Tales 
accesorios y conectores deben ser iguales al método de alambrado empleado en cuanto a su aislamiento, 
elevación de temperatura, resistir la corriente de falla y deben ser capaces de soportar las vibra ciones y 
golpes producidos durante el transporte del vehículo de recreo.  
p) Métodos de conexión de unidades expandibles. El método de conexión de las unidades expandibles 
al cuerpo principal del vehículo debe cumplir con uno de los incisos siguientes:  
1) Conexión con cordón y clavija. Las conexiones con cordón y clavija deben cumplir los subincisos (a) 
hasta (d) siguientes:        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(a) Se permite que aquella parte de un circuito derivado que esté instalada en una unidad expandible 
sea conectada a la parte del circu ito derivado en el cuerpo principal del vehículo por medio de un 
cordón y clavija de conexión aprobados para uso rudo. El cordón y sus conexiones deben cumplir 
con todas las disposiciones del Artículo 400 y debe ser considerado como de uso permitido de 
acuerdo con lo establecido en 400 -10. Cuando la clavija de conexión y el cordón están localizados en 
el interior del vehículo, se permite el uso de cordones paralelos con aislamiento termofijo o 
elastómero, tipo SPT -3, SP -3 o SPE.  
(b) Si el contacto provisto para la conexión del cordón al circuito principal está localizado en el exterior 
del vehículo, debe estar protegido con un interruptor de circuito de falla a tierra para seguridad de las 
personas y estar aprobado para lugares mojados. Un cordón localizado en el exterior de un vehículo 
debe estar aprobado e identificado para uso exterior.  
(c) A menos que el conjunto de cordón sea removible o pueda guardarse en el interior del vehículo, debe 
estar protegido permanentemente contra la corrosión y daños mecánico s mientras el vehículo esté 
circulando (en tránsito).  
(d) La clavija de conexión y el cordón deben estar instalados de modo que las terminales vivas de las 
clavijas no queden expuestas.  
2) Alambrado directo.  Se permitirá que la parte de un circuito derivad o instalada en una unidad 
expandible se conecte a la parte del circuito derivado instalado en el cuerpo principal del vehículo, por medio 
de un cordón flexible instalado de acuerdo con (a) hasta (e) siguientes o por otro método de alambrado 
aprobado:  
(a) El cordón flexible debe estar aprobado para uso rudo y en lugares mojados.  
(b) Se permitirá que el cordón flexible esté expuesto en la parte inferior del vehículo.  
(c) Se permitirá que el cordón flexible pase por dentro de una pared o un ensamble de piso o ambos,  en 
una longitud oculta máxima de 60 centímetros antes de terminar en la caja de conexiones o  de 
salida.  
(d) Cuando esté oculto, el cordón flexible se debe instalar en tubo conduit o tubería no flexible, que sean 
continuos desde la caja de salida o d e conexiones dentro del vehículo recreativo hasta una caja  de 
salida, una caja de conexiones o un accesorio de alivio de tensión mecánica, todos ellos a prueba  de 
intemperie y aprobados para su uso en lugares mojados, ubicados en la parte inferior del vehículo. La 
cubierta exterior del cordón flexible debe ser continua dentro de la caja de salida o conexiones.  
(e) Cuando el cordón flexible pase a través del piso hasta un área expuesta dentro del vehículo 
recreativo, se debe proteger por medio de tubo condui t y pasacables o un medio equivalente.  
Cuando esté sometido a daños físicos, el cordón flexible se debe proteger con RMC (tubo conduit metálico 
pesado), IMC (tubo conduit metálico semipesado), PVC Cédula 80, RTRC (tubo conduit de resina termofija 
reforzada ) u otro medio aprobado y se debe prolongar por lo menos 15 centímetros por encima del piso. Se 
debe proporcionar un medio para asegurar el cordón flexible en el sitio donde entra al vehículo recreativo.  
q) Prealambrado para instalaciones de aire acondicio nado.  El prealambrado instalado para futuras 
instalaciones de aire acondicionado debe cumplir con lo siguiente y las demás de este Artículo que sean 
aplicables.  
1) Debe estar instalado en el tablero de alumbrado y control un dispositivo de protección contr a 
sobrecorriente con un valor nominal compatible con los conductores del circuito.  
2) Las terminales de carga del circuito deben terminar en una caja de conexiones con una tapa ciega o un 
dispositivo aprobado para este propósito. Cuando se use una caja de conexiones con tapa ciega, las 
terminales libres de los conductores deben estar adecuadamente cubiertas o encintadas.  
3) Debe colocarse una etiqueta conforme con lo indicado en 551 -46(d) sobre o adyacente a la tapa de la 
caja de conexiones con la leyenda:  
ADVERTENCIA  
CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO  
ESTA CONEXIÓN ES PARA AIRE ACONDICIONADO A 110 VOLTS – 120 VOLTS,  
CORRIENTE ALTERNA, 60 HERTZ, ____ AMPERES.  
NO SE DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DEL CIRCUITO  
EXCEDER EL VALOR NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE CAUSAR UN INCENDIO Y PROVOCAR 
MUERTES O LESIONES GRAVES  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
El valor nominal de corriente no debe exceder 80 por ciento del valor nominal del circuito, y se debe indicar 
legiblemente en el espacio en blanco.  
4) El circuito no debe servir para ningún otro propósito.  
r) Prealambrado para la instalación de un generador.  El prealambrado instalado para la conexión futura 
de un generador debe estar conforme con lo indicado en lo siguiente y las demás de este Artículo que les 
sean aplicables.  
1) Los conductores del circuito deben ser del tamaño apropiado en relación con la carga prevista como se 
indica en la etiqueta requerida en (4) de esta subsección.  
2) Cuando sean utilizadas cajas de conexiones en el origen del circuito o en puntos terminales, las 
terminales libres de los  conductores deben estar adecuadamente cubiertas o encintadas.  
3) Cuando se instalen dispositivos tales como salidas para contactos, interruptores de transferencia u otros 
similares, la instalación debe estar completa, incluyendo las conexiones de los cond uctores del circuito. Todos 
los dispositivos deben estar aprobados y tener un valor adecuado.  
4) Debe estar colocada sobre la cubierta de cada caja de conexiones, que contenga al circuito incompleto, 
una etiqueta conforme con lo indicado en 551 -46(d) y con  la siguiente leyenda apropiada:  
ADVERTENCIA  
GENERADOR  
INSTALAR ÚNICAMENTE UN GENERADOR PARA USO EN VEHÍCULOS RECREATIVOS  
CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE  
DE 110 –125-VOLTS C.A. NOMINALES,  
60 HZ, ______ AMPERES MÁXIMO  
O 
GENERADOR  
INSTALAR ÚNICAMENTE UN GENERADOR PARA USO EN VEHÍCULOS RECREATIVOS  
CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE  
DE 120 -240-VOLTS C.A. NOMINALES,  
60 HZ, ______ AMPERES MÁXIMO  
El valor nominal en amperes debe estar marcado legiblemente en el espacio en blanco.  
s) Prealambrado para o tros circuitos. El prealambrado instalado con el fin de instalar otros aparatos o 
dispositivos debe cumplir las partes aplicables de este artículo y las siguientes:  
(1) En el tablero de alumbrado y control se debe instalar un dispositivo de protección cont ra 
sobrecorriente de valor compatible con los conductores del circuito y con las conexiones del 
alambrado terminadas.  
(2) El extremo de la carga del circuito debe terminar en una caja de conexiones con tapa ciega o un 
dispositivo aprobado para este propósi to. Cuando se utilice una caja de conexiones con tapa ciega, 
los extremos libres de los conductores se deben aislar o cubrir con cinta adecuadamente.  
(3) En la caja de unión o adyacente a ella o al dispositivo aprobado para el propósito se debe colocar 
una etiqueta, conforme con 551 -46 (d) con la siguiente información:  
ADVERTENCIA  
ESTA CONEXIÓN ES PARA ______ CON CAPACIDAD NOMINAL DE  
____ VOLTS CORRIENTE ALTERNA, 60 HERTZ, ______ AMPERES MÁXIMO  
NO EXCEDER EL VALOR NOMINAL DEL CIRCUITO EXCEDER EL VALOR NOMIN AL DEL CIRCUITO 
PUEDE  
CAUSAR UN INCENDIO Y PRO VOCAR MUERTES O LESIONES GRAVES  
Un valor nominal en amperes que no exceda del 80 por ciento del valor nominal del circuito debe estar 
marcado de manera legible en el espacio en blanco  
551-48. Conductores y caja s. El número máximo de conductores permitido en cajas debe cumplir con lo 
indicado en 314 -16.       (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
551-49. Conductores puestos a tierra. La identificación de los conductores puestos a tierra debe estar 
de acuerdo con lo indicado en 200 -6. 
551-50. Conexión de te rminales y empalmes.  Los empalmes de conductores y conexiones en 
terminales deben estar de acuerdo con lo indicado en 110 -14. 
551-51. Interruptores  
a) Los interruptores deben tener una capacidad nominal como se indica a continuación:  
1) Circuitos de alumbr ado. Para los circuitos de alumbrado, los interruptores no deben tener un valor 
nominal menor de 10 amperes, 120 volts, y en ningún caso menor que la carga conectada.  
2) Motores u otras cargas.  Los interruptores para motores u otras cargas deben cumplir co n las 
disposiciones de 404 -14. 
b) Ubicación.  Los interruptores no se deben instalar dentro de lugares mojados, en los espacios para 
regaderas o bañeras, a menos que se instalen como parte de un ensamble listado para regadera o bañera.  
551-52. Contactos.  Todas las salidas para contactos deben ser del tipo de puesta a tierra y deben estar 
instalados de acuerdo con lo indicado en 406 -4 y 210 -21. 
551-53. Luminarias  
a) Generalidades.  Cualquier acabado combustible de paredes o techos que esté expuesto entre el bo rde 
de un platillo o cubierta ornamental para luminaria o ventilador (de aspas) suspendido del cielo raso y la  caja 
de salida, debe estar cubierto con un material no combustible o un material identificado para ese uso.  
b) Luminarias en regaderas.  Si se ins tala una luminaria sobre tinas o regaderas debe ser del tipo cerrado 
y con empaque aprobado para este tipo de instalación, y estar protegido por un interruptor de circuito de falla 
a tierra.  
c) Luminarias, salidas, equipo de aire acondicionado y otros en e l exterior.  Las luminarias en 
exteriores y otros equipos deben estar aprobados para uso exterior.  
551-54. Puesta a tierra.  (Para la unión de partes metálicas no portadoras de corriente, véase  también 
551-56). 
a) Puesta a tierra de la fuente de energía.  El conductor de puesta a tierra del cordón de alimentación o 
del alimentador debe estar conectado a la barra de puesta a tierra u otros medios aprobados de puesta a 
tierra en el tablero de alumbrado y control.  
b) Tablero de alumbrado y control.  El tablero de distribución debe tener una barra de puesta a tierra con 
terminales suficientes para todos los conductores de puesta a tierra o contar con otros medios aprobados de 
puesta a tierra.  
c) Conductor puesto a tierra aislado (Conductor neutro). El conductor pues to a tierra (conductor 
neutro) del circuito debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo y de las envolventes de 
los equipos y otras partes puestas a tierra. Las terminales del conductor puesto a tierra del circuito (conductor 
neutro)  en el tablero de alumbrado y control y en estufas, secadoras de ropa, unidades de cocción en 
cubiertas y hornos montados en la pared, deben aislarse de las envolventes de equipo. Los tornillos de unión, 
cintas o barras de unión en el tablero de alumbrado y control o en aparatos deben ser retirados y desechados. 
La conexión de estufas eléctricas y secadoras de ropa eléctricas que utilicen un conductor puesto a tierra 
(neutro), si son conectados con cordón, debe estar hecha con un cordón de 4 conductores y c on clavija y 
contacto del tipo de puesta a tierra de 3 polos, 4 hilos.  
551-55. Puesta a tierra de equipo interior  
a) Partes metálicas expuestas.  En el sistema eléctrico, todas las partes metálicas expuestas, 
envolventes, bastidores, tapas ornamentales de l as luminarias, y similares, deben estar efectivamente unidas 
a las terminales de puesta a tierra o a la envolvente del tablero de alumbrado y control.  
b) Conductores de puesta a tierra y unión de los equipos.  Alambres desnudos, alambres con 
aislamiento de color verde, o verdes con franjas amarillas deben ser empleados únicamente como 
conductores de puesta a tierra de equipo.  
c) Puesta a tierra de equipo eléctrico.  La puesta a tierra de los equipos se debe hacer por uno o más de 
los siguientes métodos:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
(1) Conexión de envolventes metálicas, la cubierta de cables tipo MC o MC -HL y tipo MI cuando la 
cubierta esté identificada para puesta a tierra, o la armadura del cable tipo AC a las envolventes 
metálicas.  
(2) Una conexión entre uno o más conductores de puesta  a tierra de equipo y una caja metálica por 
medio de un tornillo de puesta a tierra, el cual no debe ser usado para otro propósito o un dispositivo 
de puesta a tierra apropiado.  
(3) Se permite que el conductor de puesta a tierra de equipo de un cable con c ubierta no metálica esté 
asegurado por medio de un tornillo roscado en la tapa ornamental de una luminaria, diferente a un 
tornillo de montaje o un tornillo de cubierta, o sujeto a un medio de puesta a tierra aprobado (placa) 
en una caja registro de salida  no metálica para el montaje de la luminaria (se permiten también 
medios de puesta a tierra para los tornillos de fijación de las luminarias).  
d) Conexiones de puesta a tierra en cajas no metálicas.  Una conexión entre uno o más conductores de 
puesta a tier ra del equipo colocados dentro de una caja de salida no metálica, debe estar dispuesta de tal 
forma que la conexión del conductor de puesta a tierra de equipos pueda hacerse a cualquier accesorio o 
dispositivo en la caja que requiere puesta a tierra.  
e) Co ntinuidad de puesta a tierra.  Cuando más de un conductor de puesta a tierra de equipos o un 
conductor de unión de un circuito derivado entre a una caja, los conductores deben tener un adecuado 
contacto eléctrico entre sí, y el arreglo debe hacerse de tal m anera que la desconexión o remoción de un 
contacto, luminaria u otro dispositivo, alimentado desde la caja no interfiera o interrumpa la continuidad de la 
puesta a tierra.  
f) Aparatos conectados con cordón.  Los aparatos conectados con cordón, como lavadora s, secadoras 
de ropa, refrigeradores, y el sistema eléctrico de cocinas de gas, u otros similares, deben estar puestos a 
tierra por medio de un cordón aprobado como un conductor de puesta a tierra de equipo y con clavijas del tipo 
de puesta a tierra.  
551-56. Unión de partes metálicas no portadoras de corriente  
a) Unión requerida.  Todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente, que puedan ser 
energizadas, deben unirse efectivamente a las terminales de puesta a tierra o a la envolvente del ta blero de 
alumbrado y control.  
b) Unión del chasis.  Un conductor de unión debe conectarse entre cualquier tablero de alumbrado y 
control y una terminal accesible en el chasis. Los conductores de aluminio o aleación cobre -aluminio no deben 
usarse para la con exión, si tales conductores o sus terminales están expuestos a elementos corrosivos.  
Excepción:  Debe considerarse como unido cualquier vehículo de recreo que emplee un chasis metálico 
de construcción unitaria al cual el tablero de alumbrado y control esté firmemente asegurado con pernos y 
tuercas o por soldadura o remachado.  
c) Requisitos del conductor de unión.  Las terminales de puesta a tierra deben ser del tipo sin soldadura 
y aprobados como conectores de terminales de presión y adecuados al tamaño del a lambre utilizado. Los 
conductores de unión deben ser de un solo alambre o cableados o aislados o desnudos y de cobre de tamaño 
nominal como mínimo de 8.37 mm2 (8 AWG).  
d) Unión de techos metálicos y recubrimiento exterior.  El techo metálico y el recubrimie nto exterior 
deben considerarse unidos cuando:  
(1) Los paneles metálicos se coloquen uno sobre otro y estén firmemente asegurados a la estructura de 
madera o metal por medio de sujetadores metálicos; y  
(2) Los paneles inferiores de la cubierta exterior met álica estén asegurados por medio de sujetadores 
metálicos en cada travesaño del chasis, o el panel inferior esté unido al chasis con una cinta 
metálica.  
e) Unión de tubería de gas, agua y drenaje.  Las tuberías de gas, agua y drenaje deben considerarse 
que están puestas a tierra cuando se unen al chasis.  
f) Unión de ductos metálicos de aire y hornos.  Los ductos metálicos de circulación de aire y hornos 
deben estar unidos.  
551-57. Sujeción y acceso a los aparatos.  Cada aparato debe ser accesible para inspecci ón, servicio, 
reparación y reemplazo sin remover la construcción permanente. Se deben proporcionar los medios para 
asegurar firmemente los aparatos en su lugar cuando el vehículo de recreo esté circulando.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Parte E. Pruebas en fábrica  
551-60. Pruebas eléctr icas en fábrica.  Cada vehículo de recreo diseñado con un sistema eléctrico de 
120 ó 120/240, 127/220 volts, debe soportar una tensión aplicada, sin ruptura del dieléctrico, entre los 
conductores puestos a tierra y los de fase y la tierra del vehículo de re creo, a una tensión de 900 volts de 
corriente alterna o 1280 volts de corriente continua, durante 1 minuto, o a una prueba de resistencia dieléctrica 
a una tensión de 1080 volts de corriente alterna o 1530 volts de corriente directa durante 1 segundo con t odos 
los desconectadores cerrados. Durante la prueba, todos los desconectadores y demás controles deben estar 
en la posición de conectado. Las luminarias y aparatos permanentemente instalados no requieren pasar esta 
prueba. La prueba debe efectuarse despué s de que los circuitos derivados estén terminados, antes de 
energizar el sistema, y nuevamente después de que todas las cubiertas exteriores y gabinetes han sido 
aseguradas. La prueba dieléctrica se deberá hacer conforme a las instrucciones del fabricante del equipo  de 
prueba.  
Cada vehículo de recreo debe sujetarse a lo siguiente:  
(1) una prueba de continuidad eléctrica para asegurar que todas las partes metálicas están 
adecuadamente unidas;  
(2) pruebas de operación para demostrar que todos los equipos está n apropiadamente conectados y 
operando adecuadamente; y  
(3) pruebas de polaridad para verificar que las conexiones se han efectuado apropiadamente.  
(4) prueba para demostrar que los dispositivos de protección contra falla a tierra instalados en el 
vehículo  recreativo funcionan correctamente.  
Parte F. Estacionamientos de los vehículos de recreo  
551-71. Tipo de contact os suministrados  
a) 20 Amperes.  Cada estacionamiento para vehículo de recreo con suministro eléctrico debe estar 
equipado con equipo de suminis tro para vehículos recreativos con al menos un contacto de 20 amperes,  120 
volts.  
b) 30 Amperes.  Un mínimo de 70 por ciento de todos los lugares para estacionamiento de vehículos de 
recreo con suministro eléctrico debe estar equipado con un contacto de 30  amperes, 120 volts, conforme con 
lo indicado en la Figura 551 -46(c)(1). Se permite que este suministro incluya un contacto adicional conforme 
con lo indicado en 551 -81. El resto de los lugares de vehículos de recreo con suministro eléctrico, deben estar 
equipados con uno o más contactos cuya configuración esté de acuerdo con lo indicado en 551 -81. 
c) 50 Amperes.  Cuando menos el 20 por ciento de los lugares existentes y el 40 por ciento de todos los 
nuevos lugares para vehículos de recreo con suministro elé ctrico, deben contar cada uno con un contacto de 
50 amperes a 120/240 ó 127/220 volts, que cumpla con la configuración indicada en la Figura 551 -46(c)(1). 
Todos los lugares para vehículos recreativos equipados con un contacto de 50 amperes también deben es tar 
equipados con un contacto de 30 amperes, 125 volts que cumpla con lo ilustrado en la Figura 551.46(c)(1).   
Se permite que estos suministros eléctricos incluyan contactos adicionales que tengan las configuraciones de 
acuerdo con lo indicado en 551 -81.  
d) Lugares para tiendas de campaña.  Cuando se determine el porcentaje de lugares para vehículos de 
recreo con contactos de 30 ó 50 amperes, se permite excluir a los lugares dedicados a carpas (tiendas de 
campaña) con una alimentación de 15 ó 20 amperes.  
e) Contactos adicionales.  Dentro del estacionamiento de vehículos de recreo se permite que haya 
contactos adicionales para la conexión de equipo eléctrico fuera del vehículo de recreo.  
f) Protección GFCI. Todos los contactos monofásicos de 15 ó 20 amperes, 1 20 volts, deben tener un 
interruptor de circuito por falla a tierra aprobado para protección de personas. Los dispositivos GFCI usados 
en los lugares para el equipo eléctrico de los vehículos recreativos no se requerirá sean resistentes al clima y 
a la man ipulación de acuerdo con las secciones 406 -9 y 406 -12. 
NOTA:  El porcentaje de lugares con alimentación de 50 amperes exigido en la sección 551 -71 puede no 
ser adecuado para sitios de vehículos recreativos de temporadas, los cuales atienden un más alto porc entaje 
de vehículos recreativos con sistemas eléctricos de 50 amperes. En ese tipo de estacionamientos para 
vehículos recreativos, el porcentaje de sitios con 50 amperes podría aproximarse al 100 por ciento.  
551-72. Sistema de distribución  
a) Sistemas. Los sistemas de distribución deberán proporcionar la tensión y tener la capacidad para los 
contactos de los lugares para el equipo eléctrico de los vehículos recreativos calculados de acuerdo con la Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
sección 551 -73 y deberán tener una ampacidad no menor de 30  amperes. Los sistemas permitidos incluyen 
120 volts, 1 -fase; 120/240 volts, 1 -fase; y 120/208 volts, 1 -fase.  
b) Sistemas de tres fases.  Se permitirá que los alimentadores de sistemas de 208Y/120 volts, 3 fases, 
incluyan dos conductores no puestos a tierra  y deberán incluir un conductor puesto a tierra y un conductor de 
puesta a tierra de equipo. Dentro de lo posible, se deberán distribuir las cargas equitativamente en el sistema 
de 3 fases.  
c) Contactos. Los contactos con valor nominal de 50 amperes se de ben alimentar desde un circuito 
derivado con valor nominal y la clase de tensión del contacto. Para otros lugares para vehículos de recreo con 
contactos de 20 y 30 amperes a 120 volts pueden derivarse de cualquier sistema de distribución puesto a 
tierra qu e alimente una fuente monofásica de 120 volts. Los conductores neutros no deben reducirse en 
tamaño nominal por abajo de los conductores de fase para la distribución del estacionamiento.  
d) Conductores neutros.  Se permite que los conductores neutros se red uzcan en tamaño nominal por 
abajo del mínimo requerido para los conductores de fase, únicamente para cargas conectadas 
permanentemente a 220 volts, fase a fase.  
NOTA:  Debido a las longitudes típicas de los circuitos en los estacionamientos para vehículos r ecreativos, 
los tamaños de los conductores de los alimentadores basados en las Tablas del Artículo 310, podrían ser 
inadecuados para mantener la regulación de tensión sugerida en la sección 215 -2(a)(1) Nota 2. La caída de 
tensión total del circuito es la s uma de la caída de tensión en cada segmento en serie del circuito, cuando la 
carga para cada segmento se calcula utilizando la carga que ve el segmento y los factores de demanda 
mostrados en la Tabla 551 -73(a).  
551-73. Cálculo de cargas  
a) Bases del cálcul o. La acometida y los alimentadores eléctricos deben calcularse basándose en no 
menos de:  
(1) 12000 voltamperes, por lugar equipado con instalaciones de suministro de 50 amperes a  120/240 
volts;  
(2) 3600 voltamperes, por lugar equipado con instalaciones de  suministro de 20 y 30 amperes;  
(3) 2400 voltamperes, por lugar equipado con instalación de suministro de 20 amperes; y  
(4) 600 voltamperes, por lugar equipado con instalaciones de alimentación de 20 amperes que son 
dedicados exclusivamente a tiendas de ca mpaña.  
Los factores de demanda mostrados en la Tabla 551 -73(a) deben ser los mínimos permitidos que se 
utilicen en el cálculo de la carga para la acometida y los alimentadores. Cuando el suministro eléctrico para un 
lugar para un vehículo de recreo tenga m ás de un contacto, el cálculo de la carga debe realizarse únicamente 
para el contacto de valor nominal mayor.  
Cuando la alimentación eléctrica esté en un lugar que sirva a dos vehículos recreativos, el equipo para 
ambos lugares debe cumplir lo indicado en 551-77 y la carga calculada sólo se debe determinar para los dos 
contactos con valor nominal más alto.  
Tabla 551 -73(a). - Factores de demanda para los conductores de entrada  
de acometida y alimentadores para lugares de estacionamiento  
Número de lugares para  
vehículos de recreo  Factor de demanda  
Por ciento  Número de lugares para 
vehículos de recreo  Factor de demanda  
Por ciento  
1 100 10 a 12  50 
2 90 13 a 15  48 
3 80 16 a 18  47 
4 75 19 a 21  45 
5 65 22 a 24  43 
6 60 25 a 35  42 
7 a 9  55 36 y más  41 
       (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Fact ores de demanda.  El factor de demanda para un número dado de lugares debe aplicarse a todos 
los lugares indicados. Por ejemplo, 20 lugares calculados a 45 por ciento de 3600 voltamperes, resulta con 
una demanda permitida de 1620 voltamperes por lugar, con un total de 32 400 voltamperes para los  20 
lugares.  
NOTA:  Estos factores de demanda pueden ser inadecuados en lugares con temperaturas extremas de 
calor o frío con circuitos cargados por aparatos de calefacción o aire acondicionado.  
Las cargas para otras instalaciones de recreo, tales como, pero no limitadas a edificios de inmuebles, 
edificios de recreo y piscinas, se deben dimensionar separadamente y luego se deben agregar al valor 
calculado para los lugares de vehículos de recreo, cuando ellos son alimen tados por una sola acometida.  
551-74. Protección contra sobrecorriente.  La protección contra sobrecorriente debe proporcionarse de 
acuerdo con lo indicado en el Artículo 240.  
551-75. Puesta a tierra.  
a) General.  Todos los equipos eléctricos e instalaciones  en los estacionamientos de vehículos de recreo 
deben estar puestos a tierra como lo prescribe el Artículo 250.  
b) Electrodo de puesta a tierra. No se requerirá que las salidas de fuerza o lugares de suministro a 
equipos de vehículos recreativos, diferente s a aquellos usados como equipo de acometida, tengan electrodo 
de puesta a tierra. Se permitirá que se instale un electrodo auxiliar de puesta a tierra de acuerdo con la 
sección 250 -54.  
551-76. Puesta a tierra del equipo de acometida para sitios de vehícu los de recreo  
a) Partes metálicas expuestas no portadoras de corriente.  Las partes expuestas no -portadoras de 
corriente de equipo fijo, cajas metálicas, gabinetes y accesorios, que no estén eléctricamente conectadas a un 
equipo puesto a tierra, deben estar  puestas a tierra por medio de un conductor de puesta tierra de equipos 
que vaya con los conductores del circuito desde el equipo de acometida o desde el transformador de un 
sistema de distribución secundaria. Los conductores de puesta a tierra de equipo d eben estar calculados de 
acuerdo con lo indicado en 250 -122, y se permite que estén empalmados por medios aprobados.  
La instalación de las conexiones de puesta a tierra de los equipos debe ser tal que la desconexión o 
desmontaje de un contacto u otro dispo sitivo, no interfiera ni interrumpa la continuidad de la puesta a tierra.  
b) Sistema de distribución secundaria.  Cada sistema de distribución secundaria debe estar puesto a 
tierra en el transformador.  
c) El conductor puesto a tierra no debe ser usado como puesta a tierra de equipo.  El conductor 
puesto a tierra no debe ser usado como puesta a tierra de equipo para vehículos de recreo o equipo dentro 
del estacionamiento.  
d) Sin conexión en el lado de la carga.  Ninguna conexión a un electrodo de puesta a tierr a debe hacerse 
al conductor puesto a tierra en el lado de la carga de los medios de desconexión de acometida excepto lo 
indicado en 250 -30(a) para sistemas derivados separados y por 250 -32(b) excepción No.  1 para edificios 
separados.  
551-77. Equipo de alim entación para los lugares de vehículos de recreo  
a) Ubicación.  Cuando se proporcione el equipo de alimentación eléctrica de los lugares para vehículos  de 
recreo, deben ubicarse a la izquierda del vehículo estacionado (del lado del camino), en 1.50 metros a  2.10 
metros desde el borde izquierdo (lado del conductor del vehículo recreativo estacionado) del lugar de 
estacionamiento y debe estar ubicado en cualquier punto sobre esta línea desde la parte posterior del lugar  de 
estacionamiento hasta 4.50 metros ade lante de la parte posterior de dicho lugar.  
En los lugares para salida frontal, se permitirá que el equipo de alimentación eléctrica esté localizado en 
cualquier punto a lo largo de la línea que esté de 1.50 metros a 2.10 metros desde el borde izquierdo (l ado del 
conductor del vehículo recreativo estacionado), desde 4.90 metros adelante de la parte trasera del lugar  de 
estacionamiento hasta el punto central entre los dos caminos que brindan acceso y salida de los lugares con 
salida frontal.  
El borde izquier do (lado del conductor del vehículo recreativo estacionado) del lugar deberá estar marcado  
b) Medios de desconexión.  Debe instalarse un desconectador o un interruptor automático en el equipo 
de alimentación del lugar para desconectar el suministro de energ ía al vehículo de recreo.  
c) Acceso.  Todo equipo de alimentación del lugar debe estar accesible por una entrada no obstruida o 
pasillo no menor que 60 centímetros de ancho y 2.00 metros de alto.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
d) Altura de montaje.  El equipo de alimentación del lugar deb e localizarse a no menos de 60 centímetros 
y no más de 2.00 metros sobre el nivel del piso.  
e) Espacio de trabajo.  Se debe proporcionar y mantener espacio suficiente alrededor de todo equipo 
eléctrico para permitir su operación rápida y segura, de acuerdo con lo indicado en 110 -26. 
f) Marcado.  Cuando el equipo de alimentación del lugar contenga un contacto a 120/240 ó 127/220 ó 
125/250 volts, el equipo debe marcarse como sigue: “Antes de insertar o remover la clavija, coloque en 
posición fuera (off) el inte rruptor de desconexión o el interruptor automático. La clavija debe estar insertada o 
removida totalmente”. El marcado debe localizarse sobre el equipo adyacente a la salida para el contacto.  
551-78. Protección del equipo exterior  
a) Lugares mojados.  Todos  los desconectadores, interruptores automáticos, contactos, equipo de control 
y medidores localizados en lugares mojados o en el exterior de un edificio, deben ser equipos a prueba  de 
lluvia.  
b) Medidores.  Si están instalados medidores secundarios, las ba ses de los medidores, cuando no estén 
usados, deben estar cubiertas con una placa ciega adecuada.  
551-79. Libramiento de los conductores aéreos.  Los conductores aéreos de no más de 1000 volts 
nominales deben tener un claro vertical no menor que 5.50 metros  y un claro horizontal no menor que 90 
centímetros en todas las áreas sujetas al movimiento de vehículo de recreo. En las demás áreas, los claros 
deben cumplir con lo indicado en 225 -18 y 225 -19. 
NOTA:  Para información adicional sobre libramientos de condu ctores de más de 600 volts, véase 225 -60  
y 225 -61. 
551-80. Conductores de acometida subterránea, del alimentador, del circuito derivado y 
conductores de circuito alimentador del lugar para vehículo de recreo  
a) Generalidades.  Todos los conductores directa mente enterrados, incluyendo el conductor de puesta a 
tierra de equipo, si es de aluminio, deben estar aislados y aprobados para tal uso. Todos los conductores 
deben ser continuos de equipo a equipo. Todos los empalmes y derivaciones deben hacerse en cajas  de 
empalme aprobadas o por el uso de material aprobado e identificado para ese propósito.  
b) Protección contra daño físico.  Los conductores enterrados directamente y cables que entren o salgan 
de una trinchera deben estar protegidos por tubo conduit metál ico pesado o semipesado, o ligero con 
protección adicional contra la corrosión, tubo conduit rígido de policloruro de vinilo (PVC), tubo conduit 
subterráneo no metálico con conductores tipo NUCC, tubo conduit de polietileno de alta densidad tipo HDPE, 
tubo conduit de resina termofija reforzada tipo RTRC, tubo conduit no metálico flexible hermético a los 
líquidos, tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, u otras canalizaciones o envolventes 
aprobadas. Cuando estén sujetos a daño físico, los c onductores o cables deben protegerse por tubo conduit 
metálico pesado o semipesado o tubo conduit rígido de policloruro de vinilo (PVC) tipo pesado o RTRC 
aprobado para exposición a daño físico. Esta protección debe extenderse a por lo menos 45 centímetros  
dentro de la trinchera desde el nivel del piso terminado.  
NOTA:  Véase 300 -5 y el Artículo 340 para información de conductores o cable tipo UF, usado en 
instalaciones subterráneas o directamente enterrado.  
551-81. Contactos. Un contacto para suministro de energía eléctrica para vehículos de recreo debe tener 
alguna de las configuraciones mostradas en la Figura 551 -46(c)(1) y los siguientes valores:  
a) 50 amperes:  127/220 ó 120/240 volts, 3 polos, 4 hilos, del tipo de puesta a tierra para sistemas de 
120/240  volts.  
b) 30 amperes:  120 volts, 2 polos, 3 hilos, del tipo de puesta a tierra para sistemas de 120 volts.  
c) 20 amperes:  120 volts, 20 amperes, 2 polos, 3 hilos, del tipo de puesta a tierra para sistemas de   120 
volts.  
ARTÍCULO 552  
ESTACIONAMIENTO DE REM OLQUES  
Parte A. Generalidades  
552-1. Alcance.  Este Artículo cubre los requisitos para los conductores y equipo eléctrico instalados 
dentro o sobre remolques estacionados, no cubiertos totalmente en los Artículos 550 y 551.  
552-2. Definiciones.  (Véanse los Artículos 100, 550 y 551 para otras definiciones).        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Remolque estacionado:  Unidad que cumple con los siguientes criterios: (a) construido sobre un chasis 
montado sobre ruedas; (b) tiene un área total no mayor que 37 m2, una vez armado.  
552-4. Requerimientos generales.  Un remolque estacionado como el especificado en 552 -2 está 
destinado para uso de temporada. No está destinado como vivienda permanente o para usos comerciales 
tales como bancos, clínicas, oficinas o similar.  
552-5. Etiquetas.  Las etiquetas reque ridas por el Artículo 552 deben estar hechas de bronce, acero 
inoxidable o plástico laminado grabado, estampado o en relieve de no menos de 0.13 mm (0.005 pulgadas) de 
espesor o de aluminio anodizado o recubierto de no menos de 0.5 mm (0.020 pulgadas) de e spesor o su 
equivalente.  
Parte B. Sistemas de baja tensión  
552-10. Sistemas de baja tensión  
a) Circuitos de baja tensión.  Los circuitos de baja tensión suministrados e instalados por el fabricante de 
remolques estacionados, excepto los relacionados con los  frenos, están sujetos a esta NOM. Los circuitos que 
alimentación para las luces deben cumplir con los requerimientos federales o estatales y con esta NOM.  
b) Alambrado de baja tensión  
1) Material.  Deben usarse conductores de cobre para los circuitos de ba ja tensión.  
Excepción:  Se permite usar el chasis o estructura metálica como trayectoria de retorno a la fuente de 
alimentación.  
2) Tipos de conductores.  Los conductores deben estar conforme a los requerimientos de los tipos GXL, 
HDT, SGT, SGR o SXL, o debe n tener un aislamiento de acuerdo con lo indicado en la Tabla 310 -104 (a) o 
equivalente. Los conductores de tamaño nominal de 13.3 mm2 (6 AWG) hasta 0.824 mm2 (18 AWG) deben 
estar aprobados. Los conductores individuales de baja tensión deben ser del tipo c ableado.  
NOTA: Para información adicional sobre los tipos GXL, HDT y SXL, véase el apéndice B.  
3) Marcado.  Todos los conductores aislados de baja tensión deben estar marcados sobre la superficie 
exterior a intervalos no mayores a 1.20 metros como sigue:  
(1) Deben estar marcados de acuerdo con lo indicado en esta NOM o norma del producto.  
(2) Los conductores de uso automotriz deben estar marcados con el nombre o logotipo del fabricante, 
designación de especificación, y el tamaño nominal.  
(3) Otros conductore s deben estar marcados con el nombre o logotipo del fabricante, temperatura 
máxima de operación, tamaño nominal, material del conductor y espesor del aislamiento.  
c) Métodos de alambrado en baja tensión  
1) Protección física.  Los conductores deben protegers e contra daño físico y deben estar asegurados. 
Cuando se instalen conductores aislados con abrazaderas a la estructura, el aislamiento del conductor debe 
estar reforzado con una envoltura o capa de material equivalente, excepto que la cubierta del cable no  
requiera protegerse. El alambrado debe mantenerse lejos de filos cortantes, partes en movimiento o fuentes 
de calor.  
Excepción:  No se permite el uso del tubo de polietileno del Artículo 364.  
2) Empalmes.  Los conductores deben estar empalmados o unidos con  dispositivos de empalme que 
provean una conexión segura o por soldadura. Los empalmes soldados deben primero empalmarse o unirse 
mecánica y eléctricamente de manera segura sin soldadura, y posteriormente soldarse. Todos los empalmes, 
uniones y extremos li bres de los conductores deben estar cubiertos con un aislamiento equivalente al de  los 
conductores.  
3) Separación . Los circuitos de baterías y otros circuitos de baja tensión deben separarse físicamente al 
menos 13 milímetros de espacio o por otros medios adecuados para circuitos de diferentes fuentes de 
energía. Son métodos aceptables para conseguir esta separación la sujeción con abrazaderas, el tipo  de 
trayectoria, o medios equivalentes que aseguren la separación total y permanente. Cuando se crucen circ uitos 
de diferentes fuentes de energía, la cubierta externa de los cables con cubierta no metálica debe considerarse 
una separación adecuada.  
4) Conexión a tierra.  Las conexiones a tierra al chasis o estructura deben estar accesibles y seguras 
mecánicament e para su servicio. Las conexiones a tierra deben hacerse por medio de conductores de cobre y 
terminales de cobre o aleación de cobre del tipo sin soldadura, identificados para el tamaño del conductor 
usado. La superficie de contacto sobre la cual las cone xiones a tierra hacen contacto, debe estar limpias y Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
libres de óxido o pintura, o estar eléctricamente conectadas a través de una roldana dentada con dientes 
internos y externos, de cadmio, de estaño, o galvanizadas, o mediante roldanas roscadas. Las conex iones a 
tierra sujetas con tornillos, remaches o pernos, tuercas y roldanas deben ser de cadmio, estaño, o 
galvanizadas; se permite que los remaches sean de aluminio sin anodizado cuando se sujeten a estructuras 
de aluminio.  
5) La terminal de puesta a tier ra de la batería al chasis debe unirse al chasis con un conductor de cobre de 
tamaño nominal mínimo de 8.37 mm2 (8 AWG). En el caso de que la terminal de alimentación de la batería 
tenga un tamaño nominal mayor que 8.37 mm2 (8 AWG), entonces el conductor d e unión debe tener el mismo 
tamaño nominal.  
d) Instalaciones de baterías.  Las baterías que deben cumplir con los requerimientos de esta NOM se 
deben asegurar firmemente al vehículo e instalarse en un área hermética al vapor hacia el interior del vehículo 
y directamente ventilada hacia el exterior de éste. Cuando las baterías estén instaladas en un compartimento, 
éste debe estar ventilado por medio de aberturas que tengan un área mínima de 11 cm2, tanto en la parte 
superior como inferior. Cuando las puertas del compartimento estén equipadas con ventilación, las aberturas 
deben estar a no más de 50 milímetros de la parte superior como inferior. Las baterías no deben instalarse en 
compartimentos que contengan equipos que produzcan chispas o llamas.  
e) Protecció n contra sobrecorriente  
1) Capacidad. El alambrado del circuito de baja tensión debe estar protegido con dispositivos de 
protección contra sobrecorriente con una capacidad que no exceda la ampacidad de los conductores  de 
cobre, según se indica en la tabla siguiente:  
Tabla 552 -10(e)(1). - Protección contra sobrecorriente para baja tensión  
Tamaño o designación 
nominal del cable mm2 
(AWG)  Ampacidad  
amperes  Tipo de conductor  
0.824  18 6 Solamente cable  
1.31 16 8 Solamente cable  
2.08 14 15 Cable o alambre  
3.31 12 20 Cable o alambre  
5.26 10 30 Cable o alambre  
 
2) Tipo.  Los interruptores automáticos o fusibles deben ser de un tipo aprobado, incluyendo los del tipo 
automotor. Los portafusibles deben estar claramente marcados con el tamaño máximo del fusible y pr otegidos 
contra cortocircuitos y daño físico, por una cubierta o medio equivalente.  
NOTA: Para información adicional sobre fusibles, véase el apéndice B.  
3) Aparatos.  Los aparatos tales como: bombas, compresores, ventiladores, calentadores y aparatos 
similares impulsados por motor, deben estar instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
Los motores que son controlados por desconectadores automáticos o por desconectadores de 
enclavamiento manual deben estar protegidos de acuerdo con lo indica do en 430 -32(b).  
4) Ubicación.  El dispositivo de protección contra sobrecorriente debe instalarse en un lugar accesible del 
vehículo, a no más de 45 centímetros del punto donde se conecte el suministro de energía a los circuitos  del 
vehículo. Si se locali za fuera del remolque estacionario, el dispositivo debe estar protegido contra la 
intemperie y contra daño físico.  
Excepción:  Se permite que el suministro externo de baja tensión tenga fusibles a no más de  45 
centímetros después de entrar a la unidad o des pués de salir de una canalización metálica.  
f) Desconectadores. Los desconectadores deben tener una capacidad de corriente continua no menor 
que la de la carga conectada.  
g) Luminarias. Todas las luminarias interiores de baja tensión clasificados para más de 4 watts, que 
utilicen lámparas clasificadas para más de 1.2 watts, deben estar aprobadas.  
Parte C. Sistemas eléctricos combinados  
552-20. Sistemas eléctricos combinados        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Generalidades.  Se permite que el alambrado de vehículos para conexión a una bater ía o a una fuente 
de baja tensión, se conecte a una fuente de 120 volts, siempre y cuando el sistema completo de alambrado y 
el equipo tengan la capacidad y cumplan completamente con los requisitos de las partes A, C, D y E de este 
Artículo, para sistemas eléctricos de 120 volts. Los circuitos alimentados en corriente alterna por un 
transformador no deben alimentar aparatos de corriente continua  
b) Convertidores (de 120 volts corriente alterna a corriente continua baja tensión).  El lado del 
convertidor de 1 20 volts de corriente alterna debe estar alambrado en completa conformidad con los requisitos 
de las partes A, y E de este Artículo, para sistemas eléctricos de 120 volts.  
Excepción:  No están sujetos a lo indicado anteriormente, los convertidores suministr ados como parte 
integral de un aparato eléctrico aprobado.  
Todos los convertidores y transformadores deben ser aprobados para uso en remolques estacionarios, y 
diseñados o equipados para proporcionar protección contra altas temperaturas. Para determinar la  capacidad 
nominal de los convertidores, se deben aplicar los siguientes porcentajes a la carga total conectada, 
incluyendo el régimen promedio de carga de la batería de todos los equipos de 12 volts.  
Los primeros 20 amperes de la carga a 100 por ciento, m ás 
Los segundos 20 amperes de la carga a 50 por ciento, más  
El resto de la carga por arriba de 40 amperes al 25 por ciento.  
Excepción:  Un aparato eléctrico de baja tensión que es controlado por un desconectador momentáneo 
(normalmente abierto) que no tiene  medios para mantenerse en la posición de cerrado, no debe ser 
considerado como una carga conectada cuando se determine la capacidad nominal del convertidor requerido. 
Los aparatos eléctricos energizados momentáneamente deben estar limitados a aquéllos uti lizados para 
preparar la unidad para su ocupación o traslado.  
c) Unión de la envolvente del  convertidor de tensión.  La envolvente metálica del convertidor que no 
está diseñada para transportar corriente debe ser unida a la estructura de la unidad mediante un conductor de 
cobre con un tamaño nominal mínimo de 8.37 mm2 (8 AWG). Se permite que el conductor de puesta a tierra 
para la batería y la envolvente metálica sea el mismo conductor.  
d) Artefactos de doble tensión, incluyendo luminarias y aparatos eléctri cos. Los artefactos, 
incluyendo las luminarias y aparatos eléctricos, que tengan conexiones para 120 volts y con conexiones para 
baja tensión, deben ser del tipo aprobado para doble tensión.  
e) Autotransformadores.  No se deben usar autotransformadores.  
f) Contactos y clavijas.  Cuando un remolque estacionario esté equipado con un sistema de corriente 
alterna de 120 volts ó 120/240 ó 127/220 volts, o con un sistema de baja tensión, o ambos, los contactos y 
clavijas del sistema de baja tensión deben tener una configuración diferente de los sistemas de 120 volts ó 
120/240 ó 127/220 volts. Cuando una unidad equipada con una batería o con un sistema de corriente continua 
que tiene una conexión externa para una fuente de baja tensión, el conector debe tener una con figuración tal 
que no admita alimentación de 120 volts.  
Parte D. Sistemas de 120 ó 120/240 volts  
552-40. Sistemas de 120 ó 120/240 volts  
a) Requisitos generales.  El equipo y materiales eléctricos de remolques estacionados, indicados para 
estar conectados a  un sistema de alambrado de tensión nominal de 120 volts, 2 hilos, con un conductor 
puesto a tierra o un sistema de alambrado de tensión nominal a 120/240 volts, 3 hilos, con un conductor 
puesto a tierra, deben estar aprobados e instalados de acuerdo con l os requisitos  de las Partes A, C, D y E de 
este Artículo.  
b) Materiales y equipo.  Los materiales eléctricos, dispositivos, aparatos eléctricos, accesorios y otro 
equipo instalado, destinado para su uso dentro o colocados en un remolque estacionado, deben e star 
aprobados. Todos los productos deben usarse sólo de la forma que han sido probados y encontrados 
adecuados para el uso destinado.  
552-41. Salidas para contactos requeridas  
a) Espaciamiento.  Las salidas para contactos deben instalarse con un espaciamie nto sobre las paredes 
cada 60 centímetros de ancho o más, de tal manera que ningún punto a lo largo de una línea en el piso esté a 
más de 1.80 metros, medido horizontalmente de cualquier salida en ese espacio.  
Excepción 1:  Áreas de baños y corredores.  
Exce pción 2:  El espacio de paredes ocupado por gabinetes de cocina, armarios, muebles para ropa, 
muebles empotrados y partes que estén detrás de las puertas que se puedan abrir completamente contra la 
superficie de la pared o instalaciones similares.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
b) Ubicac ión. Las salidas para contactos deben instalarse como sigue:  
1) Adyacentes a las partes altas de los mostradores de cocinas (por lo menos uno en cada lado del 
fregadero si la parte alta del mostrador se prolonga a ambos lados y tiene un ancho y profundidad  de 30 
centímetros o más).  
2) Adyacentes a espacios que alojen refrigeradores y estufas de gas; excepto cuando se instalen en 
fábrica un refrigerador a gas o un aparato de cocina y no requieran conexión eléctrica externa.  
3) Adyacentes a espacios en la par te superior de mostradores de 30 centímetros de ancho y profundidad o 
más, que no estén al alcance desde un contacto especificado en (1) por medio de un cordón de 1.80 metros 
sin cruzar áreas de paso, aparato de cocina o fregaderos.  
c) Protección con inter ruptor de circuito por falla a tierra.  Cada salida para contacto monofásico de 
120 volts y 15 ó 20 amperes, debe tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección de las 
personas, en los lugares siguientes:  
1) Cuando los contactos son ins talados para servir en la parte superior de la superficie de los muebles de 
la cocina.  
2) A una distancia no mayor que 1.80 metros de cualquier lavabo o fregadero.  
Excepción:  Los contactos instalados en espacios dedicados para aparatos, tales como lavavaji llas, 
trituradores de desperdicios, refrigeradores, congeladores y equipo de lavandería.  
3) En el área ocupada por un sanitario, regadera, tina o cualquier combinación de ellas.  
4) En el exterior de la unidad.  
Excepción:  No se exige que los contactos que e stén ubicados en el interior de un tablero accesible, 
instalado fuera de la unidad para dar alimentación a un aparato instalado, tengan protección de interruptor de 
circuito por falla tierra.  
Se permite una salida para contacto en una luminaria aprobada. N o se permite instalar una salida para 
contacto en una tina, o en un compartimento combinado de tina con regadera.  
d) Salida para cable de calefacción de tubería.  Cuando se instale un cable de calefacción de tubería, la 
salida debe estar:  
1) Localizada a un a distancia no mayor que 60 centímetros de la entrada de agua fría.  
2) Conectada a un circuito derivado interior diferente de un circuito derivado de aparatos pequeños.  
3) En un circuito en el que todas las salidas están en el lado de carga del interruptor  de circuito por falla a 
tierra para protección de personas.  
4) Montada en la parte inferior del remolque estacionado y no se debe considerar como la salida para 
contacto exterior exigida en 552 -41(e).  
e) Salidas para contacto en exteriores.  Se debe instal ar al menos una salida para contacto en el 
exterior. Se debe considerar como contacto exterior, a una salida para contacto instalada en un 
compartimento accesible desde el exterior del remolque estacionado. La salida para contacto en el exterior se 
debe pr oteger según se especifica en 552 -41(c)(4).  
f) Salidas para contacto no -permitidas  
1) Regaderas y tinas.  No se deben instalar salidas para contactos en o dentro de un alcance de 75 
centímetros de una regadera o espacio de la tina.  
2) Posición con la placa frontal hacia arriba . Un contacto no debe estar instalado con la placa frontal 
hacia arriba en cualquier mostrador u otra superficie horizontal similar.  
552-42. Protección de circuitos derivados.  
a) Capacidad. La capacidad de l os dispositivos de sobrecorri ente debe ser de la manera siguiente:  
(1) No más que los conductores del circuito  
(2) No más del 150 por ciento de la capacidad de un solo aparato de 13.3 amperes de capacidad o más y 
alimentado por un circuito derivado individual  
(3) No más que el tamaño de la protección contra sobrecorriente marcada en el aire acondicionado u otro 
aparato operado por motor.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Protección para conductores más pequeños.  Se permitirá un fusible de 20 amperes o un interruptor 
automático para protección de accesorios, incluyen do luminarias, cables, cordones o aparatos pequeños, y 
conductores 14 AWG de no más de 1.8 metros de largo para luminarias empotrables.  
c) Contactos de 15 amperes considerados protegidos por 20 amperes.  Si hay más de un contacto o 
carga en un circuito deri vado, se permitirá que contactos de 15 amperes sean protegidos por un fusible o un 
interruptor automático de 20 amperes.  
552-43. Suministro de energía  
a) Alimentador.  El suministro de energía al remolque estacionado debe ser con un ensamble de 
alimentador consistente de no más de un cordón de alimentación aprobado de 30 amperes o 50 amperes, con 
una clavija conectada firmemente o moldeada integralmente, o un alimentador instalado permanentemente.  
b) Cordón de suministro de energía.  Si el remolque estacionad o tiene un cordón de suministro de 
energía, éste debe estar permanentemente conectado al tablero de alumbrado y control o a una caja  de 
empalme permanentemente conectada al tablero de alumbrado y control, con el extremo libre del cordón 
flexible terminado en una clavija.  
Los cordones con adaptadores o terminales en espiral, extensiones, y similares no deben instalarse en los 
remolques estacionados, ni equiparlos con ellos.  
Una abrazadera adecuada o su equivalente debe proporcionarse en el disco desprendible  del tablero de 
alumbrado y control, para que absorba la tensión mecánica del cordón de alimentación y no se transmita 
hasta las terminales, cuando el cordón de alimentación se maneja de la manera prevista.  
El cordón utilizado debe ser aprobado con 3 hilos , 120 volts o cuatro hilos, 120/240 volts, uno de los 
cuales debe estar identificado con color verde continuo o verde con una o más franjas amarillas, para ser 
utilizado como conductor de puesta a tierra.  
c) Mufa para acometida aérea o canalización.  Cuando  la carga calculada exceda de 50 amperes, o 
cuando se utilice un alimentador permanente, la alimentación debe hacerse por uno de los medios siguientes:  
1) Una acometida aérea con mufa instalada de acuerdo con el Artículo 230, que contenga cuatro 
conductore s continuos aislados, con conductores alimentadores codificados por colores, uno de los cuales 
debe ser el conductor de puesta a tierra del equipo; o  
2) Una canalización metálica o un tubo conduit no metálico tipo pesado o tubo conduit no metálico flexible  
hermético a líquidos, desde los medios de desconexión del remolque esta cionado hasta la parte inferior  del 
mismo.  
552-44. Cordón  
a) Conectado permanentemente.  Cada ensamble alimentador debe estar directamente conectado a las 
terminales del tablero de alum brado y control o a los conductores dentro de una caja de conexión y provisto 
con los medios para impedir que se transmitan tensiones mecánicas a las terminales. La ampacidad de los 
conductores entre cada caja de conexiones y las terminales de cada tablero  de alumbrado y control debe ser 
por lo menos igual que la del cordón de alimentación. El extremo del ensamble del alimentador debe estar 
equipado con una clavija del tipo descrito en 552 -44(c). Cuando el cordón pase a través de paredes o pisos, 
debe estar  protegido por medio de tubo conduit y monitores o su equivalente. El cordón de alimentación debe 
tener provisiones permanentes para la protección contra la corrosión y daño mecánico mientras la unidad esté 
circulando (en tránsito).  
b) Longitud del cordón.  La longitud utilizable y expuesta del cordón debe estar medida desde el punto de 
entrada del remolque estacionado o desde el frente de la entrada de cavidad (clavija de conexión para base 
de motor) hasta el frente de la clavija en el extremo de la aliment ación.  
La longitud utilizable y expuesta del cordón, medida al punto de entrada en el exterior de la unidad, debe 
ser de al menos 7.00 metros cuando el punto de entrada esté en un costado de la unidad, o al menos  de 8.50 
metros cuando el punto de entrada a  la unidad esté en la parte trasera. La longitud máxima no debe exceder 
de 11.00 metros.  
Cuando la entrada del cordón al vehículo está a más de 90 centímetros sobre el terreno, la longitud 
mínima del cordón se debe aumentar en la distancia que hay en exces o de 90 centímetros.  
c) Clavijas  
1) Unidades con dos a cinco circuitos derivados de 15 ó 20 amperes.  Los remolques estacionados 
alambrados de acuerdo con 552 -46(a), deben tener una clavija de 2 polos, 3 hilos, del tipo con puesta a tierra, Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
de capacidad de 30 amperes, 120 volts, que tengan la configuración mostrada en la Figura 552 -44(c)(1), 
prevista para uso con unidades de 30 amperes y 120 volts.  
2) Unidades con ensamble de fuente de alimentación de 50 amperes.  Los remolques estacionados 
que tengan un conj unto de fuente de alimentación a 50 amperes, tal como lo permite la Sección 552 -43(b), 
deben tener una clavija de conexión de 3 polos y 4 hilos, del tipo de puesta a tierra, a 120/240 volts y 50 
amperes, conforme a la configuración de la figura 552 -44(c)(1 ). 
 
Figura  552-44(c)(1). - Configuraciones para contactos y clavijas del tipo con puesta a tierra.  
d) Etiquetado en la entrada eléctrica.  Cada remolque estacionado debe tener una etiqueta de seguridad 
con la palabra ADVERTENCIA con letras de tamaño mínimo de 6 mm y el cuerpo del texto con letras de 
mínimo 3 mm de grandes sobre un fondo contrastante. La etiqueta de seguridad debe estar pegada a la 
superficie exterior, en o cerca de la entrada del ensamble del suministro de energía y se deberá leer, según  el 
caso:   
“ESTA CONEXIÓN ES PARA 120 VOLTS, CORRIENTE ALTERNA, 60 HERTZ,  
CON UN SUMINISTRO DE _______ AMPERES”  
o 
“ESTA CONEXIÓN ES PARA 120/240 VOLTS, CORRIENTE ALTERNA, 3 POLOS, 4 HILOS, 60 HERTZ,  
CON SUMINISTRO DE ________ AMPERES”  
Seguido de:  
NO EXCEDA LA  CORRIENTE NOMINAL, EXCEDER LA CORRIENTE NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE 
CAUSAR UN INCENDIO Y RESULTAR EN MUERTE O LE SIONES SERIAS  
La capacidad nominal de corriente debe indicarse en el espacio en blanco.  
e) Ubicación.  El punto de entrada del conjunto alimentad or debe estar ubicado en cualquier lado de la 
parte trasera a no más de 4.50 metros de la pared exterior.  
552-45. Tablero de alumbrado y control  
a) Aprobado y de capacidad apropiada.  Se debe usar un tablero de alumbrado y control aprobado, de 
capacidad nom inal apropiada u otro equipo específicamente aprobado para este uso. La terminación de la 
barra del conductor puesto a tierra debe estar aislada de la envolvente como se indica en 552 -55(c); la barra 
terminal de puesta a tierra de equipo debe estar unida i nternamente a la envolvente metálica del tablero de 
alumbrado y control . 
b) Ubicación.  El tablero de alumbrado y control debe instalarse en un sitio de fácil acceso. Los espacios 
de trabajo para el tablero no deben ser menores de 60 centímetros de ancho y de 75 centímetros de 
profundidad.  
Excepción:  Cuando la cubierta del tablero de alumbrado y control quede expuesta al espacio interior de 
un pasillo, se permite reducir una de las dimensiones del espacio de trabajo a no menos de 55 centímetros. 
Se considera  que un tablero de distribución está expuesto cuando la cubierta del mismo está a no más de  5 
centímetros de la superficie del acabado del pasillo o no más de 25 cm de la parte trasera de las puertas que 
encierran el espacio.  
c) Tipo frente muerto.  El tabl ero de alumbrado y control debe ser del tipo de frente muerto. Cuando se 
usen fusibles, o más de dos interruptores automáticos debe instalarse un medio principal de desconexión. 
Cuando se instalen más de dos circuitos derivados, se debe instalar un disposi tivo de protección contra 
sobrecorriente principal cuya corriente nominal no exceda la capacidad del ensamble alimentador.  
552-46. Circuitos derivados.  Los circuitos derivados deben determinarse de acuerdo con lo siguiente:  
a) De dos a cinco circuitos de 1 5 ó 20 amperes.  Se permite un máximo de cinco circuitos de 15 ó 20 
amperes para alimentar lámparas, salidas para contacto y aparatos fijos. Se permitirá que tales 
estacionamientos para remolques estén equipados con un tablero de alumbrado y control para un a tensión       (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
máxima de 120 volts o 120/240 volts máximo para un conjunto alimentador principal de 30 amperes. En tales 
sistemas no debe haber instalados más de dos aparatos de 120 volts controlados por termostato (por ejemplo, 
un acondicionador de aire y cale ntador de agua) a menos que se utilicen dispositivos de conmutación para 
aislamiento físico de los aparatos, sistemas de administración de la energía o por otro método similar.  
Excepción 1:  Se permiten circuitos adicionales de 15 ó 20 amperes cuando sea em pleado dentro del 
sistema, un sistema administrador de energía aprobado, con capacidad máxima nominal de 30 amperes.  
Excepción 2: Se permitirán seis circuitos de 15 ó 20 amperes que no empleen sistemas de administración 
de energía, siempre que el sexto cir cuito agregado alimente únicamente al convertidor, y la carga combinada 
de todos los seis circuitos no excedan la carga permitida para la que fueron diseñados los cinco circuitos 
originales.  
NOTA:  Vea la sección 210 -23(a) para las cargas permitidas. Vea la  sección 552 -45(c) para el 
desconectador principal y los requerimientos de protección contra sobrecorrientes.  
b) Más de cinco circuitos.  Cuando sean necesarios más de cinco circuitos, deben determinarse de 
acuerdo con lo siguiente:  
1) Alumbrado.  Se toma co mo base la carga unitaria de 33 VA/m2, valor que se multiplica por el área del 
remolque estacionado, se consideran las dimensiones exteriores (se excluye el acoplador de enganche), y se 
divide entre 120 volts para determinar el número de circuitos derivado s de 15 ó de 20 amperes, es decir:  
 
Se permite que los circuitos de alumbrado puedan alimentar trituradores de basura conectados con cordón 
y proporcionar energía a equipo complementario de la cocina y alumbrado tales como: estufas, relojes y 
temporizador es. 
2) Aparatos pequeños.  Los circuitos derivados para aparatos pequeños se deben instalar de acuerdo con 
lo indicado en 210 -11(c)(1).  
3) Aparatos en general.  (Incluidos radiadores, calentadores de agua, estufas, calefactores y equipo de 
aire acondicionado  central o de habitación o aparato similar). Debe haber uno o más circuitos derivados  de 
capacidad adecuada de acuerdo con (a) a (d) siguientes:  
NOTA 1:  Para el circuito derivado de lavandería véase 210 -11(c)(2).  
NOTA 2:  Para equipo de aire acondicionado c entral véase el Artículo 440.  
a) La corriente nominal de los aparatos fijos no debe ser mayor que 50 por ciento de la capacidad del 
circuito derivado si también hay salidas para alumbrado, contactos de uso general o ambos.  
b) Para aparatos fijos con motore s de más de 1/8 caballos de potencia, la carga calculada total se debe 
basar en el 125 por ciento del motor más grande, más la suma de las otras cargas. Cuando el circuito 
derivado alimenta cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, el tamaño 
del conductor del circuito derivado debe estar acorde con 210 -19(a).  
c) La capacidad de aparatos conectados con un solo cordón y clavija en un circuito que no tenga otras 
salidas, no debe ser mayor que 80 por ciento de la capacidad nom inal del circuito.  
d) La capacidad del circuito derivado de la estufa se debe basar en las demandas de las estufas 
especificadas en 552 -47(b)(5).  
552-47. Cálculos.  El siguiente método debe ser empleado para calcular la carga del cordón de suministro 
y del tablero de alumbrado y control para cada conjunto alimentador, para cada remolque estacionado, en 
lugar del procedimiento indicado en el Artículo 220 y debe basarse en una alimentación de 120/240 ó 
220Y/127 volts, tres hilos, con cargas de 120 volts balanc eadas entre las dos fases de un sistema de  tres 
hilos.  
a) Carga de alumbrado y de aparatos pequeños. Voltamperes para alumbrado: La longitud por el 
ancho del piso del remolque (dimensiones externas), por 33. Por ejemplo:  
 
Voltamperes para aparatos pequeños:  Se consideran 1500 voltamperes por cada circuito de contactos 
para aparatos de 20 amperes (véase la definición de aparato portátil) incluyendo 1500 voltamperes para el 
circuito de lavandería, es decir:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
 
Los primeros 3 000 voltamperes se consideran a 100 por ciento y para el resto de la carga se considera un 
factor de 35 por ciento = VA que se dividen entre 220 o 240 volts para obtener los amperes por fase.  
b) Carga total para determinar el suministro de energía.  La carga total para determinar el suministr o de 
energía es la suma de:  
1) La carga de alumbrado y de aparatos pequeños como se calcula en 552 -47(a).  
2) La corriente (amperes) de la placa de datos para cargas de motores y calefactores (ventiladores de 
extracción, acondicionadores de aire, calentador es eléctricos, de gas o de petróleo).  
Se omiten las cargas más pequeñas de calefacción o enfriamiento, excepto cuando el ventilador es 
utilizado como evaporador del aparato de aire acondicionado. Cuando un acondicionador de aire no está 
instalado, pero se proporciona un cordón alimentador de 50 amperes, se debe dejar una reserva de 15 
amperes por fase para acondicionamiento de aire.  
3) 25 por ciento de la corriente de los motores más grandes indicados en (2) de esta sección.  
4) La corriente total de la plac a de datos de trituradores de basura, lavavajillas, calentadores de agua, 
secadoras de ropa, hornos montados en pared y cocinetas.  
Cuando el número de estos aparatos excedan de tres, debe utilizarse 75 por ciento del total.  
5) Calcular la corriente (ampere s) para estufas y hornos integrados (distintas a los hornos y cocinetas 
separados) al dividir entre 220 ó 240 volts los valores indicados a continuación:  
Valor nominal en la placa de datos  Usar (VA)  
 0 a 10 000  80% del valor nominal  
10 001 a 12 500  8000  
12 501 a 13 500  8400  
13 501 a 14 500  8800  
14 501 a 15 500  9200  
15 501 a 16 500  9600  
16 501 a 17 500  10 000  
 
6) Si se proporcionan salidas o circuitos para aparatos eléctricos distintos de los instalados en fábrica, 
debe incluirse la carga estimada.  
c) Método opcional de cálculo para cargas de alumbrado y aparatos eléctricos.  Para remolques, se 
permite usar el método opcional para cálculo de cargas de alumbrado y aparatos eléctricos que se muestra en 
220-82. 
552-48. Métodos de alambrado  
a) Sistemas de alambrado.  Se permite utilizar cables y canalizaciones instalados según los Artículos 320, 
322, 330 hasta 340, 342 hasta 362, 386 y 388, según el Artículo aplicable, excepto que se especifique algo 
diferente en este Artículo. Se debe instalar un medio de p uesta a tierra de equipos, de acuerdo con lo indicado 
en 250 -118. 
b) Tubo conduit.  Cuando el tubo conduit metálico del tipo pesado y el semipesado terminen en una 
envolvente o en caja de conexiones con un conector, pasacable (monitor) y contratuerca, se de ben 
proporcionar dos contratuercas, una dentro y otra fuera de la envolvente o caja. Los extremos del tubo conduit 
deben estar escariados o con acabado para eliminar los filos cortantes.  
c) Cajas no metálicas.  Las cajas no metálicas son aceptables únicamen te con cable con cubierta no 
metálica o canalizaciones no metálicas.  
d) Cajas.  En paredes y plafones de madera o de otro material combustible, las cajas y accesorios deben 
quedar al ras con el acabado de la superficie o sobresaliendo.  
e) Montaje.  Las cajas  en paredes y techos deben estar montadas de acuerdo con lo indicado en el 
Artículo 314.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción 1:  Se permiten cajas del tipo de puesta a presión o cajas provistas con herrajes especiales 
para pared o techo que las aseguren firmemente a las paredes o te chos.  
Excepción 2:  Se considera como medio aprobado para el montaje de una caja de salida, una placa de 
madera, que brinde un soporte de 4 centímetros como mínimo alrededor de la caja, y de un espesor mínimo 
de 12 milímetros o mayor fijada directamente al panel de la pared.  
f) Cubierta de cables.  La cubierta de cables con cubierta no metálica, de cables armados MC y de cables 
tipo AC debe ser continua entre las cajas de salida y otras envolventes.  
g) Protecciones.  Se permite que los cables armados tipo MC, tipo AC o los cables con cubierta no 
metálica y tubería conduit no metálica pasen a través del centro de la parte más ancha de los montantes de 5 
x 10 centímetros. Sin embargo, se deben proteger cuando pasen a través de montantes de 5 x 5 centímetros 
o en otros montantes o marcos en los que el cable o armadura esté a menos de 3.2 centímetros de la 
superficie interior o exterior de los montantes, o cuando los materiales que cubran la pared estén en contacto 
con los montantes. Para proteger al cable se requie ren placas de acero a cada lado del cable, o tubo de acero 
de un espesor de pared no menor que 1.35 milímetros. Estas placas o tubos se deben fijar firmemente en su 
sitio. Cuando los cables con cubierta no metálica pasen a través de orificios, cortes, ranu ras barrenadas o 
agujeros en partes metálicas, el cable debe protegerse por pasacables, monitores o contratuercas aseguradas 
firmemente en la abertura antes de instalar el cable.  
h) Soportes para cable.  Cuando los cables se conecten con conectores o abraza deras, los cables deben 
estar soportados a no más de 30 centímetros de las cajas de salida, de los tableros de  alumbrado y control  y 
de las cajas de conexión en los aparatos. Los soportes deben estar colocados en intervalos que no excedan 
de 1.40 metros.  
i) Cajas no metálicas sin abrazaderas para cable.  Los cables con cubierta no metálica deben sujetarse 
a no más de 20 centímetros de una caja de salida no metálica sin abrazaderas para cable. Cuando los 
dispositivos de alambrado con envolventes integrales so n empleados con un bucle extra de cable para 
permitir reemplazos futuros del dispositivo, el bucle de cable se debe considerar como parte integral del 
dispositivo.  
j) Daño físico.  Cuando un cable con cubierta no metálica expuesto esté sujeto a daño físico,  debe 
protegerse con cubiertas, tiras protectoras, canalizaciones u otros medios.  
k) Placas frontales metálicas para contactos.  Las placas frontales metálicas deben cumplir con 406 -
5(a). Las placas frontales no metálicas deben cumplir con 406 -5(c). 
l) Plac as frontales metálicas puestas a tierra eficazmente.  Cuando se utilicen placas frontales 
metálicas, éstas deben estar puestas a tierra eficazmente.  
m) Humedad o daño físico.  Cuando el alambrado al exterior o sobre el chasis sea de 120 volts, o más, y 
esté expuesto a la humedad o daño físico, el alambrado debe protegerse por tubo conduit metálico del tipo 
pesado, semipesado, o tubería rígida no metálica o por cable tipo MI que quede estrechamente fija contra las 
estructuras y envolventes de equipo u otras ca nalizaciones o cables aprobadas e identificadas para ese uso.  
n) Conexión de componentes. Los conectores y accesorios destinados a estar ocultos al momento del 
armado deben estar aprobados e identificados para la conexión de los componentes construidos. Ta les 
accesorios y conectores deben ser iguales al método de alambrado empleado en cuanto a su aislamiento, 
elevación de temperatura, resistir la corriente de falla y deben ser capaces de soportar las vibraciones y 
golpes producidos en el remolque estacionad o. 
o) Métodos de conexión de unidades expandibles. El método de conexión de las unidades expandibles 
con el cuerpo principal del vehículo debe cumplir con las siguientes disposiciones según sea aplicable.  
1) Conexión cordón y clavija.  Las conexiones cordón  y clavija deben cumplir con (a) hasta (d) siguientes:  
a. Se permite que la parte de un circuito derivado que esté instalada en una unidad expandible se conecte 
a la porción del circuito derivado del cuerpo principal del vehículo por medio de un cordón fle xible o clavija con 
cordón aprobado e identificado para uso rudo. El cordón y sus conexiones deben cumplir con las previsiones 
del Artículo 400 y deben estar considerados como de uso permitido en 400 -10. Cuando el cable de conexión y 
enchufe estén en el in terior del tráiler, se permitirá el uso de cordones tipo STP -3, SP -3 o SPE.  
b. Cuando el contacto provisto para la conexión del cordón al circuito principal está localizado en el 
exterior de la unidad, debe protegerse con un interruptor de circuito de fall a a tierra para seguridad del 
personal y estar aprobado para lugares mojados. Un cordón localizado en el exterior de la unidad debe estar 
aprobado e identificado para uso exterior.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
c. A menos que el conjunto de cordón alimentador sea removible o pueda guar darse dentro de la unidad, 
debe estar protegido permanentemente contra daños mecánicos o corrosión mientras la unidad está en 
tránsito.  
d. Si se usa un cordón con clavija, debe instalarse de tal manera que en las terminales de la clavija no 
queden expuesta s partes vivas cuando estén conectadas.  
2) Alambrado conectado directamente.  Se permitirá que la parte de un circuito derivado instalada en 
una unidad expandible se conecte a la parte del circuito derivado instalado en el cuerpo principal de la unidad, 
por medio de un cordón flexible instalado de acuerdo con (a) hasta (f) siguientes, o por otro método de 
alambrado aprobado:  
(a) El cordón flexible debe estar aprobado para uso rudo y en lugares mojados.  
(b) Se permitirá que el cordón flexible esté expuesto en  la parte inferior de la unidad.  
(c) Se permitirá que el cordón flexible pase por dentro de una pared o un ensamble de piso o ambos, en 
una longitud oculta máxima de 60 centímetros antes de terminar en la caja de conexiones o de 
salida.  
(d) Cuando esté ocu lto, el cordón flexible se debe instalar en tubo conduit o tubería no flexible, que sean 
continuos desde la caja de salida o de conexiones dentro del vehículo recreativo hasta una caja de 
salida, una caja de conexiones o un accesorio de alivio de tensión m ecánica, todos ellos a prueba de 
intemperie y aprobados para su uso en lugares mojados, ubicados en la parte inferior de la unidad. 
La cubierta exterior del cordón flexible debe ser continua dentro de la caja de salida o conexiones.  
(e) Cuando el cordón fl exible pase a través del piso hasta un área expuesta dentro de la unidad, se debe 
proteger por medio de tubo conduit y pasacables o un medio equivalente.  
(f) Cuando esté sometido a daños físicos, el cordón flexible se debe proteger con RMC (tubo conduit 
metálico pesado), IMC (tubo conduit metálico semipesado), PVC Cédula 80, RTRC (tubo conduit de 
resina termofija reforzada) u otro medio aprobado y se debe extender por lo menos 15 centímetros 
por encima del piso. Se debe proporcionar un medio para asegurar e l cordón flexible en el sitio donde 
entra a la unidad.  
p) Prealambrado para instalaciones de aire acondicionado.  El prealambrado para facilitar futuras 
instalaciones de aire acondicionado debe cumplir con lo siguiente y otras partes aplicables de este Artí culo. 
Este circuito no debe servir para otros propósitos.  
1) Debe estar instalado en el tablero de alumbrado y control un dispositivo de protección contra 
sobrecorriente con un valor nominal compatible con los conductores del circuito y todas las conexione s del 
alambrado deben estar completas.  
2) Las terminales de carga del circuito deben terminar en una caja de conexiones con una tapa ciega o un 
dispositivo aprobado para este propósito. Cuando se use una caja de conexiones con tapa ciega, las termi -
nales l ibres de los conductores deben estar adecuadamente cubiertas o encintadas.  
3) Debe colocarse una etiqueta de seguridad con la palabra ADVERTENCIA con letras de tamaño mínimo 
de 6 mm y el cuerpo del texto con letras de mínimo 3 mm de altura sobre un fondo c ontrastante. La etiqueta 
de seguridad debe estar sobre o adyacente a la tapa de la caja de conexiones con la leyenda:  
ADVERTENCIA  
CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO  
ESTA CONEXIÓN ES PARA AIRE ACONDICIONADO A 120 VOLTS,  
CORRIENTE ALTERNA, 60 HERTZ, DE ____ AMPE RES 
NO SE DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DEL CIRCUITO  
EXCEDER LA CORRIENTE NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE CAUSAR FUEGO Y RESULT AR EN 
MUERTE O LESIONES SERIAS  
El valor nominal de corriente no debe exceder 80 por ciento del valor nominal del circuito, y se de be indicar 
legiblemente en el espacio en blanco.  
4) El circuito no debe servir para ningún otro propósito.  
q) Prealambrado para otros circuitos.  El prealambrado con el propósito de instalar otros aparatos o 
dispositivos debe cumplir con las partes aplicab les de este Artículo y lo siguiente:        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
1) Debe estar instalado en el tablero de alumbrado y control un dispositivo de protección contra 
sobrecorriente con un valor nominal compatible con los conductores del circuito y todas las conexiones del 
alambrado deben  estar completas.  
2) Las terminales de carga del circuito deben terminar en una caja de conexiones con una tapa ciega o un 
dispositivo aprobado para este propósito. Cuando se use una caja de conexiones con tapa ciega, las 
terminales libres de los conductor es deben estar adecuadamente cubiertas o encintadas.  
3) Debe colocarse una etiqueta de seguridad con la palabra ADVERTENCIA con letras de tamaño  mínimo 
de 6 mm y el cuerpo del texto con letras de mínimo 3 mm de altura sobre un fondo contrastante. La etique ta 
de seguridad debe estar conforme con lo indicado en 552 -44(d) sobre o adyacente a la tapa de  la caja de 
conexiones con la leyenda:  
ADVERTENCIA  
CIRCUITO  DE AIRE ACONDICIONADO  
ESTA  CONEXIÓN ES PARA AIRE ACONDICIONADO A 120 VOLTS,  
CORRIENTE  ALTERNA, 60 HE RTZ, DE ____ AMPERES  
NO SE DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DEL CIRCUITO  
EXCEDER  LA CORRIENTE NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE CAUSAR INCENDIO Y RESUL TAR EN 
MUERTE O LESIONES SERIAS  
 El valor nominal de corriente no debe exceder 80 por ciento del valor nominal del circuito, y se debe 
indicar legiblemente en el espacio en blanco.  
552-49. Número máximo de conductores en las cajas  
a) El número máximo de conductores permitido en cajas debe cumplir con lo indicado en 314 -16. 
552-50. Conductores puestos a tierra.  La identificación de los conductores puestos a tierra debe estar 
de acuerdo con lo indicado en 200 -6. 
552-51. Conexión de terminales y empalmes.  Los empalmes de conductores y conexiones en 
terminales deben estar de acuerdo con lo indicado en 110 -14. 
552-52. Interruptores.  Los interruptores deben tener un valor nominal como se indica a continuación:  
a) Circuitos de alumbrado.  Para los circuitos de alumbrado, los interruptores deben tener un valor 
nominal no menor que 10 amperes, 120 volts y en ningún caso menor que la carga conectada.  
b) Motores u otras cargas.  Para motores u otras cargas, los desconectadores deben tener un valor 
nominal adecuado para controlar la carga, en amperes o en caballos de potencia o ambos. (Se permite que un 
interruptor de acción rápida  de uso general controle motores de 1492 watts de potencia o menos, con una 
corriente a plena carga no mayor que el 80 por ciento del valor nominal en amperes del desconectador).  
c) Ubicación.  Los interruptores no se deben instalar dentro de lugares mojado s, en los espacios para 
regaderas o bañeras, a menos que se instalen como parte de un ensamble para regadera o bañera.  
552-53. Contactos.  Todas las salidas para contactos deben ser: (1) del tipo con puesta a tierra,  (2) 
instalados de acuerdo con lo indica do en 210 -21 y 406 -4. 
552-54. Luminarias  
a) Generalidades.  Cualquier acabado combustible de pared o techo que esté expuesto entre el borde de 
un platillo o bandeja ornamental para luminaria o ventilador suspendido del techo y la caja de salida, deben 
estar  cubiertos con materiales no combustibles o un material aprobado e identificado para tal propósito.  
b) Luminarias para regaderas.  Si se provee una luminaria sobre tinas o regaderas debe ser del tipo 
cerrado y con empaque aprobado para este tipo de instalac ión, y estar protegida por un interruptor de circuito 
por falla a tierra.  
c) Luminarias, salidas, equipo de aire acondicionado, y otros en el exterior.  Las luminarias de 
exteriores y otros equipos deben estar aprobados para uso exterior o para lugares moja dos. 
552-55. Puesta a tierra.  (Para la unión de partes metálicas no portadoras de corriente véase también  
552-57). Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
a) Puesta a tierra del suministro de energía.  El conductor de puesta a tierra en el cordón de 
alimentación o en el alimentador debe estar co nectado a la barra de puesta a tierra u otros medios aprobados 
de puesta a tierra en el tablero de alumbrado y control.  
b) Tablero de alumbrado y control.  El tablero de alumbrado y control debe tener una barra de puesta a 
tierra con suficientes terminales para todos los conductores de puesta a tierra, o contar con otros medios 
aprobados de puesta a tierra.  
c) Conductor puesto a tierra aislado  
1) El conductor puesto a tierra (neutro) debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo 
y de las  envolventes de los equipos y otras partes puestas a tierra. Las terminales del conductor puesto a 
tierra en el tablero de alumbrado y control y en estufas portátiles, secadoras de ropa, cocina para mostrador o 
mesas de trabajo y hornos montados a pared, d eben aislarse de las envolventes de equipo. Los tornillos de 
unión, cintas o barras de unión en el tablero de alumbrado y control en aparatos deben ser retirados y 
desechados.  
2) La conexión de estufas eléctricas y secadoras de ropa eléctricas que utilicen  un conductor puesto a 
tierra (neutro), si son conectados con cordón, debe estar hecha con un cordón de cuatro conductores, 3 polos, 
4 hilos, con clavija y contacto del tipo de puesta a tierra.  
552-56. Puesta a tierra de equipo interior  
a) Partes metálicas  expuestas.  En el sistema eléctrico, todas las partes metálicas expuestas, 
envolventes, armaduras, tapas ornamentales de las luminarias y similares, deben estar efectivamente unidas 
a las terminales de puesta a tierra o envolvente del tablero de alumbrado y control.  
b) Conductores de puesta a tierra de equipo.  Conductores desnudos, conductores con aislamiento de 
color verde, o verdes con franjas amarillas deben ser empleados únicamente como conductores de puesta a 
tierra de equipo.  
c) Puesta a tierra de equ ipo eléctrico.  Cuando se especifique la puesta a tierra de equipo eléctrico se 
permite que:  
1) La conexión de las canalizaciones metálicas (tubo conduit metálico tipo pesado, semipesado o ligero), 
la cubierta de cable tipo MC y tipo MI, cuando la cubierta esté identificada para la puesta a tierra, o la 
armadura del cable tipo AC a las envolventes metálicas.  
2) Una conexión entre uno o más conductores de puesta a tierra de equipo y una caja metálica por medio 
de un tornillo de puesta a tierra, el cual no deb e ser usado para otro propósito o un dispositivo de puesta a 
tierra aprobado.  
3) Se permite que el conductor de puesta a tierra de equipo de un cable con cubierta no metálica esté 
asegurado por medio de un tornillo roscado a las tapas ornamentales de lumin arias, diferente a un tornillo de 
montaje o un tornillo de cubierta, o sujeto a un medio de puesta a tierra aprobado (placa) en una caja registro 
de salida no metálica para el montaje de la luminaria (se permiten también medios de puesta a tierra para 
luminarias fijadas con tornillos).  
d) Conexiones de puesta a tierra en cajas no metálicas.  Una conexión entre uno o más conductores de 
puesta a tierra colocados dentro de una caja de salida no metálica debe estar dispuesta de tal forma que la 
conexión pueda ha cerse a cualquier accesorio o dispositivo en la caja que requiere puesta a tierra.  
e) Continuidad de puesta a tierra.  Cuando más de un conductor de puesta a tierra de equipo de un 
circuito derivado entre a una caja, los conductores deben tener un adecuado contacto eléctrico entre ellos, y el 
arreglo debe hacerse de tal manera que la desconexión o remoción de un contacto, luminaria u otro 
dispositivo alimentado desde la caja, no interfiera o interrumpa la continuidad de la puesta a tierra.  
f) Aparatos conect ados con cordón.  Los aparatos conectados con cordón, como lavadoras, secadoras 
de ropa, refrigeradores, y el sistema eléctrico de cocinas de gas, u otros similares, deben estar puestos a 
tierra por medio de un cordón aprobado con un conductor de puesta a t ierra de equipo y con clavijas del tipo 
de puesta a tierra.  
552-57. Unión de partes metálicas no -portadoras de corriente  
a) Unión requerida.  Todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente, que puedan ser 
energizadas, deben unirse efectivam ente a las terminales de puesta a tierra o a la envolvente del tablero de 
alumbrado y control.  
b) Unión del chasis.  Un conductor de unión debe conectarse entre cualquier tablero de alumbrado y 
control y una terminal accesible en el chasis. Los conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre no 
deben usarse para la unión, si tales conductores o sus terminales están expuestos a elementos corrosivos.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción:  Debe considerarse como unido cualquier remolque estacionado que emplee un chasis 
metálico de construcción unitaria al cual el tablero de alumbrado y control esté firmemente asegurado con 
pernos y tuercas o por soldadura o remachado.  
c) Requisitos del conductor de unión.  Las terminales de puesta a tierra deben ser del tipo sin soldadura 
y aprobados  como conectores terminales de presión y adecuados al tamaño del cable usado. Los conductores 
de unión deben ser de un solo alambre o cableados o, aislados o desnudos y de cobre con tamaño nominal 
como mínimo de 8.37 mm2 (8 AWG).  
d) Unión de techos metálic os y recubrimiento exterior.  El techo metálico y el recubrimiento exterior 
deben considerarse unidos cuando:  
1) Los paneles metálicos se sobrepongan uno sobre otro y estén firmemente asegurados a la estructura 
de madera o de metal por medio de sujetadores metálicos; y  
2) Los paneles inferiores de la cubierta exterior metálica estén asegurados por medio de sujetadores 
metálicos en cada travesaño del chasis, o el panel inferior esté unido al chasis con una cinta metálica.  
e) Unión de tubería de gas, agua y dr enaje.  Las tuberías de gas, agua y drenaje deben considerarse 
que están puestas a tierra cuando están unidas al chasis.  
f) Unión de ductos metálicos de aire y hornos.  Los ductos metálicos de circulación de aire y hornos 
deben estar unidos.  
552-58. Sujeción  y acceso a los aparatos.  Cada aparato debe ser accesible para inspección, servicio, 
reparación y reemplazo sin remover la construcción permanente. Se deben proporcionar los medios para 
asegurar firmemente los aparatos en su lugar cuando el remolque esté e n tránsito.  
552-59. Luminarias, salidas, equipo de aire acondic ionado y similar en el exterior  
a) Aprobados para uso exterior.  Las luminarias y equipo en exteriores deben estar aprobados para uso 
exterior. Los contactos en exteriores o salidas necesarias d eben ser del tipo con cubierta con empaques para 
uso en lugares mojados. Los contactos exteriores deben estar de acuerdo con 406 -9(a) y (b). Los 
desconectadores e interruptores automáticos instalados en exteriores deben cumplir con 404 -4. 
b) Equipo calefac tor, equipo de aire acondicionado, o ambos en el exterior.  Una unidad provista con 
un circuito derivado, diseñado para energizar al equipo de calefacción o al equipo de acondicionamiento de 
aire de exteriores, o ambos, localizados en el exterior de la unid ad, diferentes a los acondicionadores de aire 
de ventana, deben tener los conductores del circuito derivado terminados en una caja registro de salida 
aprobada o medios de desconexión localizados en el exterior del remolque estacionado. Debe colocarse una 
etiqueta de seguridad con la palabra ADVERTENCIA con letras de tamaño mínimo de 6 mm y el cuerpo del 
texto con letras de mínimo 3 mm de altura sobre un fondo contrastante a 15 cm de la caja aprobada o medios 
de desconexión con la leyenda:  
ADVERTENCIA  
ESTA C ONEXIÓN ES PARA EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y/O PARA AIRE ACONDICIONADO  
EL CIRCUITO ES PARA UNA CAPACIDAD  MÁXIMA DE ____ AMPERES, _____ VOLTS, 60 HERTZ,  
DEBE COLOCARSE UN MEDIO DE DESCONEXIÓN A LA VISTA DEL EQUIPO.  
EXCEDER LA CORRIENTE NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE  CAUSAR INCENDIO Y RESUL TAR EN 
MUERTE O LESIONES SERIAS  
El valor nominal de la tensión y de la corriente debe estar indicado en los espacios en blanco.  
Parte E. Pruebas en fábrica  
552-60. Pruebas eléctricas en fábrica.  Cada remolque estacionado debe sujeta rse a las siguientes 
pruebas:  
a) Circuitos de 120 volts ó 120/240 volts.  Cada vehículo de recreo diseñado con un sistema eléctrico de 
120, ó 120/240, 127/220 volts, debe soportar un potencial aplicado, sin ruptura del dieléctrico, entre los 
conductores pue stos a tierra y los de fase y la tierra del vehículo de recreo, a una tensión de 900 volts de 
corriente alterna durante 1 minuto, o a una prueba de resistencia dieléctrica a una tensión de 1080 volts  de 
corriente alterna durante 1 segundo con todos los de sconectadores cerrados. Durante la prueba, todos los 
desconectadores y demás controles deben estar en la posición de conectado. Las luminarias y aparatos 
permanentemente instalados no requieren pasar esta prueba. Cada remolque estacionado debe sujetarse  a lo 
siguiente:  
1) una prueba de continuidad eléctrica para asegurar que todas las partes metálicas están adecuadamente 
unidas; y  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
2) las pruebas de operación para demostrar que todos los equipos están adecuadamente conectados y 
operando adecuadamente; y  
3) pruebas de polaridad para verificar que las conexiones han sido hechas apropiadamente, y  
4) Los contactos que requieran de un interruptor de circuito por falla a tierra deben ser probados para la 
correcta operación por el uso de un dispositivo de prueba de un interruptor de circuito por falla a tierra.  
b) Circuitos de baja tensión.  Se debe realizar una prueba operacional de los circuitos de baja tensión 
para demostrar que todo el equipo está conectado y en funcionamiento eléctrico correcto. Esta prueba se 
debe llevar a cabo en las etapas finales de producción, después de que todas las cubiertas exteriores y la 
ebanistería hayan sido aseguradas.  
ARTÍCULO  553 
CONSTRUCCIONES FLOTANTES  
Parte A. Generalidades  
553-1. Alcance. Este Artículo cubre el alambrado, acome tida, alimentadores y puesta a tierra de 
construcciones flotantes.  
553-2. Definición  
Construcción flotante.  Una construcción como se define en el Artículo 100 que flota en el agua, está 
atracada en un lugar permanentemente, y tiene un sistema de acometida en el lugar alimentada a través de la 
conexión de un alambrado permanente a un sistema de suministro eléctrico no localizado en el lugar.  
Parte B. Acometidas y alimentadores  
553-4. Localización del equipo de acometida.  El equipo de acometida para una const rucción flotante 
debe ubicarse adyacente a la construcción, pero no dentro o sobre la misma. El dispositivo de protección 
contra sobrecorriente principal que alimenta a la estructura flotante deberá tener una protección de falla a 
tierra no mayor que 100 m iliamperes. Se permitirá como alternativa adecuada la protección de falla a tierra en 
cada circuito derivado o circuito alimentador.  
553-5. Conductores de acometida.  Se permite que un juego de conductores de acometida alimente a 
más de un equipo de acometi da. 
553-6. Conductores alimentadores.  Cada construcción flotante debe estar alimentada por un juego 
individual de conductores alimentadores desde su equipo de acometida.  
Excepción:  Cuando una construcción flotante tenga varios usuarios, se permite a cada u suario tener un 
juego de conductores alimentadores individual desde el equipo de acometida del usuario, hasta el tablero de 
alumbrado y control del mismo.  
553-7. Instalación de acometidas y alimentadores  
a) Flexibilidad.  Debe mantenerse la flexibilidad del  sistema de alambrado entre la construcción flotante y 
los conductores de alimentación. Todo el alambrado debe instalarse de tal manera que el movimiento en la 
superficie del agua o cambios en el nivel del agua no resulte en condiciones inseguras.  
b) Métod os de alambrado.  Se permite el uso de tubo conduit metálico o no metálico flexible a prueba de 
líquidos con accesorios aprobados para alimentadores y donde se requieran conexiones flexibles para la 
acometida. Se permiten cables de energía de uso extra rudo  aprobados tanto para lugares mojados como 
resistentes a la luz del sol, como alimentadores para una construcción flotante cuando se requiera flexibilidad. 
Cuando no se requiera flexibilidad, se permitirá instalar otras canalizaciones adecuadas para el lug ar. 
Parte C. Puesta a tierra  
553-8. Requisitos generales.  La puesta a tierra de las construcciones flotantes debe cumplir con lo 
siguiente:  
a) Puesta a tierra de las partes eléctricas y no eléctricas.  La puesta a tierra de partes eléctricas y no 
eléctricas  en una construcción flotante debe hacerse mediante la conexión a una barra de puesta a tierra en el 
tablero de alumbrado y control de la construcción flotante.  
b) Instalación y conexión del conductor de puesta a tierra de equipos.  El conductor de puesta a  tierra 
de equipo debe estar instalado con los conductores alimentadores y conectado a una terminal de puesta a 
tierra en el equipo de acometida.  
c) Identificación del conductor de puesta a tierra de equipos. El conductor de puesta a tierra de 
equipos debe  ser un conductor de cobre aislado con un acabado exterior continuo de color verde o verde con 
una o más franjas amarillas. Para conductores con tamaño mayor que el 13.3 mm2 (6 AWG) o cuando se usan 
cables multiconductores, se permitirá la reidentificación  de los conductores como se establece en  250-
119(a)(2)b. y 250 -119(a)(2)c.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
d) Conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra de equipos . La terminal de puesta a tierra 
en el equipo de acometida debe estar puesto a tierra mediante su conexión a tr avés de un conductor del 
electrodo de puesta a tierra aislado, hasta un electrodo de puesta a tierra instalado en la orilla.  
553-9. Conductor puesto a tierra aislado.  El conductor del circuito puesto a tierra (neutro) debe ser un 
conductor con aislamiento,  de conformidad con 200 -6. El conductor puesto a tierra debe conectarse a la 
terminal de puesta a tierra de equipo, en el equipo de acometida, excepto por esta conexión, debe estar 
aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo, envolventes de equ ipo, y cualquier otra parte puesta 
a tierra. Las terminales del conductor puesto a tierra en el tablero de alumbrado y control, y en las cocinas 
unitarias para mostrador, secadoras de ropa, unidades de cocina montadas sobre barras de servicio, y otras 
similares, deben aislarse de las envolventes.  
553-10. Puesta a tierra de equipos  
a) Sistemas eléctricos.  Todas las envolventes y partes metálicas expuestas de los sistemas eléctricos 
deben conectarse a la barra de puesta a tierra.  
b) Aparatos conectados por co rdón.  Cuando requieran estar puestos a tierra los aparatos conectados 
por cordón deben estarlo por medio de un conductor de puesta a tierra de equipo en el cordón y una clavija 
del tipo de puesta a tierra.  
553-11. Unión de partes metálicas no portadoras de  corriente. Todas las partes metálicas en contacto 
con el agua, toda la tubería metálica, y todas las partes metálicas no portadoras de corriente que puedan 
energizarse, deben conectarse a la barra de puesta a tierra del tablero de alumbrado y control.  
ARTÍCULO  555 
MARINAS Y ASTILLEROS PARA YATES Y BOTES  
555-1. Alcance.  Este artículo trata sobre las instalaciones de alambrado y equipos en las áreas que 
incluyen los muelles, desembarcaderos, diques todos ellos fijos o flotantes y otras áreas en marinas, muel les, 
astilleros, anclajes para embarcaciones, cobertizos para botes, clubes de yates, condominios para 
embarcaciones y toda instalación con servicio de muelle asociados con unidades de vivienda familiar y 
condominios residenciales, y cualquier lugar dique múltiple y lugares similares que se utilicen o se puedan 
utilizar para reparar, atracar, botar, almacenar o suministrar combustible a pequeños barcos y para el atraque 
de edificios flotantes.  
555-2. Definiciones.  
Plano de referencia eléctrico. El plano de referencia eléctrico se define así:  
(1) En las áreas terrestres sometidas a fluctuación de la marea, el plano de referencia eléctrico es un 
plano horizontal a 60 centímetros por encima del nivel más alto de la marea que se presenta para el 
área, en circuns tancias normales, es decir, la marea más alta.  
(2) En las áreas terrestres no sometidas a fluctuación de la marea, el plano de referencia eléctrico es un 
plano horizontal a 60 centímetros por encima del nivel más alto del agua que se presenta para el 
área,  en circunstancias normales.  
(3) El plano de referencia eléctrico para muelles flotantes y embarcaderos flotantes que (a) están 
instalados para permitir la respuesta de subida y bajada ante el nivel del agua, sin movimiento lateral, 
y (b) que están equipad os de manera que se pueden elevar hasta el plano de referencia establecido 
para (1) ó (2), es un plano horizontal a 76 centímetros por encima del nivel del agua en el muelle 
flotante o el plataforma flotante y a una distancia mínima de 30 centímetros por e ncima del nivel de la 
plataforma.  
Salida de fuerza de la marina.  Ensamble encerrado que puede incluir equipo tal como contactos, 
interruptores automáticos, interruptores con fusibles, fusibles, medidores de energía eléctrica, tableros de 
distribución y med ios de monitoreo aprobados para uso en marinas.  
555-3. Protección de falla a tierra. El dispositivo de sobrecorriente que alimenta a las marinas, astilleros 
e instalaciones comerciales y no comerciales deberá tener la protección de falla a tierra no mayor a 30 
miliamperes.  
555-4. Sistema de distribución.  Los sistemas de distribución de muelles y embarcaderos no deben 
exceder de 1000 volts de fase a fase.  
555-5. Transformadores . Los transformadores y envolventes deben estar aprobados específicamente 
para la  ubicación prevista. La parte inferior de las envolventes para transformadores no debe estar ubicada 
por debajo del plano de referencia eléctrico.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
555-7. Ubicación del equipo de acometida.  El equipo de acometida para marinas o muelles flotantes 
debe estar ubicado junto a la estructura flotante, pero no dentro ni sobre ella.  
555-9. Conexiones eléctricas . Las conexiones eléctricas deben estar ubicadas por lo menos a 30 
centímetros por encima de la plataforma del muelle flotante. Se permitirán los empalmes de los conductores, 
dentro de cajas de empalme aprobadas, que utilicen sistemas de conector de alambre sellados aprobados e 
identificados para inmersión cuando estén ubicados por encima de la línea del agua, pero por debajo del 
plano de referencia eléctrico p ara muelles flotantes.  
Todas las conexiones eléctricas se deben ubicar por lo menos a 30 centímetros por encima de la 
plataforma de un muelle fijo, pero no por debajo del plano de referencia eléctrico.  
555-10. Envolv entes de los equipos eléctricos  
a) Asegu ramiento y soporte . Las envolventes de los equipos eléctricos instalados sobre muelles por 
encima del nivel de la plataforma se deben asegurar firmemente y sólidamente mediante elementos 
estructurales, independientemente de cualquier tubo conduit conectado  a ellos. Si las envolventes no se 
sujetan a superficies de montaje por medio de orejas o lengüetas externas, las cabezas de los tornillos 
internos se deben sellar para evitar la filtración de agua a través de los orificios de montaje.  
b) Ubicación.  Las en volventes de equipos eléctricos en muelles se deben ubicar de modo que no 
interfieran con las líneas de atraque.  
555-11. Interruptores automáticos, interruptores, tableros de distribución y salidas de fuerza de las 
marinas . Los interruptores automáticos e interruptores instalados en envolventes con empaquetadura se 
deben disponer para permitir la operación manual exigida sin exponer el interior de la envolvente. Todas las 
envolventes deben tener un orificio de drenaje para descargar la condensación.  
555-12. Cálculos de la carga para los conductores de acometida y del alimentador.  Las cargas de 
alumbrado y otras se deben calcular de acuerdo con la Parte C del Artículo 220 y además, se permitirán  los 
factores de demanda de la Tabla 555 -12 para cada circuito d e acometida y/o alimentador que alimente  a los 
contactos que proporcionan fuerza desde la orilla para las embarcaciones. Se permitirá modificar estos 
cálculos como se indica en las notas (1) y (2) de la Tabla 555 -12. Cuando se aplican los factores de dema nda 
de la Tabla 555 -12, no se permitirá usar los factores de demanda que se especifican en 220 -61(b).  
555-13. Mét odos de alambrado e instalación  
a) Métodos de alambrado.  
1) Generalidades.  Se permitirán los métodos de alambrado del Capítulo 3 si están ident ificados para uso 
en lugares mojados.  
2) Cables de fuerza portátiles. Se permitirá el uso de cables de fuerza portátiles para uso extra rudo, con 
valor nominal no inferior a 75 ºC, 600 volts, aprobados tanto para lugares mojados como resistentes a la luz 
solar y que tengan una cubierta externa con designación nominal para resistir temperaturas extremas, aceite, 
gasolina, ozono, abrasión, ácidos y sustancias químicas, de la siguiente manera:  
(1) Como alambrado permanente en la parte inferior de los muelles ( fijos o flotantes).  
(2) Cuando se necesite flexibilidad como en los muelles compuestos por secciones flotantes.  
3) Alambrado temporal.  No se debe usar alambrado temporal, excepto lo permitido por el Artículo 590, 
para suministrar energía eléctrica a las em barcaciones.  
b) Instalación.  
1) Alambrado aéreo . El alambrado aéreo se debe instalar para evitar el posible contacto con los mástiles 
y otras partes de las embarcaciones que se desplazan en el embarcadero.  
Los conductores y cables se deben encaminar para e vitar que el alambrado se acerque a menos de  6.00 
metros del borde externo de cualquier parte del embarcadero que se pueda usar para mover las 
embarcaciones o para montar o desmontar los mástiles.  
2) Circuitos derivados y alimentadores externos.  Los circui tos derivados y alimentadores externos 
deben cumplir el Artículo 225, excepto que las distancias de seguridad para el alambrado aéreo en partes del 
embarcadero diferentes de las descritas en 555 -13(b)(1) no deben ser inferiores a 5.50 metros sobre el suelo . 
NOTA:  Estos factores de demanda pueden resultar inadecuados en áreas de calor o frío extremos, en las 
que los circuitos estén cargados para equipos de calefacción, refrigeración o aire acondicionado.  
3) Alambrado sobre y bajo agua navegable . El alambrado  sobre y bajo aguas navegables debe estar 
sometido a la aprobación de la autoridad competente.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
4) Cable s de fuerza portátiles  
(a) Cuando 555 -13(a)(2) permite cables de fuerza portátiles, la instalación debe cumplir las siguientes 
condiciones:  
(1) Los cable s deben estar soportados adecuadamente.  
(2) Los cables se deben ubicar en la parte inferior del muelle.  
(3) Los cables se deben sujetar firmemente mediante abrazaderas no metálicas a los elementos 
estructurales que no sean los tablones de la plataforma.  
(4) No se deben instalar cables donde estén sometidos a daños físicos.  
(5) Cuando los cables pasan a través de elementos estructurales, se deben proteger contra el roce por 
medio de una funda de material no metálico de mayor tamaño, instalado de manera perma nente.  
(b) Cuando los cables de fuerza portátiles se usan como lo permite 555 -13(a)(2)(2), debe haber una caja 
de empalme aprobada resistente a la corrosión con bloques terminales instalados permanentemente en cada 
sección del muelle a la cual se va a cone ctar el alimentador y sus extensiones. Se permitirá en lugar de una 
caja de conexiones, una salida de energía marina aprobada empleando barra de terminales . Las cajas de 
empalme metálicas y sus cubiertas, así como los tornillos y partes metálicas expuestas  externamente a las 
cajas, deben ser de materiales resistentes a la corrosión o estar protegidos con materiales resistentes  a la 
corrosión.  
Tabla 555 -12.- Factores de demanda  
Número de contactos de alimentación en Tierra.  Suma del valor nominal de los cont actos (%)  
1–4 100 
5–8 90 
9–14 80 
15–30 70 
31–40 60 
41–50 50 
51–70 40 
71 y en adelante  30 
1. Cuando los lugares para deslizar embarcaciones tienen dos contactos específicamente para un deslizadero individual y estos  
contactos tienen diferentes tens iones (por ejemplo: uno de 30 amperes, 120 volts, y otro de 50 amperes, 120/240 volts), sólo se exigirá 
calcular el contacto con la mayor demanda de kilowatts.  
2. Si la instalación que se hace incluye medidores individuales de energía eléctrica para cada d eslizadero, y se calcula usando los 
criterios enumerados en la Tabla 555 -12, la demanda total en amperes se puede multiplicar por 0.9 para obtener la demanda final en 
amperes.  
 
5) Protección.  Se debe instalar tubo conduit rígido metálico, reforzado con re sina termofija (RTRC) 
aprobado para uso bajo el piso, o tubo conduit rígido de PVC adecuado para el lugar, con el fin de proteger el 
alambrado por encima de las plataformas de los muelles y embarcaderos y por debajo de la envolvente al cual 
sirve. El tubo conduit se debe conectar a la envolvente mediante roscas estándar completas o accesorios 
aprobados para ese uso en lugares húmedos o mojados, según corresponda.  
555-15. Puesta a tierra. El alambrado y el equipo dentro del alcance de este Artículo deben ser  puestos a 
tierra como se especifica en el Artículo 250 y como lo exigen (a) hasta (e) siguientes:  
a) Equipos que se deben poner a tierra.  Los siguientes elementos se deben conectar a un conductor de 
puesta a tierra de equipos, tendido con los conductores del circuito en la misma canalización, cable o zanja:  
(1) Cajas, gabinetes y todas las demás envolventes metálicas.  
(2) Bastidores, chasises o envolventes metálicos de los equipos de utilización.  
(3) Terminales de puesta a tierra de los contactos del tipo puesta a tierra.  
b) Tipos de conductores de puesta a tierra de equipos.  El conductor de puesta a tierra de equipos 
debe ser un conductor de cobre, aislado, con un acabado exterior continuo de color verde o verde con una o 
más franjas amarillas. Se permitir á identificar en los extremos el conductor de puesta a tierra de un cable del 
tipo MI. Para los conductores con tamaño mayor a 13.3 mm2 (6 AWG) o cuando se usan cables 
multiconductores, se permitirá la reidentificación de los conductores permitida en 250 -119(a)(2)(b) y (a)(2)(c) ó 
250-119(b)(2) y (b)(3).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
c) Tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos.  El conductor de puesta a tierra de equipos, de 
cobre aislado, debe tener un tamaño de acuerdo con 250 -122, pero no inferior a 3.31 mm2 (12 AWG).  
d) Con ductor para puesta a tierra de equipos del circuito derivado.  El conductor aislado de puesta a 
tierra de equipos para circuitos derivados debe terminar en un terminal de puesta a tierra, en un panel de 
distribución remoto o en el terminal de puesta a tierr a en el equipo de acometida principal.  
e) Conductores de puesta a tierra de equipos del alimentador.  Cuando un alimentador suministra 
potencia a un tablero de distribución remoto, el conductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos se 
debe prolongar  desde una terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida hasta una terminal de puesta 
a tierra en el tablero de distribución remoto.  
555-17. Medios de desconexión para las conexiones de energía desde la orilla.  Se deben suministrar 
medios de descon exión para aislar físicamente a cada embarcación de su conexión o conexiones de 
alimentación.  
a) Tipo.  Los medios de desconexión deben constar de un interruptor automático, un desconectador o 
ambos, y deben estar identificados adecuadamente con respecto al  contacto que controlan.  
b) Ubicación.  El medio de desconexión debe ser fácilmente accesible, estar a no más de 76 centímetros 
del contacto que controla, y en el circuito de alimentación delante del contacto. Se permitirá que los 
desconectadores o interrup tores automáticos ubicados en las salidas de fuerza de la marina y que cumplan 
con esta sección, sirvan como medio de desconexión.  
555-19. Contactos. Los contactos se deben montar a no menos de 30 centímetros por encima de la 
superficie de la plataforma de l muelle y no por debajo del plano de referencia eléctrico en un muelle fijo.  
a) Contactos de fuerza desde la orilla  
1) Envolventes.  Los contactos destinados para suministrar fuerza desde la orilla para las embarcaciones 
se deben alojar en las salidas de f uerza de la marina listadas como salidas de fuerza para marina o listadas 
como lugares de montaje, o se deben instalar en envolventes aprobadas protegidas contra la intemperie o en 
envolventes aprobadas a prueba de intemperie. La integridad del ensamble no  se debe afectar cuando los 
contactos están en uso con la inserción de cualquier tipo de clavija de conexión con o sin funda aislante.  
2) Alivio de la tensión mecánica . Donde sea necesario se deben suministrar medios que reduzcan la 
tensión mecánica en la clavija y el contacto producida por el peso y el ángulo de la catenaria del cordón de 
fuerza desde la orilla.  
3) Circuitos derivados.  Cada contacto individual que suministre fuerza desde la orilla para las 
embarcaciones debe estar alimentado desde una sali da de fuerza de la marina o un panel de distribución 
mediante un circuito derivado individual de la clase de tensión y al valor nominal correspondiente al valor 
nominal del contacto.  
NOTA:  Los contactos de alimentación a tensiones diferentes a la marcada e n el contacto pueden causar 
sobrecalentamiento o mal funcionamiento del equipo conectado, por ejemplo, la alimentación de cargas 
monofásicas, tres hilos de 120/240 volts desde una fuente tres hilos de 208Y/120 volts.  
4) Valor nominal.  La alimentación desde  la orilla para las embarcaciones debe ser suministrada por 
contactos individuales con valor nominal no inferior a 30 amperes.  
(a) Los contactos con valor nominal de 30 y 50 amperes deben ser del tipo de seguridad y del tipo puesto 
a tierra.  
(b) Los contac tos con valor nominal de 60 y 100 amperes deben ser del tipo con varilla de guía y manga.  
b) Otras alimentaciones diferentes a las de fuerza desde la orilla  
1) Protección del personal con interruptor de circuito por falla a tierra . Los contactos de 120 vol ts y 
de 15 y 20 amperes, monofásicos, instalados en exteriores, en cobertizos para botes, en edificios o 
estructuras usados para almacenamiento, mantenimiento o reparación donde se deben usar herramientas 
eléctricas manuales portátiles, equipo de diagnósti co eléctrico o equipo de alumbrado portátil debe tener 
protección con interruptor de circuito por falla a tierra para el personal. Los contactos en otros lugares se 
deben proteger de acuerdo con 210 -8 (b).  
2) Marcado.  Se permitirá que los contactos diferen tes de los que alimentan fuerza desde la orilla a las 
embarcaciones estén alojados en las salidas de fuerza de la marina con los contactos que alimentan fuerza 
desde la orilla a las embarcaciones, siempre que estén marcados claramente para indicar que no s e deben 
usar para suministrar fuerza a las embarcaciones.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
555-21. Estaciones de suministro de gasolina -lugares peligrosos (clasificados).  Los equipos y el 
alambrado eléctricos ubicados en o que alimentan los lugares de suministro de combustible para motore s 
deben cumplir lo establecido en el Artículo 514 además de los requisitos de este Artículo.  
555-22. Instalaciones para reparación –lugares peligrosos (clasificados).  Los equipos y el alambrado 
eléctrico, ubicados en instalaciones para reparación de embarca ciones marinas que contengan líquidos o 
gases inflamables o combustibles deben cumplir el Artículo 511, además de los requisitos de este Artículo.  
555-23. Montacargas, rieles, grúas y monorrieles marinos . Los motores y controles para montacargas, 
rieles, g rúas y monorrieles marinos no se deben ubicar por debajo del plano de referencia eléctrico. Cuando 
sea necesario proporcionar energía eléctrica a un polipasto o grúas móviles en el embarcadero y se utilice un 
cable móvil, éste debe ser un cable de fuerza p ortátil aprobado, con valor nominal para las condiciones de uso 
y se debe equipar de una cubierta externa con color distintivo por razones de seguridad.  
555-24. Señalización.  Se instalarán letreros de seguridad permanentes para dar aviso de riesgo de 
desca rga eléctrica a personas que usan o nadan cerca de un muelle o marina deberán cumplir con todo lo 
siguiente:  
(1) La señalización deberá cumplir con lo estipulado en 110.21 (b)(1) y deberán ser de durabilidad 
suficiente para soportar el medio ambiente.  
(2) Las señales deberán ser claramente visibles desde todas las direcciones a la marina o embarcadero.  
(3) Las señales indicarán "ADVERTENCIA -PELIGRO DE RIESGO ELÉCTRICO POTENCIAL -LAS 
CORRIENTES ELÉCTRICAS PUEDEN ESTAR PRESENTES EN EL AGUA".  
ARTÍCULO 590  
INSTA LACIONES PROVISIONALES  
590-1. Alcance.  Las disposiciones de este artículo se aplican a instalaciones eléctricas provisionales de 
alumbrado y fuerza.  
590-2. Todas  las instalaciones de alambrado  
a) Otros artículos.  Con excepción de lo modificado específicame nte en este Artículo, a las instalaciones 
de alambrado temporal se deben aplicar todos los otros requisitos de esta NOM para alambrado permanente.  
b) Aprobación . Los métodos de alambrado temporal se deben aceptar únicamente si están aprobados 
con base en l as condiciones de uso y en todo requisito especial de la instalación temporal.  
590-3. Restriccio nes de tiempo  
a) Durante el periodo de construcción . Se permitirán instalaciones eléctricas provisionales de 
alumbrado y fuerza durante el periodo de construcci ón, remodelación, mantenimiento, reparación o demolición 
de edificios, estructuras, equipos, o actividades similares.  
b) Noventa días.  Se permitirán instalaciones eléctricas provisionales de alumbrado y fuerza por un 
periodo no mayor que 90 días para propó sitos de alumbrado decorativo, festivo y similar.  
c) Emergencias y pruebas.  Se permitirán instalaciones eléctricas provisionales de alumbrado y fuerza 
durante las emergencias y para pruebas, experimentos y trabajo experimental.  
d) Remoción . El alambrado te mporal se debe remover inmediatamente después de la terminación de la 
construcción o del fin para el cual se instaló el alambrado.  
590-4. Generalidades  
a) Acometidas. Las acometidas se deben instalar de conformidad con las Partes A hasta H del Artículo 
230, según sea aplicable.  
b) Alimentadores. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente se deben proporcionar de acuerdo 
con 240 -4, 240 -5, 240 -100 y 240 -101. Se permitirán conductores dentro de los ensambles de cable o dentro 
de los cordones o cables  multiconductores de un tipo identificado en la Tabla 400 -4 para uso rudo o extra 
rudo. Para el propósito de esta sección, se permitirá usar los métodos de alambrado siguientes:  
(1) Se permitirá usar los cables de los tipos NM, NMC y SE en viviendas, edifi cios o estructuras sin 
limitación alguna de altura ni limitación debida al tipo de construcción del edificio y sin ocultarlos dentro de 
paredes, pisos o plafones.  
(2) Se permitirá usar el cable Tipo SE en canalizaciones en una instalación subterránea.  
Exce pción:  Se permitirán conductores aislados individuales cuando se instalen para los propósitos que se 
especifican en 590 -3(c), y sean accesibles sólo a personas calificadas.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
c) Circuitos derivados.  Todos los circuitos derivados se deben originar en una sali da de fuerza, 
desconectador o un tablero de distribución, o en un centro de control de motores o en un interruptor con 
fusibles Se permitirán conductores dentro de los ensambles de cable o dentro de los cordones o cables 
multiconductores de un tipo identif icado en la Tabla 400 -4 para uso rudo o extra rudo. Los conductores se 
deben proteger contra sobrecorriente según se indica en 240 -4, 240 -5 y 240 -100. Para el propósito de esta 
sección, se permitirá usar los métodos de alambrado siguientes:  
(1) Se permitir á usar los cables de los tipos NM, NMC y SE en viviendas, edificios o estructuras sin 
limitación alguna de altura ni limitación debida al tipo de construcción del edificio y sin ocultarlos dentro de 
paredes, pisos o plafones.  
(2) Se permitirá instalar el c able Tipo SE en canalizaciones en una instalación subterránea.  
Excepción:  Se permitirá que los circuitos derivados instalados para los propósitos que se especifican en 
590-3(b) o (c) estén tendidos como conductores aislados individuales. Cuando el alambrad o se instala según 
590-3(b), la tensión a tierra no debe exceder 150 volts, el alambrado no se debe someter a daños físicos y los 
conductores deben estar soportados sobre aisladores a intervalos no superiores a 3.00 metros, o, para 
iluminación colgante, lo s conductores se deben disponer de tal manera que la tensión mecánica excesiva no 
se transmita a los portalámparas.  
d) Contactos  
1) Todos los contactos.  Todos los contactos deben ser con terminal de puesta a tierra. A menos que se 
instalen en una canalizac ión metálica continua que esté identificado como un conductor de puesta a tierra  de 
equipos, según 250 -118 o un cable con recubrimiento metálico continuo que esté como un conductor  de 
puesta a tierra de equipos, según 250 -118, todos los circuitos derivados  deben incluir un conductor separado 
de puesta a tierra de equipos separado, y todos los contactos se deben conectar eléctricamente a los 
conductores de puesta a tierra de equipos. Los contactos en los lugares de construcción no se deben instalar 
en circui tos derivados que alimenten el alumbrado temporal.  
2) Los contactos en lugares húmedos.  Todos los contactos instalados en lugares húmedos de 15 y  20 
amperes, 120 y 240 volts deberán cumplir con 406 -9(b)(1).  
e) Medios de desconexión.  Se deben instalar inter ruptores de desconexión o conectores de clavija 
adecuados para permitir la desconexión de todos los conductores de fase de cada circuito temporal. Los 
circuitos derivados multiconductores deben estar equipados con medios que desconecten simultáneamente 
todos los conductores de fase en la salida de fuerza o el tablero de distribución en el cual se origina el circuito 
derivado. Se permitirán los enlaces de las palancas de accionamiento identificados.  
f) Protección de las lámparas.  Todas las lámparas para ilum inación general se deben proteger contra el 
contacto accidental o la ruptura mediante una luminaria adecuada o un portalámpara con protección.  
No se deben usar portalámparas con casquillo metálico recubierto con papel, ni otros tipos de 
portalámparas de me tal recubierto a menos que el casquillo esté puesto a tierra.  
g) Empalmes.  Se requerirá una caja, caja de paso u otro envolvente para todos los empalmes  excepto 
donde:  
(1) Los conductores del circuito a empalmar todos son ensambles de cable o cordón multi conductores no 
metálicos, siempre que se mantenga la continuidad de la puesta a tierra del equipo con o sin la caja.  
(2) Los conductores del circuito a empalmer todos son de ensambles de cable con pantalla metálica 
terminados en accesorios aprobados que fi ja mecánicamente la cubierta del cable para mantener la 
continuidad eléctrica efectiva.  
h) Protección contra daños accidentales.  Los cables y cordones flexibles se deben proteger contra 
daños accidentales. Se deben evitar las esquinas o prolongaciones con bordes afilados. Cuando atraviesen 
los claros de las puertas o puntos de restricción, se deben dotar de protección para evitar los daños.  
i) Terminaciones en los dispositivos.  Los cordones y cables flexibles que entran en envolventes que 
contienen disposit ivos que requieren de terminación, deben estar asegurados a la caja con accesorios para 
conexión de cordones y cables flexibles diseñados para tal propósito.  
j) Soporte.  Los ensambles de cables y los cordones y cables flexibles deben estar soportados en su  lugar 
a intervalos que garanticen que estarán protegidos contra daños físicos. El soporte se debe hacer usando 
grapas, enlaces de cable, correas o accesorios de tipo similar instalados de modo que no causen daños. Los 
ensambles de cables, cordones y cable s flexibles, instalados como circuitos derivados o alimentadores no 
deben estar sobre el piso ni sobre el terreno. No debe requerirse que los cordones de extensión cumplan con 
lo establecido en la sección 590 -4(j). No se debe utilizar la vegetación para so stener los tramos aéreos de los 
circuitos derivados o los alimentadores.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción:  Para alumbrado festivo de acuerdo con 590 -3(b), cuando los conductores o cables estén 
dispuestos con hilos adecuados de alivio de tensión mecánica, se permitirá utilizar di spositivos de absorción 
de tensión u otros medios aprobados para evitar el daño debido al movimiento de la vegetación, se permitirá 
el uso de los árboles para sostener los tramos aéreos de los conductores del circuito derivado o los cables.  
590-5. Alumbrad o decorativo aprobado.  El alumbrado decorativo utilizado para alumbrado festivo y 
propósitos similares, según 590 -3(b), debe estar aprobado y etiquetado en el producto.  
590-6. Protección al personal contra fallas a tierra.  Se deberá proporcionar protección  al personal 
contra fallas a tierra para todas las instalaciones del alambrado temporal de acuerdo con 590 -6(a) y (b). Esta 
sección se debe aplicar únicamente a instalaciones de alambrado temporal usadas para suministrar 
alimentación temporal a los equipos  usados por el personal durante las actividades de construcción, 
remodelación, mantenimiento, reparación o demolición de edificios, estructuras o equipos o actividades 
similares. Esta sección se debe aplicar a la alimentación derivada de una compañía de se rvicio eléctrico o de 
una fuente de energía generada en el sitio.  
a) Salidas de los contactos.  Instalaciones de contactos provisionales que sirvan para suministro de 
energía temporal a los equipos utilizados por el personal durante la construcción, remodel ación, 
mantenimiento, reparación o demolición de edificios, estructuras, equipos o actividades similares deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en (1) a (3) siguientes, según corresponda.  
Excepción:  Únicamente en establecimientos industriales cuya s condiciones de mantenimiento y 
supervisión garanticen que sólo está implicado personal calificado, se permitirá un programa de conductor de 
puesta a tierra asegurado, como se especifica en 590 -6(b)(2), sólo para aquellas salidas de contactos usadas 
para alimentar al equipo que crearía un mayor peligro si se interrumpiera la fuerza, o que tenga un diseño que 
no sea compatible con la protección con un interruptor de circuito por falla a tierra.  
1) Contactos que no son parte del alambrado permanente. Todas l as salidas de contactos 
monofásicos, de 120 volts, 15, 20 y 30 amperes que no formen parte del alambrado permanente de un edificio 
o estructura y que sean utilizadas por el personal, deben tener protección para el personal con un interruptor 
de circuito po r falla a tierra. Adicionalmente a este requerimiento deben permitirse dispositivos o extensiones 
que incorporen protección al personal por medio de interruptores de circuito por falla a tierra, identificados 
para uso portátil.  
2) Contactos existentes o in stalados como alambrado permanente.  En los contactos de 120 volts, 
monofásicos, 15, 20, y 30 amperes que están instalados o forman parte del alambrado permanente del edificio 
o la estructura y se usan para la alimentación eléctrica temporal, se debe sumini strar protección del personal 
con un interruptor de circuito por falla a tierra. Se permitirán los grupos de cordones o los dispositivos que 
tienen incorporada la protección del personal con un interruptor del circuito contra fallas a tierra listada e 
identificada para uso portátil  
3) Contactos de generadores portátiles de 15 kilowatts o menos.  Todos los contactos de generadores 
portátiles de 15 kilowatts o menos de 120 y 120/240 volts, monofásicos, 15, 20 y 30 amperes, tendrán para 
protección del personal un interruptor de falla a tierra aprobado. Todos los contactos de 15 y 20 amperes, 120 
y 240 volts, incluyendo aquellos que son parte de un generador portátil, usados en lugares húmedos o 
mojados, deben cumplir con 406 -9 (a) y (b).  Los juegos de cables o d ispositivos aprobados que contengan un 
interruptor de protección de falla a tierra para protección del personal identificadas para su uso portátil serán 
permitidos para usarse con generadores portátiles de 15 kilowatts o menos.  
b) Uso de otras salidas.  Para las instalaciones de alambrado provisional, los contactos, que no sean los 
contemplados en el 590 -6(a)(1) al (a)(3) utilizados para suministro de energía temporal a los equipos 
utilizados por el personal durante la construcción, remodelación, mantenimien to, reparación o demolición de 
edificios, estructuras, equipos o actividades similares,  deben tener protección acorde con (b)(1), (b)(2) o un 
programa que asegure la existencia del conductor de puesta a tierra de equipos asegurado de acuerdo  con 
(b)(3).  
1) Protección con un interruptor de circuito por falla a tierra GFCI.  Protección del personal con 
interruptor de circuito por falla a tierra.  
2) Protección SPGFCI. Protección con un interruptor de circuito por falla a tierra de propósito especial 
para person al.  
3) Programa de conductor de puesta a tierra de equipos asegurado.  Programa escrito para el cuidado 
del conductor de puesta a tierra de equipos, que se hace cumplir continuamente en el sitio por parte de una o 
más personas designadas para garantizar qu e los conductores de puesta a tierra de equipos para todos los 
grupos de cordones, contactos que no son parte del alambrado permanente del edificio o la estructura, y el 
equipo conectado con cordón y clavija, estén instalados y mantenidos de acuerdo con lo s requisitos aplicables 
de 250 -114, 250 -138, 406 -4(c) y 590 -4(d). Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
(a) Las siguientes pruebas se deben realizar en todos los grupos de cordones, contactos que no son parte 
del alambrado permanente del edificio o la estructura, y en los equipos conectados co n cordón y clavija que se 
exige que estén conectados a un conductor de puesta a tierra de equipos.  
(1) Todos los conductores de puesta a tierra de equipos se deben probar para determinar la continuidad, 
y deben ser eléctricamente continuos.  
(2) Cada contac to y clavija de conexión se deben probar para determinar la conexión correcta del 
conductor de puesta a tierra de equipos. Este conductor se debe conectar a su terminal propio.  
(3) Todas las pruebas exigidas se deben llevar a cabo de la siguiente manera:  
a. Antes del primer uso en el sitio.  
b. Cuando existe evidencia de daño.  
c. Antes de que el equipo vuelva al servicio después de cualquier reparación.  
d. A intervalos no superiores a tres meses.  
(b) Las pruebas exigidas en el numeral (3)(a) se deben registr ar y poner a disposición de la autoridad 
competente.  
590-7. Resguardo.  Para alambrado de más de 600 volts, se deben suministrar cercado, barreras u otros 
medios eficaces para limitar el acceso únicamente a personal calificado y autorizado.  
CAPÍTULO  6 
EQUIP OS ESPECIALES  
ARTÍCULO 600  
ANUNCIOS LUMINOSOS Y ALUMBRADO DE CONTORNO  
Parte A. Disposiciones generales  
600-1. Alcance. Este artículo cubre la instalación de conductores, equipo y cableado en campo para 
anuncios luminosos, juegos de modificación y alumbrado  de contorno sin considerar la tensión. Todas las 
instalaciones y equipos que utilizan tubos de neón, tales como anuncios, elementos decorativos, estructuras 
de tubos o formas artísticas se cubren en este artículo.  
NOTA: Los sistemas de anuncios luminosos y alumbrado de contorno incluyen, pero no se limitan a: tubos 
de neón de cátodo frío, lámparas de descarga de alta intensidad (DAI), lámparas incandescentes o 
fluorescentes, diodos emisores de luz (LED) y alumbrado electroluminiscente o de inductancia.  
600-2. Definiciones  
Anuncio en secciones: Un sistema de anuncio o de iluminación de contorno, despachado como 
subensambles, que requieren de alambrado instalado en sitio entre los subensambles para completar todo el 
anuncio. Los subensambles se unen físicame nte para formar una sola unidad de anuncio o se instalan como 
partes separadas de un sólo anuncio.  
Cuerpo del anuncio: Parte de un anuncio que puede brindar protección contra el clima, pero no es un 
envolvente eléctrico.  
Estructuras de tubos: Tubos de neón  que forman por sí mismos el anuncio luminoso o la iluminación de 
contorno, sin estar unidos a un envolvente o cuerpo del anuncio.  
Anuncios alimentados por celdas fotovoltaicas. Anuncios alimentados totalmente por energía solar que 
comprende a todos los co mponentes y subensambles de la instalación ya sea que estén independientes de la 
red, en interacción con la red o en un sistema interactivo independiente de la red.  
Sistema de anuncio luminoso LED: Un sistema de alumbrado completo para uso en anuncios e 
iluminación de contorno que consiste en: fuentes de luz de diodos emisores de luz (LED), fuentes de poder, 
alambrado y conectores necesarios para completar la instalación.  
Tubos de neón: Tubos luminosos de descarga eléctrica, entre los que se incluyen tubos luminosos de 
cátodo frío, que son fabricados en formas para anuncios luminosos, formar letras, partes de letras, estructura 
de tubos, luces de contorno u otros elementos decorativos o artísticos.  
600-3. Aprobado.  Los anuncios luminosos, los anuncios de sec ciones y la iluminación de contorno y los 
kits de actualización, ya sean fijos, móviles o portátiles, o alimentados por celdas fotovoltaicas, 
independientemente de la tensión, deben estar aprobados y se deben instalar de acuerdo con las 
instrucciones para la instalación.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Estructuras de tubos instalados en campo. No se exigirá que las estructuras de tubos instaladas en 
sitio sean aprobados, siempre que se instalen de acuerdo con lo establecido en esta NOM.  
b) Iluminación de contorno. No se exigirá que la iluminación de contorno sea aprobada como un 
sistema, cuando consista de luminarias aprobadas y alambradas de acuerdo con el Capítulo 3.  
600-4. Marcado  
a) Anuncios luminosos e iluminación de contorno.  Los sistemas de anuncios e iluminación de contorno 
debe n marcarse con el nombre del fabricante, marca registrada u otros medios de identificación y la corriente 
y tensión de entrada nominal.  
b) Anuncios con un sistema de iluminación modificado . (1) El anuncio modificado debe ser marcado 
que el sistema de ilumi nación ha sido reemplazado.  
(2) El marcado deberá incluir a los proveedores, instaladores, nombre, logo o identificador único.  
(3) Los anuncios equipados con lámparas de diodo emisor de luz alimentado por tomas de anuncios 
existentes deberán incluir una et iqueta alertando al personal de servicio que el anuncio ha sido modificado. La 
etiqueta deberá cumplir los requerimientos de 110 -21(b). La etiqueta deberá también incluir una advertencia 
de no instalar lámparas fluorescentes y deberá también estar visible durante el reemplazo de lámparas.  
c) Anuncios con portalámparas para lámparas incandescentes. Los anuncios y sistemas de 
iluminación de contorno con portalámparas para lámparas incandescentes deben marcarse con el fin  de 
señalar la potencia máxima permitid a en watts de las lámparas por cada portalámpara. Las marcas deben 
instalarse de forma permanente, en letras de mínimo 6 mm de altura y deben ubicarse en un sitio visible 
durante el reemplazo de la(s) lámpara(s).  
d) Visibilidad. Las marcas requeridas en 60 0-4(a) y etiquetas de aprobación no se requerirán visibles 
después de la instalación, pero deberán estar permanentemente aplicadas en un lugar que sea visible cuando 
se dé mantenimiento.  
e) Durabilidad.  Las etiquetas deberán ser permanentes, durables y, cu ando estén en lugares húmedos, 
deberán ser a prueba de agua.  
f) Instrucciones de instalación. Todos los anuncios, luces de contorno, sistemas de siluetas y kits de 
actualización deberán ser marcados para indicar que se requieren instrucciones de instalació n y para el 
alambrado en sitio.  
Excepción:  No se requiere que los anuncios portátiles, conectados con cordones, estén marcados.  
600-5. Circuitos derivados  
a) Circuitos derivados exigidos. Cada edificio comercial y cada ocupación comercial de un edificio, a  los 
que tengan acceso al público, deben estar dotados cuando menos con una salida para la conexión de 
sistemas de iluminación de contorno o de anuncios luminosos, en un lugar accesible en cada entrada. La(s) 
salida(s) debe(n) estar alimentada(s) desde un circuito derivado de cuando menos 20 amperes, y que no 
alimente otras cargas. Los corredores o pasillos no se deben considerar como accesibles a los peatones.  
b) Valor nominal. Los circuitos derivados que alimentan a los anuncios luminosos deben tener un v alor 
nominal de acuerdo con (1) o (2) y para efectos de cálculo se deben considerar que son cargas continuas.  
1) Anuncios de Neón. Los circuitos derivados que alimenten instalaciones con tubos de neón no deben 
tener una corriente nominal mayor a 30 amperes . 
2) Todos los otros anuncios. Los circuitos derivados que alimenten todos los otros anuncios y sistemas 
de iluminación de contorno no deben tener una corriente nominal mayor a 20 amperes.  
c) Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado usados para alime ntar anuncios deben cumplir 
con (1), (2) y (3).  
1) Alimentación. El método de alambrado usado para alimentar los sistemas de anuncios y de iluminación 
de contorno debe terminar dentro del anuncio luminoso, del envolvente de un sistema de iluminación de 
contorno, de una caja adecuada o de una caja de conexiones o de paso para tubo conduit.  
2) Envolventes como cajas de paso. Se permitirá usar los envolventes de los anuncios luminosos y de 
los transformadores como cajas de paso o de empalme para los conductore s que alimentan a anuncios 
adyacentes, a sistemas de iluminación de contorno o reflectores que formen parte de un anuncio; se permitirá 
que los envolventes contengan conductores del circuito derivado y del circuito secundario.  
3) Postes metálicos o no metá licos. Se permitirá que los postes metálicos o no metálicos utilizados 
como soporte de los anuncios luminosos alberguen los conductores de alimentación, siempre que los postes y 
los conductores se instalen de acuerdo con 410 -30(b).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
600-6. Desconectadores. Cada circuito alimentador o circuito derivado de un sistema de anuncio e 
iluminación de contorno, que alimenten un anuncio, un sistema de iluminación de contorno o una estructura de 
tubos, deben estar controlados por un interruptor o un interruptor automát ico operable desde el exterior que 
abra todos los conductores de fase y no controle ninguna otra carga. En circuitos multiconductores,  el 
desconectador o interruptor debe abrir simultáneamente todos los conductores de fase de acuerdo con  210-
4(b). Los sist emas de anuncios e iluminación de contorno, montados dentro de fuentes, deberán tener el 
desconectador ubicado de acuerdo con 680 -13. 
Excepción 1: No se exigirá un medio de desconexión para los anuncios indicadores de las salidas 
ubicados en el interior de  un edificio.  
Excepción 2:  No se exigirá un medio de desconexión para los anuncios luminosos que sean conectados 
con cordón y clavija de conexión.  
NOTA : Se pretende que la ubicación de los desconectadores permita al personal de servicio y 
mantenimiento lo realice y tenga control local de los desconectadores.  
a) Ubicación. Se permitirá que los desconectadores se localicen de acuerdo con (1), (2) y (3) siguientes:  
1) Al punto de entrada a un anuncio. El desconectador debe estar localizado en el punto donde el  
circuito del alimentador o circuito derivado que alimentan un anuncio luminoso o sistema de iluminación de 
contorno entra en el envolvente del anuncio, al cuerpo del anuncio o un poste de acuerdo con la sección  600-
5(c)(3). El desconectador abrirá todos l os conductores no puestos a tierra cuando entren al envolvente o poste 
del anuncio.  
Excepción 1:  No debe requerirse un desconectador para circuitos derivados o de alimentadores que 
atraviesan el anuncio cuando esté encerrado en una de las canalizaciones de l Capítulo 3 o sean de cable con 
armadura metálica identificado para el uso.  
Excepción 2:  No se requerirá un desconectador a la entrada del envolvente de un anuncio o cuerpo del 
anuncio para circuitos derivados o los conductores de los alimentadores que al imentan los tableros internos 
de un envolvente o cuerpo del anuncio. Los conductores deben ir encerrados como lo indica el Capítulo 3 en 
una canalización o cable con armadura metálica aprobado para el lugar. Se deberá poner en campo una 
etiqueta de adverte ncia que sea visible cuando se dé servicio a las canalizaciones en o cerca de la entrada al 
envolvente o cuerpo del anuncio. La etiqueta de advertencia deberá cumplir con la sección 110 -21(b) y decir 
lo siguiente: “Peligro. Esta canalización contiene condu ctores energizados” El marcado deberá incluir la 
ubicación de los desconectadores de los conductores energizados. Los medios de desconexión deberán ser 
capaces de ser bloqueados en la posición abierto de acuerdo con la sección 110 -25. 
2) Al alcance de la v ista desde el anuncio. El medio de desconexión debe estar al alcance de la vista 
desde el anuncio luminoso o iluminación de contorno que controla. Cuando el medio de desconexión esté 
fuera del alcance de la vista desde cualquier parte que pueda estar energ izada, el medio de desconexión se 
debe poder bloquear en la posición de abierto de acuerdo con la sección 110 -25. Se deberá aplicar una marca 
en campo que identifique la ubicación de los medios de desconexión, en un lugar visible cuando se dé servicio 
al anuncio. La etiqueta deberá cumplir con la sección 110 -21(b).  
3) Al alcance de la vista desde el controlador. Las siguientes condiciones se deben aplicar a los 
sistemas de anuncios luminosos e iluminación de contorno que son operados por controladores elect rónicos o 
electromecánicos ubicados en el exterior del sistema del anuncio luminoso o iluminación de contorno:  
(1) Se permitirá que el medio de desconexión esté ubicado al alcance de la vista desde el controlador o 
en el mismo envolvente con el controlador . 
(2) El medio de desconexión debe desconectar el sistema del anuncio luminoso o iluminación de 
contorno y el controlador de todos los conductores de alimentación de fase.  
(3) El medio de desconexión debe estar diseñado de manera tal que ningún polo se pue da operar 
independientemente y se debe poder bloquear en la posición abierta de acuerdo con 110 -25 
Excepción:  Cuando el medio de desconexión no esté ubicado a la vista del controlador, se debe poner 
una marca en el controlador que identifique la ubicación del medio de desconexión, en una ubicación 
visible cuando se dé servicio al controlador. La etiqueta de advertencia debe cumplir con la sección 
110-21(b)  
b) Valor nominal de los interruptores de control.  Los interruptores, destelladores y dispositivos 
similares que controlen transformadores y fuentes de alimentación electrónica, deben tener un valor de 
corriente nominal adecuada para controlar las cargas inductivas o tener un valor nominal de corriente no 
menor al doble de la corriente nominal del transform ador o del suministrador de potencia electrónico.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
600-7. Puesta a tierra y unión  
a) Puesta a tierra  
1) Puesta a tierra de equipos. Los anuncios y el equipo metálico de los sistemas de iluminación de 
contorno se deben poner a tierra mediante la conexión del  conductor de puesta a tierra de equipos de los 
circuitos derivados o del alimentador utilizando los tipos de conductores de puesta a tierra de equipos que se 
especifican en 250 -118. 
Excepción:  No se exigirá que los anuncios portátiles conectados con cordó n se conecten al conductor de 
puesta a tierra de equipos si están protegidos distintivamente por un sistema de doble aislamiento o su 
equivalente. El equipo con doble aislamiento debe estar marcado.  
2) Tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos. El tamaño del conductor de puesta a tierra de 
equipos debe estar acorde con 250 -122 con base en el valor nominal del dispositivo de protección contra 
sobrecorriente que protege los conductores del circuito derivado o del alimentador que da alimentación al 
anuncio o al equipo.  
3) Conexiones. Las conexiones del conductor de puesta a tierra de equipos se deben hacer de acuerdo 
con 250 -130 y con un método especificado en 250 -8. 
4) Electrodo auxiliar de puesta a tierra. Se permitirán electrodos auxiliares de puest a a tierra para los 
sistemas de anuncios e iluminación de contorno tratados en este Artículo y deben cumplir los requisitos de 
250-54. 
5) Partes metálicas del edificio. Las partes metálicas de un edificio no se permitirán como conductor de 
retorno secundar io ni como un conductor de puesta a tierra de equipos.  
b) Unión  
1) Unión de las partes metálicas. Las partes y equipos metálicos de los sistemas de anuncios e 
iluminación de contorno deben estar unidos entre sí y al transformador asociado o al conductor de  puesta  a 
tierra de equipos de la fuente de alimentación del circuito derivado o del alimentador que dan alimentación al 
sistema de anuncio o iluminación de contorno y deben cumplir los requisitos de 250 -90. 
Excepción:  Partes metálicas remotas de una secc ión de anuncio de metal o de un sistema de iluminación 
de contorno sólo suministrada por una fuente de poder Clase 2 no será requerirá que sea unida a un 
conductor de puesta a tierra de equipos.  
2) Conexiones de Uniones. Las uniones se deben hacer de acuer do con 250 -8. 
3) Partes metálicas del edificio. Las partes metálicas de un edificio no se permitirán como medio de 
unión de las partes y equipos de anuncios o sistemas de iluminación de contorno juntos o al conductor de 
puesta a tierra de equipos del trans formador o de la fuente de alimentación del circuito de alimentación . 
4) Longitud del tubo conduit metálico flexible. Se permitirá usar como un medio de unión, el tubo 
conduit metálico flexible aprobado o el tubo conduit metálico flexible hermético a los l íquidos aprobado que 
encierren el conductor del circuito secundario de un transformador o de una fuente de alimentación para su 
uso con tubos de neón, si la longitud total acumulada del tubo conduit en el circuito secundario no excede de 
30.00 metros.  
5) Partes metálicas pequeñas. No se exigirá unir las partes metálicas pequeñas que no excedan de 50 
milímetros en ninguna dimensión, que no vayan a energizarse y se encuentren separadas por una distancia 
mínima de 19 milímetros de los tubos de neón.  
6) Tubo co nduit no metálico. Cuando se utilice tubo conduit no metálico aprobado para contener el 
conductor del circuito secundario de un transformador o fuente de alimentación y se requiera un conductor  de 
unión, éste debe instalarse separado y alejado del tubo no  metálico y separarse una distancia mínima de  38 
milímetros del tubo cuando el circuito opera a 100 hertz o menos, o a 45 milímetros cuando el circuito opera a 
más de 100 hertz.  
7) Conductores de unión. Los conductores de unión deben cumplir con (1) y (2) . 
(1) Los conductores de unión deben ser de cobre y de tamaño igual o superior al 2.08 mm2 (14 AWG).  
(2) Los conductores de unión instalados externamente a un anuncio o a una canalización se deben 
proteger contra daños físicos.  
8) Anuncios en las fuentes. Los anuncios o iluminaciones de contorno instalados dentro de una fuente 
deben tener todas las partes metálicas unidas al conductor de puesta a tierra de equipos del circuito derivado 
del sistema de recirculación de la fuente. La unión debe estar lo más ce rca que sea factible de la fuente y se 
permitirá que la unión se haga a los sistemas de tubería metálica que estén unidos de acuerdo con 680 -53. 
NOTA:  Ver 600 -32(j) para información acerca de las restricciones en cuanto a la longitud de los 
conductores sec undarios de alta tensión.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
600-8. Envolventes.  Las partes vivas que no sean lámparas ni tubos de neón deben tener envolventes. 
No se requiere de una envolvente adicional cuando los transformadores y fuentes de poder tienen integrada 
una envolvente, incluyen do la envolvente de empalme de los circuitos primario y secundario.  
a) Resistencia. Las envolventes deben tener suficiente resistencia estructural y rigidez.  
b) Material. Las envolventes de los anuncios y sistemas de iluminación de contorno deben estar 
construidas de metal o ser aprobadas.  
c) Espesor mínimo de envolventes de metal. Láminas de cobre o de aluminio deben tener un espesor 
de cuando menos 0.51 milímetros. Las láminas de acero deber tener un espesor de cuando menos  0.41 
milímetros.  
d) Protección del metal. Las partes metálicas del equipo deben estar protegidas contra la corrosión.  
600-9. Ubicación.  
a) Vehículos. Los anuncios y sistemas de iluminación de contorno deben estar cuando menos a  4.30 
metros por encima de las áreas accesibles a vehículos,  a menos que estén protegidos contra daños físicos.  
b) Peatones. Los tubos de neón fácilmente accesibles a los peatones deben estar protegidos contra 
daños físicos. Excepto los que sean anuncios luminosos portátiles de ubicación seca.  
NOTA:  Ver 600 -41 (d) con respecto a los requisitos adicionales.  
c) Adyacentes a materiales combustibles. Los anuncios y sistemas de iluminación de contorno deben 
instalarse de modo que los materiales combustibles adyacentes no estén sometidos a temperaturas 
superiores a 90 °C.  
La distancia entre madera u otros materiales combustibles y las lámparas incandescentes o de HID o los 
portalámparas no debe ser inferior a 50 milímetros.  
d) Lugares mojados. Los anuncios y sistemas de iluminación de contorno para uso en lugares mojados, 
diferentes a los a prueba de agua, deben ser a prueba de intemperie y tener orificios de drenaje, como sea 
necesario, de acuerdo con lo siguiente:  
(1) Los orificios de drenaje no deben mayores de 13 ni menores de 6 milímetros.  
(2) En cada punto bajo o secc ión asilada de los equipos debe haber cuando menos un orificio  de 
drenaje.  
(3) Los orificios de drenaje deben estar ubicados de modo que no habrá obstrucciones externas.  
600-10. Anuncios portátiles  
a) Soporte. Los anuncios luminosos portátiles o móviles de ben estar soportados adecuadamente y ser 
fácilmente movibles sin necesidad de herramientas.  
b) Clavija de conexión.  Cada anuncio portátil o móvil debe tener una clavija de conexión.  
c) En lugares húmedos o mojados. Los anuncios portátiles o móviles para lu gares húmedos o mojados 
deben cumplir con (1) y (2) siguientes.  
1) Cordones . Todos los cordones deben ser de trabajo pesado o semipesado, como se designan en la 
Tabla 400 -4, y deben tener un conductor de puesta a tierra de equipos.  
2) Interruptor de circui to por falla a tierra. Los anuncios portátiles o móviles deben tener instalado de 
fábrica un interruptor de circuito por falla a tierra para protección del personal. Este interruptor debe formar 
parte integral de la clavija o estar ubicado en el cordón de alimentación, a una distancia no mayor de  30 
centímetros de la clavija.  
d) Lugares secos. Los anuncios portátiles o móviles para lugares secos deben cumplir con lo siguiente:  
(1) Los cordones deben ser SP -2, SPE -2, SPT -2 o más robustos, como se designan en  la Tabla 400 -4. 
(2) El cordón no debe tener más de 4.50 metros de longitud.  
600-12. Alambrado del secundario instalado en campo . El alambrado secundario instalado en campo 
para los anuncios eléctricos, kits de actualización, sistemas de iluminación de con torno y sistemas de 
estructuras de tubos y sistemas de anuncios alimentados por celdas fotovoltaicas, debe hacerse de acuerdo a 
sus instrucciones de instalación y estar de acuerdo con (a), (b) o (c) siguientes.  
a) De 1000 volts o menos.  El alambrado del ci rcuito secundario de neón de 1000 volts o menos debe 
cumplir con 600 -31. 
b) De más de 1000 volts.  El alambrado del circuito secundario de neón, de más de 1000 volts debe 
cumplir con 600 -32.       (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Clase 2.  Cuando la instalación cumple con los requisitos de 600 -33 y la fuente de poder provee una 
salida de fuerza Clase 2 que cumple con 600 -24, se permitirá cualquiera de los siguientes métodos de 
alambrado que se determine de acuerdo a las condiciones y las instrucciones de instalación:  
(1) Métodos de alambrado id entificados en el Capítulo 3.  
(2) Cables Clase 2 que cumplan con Tabla 600 -33(a)(1) y la Tabla 600 -33(a)(2)  
600-21. Balastros, transformadores y fuentes de alimentación electrónicas y fue ntes de 
alimentación de Clase 2  
Los balastos, transformadores, fuente s de alimentación electrónicas y fuentes de alimentación de Clase 2 
deben ser de tipo autónomos o deben estar encerrados mediante su colocación en un cuerpo de anuncio o en 
un envolvente separado.  
a) Accesibilidad.  Los balastros, transformadores, fuentes d e alimentación electrónicas y fuentes de 
alimentación de Clase 2 deben estar ubicados donde sean accesibles y deben estar asegurados firmemente 
en su lugar.  
b) Ubicación.  Los balastros, transformadores y fuentes de alimentación electrónicas y fuentes de 
alimentación Clase 2 deben instalarse lo más cerca posible de las lámparas o tubos de neón, para que los 
conductores secundarios sean lo más corto posible.  
c) Lugares húmedos.  Los balastros, transformadores y fuentes de alimentación electrónicas y fuentes de  
alimentación Clase 2 utilizados en lugares húmedos deben ser a prueba de intemperie o para exteriores y 
deben estar protegidos contra la intemperie mediante la instalación dentro del cuerpo del anuncio o en un 
envolvente separado.  
d) Espacio de trabajo.  Se debe dejar un espacio de trabajo de cuando menos 90 centímetros de alto, 90 
centímetros de ancho y 90 centímetros de fondo, para cada balastro, transformador, fuente de alimentación 
electrónica y fuente de alimentación Clase 2 o en su envolvente, cuando no estén instalados dentro del 
anuncio luminoso.  
e) En áticos y cornisas.  Se permitirá instalar los balastros, transformadores, fuentes de alimentación 
electrónicas y fuentes de alimentación Clase 2 en áticos y cornisas, siempre que haya una puerta de acce so 
de 90 centímetros por 56 centímetros cuando menos, y un pasillo de cuando menos 90 centímetros de alto 
por 60 centímetros de ancho con un camino permanente y adecuado de por lo menos 30 centímetros de 
ancho, que vaya desde el punto de entrada hasta cada  componente. En estos espacios se debe instalar por lo 
menos una salida de alumbrado que tenga un interruptor o que esté controlada por un interruptor de pared. 
Por lo menos un punto de control debe estar en el punto de entrada habitual a estos espacios. L a salida de 
alumbrado debe estar en o cerca del equipo que necesita servicio.  
f) En plafones suspendidos.  Se permitirá instalar los balastros, transformadores, fuentes de alimentación 
electrónicas y fuentes de alimentación Clase 2 sobre los plafones suspen didos, siempre que sus envolventes 
estén aseguradas firmemente y su soporte no dependa de la parrilla del plafón suspendido. Los balastros, 
transformadores y fuentes de alimentación electrónica, instalados en plafones suspendidos no se deben 
conectar al ci rcuito derivado mediante cordón flexible.  
600-22. Balastros  
a) Tipo. Los balastros deben estar identificados y aprobados para este uso.  
b) Protección térmica. Los balastros deben estar protegidos térmicamente.  
600-23. Transformadores y fuen tes de alimentac ión electrónica  
a) Tipo. Los transformadores y fuentes de alimentación electrónica deben estar identificados y aprobados 
para este uso.  
b) Protección del circuito secundario contra fallas a tierra. Los transformadores y fuentes de 
alimentación electrónica,  diferentes de los siguientes, deben tener protección del circuito secundario contra 
fallas a tierra.  
(1) Transformadores con secundario aislado no puesto a tierra y tensión máxima a circuito abierto de 
7500 volts o menos.  
(2) Transformadores con un compar timiento de porcelana o cristal integrado al secundario, para los 
tubos de neón y que no requieran de alambrado de sitio en el circuito secundario.  
c) Tensión. La tensión del circuito secundario no debe superar los 15 000 volts bajo cualquier condición 
de carga. La tensión a tierra de cualquier terminal de salida del secundario no debe superar los 7500 volts 
bajo cualquier condición de carga.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
d) Valor nominal. Los transformadores y fuentes de alimentación electrónica deben tener un valor 
nominal de corrient e del circuito secundario no superior a 300 miliamperes.  
e) Conexiones del secundario. Las salidas del circuito secundario no se deben conectar en serie ni en 
paralelo.  
f) Marcado. Un transformador o fuente de alimentación electrónica que cuenta con protec ción contra fallas 
a tierra del circuito secundario se debe marcar así.  
600-24. Fuentes de alimentación de Clase 2. Los anuncios y sistemas de iluminación de contorno 
alimentados por transformadores, fuentes de alimentación y fuentes de energía, de Clase 2 , deben cumplir 
con los requisitos de los circuitos de Clase 2 y de (a), (b), (c) y (d) siguientes.  
a) Aprobado. Las fuentes de energía y las fuentes de alimentación de Clase 2 deben aprobarse para uso 
con anuncios eléctricos y sistemas de iluminación de c ontorno o debe ser un componente de un anuncio 
aprobado.  
b) Puesta a tierra. Las partes metálicas de fuentes de alimentación Clase 2 y fuentes de alimentación 
deben estar puestas a tierra conectándolas al conductor de puesta a tierra de equipos.  
c) Métodos  de alambrado en el lado carga de los suministros Clase 2. Los conductores y equipos  del 
lado carga del suministro de potencia deben instalarse de acuerdo con los requerimientos apropiados del 
Capítulo 3.  
d) Alambrado del secundario. El alambrado del secu ndario del lado carga de las fuentes de energía de 
Clase 2 debe cumplir con 600 -12(c) y 600 -33. 
Parte B. Instalación en sitio de estructuras de tubos, iluminación de contorno y alambrado del 
secundario  
600-30. Aplicación. La Parte B de este Artículo se deb e aplicar a todo lo siguiente:  
(1) Estructuras de tubos instalados en sitio.  
(2) Circuitos secundarios instalados en sitio.  
(3) Iluminación de contorno.  
Estos requerimientos son adicionales a los requerimientos de la Parte A.  
600-31. Alambrado del circuito  secundario para tubo s de neón de 1000 volts o menos  
a) Métodos de alambrado.  Los conductores deben instalarse usando cualquier método de alambrado 
adecuado para las condiciones, incluido en el Capítulo 3.  
b) Aislamiento y tamaño.  Los conductores deben ser  aprobados, aislados y de tamaños no menores que 
0.824 mm2 (18 AWG).  
c) Número de conductores en una canalización. El número de conductores en una canalización debe 
estar de acuerdo a la Tabla 1 del Capítulo 10.  
d) Instalación. Los conductores se deben ins talar de modo que no estén sujetos a daños físicos.  
e) Protección de las puntas de conductores.  Cuando los conductores pasen por cualquier abertura en 
un metal, se deben proteger con un pasacables.  
600-32. Alambrado del circuito secundario para tub os de ne ón de más de 1000 volts  
a) Métodos de alambrado  
1) Instalación. Los conductores deben estar instalados en tubos conduit: metálico pesado, metálico 
semipesado, no metálico flexible hermético a los líquidos, metálico flexible, metálico flexible hermético a l os 
líquidos; tuberías eléctricas metálicas, envolventes metálicos, sobre aisladores en canalizaciones metálicas, u 
otro equipo aprobado para uso en circuitos secundarios para tubos de neón de más de 1000 volts.  
2) Número de conductores. El tubo conduit sól o debe contener un conductor.  
3) Tamaño. El tubo conduit deben tener un diámetro mínimo de 16 milímetros (tamaño comercial ½ 
pulgada).  
4) Separación de las partes puestas a tierra. En lugares diferentes al lugar de la conexión a un 
envolvente metálico o al  cuerpo del anuncio, el tubo conduit no metálico o el no metálico flexible, deben estar 
a una distancia de cuando menos 38 milímetros de las partes puestas a tierra o unidas, cuando el tubo 
contiene un conductor operando a 100 hertz o menos, y se deben sep arar cuando menos 45 milímetros de las 
partes puestas a tierra o unidas, cuando el conduit contiene un conductor operando a más de 100 hertz.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
5) Partes metálicas del edificio. Las partes metálicas de un edificio no se deben utilizar como el 
conductor de re torno del secundario ni como el conductor de puesta a tierra de equipos.  
b) Aislamiento y tamaño. Los conductores deben ser aislados, aprobados como cable para anuncio de 
tubo de gas y como cable de encendido del Tipo GTO, con valor nominal para 5, 10 ó 15  kilovolts, tener un 
tamaño no menor a 0.824 mm2 (18 AWG) y una temperatura nominal mínima de 105 °C.  
c) Instalación. Los conductores se deben instalar de modo que no estén expuestos a daños físicos.  
d) Curvas en los conductores. Se deben evitar las curvas  pronunciadas en los conductores aislados.  
e) Separación. Los conductores del secundario deben estar separados entre sí y de otros objetos que no 
sean los aisladores o los tubos de neón por una distancia no menor a 38 milímetros. El cable GTO instalado 
en una tubería o tubo conduit metálico no requiere de separación entre el aislamiento del cable y el tubo 
conduit o la tubería.  
f) Aisladores y pasacables. Los aisladores y pasacables utilizados con los conductores deben estar 
aprobados para uso en circuitos secundarios de tubos de neón de más de 1000 volts.  
g) Conductores en canalizaciones. El aislamiento de todos los conductores se debe prolongar no menos 
de 65 milímetros más allá del tubo conduit metálico o la tubería.  
h) Entre el tubo de neón y el retorno del punto medio. Se permitirá instalar conductores desde los 
extremos del tubo de neón o del punto medio de retorno del circuito secundario de los transformadores 
aprobados o de las fuentes electrónicas de alimentación aprobadas y provistos con terminales o puntas de 
conductor en el punto medio.  
i) Ocupaciones de viviendas. Los equipos cuya tensión a circuito abierto sea mayor a 1000 volts no se 
deben instalar ni dentro ni sobre las ocupaciones de vivienda.  
j) Longitud de los conductores del circuito del se cundario  
1) Conductor secundario al primer electrodo. La longitud de los conductores del circuito secundario 
desde una terminal o punta de conductor de alta tensión del transformador o de la fuente de alimentación 
electrónica hasta el electrodo del primer tubo de neón no debe exceder de:  
(1) 6.00 metros cuando están instalados en tubo conduit o tubería metálicos.  
(2) 15.00 metros cuando están instalados en tubo conduit no metálico.  
2) Otros conductores del circuito del secundario.  Todas las otras secciones del conductor del circuito 
secundario en un circuito de tubo de neón deben ser lo más cortas que sea posible.  
k) Empalmes. Los empalmes en los conductores del circuito secundario de alta tensión se deben hacer en 
envolventes aprobadas con valor nominal de más de 1000 volts. Los envolventes de los empalmes deben ser 
accesibles después de la instalación y estar aprobados para el lugar donde se instalan.  
600-33. Sistemas de iluminación de anuncios de Clase 2, alambrado secundario. Los materiales 
usados y los m étodos de alambrado se deben instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante del 
anuncio, empleando cualquier método de alambrado aplicable del Capítulo 3, los métodos de alambrado y los 
requisitos para circuitos de Clase 2 contenidos en 600 -12(c) , 600 -24 y (a), (b), (c) y (d) siguientes.  
a) Aislamiento y dimensionamiento de conductores de Clase 2. Debe instalarse un cable de Clase 2 
que cumpla con lo establecido en la Tabla 600 -33(a)(1) o la Tabla 600 -33(a)(2) para sustituciones, en lado  de 
la car ga de la fuente de alimentación de Clase 2. Los conductores deben tener una ampacidad no menor que 
la carga que se va a alimentar y no menor que el tamaño 18 AWG.  
1) Uso general.  Se debe instalar cable PLTC, CL2 o CL3, o cualquier cable de uso general dent ro de 
edificios o estructuras.  
2) Otros lugares del edificio.  En otros lugares se permitirá cualquier cable aplicable de los permitidos en 
los numerales (1) a (4) siguientes y en las Tablas 600 -33(a)(1) y 600 -33(a)(2), de la siguiente manera:  
(1) CL2P o C L3P – Ductos, plenums  y otros espacios usados para el aire acondicionado.  
(2) CL2R o CL3R – Ejes verticales y elevadores.  
(3) Sustituciones para la Tabla 600 -33(a)(2)  
3) Lugares mojados. Cable de Clase 2 utilizado en lugares mojados debe ser identificado p ara uso en 
lugares mojados.  
4) Otros lugares.  El cable de Clase 2 expuesto a la luz solar debe estar marcado como resistente a la luz 
solar adecuado para uso en exteriores.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
b) Instalación.  El alambrado secundario debe ser instalado de acuerdo con (b)(1) y (b)(2).  
(1) El alambrado debe ser instalado y soportado de una manera ordenada y esmerada. Los cables y 
conductores instalados expuestos sobre la superficie de techos y paredes deben ser soportados por 
la estructura del edificio de tal forma que el cable n o se dañe bajo condiciones normales de uso del 
edificio. El cable debe ser soportado y asegurado a intervalos que no excedan 1.8 m. Los cables 
deben ser soportados por correas, grapas, ganchos, cinchos para cable o amarres similares 
diseñados e instalados de tal manera que no dañen el cable. La instalación debe cumplir también con 
300-4(d). 
(2) Las conexiones en cables y conductores deben ser hechas con dispositivos aislantes y ser 
accesibles después de la instalación. Cuando se hacen en una pared, las cone xiones deben 
encerrarse en una caja.  
c) Protección contra daño físico.  Cuando estén sujetos a daño físico, los conductores deben ser 
instalados y protegidos de acuerdo a 300 -4. 
Tabla 600 -33(a)(1) Aplicaciones del cable potencia limitada en señales e ilumin ación de contorno  
Ubicación  CL2 CL3 CL2R  CL3R  CL2P  CL3P  PLTC  
Espacios no ocultos dentro de los 
edificios  Y Y Y Y Y Y Y 
Espacios ocultos dentro de los 
edificios que no se usan como 
plenums  o pozos verticales  Y Y Y Y Y Y Y 
Espacios de aire ambiental en 
plenums  o fosos verticales  N N N N Y Y N 
Lugares mojados  N N N N N N Y 
 Y= Permitido  N= No permitido  
Tabla 600 -33(a)(2) Sustituciones de cable Clase 2  
Tipo de cable  Sustituciones permitidas  
CL3P  
CL2P  
CL3R  
CL2R  
CL3 
CL2 
CL3X  
CL2X  CMP  
CMP, CL3P  
CMP, CL3P, CM R 
CMP, CL3P, CL2P, CMR, CL3R  
CMP, CL3P, CMR, CL3R, CMG, CM, PLTC  
CMP, CL3P, CL2P, CMR, CL3R, CL2R, CMG,  
CMP, CL3P, CMR, CL3R, CMG, CM, PLTC, CL3,  
CMP, CL3P, CL2P, CMR, CL3R, CL2R, CMG, CM, PLTC, CL3, CL2, CMX, CL3X  
 
d) Puesta a tierra y Unión.  La instalac ión debe ser puesta a tierra y con unión de acuerdo a 600 -7. 
600-34. Anuncios alimentados por celdas fotovoltaicas.  Todo el alambrado en campo de los 
componentes y subensambles de un sistema fotovoltaico ya sea independiente de la red, interactivo con la r ed 
o no interactivo con la red, se debe hacer de acuerdo con el Artículo 690, según aplique, 600 -34, y las 
instrucciones para la instalación del anuncio alimentado por celdas fotovoltaicas.  
a) Equipo.  Los inversores, motor generador, módulos fotovoltaicos,  paneles fotovoltaicos, módulos 
fotovoltaicos corriente alterna, combinadores corriente continua, convertidores corriente continua -corriente 
alterna y los cargadores que se pretenda usar en un sistema de anuncio alimentado por celdas 
fotovoltaicas deben es tar aprobados para esta aplicación.  
b) Alambrado. El alambrado de un panel fotovoltaico o el alambrado externo del cuerpo de un anuncio 
fotovoltaico debe ser:  
(1) Aprobados, marcados y adecuados para aplicaciones fotovoltaicas.  
(2) Enrutado siguiendo cerca namente el cuerpo o caja del anuncio.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) Tan corto como sea posible y asegurado a intervalos que no excedan 90 cm.  
(4) Protegido donde esté expuesto a daño físico.  
c) Cables y cordones flexibles.  Los cables y cordones flexibles deben cumplir con el Artícu lo 400 y estar 
identificados como de uso rudo, calificado para uso en exteriores, y resistente al agua y a la luz solar.  
d) Puesta a tierra.  La puesta a tierra de un anuncio fotovoltaico debe cumplir con el Artículo 690, Parte E 
y 600 -7. 
e) Medios de desco nexión.  Los medios de desconexión de un anuncio fotovoltaico deben cumplir con el 
Artículo 690, Parte C y 600 -6 
f) Compartimiento de las baterías.  Se debe requerir una herramienta para abrir los compartimientos de 
las baterías.  
600-41. Tubos de neón  
a) Dis eño. La longitud y el diseño de los tubos no deben causar una sobrecorriente permanente mayor 
que la carga de diseño del transformador o de la fuente de alimentación electrónica.  
b) Soporte.  Los tubos deben estar sostenidos en soportes para tubo. Los tubos  se deben sujetar a una 
distancia máxima de 150 milímetros de la conexión del electrodo.  
c) Separación.  Se debe mantener una separación mínima de 6 milímetros entre los tubos y la superficie 
más próxima, excepto los soportes.  
d) Protección.  Las estructuras  de tubo instalados en sitio no deben estar sometidas a daños físicos. 
Cuando los tubos sean fácilmente accesibles a personas que no sean calificadas, las estructuras de tubo 
instaladas en sitio deben ser provistas con protectores adecuados o deben estar p rotegidas por otros medios.  
600-42. Conexiones de los electrodos  
a) Puntos de transición. Cuando los conductores del circuito secundario de alta tensión salen de uno de 
los métodos de alambrado especificados en 600 -32(a), deben estar confinados en un ensam ble. 
b) Accesibilidad. Las terminales de los electrodos no deben ser accesibles a personas no calificadas.  
c) Conexiones de los electrodos.  Las conexiones de los electrodos se deben hacer mediante un 
dispositivo de conexión, entorchando los alambres o medi ante un contacto para electrodos. Las conexiones 
deben ser eléctrica y mecánicamente seguras y estar dentro de un envolvente adecuado para ese uso.  
d) Soporte.  El(los) conductor(es) del secundario de los tubos deben estar sostenidos a una distancia 
máxima de 15 centímetros de la conexión del electrodo a los tubos.  
e) Contactos.  Los contactos para los electrodos deben ser los adecuados.  
f) Pasacables.  Cuando los electrodos penetren un envolvente, deben utilizarse pasacables diseñados 
para ese uso, a menos q ue se instalen contactos.  
g) Lugares mojados.  Se debe emplear un tapón para cerrar la abertura entre la tubería de neón y un 
contacto cuando este último entra en un edificio. Donde un pasacables o tubo de neón entre en un edificio, se 
debe sellar la apertu ra entre los tubos de neón y los pasacables y el edificio.  
h) Envolventes de los electrodos: Los envolventes de los electrodos deben estar aprobados.  
1) Lugares secos. En lugares secos, húmedos o mojados se permitirá instalar y usar los envolventes de 
los electrodos que estén aprobados para uso estos lugares.  
2) Lugares húmedos y mojados. Los envolventes de los electrodos instalados en lugares húmedos y 
mojados deben estar específicamente aprobados e identificados para su uso en esos lugares.  
NOTA:  Ver 110 -3(b) que trata de la instalación y el uso de equipos eléctricos.  
ARTÍCULO 604  
SISTEMAS DE ALAMBRADO PREFABRICADOS  
604-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican al alambrado instalado en sitio utilizando 
subconjuntos prefabricados, para circ uitos derivados, circuitos de control remoto, circuitos de señalización y 
circuitos de comunicaciones en áreas accesibles.  
604-2. Definición  
Sistema de alambrado prefabricado: Es un sistema formado por componentes ensamblados en fábrica, 
y no pueden ser in speccionados en el sitio donde se instalen, sin dañar o destruir el conjunto ensamblado y 
que se utilizan para la conexión de luminarias, equipos de utilización y otros dispositivos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
604-6. Aprobación requerida . Los sistemas de alambrado prefabricado sus c omponentes asociadas de 
estar aprobados.  
604-7. Instalación. Los sistemas de alambrado prefabricados se deben sujetar y sostener de acuerdo con 
el Artículo aplicable para el tipo de cable o tubo conduit utilizado.  
604-10. Usos permitidos. Se permite el uso  de sistemas de alambrado prefabricados en lugares visibles, 
secos, accesibles y dentro de plafones y espacios usados para ventilación cuando estén aprobados para esta 
aplicación y se instalen de acuerdo con lo indicado en 300 -22. 
Excepción 1:  En espacios ocultos, se permite que un extremo de un cable en derivación se extienda 
dentro de muros huecos, para terminar en un apagador o en un punto de salida.  
Excepción 2:  Para instalaciones exteriores, los sistemas de alambrado prefabricados deben estar 
aprobados  para uso exterior.  
604-12. Usos no permitidos. No se permiten sistemas de alambrado prefabricados donde estén limitados 
por el Artículo aplicable del Capítulo 3 para el método de alambrado utilizado en su construcción.  
604-100. Construcción  
a) Tipos de ca ble o tubo conduit  
1) Cables. El cable debe ser uno de los siguientes:  
(1) Cable Tipo AC con conductores de cobre aislado para 600 volts, tamaños de 3.31 a 8.37 mm2 (12 a 8 
AWG), con un conductor de puesta a tierra de equipos, de cobre aislado o desnudo co n tamaño 
equivalente al del conductor.  
(2) Cable del Tipo MC con conductores de cobre aislado para 600 volts nominales, tamaños de 3.31 a 
8.37 mm2 (12 a 8 AWG), con un conductor de puesta a tierra de equipos, de cobre aislado o desnudo 
con tamaño equivalen te al del conductor de fase.  
(3) Cable del Tipo MC con conductores de cobre aislado para 600 volts nominales, tamaños de 3.31 a 
8.37 mm2 (12 a 8 AWG), con un conductor de puesta a tierra y un ensamble armado e identificado 
para puesta a tierra, de acuerdo con 250 -118(10). La combinación del conductor de puesta a tierra y 
el revestimiento metálico debe tener una ampacidad equivalente a la del conductor de cobre de fase.  
Se permitirán otros cables como los enumerados en 725 -154, 800 -113, 820 -113 y 830 -179 en los sistemas 
de alambrado prefabricados para el alambrado de equipos dentro del alcance de sus respectivos Artículos.  
2) Conduit. La canalización debe ser tubo metálico flexible o tubos conduit flexibles herméticos  a los 
líquidos que tenga conductores de c obre aislados para 600 volts, de tamaños de 3.31 a 8.37 mm2 (12 a 8 
AWG) con un conductor de cobre desnudo o aislado para conexión puesta a tierra, equivalente en tamaño al 
del conductor de fase.  
Excepción 1  para (1) y (2): Se permite una derivación para l ámpara de longitud máxima de 1.80 metros, 
proyectada para la conexión de una sola luminaria, con conductores de tamaño menor de 3.31 mm2 (12 AWG) 
pero no menor de 0.824 mm2 (18 AWG).  
Excepción 2  para (1) y (2): Para circuitos de control remoto, circuitos d e señalización o circuitos de 
comunicaciones, se permite el uso de sistemas de alambrado prefabricado con conductores de tamaño menor 
de 3.31 mm2 (12 AWG).  
Excepción 3  para (2): Sistemas de alambrado prefabricado que tengan tubo conduit metálico flexible d e 
sección transversal no circular o de un tamaño menor al permitido por 348 -20(a), o ambos, siempre y cuando 
los sistemas de alambrado sean equipados con los conductores y accesorios en el momento de su 
manufactura.  
3) Cordón flexible. Se permitirá usar co rdones flexibles adecuados para uso rudo, con conductores de 
tamaño mínimo del 3.31 mm2 (12 AWG), como parte de un ensamble elaborado en fábrica, cuya longitud no 
exceda 1.80 metros al hacer la transición entre los componentes de un sistema de alambrado pr efabricado y 
un equipo de utilización que no esté asegurado permanentemente a la estructura del edificio. El cordón debe 
ser visible en toda su longitud, no debe estar sometido a daño físico y debe estar provisto con un liberador  de 
tensión.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción:  Se permitirán las luminarias de descarga eléctrica que cumplan con 410 -62(c) con 
conductores de tamaño inferior al 3.31 mm2 (12 AWG).  
4) Barras canalizadas ( busway s). Las barras canalizadas deben ser de tipo enchufable, continúas, con 
conductores aislados o d esnudos montados en fábrica, que pueden ser barras, varillas o tubos de cobre o de 
aluminio. Las barras canalizadas deben proveerse con un dispositivo de puesta a tierra. Las barras deben 
tener un valor nominal de 600 volts, 20, 30 o 40 amperes. Las barras  canalizadas se deben instalar de 
acuerdo con 368 -12, 368 -17 (d) y 368 -30. 
5) Canalizaciones. Canalizaciones pre -alambradas, modulares o para montarse en superficie deben ser 
aprobadas para este uso, deben tener un valor nominal de 600 volts, 20 amperes y deben ser instaladas de 
acuerdo con 386 -12, 386 -30, 386 -60 y 386 -100. 
b) Marcado.  Cada subconjunto prefabricado debe marcarse para identificar el tipo de cable, cordón 
flexible o canalización.  
c) Contactos y conectores.  Los contactos y conectores deben ser  con bloqueo de seguridad 
debidamente polarizados e identificados para este uso y deben ser parte de un ensamble para el sistema 
apropiado. Todas las aberturas del conector deben estar diseñadas para prevenir el contacto involuntario con 
las partes vivas o  tener tapas para cerrar eficazmente las aberturas del conector.  
 d) Otros componentes.  Otros componentes del sistema deben estar aprobados para ese uso.  
ARTÍCULO 605  
MUEBLES DE OFICINA  
605-1. Alcance. Esta Sección se refiere a equipo eléctrico, accesorio s de alumbrado y sistemas de 
alambrado usados para conectar, o contenidos dentro, o instalados en muebles de oficina.  
605-2 Definición.  
Muebles de oficina . Paneles de cubículos, divisiones, cubículos de estudio, estaciones de trabajo, 
escritorios, sistemas  de estanterías y unidades de almacenamiento que puedan ser mecánicamente y 
eléctricamente conectados para formar un sistema de mobiliarios de oficina.  
605-3. Generalidades. Los sistemas de alambrado deben estar identificados como adecuados para 
suministra r energía a los accesorios de alumbrado y equipos de utilización de energía que se utilicen con los 
mobiliarios de oficinas. Estas divisiones no deben extenderse desde el piso hasta el techo.  
Excepción:  Cuando se permita, estas divisiones alambradas reubic ables podrán llegar hasta el plafón, 
pero sin penetrar en él.  
a) Usos. Estos conjuntos deben instalarse y usarse sólo como se indica en este Artículo.  
b) Áreas peligrosas (clasificadas). Cuando se usen divisiones prealambradas en áreas peligrosas 
(clasific adas), deben cumplir con los Artículos 500 a 517, además de lo indicado en este Artículo.  
605-4. Canalizaciones. Todos los conductores y las conexiones deben estar dentro de ductos o canales 
metálicos para alambrado o de otro material adecuado para las con diciones de uso. Los canales de 
alambrado deben estar libres de protuberancias u otras condiciones que puedan dañar al aislamiento  del 
conductor.  
605-5. Interconexiones para muebles de oficina. La conexión eléctrica entre los muebles de oficina 
deben ser e nsambles flexibles adecuados para este uso o se permitirá conectar los muebles de oficina con 
cordones flexibles, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) Que el cordón sea para uso extra rudo con conductores de tamaño 3.31 mm2 (12 AWG)  o mayor, con 
un conductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos.  
(2) Que los muebles de oficina sean mecánicamente contiguos.  
(3) Que el cordón no sea más largo de lo necesario para la máxima separación entre los muebles de 
oficina y que no exceda  de 60 centímetros.  
(4) Que el cordón termine en una clavija y en un contacto, liberador de esfuerzos.  
605-6. Accesorios de alumbrado. El equipo de alumbrado apropiado para usarse en muebles de oficina 
debe cumplir con los requisitos siguientes:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
a) Soporte . Deben estar provistos con medios de unión o soporte seguros.  
b) Conexión. Cuando se utilice una conexión de cordón y clavija, se debe cumplir con todo lo siguiente:  
(1) la longitud del cordón debe ser adecuada para el uso que se pretende, pero no debe ex ceder de  2.70 
metros de longitud.  
(2) El cordón debe ser del tipo para uso rudo, no debe ser menor que 0.824 mm2 (18 AWG)  
(3) El cable debe tener un conductor de conexión de puesta a tierra de equipos, excepto según lo 
especificado en el inciso (4) siguien te. 
(4) No debe requerirse que los cordones del lado de carga de una fuente de alimentación de Clase 2 
contengan un conductor de puesta a tierra de equipos.  
(5) El cable debe ser del tipo para trabajo pesado, excepto lo especificado en el inciso (6) siguie nte. 
(6) Un cordón provisto en una fuente de alimentación de Clase 2 debe ser del tipo que se suministra con 
el ensamble de luminarias o del tipo especificado en las secciones 725 -130 y 725 -127. 
(7) Si se emplea otro tipo de conexiones, deben identificarse  como adecuadas para este uso.  
c) Salida de contacto. No se permiten contactos en los accesorios de alumbrado.  
605-7. Muebles de oficina de tipo fijo. Los muebles de oficina que estén unidos permanentemente a una 
parte del edificio deben estar conectadas a l sistema eléctrico del edificio por uno de los métodos de 
alambrado indicados en el Capítulo 3.  
605-8. Muebles de oficina autosoportados. Los muebles de oficina autosoportados que no estén unidos 
permanentemente a una parte del edificio, pueden estar cone ctadas permanentemente al sistema eléctrico del 
edificio por uno de los métodos de alambrado indicados en el Capítulo 3.  
605-9. Muebles de oficina del tipo autosoportados, conectado con cordón y clavija. Los muebles de 
oficina individuales de tipo autosopo rtados o grupos de muebles de oficina individuales que estén 
eléctricamente conectados, mecánicamente contiguos y que no excedan de 9.00 metros, cuando estén 
ensamblados, pueden estar conectados al sistema eléctrico del edificio por un cordón flexible con clavija, 
siempre que se satisfagan todos los siguientes requisitos:  
a) Cordón alimentador flexible.  El cordón alimentador flexible debe ser para uso extra rudo, no debe ser 
mayor de 60 centímetros de longitud y con conductores de 3.31 mm2 (12 AWG) o mayore s, con un conductor 
de conexión de puesta a tierra con aislamiento.  
b) Contacto para suministro de energía.  El contacto que suministre la energía eléctrica debe estar 
alimentado por un circuito independiente que sirva exclusivamente a los muebles de oficin a y no a otras 
cargas, y debe ubicarse a no más de 30 centímetros del mueble de oficina conectada al contacto.  
c) Máximo número de salidas de contactos.  Un mueble de oficina individual o grupos de muebles de 
oficina interconectados, no deben tener más de 1 3 salidas para contactos de 15 amperes, 120 volts. Para 
propósitos de este requerimiento un contacto es considerado (1) hasta dos contactos sencillos instalados 
dentro un sólo envolvente y que están a nomas 0.3 m uno de otro (2) un contacto dúplex.  
d) Circ uitos multiconductores.  Un mueble de oficina individual o grupos de muebles de oficina 
individuales interconectados no deben contener circuitos multiconductores.  
NOTA:  Véase 210 -4 para circuitos que alimenten a los muebles de oficina indicados en 605 -7 y 6 05-8. 
ARTÍCULO 610  
GRÚAS Y MONTACARGAS  
Parte A. Disposiciones generales  
610-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación de equipo eléctrico y la instalación eléctrica relacionada 
con grúas y montacargas, montacargas de monorriel y todas las pistas de gr úa. 
610-2. Definición  
Cable colgante. Cable conductor sencillo o múltiple para uso e instalación donde se requiera flexibilidad, 
de acuerdo con el Artículo 610.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
610-3. Requisitos especiales para lugares particulares  
a) Áreas peligrosas (clasificadas). Todo  equipo que funcione en un área clasificada como peligrosa 
debe cumplir con el Artículo 500.  
1) Lugares Clase I. El equipo utilizado en áreas peligrosas (clasificadas) debido a la presencia de gases o 
vapores inflamables debe cumplir con el Artículo 501.  
2) Lugares Clase II. El equipo utilizado en áreas peligrosas (clasificadas) debido a la presencia de polvos 
combustibles debe cumplir con el Artículo 502.  
3) Lugares Clase III. El equipo utilizado en áreas peligrosas (clasificadas) debido a la presencia de fibras 
o pelusas de fácil ignición debe cumplir con el Artículo 503.  
b) Materiales combustibles . Si la grúa, montacarga o montacarga de monorriel opera sobre materiales 
de fácil combustión, los resistores deben localizarse de acuerdo con las siguientes:  
(1) En un gabinete bien ventilado, de material no combustible y construido de forma que no emita llamas 
o metal fundido.  
(2) En una jaula o cabina hecha de material no combustible que rodee todos sus lados desde el piso 
hasta un punto ubicado como mínimo a 1 5 centímetros arriba del nivel superior de los resistores.  
c) Líneas de celdas electrolíticas.  Véase 668 -32. 
Parte B. Alambrado  
610-11. Métodos de alambrado. Los conductores deben instalarse en canalizaciones o ser cable Tipo AC 
con el conductor de puesta a tierra aislado, cable tipo MC o MI, a menos que se permita de otra manera en los 
siguientes incisos (a) a (e):  
a) Conductores de contacto. Los conductores de contacto no requieren estar dentro de canalizaciones.  
b) Conductores expuestos. No se requiere q ue longitudes cortas de conductores expuestos en 
resistencias, colectores y otro equipo, estén dentro de canalizaciones.  
c) Conexiones flexibles para motores y equipos similares. Cuando sean necesarias conexiones 
flexibles para los motores y equipos simila res, se deben usar conductores flexibles trenzados.  Los 
conductores deben estar en tubo conduit metálico flexible, tubo conduit metálico flexible hermético a los 
líquidos, tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, cables multiconductores   o en 
canalizaciones flexibles no metálicas aprobadas.  
d) Cable multiconductor con estación de botones. Cuando se utilice un cable multiconductor con una 
estación de botones colgando, ésta debe estar soportada de una manera satisfactoria para que proteja a los 
conductores eléctricos contra esfuerzos mecánicos.  
e) Flexibilidad a partes móviles. Cuando se requiere flexibilidad para alimentar energía o controlar partes 
en movimiento, se permite el uso de cable colgante o un cordón adecuado para el propósito, siempre que:  
(1) Se disponga de liberación satisfactoria de esfuerzos y protección contra daño físico.  
(2) En áreas peligrosas (clasificadas) de la Clase 1, División 2, el cable debe estar aprobado para uso 
extra rudo.  
610-12. Accesorios para canalizacione s o terminales de cable. Los conductores o los cables que 
salgan de una canalización deben cumplir con cualquiera de las condiciones (a) o (b).  
a) Abertura independiente con boquilla.  Donde la trayectoria de conductores cambie del tipo de 
instalación en ca ble o en canalización a una instalación expuesta, debe utilizarse una caja o accesorio 
terminal que esté provisto con abertura independiente emboquillada para cada conductor. Un accesorio usado 
para este propósito no debe tener derivaciones, contactos, ni empalmes y no debe usarse como caja de salida 
para luminarias.  
b) Pasacables en lugar de caja. Se permite utilizar un pasacables en lugar de una caja al final de un tubo 
conduit metálico tipo pesado, semipesado o ligero, donde la canalización termine en eq uipos de control o 
similares no encerrados o un equipo similar, incluyendo conductores de contacto, colectores, resistores, 
frenos, interruptores de límite en circuitos de fuerza y motores de corriente continua de armadura dividida.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
610-13. Tipo de conduct ores. Los conductores deben cumplir con lo indicado en la Tabla 310 -104(a), a 
menos que otra cosa se permita en (a) hasta (d) siguientes.  
a) Expuestos a calor externo o conectados a resistencias. Los conductores expuestos al calor exterior 
o conectados a r esistencias, deben tener una cubierta exterior resistente a la flama o deben estar cubiertos 
con cinta resistente a la flama, individualmente o como en grupo.  
b) Conductores de contacto. Los conductores de contacto a lo largo de la pista de la grúa, puente  de la 
grúa y monorriel pueden ser desnudos y deben ser de cobre, aluminio, acero, u otras aleaciones o 
combinaciones de estos metales en forma de alambre duro estirado, de perfil redondo, en “T”, angular, rieles 
en “T” u otra forma rígida.  
c) Flexibilidad . Donde se requiera flexibilidad, se permite emplear cordones, cables flexibles o cables 
colgantes y, cuando sea necesario, se usarán carretes enrolladores o dispositivos recuperadores.  
d) Circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3. Se permitirán los conducto res de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 
para circuitos de control remoto, circuitos de señalización y circuitos de fuerza limitada, instalados de acuerdo 
con el Artículo 725.  
610-14. Tamaño de los conductores y ampacidad  
a) Ampacidad.  La ampacidad permitida de l os conductores será la mostrada en la Tabla 610 -14(a).  
NOTA:  Para la ampacidad de los conductores entre controladores y resistencias véase 430 -23. 
b) Conductores secundarios para resistores.  Cuando los resistores estén separados del controlador, el 
tamaño mínimo de los conductores entre el resistor y el controlador se debe calcular multiplicando la corriente 
secundaria del motor por el factor adecuado de la Tabla 610 -14 (b), y seleccionar el conductor de la Tabla 
610-14(a).  
c) Tamaño mínimo.  Los conductores  externos a motores y a controladores no deben ser menores de  
1.31 mm2 (16 AWG) a menos que se permita otra cosa en (1) o (2).  
(1) En circuitos de control con no más de 7 amperes, se permite el uso de alambre de tamaño de  
0.824 mm2 (18 AWG), en cordones m ulticonductores.  
(2) En circuitos electrónicos se permite el uso de conductores de tamaño no menor que 0.519 mm2 
(20 AWG).  
d) Conductores de contacto . Los conductores de contacto deben tener una ampacidad no menor que la 
indicada en la Tabla 610 -14(a) para  alambres de 75 ºC, y en ningún caso deben ser menores que los 
mostrados en la Tabla 610 -14(d).  
e) Cálculo de la carga de motores  
1) Un motor.  Para un motor, se debe tomar el 100% de la corriente a plena carga indicada en su placa  de 
datos.  
2) Varios moto res en una grúa o montacarga.  Para una grúa o montacarga, con varios motores, la 
ampacidad mínima de los conductores alimentadores debe ser la suma de corriente nominal de plena carga 
indicada en la placa de datos del motor más grande o grupo de motores pa ra cualquier movimiento simple de 
la grúa, más 50% de la corriente nominal a plena carga de la placa de datos del motor o grupo de motores 
inmediato más grande, usando la columna de la Tabla 610 -14(a) que aplica para el mayor tiempo de régimen 
de trabajo d el motor.  
3) Múltiples grúas o montacargas en un sistema conductor común.  Para varias grúas o montacargas 
o ambas cosas, alimentados con un sistema común de conductores, se debe calcular la ampacidad mínima 
para los motores de cada grúa como se indica en 6 10-14(e), sumarlas todas y multiplicar la suma por el factor 
de demanda adecuado de la Tabla 610 -14(e).  
f) Otras cargas.  Para las cargas adicionales, tales como calefacción, alumbrado, y aire acondicionado, se 
deben aplicar las secciones correspondientes d e esta NOM.  
g) Placa de datos.  Cada grúa, monorriel o montacarga debe tener una placa de datos, visible, con lo 
siguiente: Nombre del fabricante, valores nominales de tensión, frecuencia, número de fases y corriente en 
amperes del circuito, calculada según  lo indicado en (e) y (f) anteriores.  
610-15. Conductores de retorno. Cuando una grúa o montacarga es accionado por más de un motor, 
puede utilizarse un conductor de retorno común con ampacidad adecuada.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tabla 610 -14(a). - Ampacidades para conductores de co bre aislados basados en  una temperatura 
ambiente de 30 °C, utilizados para motores de grúas y  montacargas con régim en de trabajo de corta 
duración  
Temperatura máxima de 
operación  Hasta cuatro conductores energizados simultáneamente en 
canalizaciones o ca ble* Hasta tres conductores de 
corriente alterna (**) o cuatro en 
corriente continua (*) 
energizados simultáneamente en 
canalización o cable.  
75 °C  90 °C  125 °C  
Tamaño mm2 
(AWG o kcmil)  Tipos  
MTW, RHW, THW, THW -LS, 
THWN, XHHW, USE, ZW  Tipos  
TA, TBS, SA,  SIS, PFA, FEP, 
FEPB, RHH, THHW, THHW -LS, 
THHW -LSOH, THW -2, THW -2-
LSOH, THWN -2, THHN, XHHW,  
Z, ZW  Tipos  
FEP, FEPB, PFA, PFAH,  
SA, TFE, Z, ZW  
mm2 AWG  60 min  30 min  60 min  30 min  60 min  30 min  
1.31 16 10 12 — — — — 
2.08 14 25 26 31 32 38 40 
3.31 12 30 33 36 40 45 50 
5.26 10 40 43 49 52 60 65 
8.37 8 55 60 63 69 73 80 
13.3 6 76 86 83 94 101 119 
16.8 5 85 95 95 106 115 134 
21.2 4 100 117 111 130 133 157 
26.7 3 120 141 131 153 153 183 
33.6 2 137 160 148 173 178 214 
42.4 1 143 175 158 192 210 253 
53.5 1/0 190 233 211 259 253 304 
67.4 2/0 222 267 245 294 303 369 
85 3/0 280 341 305 372 370 452 
107.2  4/0 300 369 319 399 451 555 
127 250 364 420 400 461 510 635 
152 300 455 582 497 636 587 737 
177 350 486 646 542 716 663 837 
203 400 538 688 593 760 742 941 
228 450 600 765 660 836 818 1042  
253.4  500 660 847 726 914 896 1143  
FACTOR DE CORRECCIÓN PARA AMPACIDAD  
Temperatura  
Ambiente  
°C Para temperaturas ambiente diferentes a 30 °C multiplicar la ampacidad  
mostrada arriba por el factor correspondiente a bajo indicado  
21-25 1.05 1.05 1.04 1.04 1.02 1.02 
26-30 1 1 1 1 1 1 
31-35 0.94 0.94 0.96 0.96 0.97 0.97 
36-40 0.88 0.88 0.91 0.91 0.95 0.95 
41-45 0.82 0.82 0.87 0.87 0.92 0.92 
46-50 0.75 0.75 0.82 0.82 0.89 0.89 
51-55 0.67 0.67 0.76 0.76 0.86 0.86 
56-60 0.58 0.58 0.71 0.71 0.83 0.83 
61-70 0.33 0.33 0.58 0.58 0.76 0.76 
71-80 — — 0.41 0.41 0.69 0.69 
81-90 — — — — 0.61 0.61 
91-100 — — — — 0.51 0.51 
101-120 — — — — 0.4 0.4 
Otros aislamientos indicados en las Tablas 310 -13 y aprobados para lugares y temperaturas específicos se permite sustituirlos por los 
indicados en la Tabla 610 -14 (a). Las ampacidades de los conductores utilizados para motores para servicio de 15 minutos deben ser las 
de 30 minutos incrementadas en 12%.  
(*) Para cinco a ocho cond uctores de fuerza energizados simultáneamente en canalización o cable, la ampacidad de cada conductor de 
fuerza debe ser reducida a un valor equivalente a 80% del valor mostrado en esta tabla.  
(**) Para cuatro a seis conductores de fuerza de corriente alte rna energizados simultáneamente de 125 °C y alojados en tubo conduit, 
canalización o cable, la ampacidad de los conductores de fuerza se reduce a un valor equivalente al 80% del valor mostrado en  esta 
tabla.   Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
Tabla 610 -14(b). - Factores para determinar la ampacidad de los conductores  
secundarios entre el controlador y los resistores de grúas.  
Tiempo en segundos  Ampacidad del alambre en 
por ciento de la corriente 
secundaria a plena carga  Energizadas  
(conectadas)  Sin energía  
(desconectadas)  
5 75 35 
10 70 45 
15 75 55 
15 45 65 
15 30 75 
15 15 85 
Servicio continuo  110 
 
Tabla 610 -14(d). - Tamaño mínimo del conductor de contacto basado en la distancia entre soportes.  
Distancias entre aisladores de tensión extremos o  
soportes intermedios del tipo mordaza  
metros Tamaño mínimo del alambre 
mm2 (AWG)  
9.0 o menos  13.3 (6)  
18.0 o menos  21.2 (4)  
más de 18.0  33.6 (2)  
 
Tabla 610 -14(e). - Factores de demanda  
Número de grúas o montacargas  Factor de demanda  
2 0.95 
3 0.91 
4 0.87 
5 0.84 
6 0.81 
7 0.78 
 
Parte C. C onductores de contacto  
610-21. Instalación de los conductores de contacto. Los conductores de contacto deben cumplir con 
los incisos (a) hasta (h) siguientes:  
a) Ubicación y resguardo de los conductores de contacto. Los conductores de contacto de la pista de 
la grúa deben estar resguardados, y los conductores de contacto del puente de la grúa deben estar ubicados y 
resguardados de manera que las personas no puedan tocar accidentalmente las partes energizadas.  
b) Conductores de contacto. Los conductores que se utilicen como conductores de contacto deben estar 
fijos en sus extremos por medio de aisladores de tensión y deben montarse sobre aisladores, de forma que el 
límite de desplazamiento del conductor no lo aproxime a menos de 4.0 centímetros de la superfic ie sobre la 
que está instalado el conductor.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Soportes a lo largo de la pista de la grúa. Los conductores de contacto instalados a lo largo de la 
pista de la grúa deben estar sostenidos por soportes aislantes colocados a intervalos no mayores de  6.00 
metros, a menos que se permita de otra manera en 610 -21(f).  
Dichos conductores deben estar separados entre sí no menos de 15 centímetros, excepto en los 
monorrieles para montacargas, donde se permite una separación no menor que 7.50 centímetros. Donde sea 
necesario, los intervalos entre los soportes aislantes pueden ser aumentados hasta 12.00 metros, 
aumentando proporcionalmente la separación entre conductores.  
d) Soportes sobre puentes. Los conductores de contacto del puente de la grúa deben estar separados 
por lo menos 6.5 centímetros, y cuando el largo del puente sea mayor que 24.00 metros se deben colocar 
caballetes aislantes a intervalos no mayores de 15.00 metros.  
e) Soportes para conductores rígidos. Los conductores a lo largo de la pista de la grúa y pu ente de la 
grúa, que sean del tipo rígido especificado en 610 -13(b), y que no estén dentro de un ensamble encerrado, se 
deben instalar sobre soportes aislantes separados a intervalos no mayores a 80 veces la dimensión vertical 
del conductor, pero en ningún  caso mayor que 4.50 metros y espaciados suficientemente para dar una 
separación eléctrica de los conductores o a los colectores adyacentes no menor que 2.5 centímetros.  
f) Rieles como conductor del circuito. Los rieles de monorriel, rieles del carro o rie les de la pista de la 
grúa pueden ser utilizados como un conductor de corriente para una fase de un sistema trifásico de corriente 
alterna alimentando al transportador, a la grúa o al carro, (traslación del puente, elevación o traslación del 
carro) y siemp re que se cumplan las condiciones siguientes:  
(1) Los conductores de las otras dos fases están aislados.  
(2) El suministro de energía para todas las fases proviene de un transformador de aislamiento.  
(3) La tensión no debe ser mayor que 300 volts.  
(4) El riel que sirva como conductor debe estar “unido” al conductor de puesta a tierra en el 
transformador y también se permite conectarlo a tierra por medio de los accesorios utilizados para la 
suspensión o fijación del riel al edificio o estructura.  
g) Continui dad eléctrica de los conductores de contacto.  Todas las secciones de los conductores 
deben estar mecánicamente unidas para proporcionar una conexión eléctrica continua.  
h) No alimentación a otro equipo.  Los conductores de contacto no deben utilizarse como alimentadores 
para otro equipo que no sean la(s) grúa(s) o montacarga(s) para los cuales fueron diseñados.  
610-22. Colectores. Los colectores se deben diseñar de forma que se reduzca al mínimo chispas entre 
ellos y los conductores de contacto y cuando se i nstalen en locales utilizados para el almacenamiento de 
fibras y materiales fácilmente inflamables, deben cumplir con lo indicado en 503 -155. 
Parte D. Medio de desconexión  
610-31. Medio de desconexión de los conductores de la pista de la grúa. Se debe inst alar un medio 
de desconexión entre los conductores de contacto de la pista de la grúa y la fuente de alimentación, este 
medio debe tener una capacidad de conducción continua no menor que la calculada según lo indicado en  610-
14(e) y (f). El medio de descon exión debe cumplir con lo establecido en la sección 430 -109. El medio de 
desconexión debe:  
(1) Ser fácilmente accesible y operable desde el nivel del piso.  
(2) Poder ser bloqueado en la posición abierta, de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25. 
(3) Abrir simultáneamente todos los conductores de fase.  
(4) Estar ubicado a la vista desde los conductores de contacto de la trayectoria de la grúa.  
Excepción:  Debe permitirse que el medio de desconexión del conductor de la pista de la grúa para líneas 
de celdas electrolítica sea colocado fuera del alcance de la vista de los conductores de contacto de la pista de 
la grúa, donde se cumpla alguna de las condiciones siguientes:  
(1) Donde una ubicación al alcance de la vista de los conductores de contacto no s ea factible o represente 
un aumento de los riesgos o riesgos adicionales para personas o propiedades.  
(2) En instalaciones industriales, con procedimientos de seguridad escritos, donde las condiciones de 
mantenimiento y de supervisión garanticen que únicam ente personas calificadas presten servicio al equipo . Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
610-32. Medios de desconexión para grúas y montacargas de monorriel. Se debe proporcionar un 
medio de conexión que cumpla con lo establecido en la sección 430 -109 en los cables que provienen de los 
cond uctores de contacto , en las pistas de la grúa, o en otras fuentes de alimentación en todas las grúas y 
montacargas monorrieles.  El medio de desconexión debe poder bloquearse en la posición de “abierto”, de 
acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25. S e puede omitir el medio de desconexión cuando la 
instalación del polipasto monorriel o grúa de accionamiento manual, cumpla las siguientes condiciones:  
(1) La unidad se controla desde el piso,  
(2) La unidad está a la vista desde los medios de desconexión d e la fuente de alimentación,  
(3) No exista plataforma fija para inspección o mantenimiento a la unidad.  
Se deben proporcionar en el puesto de mando, medios para interrumpir el circuito de alimentación de 
energía de todos los motores de la grúa o montacarga  de monorriel.  
610-33. Capacidad nominal de los medios de desconexión . La capacidad nominal de corriente del 
desconectador o interruptor automático requerido por 610 -32, no debe ser menor que 50% de la combinación 
de las capacidades de corriente nominales de régimen de trabajo de corta duración de los motores, ni menor 
que 75% de la suma de las capacidades de corriente de los motores de régimen de trabajo de corta duración 
requeridos para un sólo movimiento de la grúa.  
Parte E. Protección contra sobrecorrie nte 
610-41. Conductores alime ntadores de la pista de la grúa  
a) Un alimentador. Los conductores de alimentación y de contacto principales de la pista de la grúa, grúa 
o montacarga se deben proteger mediante un dispositivo o dispositivos de protección contr a sobrecorriente, y 
no deben ser mayores que la mayor capacidad nominal o el máximo ajuste de calibración de cualquier 
dispositivo de protección de cualquier circuito derivado, más la suma de todas las capacidades nominales de 
las otras cargas indicadas en  la placa de datos, aplicando los factores de demanda de la Tabla 610 -14 (e).  
b) Más de un circuito alimentador. Cuando se instala más de un circuito alimentador para energizar los 
conductores de la pista de la grúa, cada circuito alimentador debe estar di mensionado y estar protegido de 
conformidad con el inciso (a) anterior.  
610-42. Protección de los circuitos derivados contra cortocircuito y falla a tierra. Los circuitos 
derivados se deben proteger de acuerdo con el inciso (a). Las derivaciones del circui to derivado, cuando se 
hagan, deben cumplir con lo indicado en el inciso (b).  
a) Capacidad de los fusibles o del interruptor automático.  Los circuitos derivados para los motores de 
grúas, montacargas y montacargas de monorriel se deben proteger con fusible s o interruptores automáticos 
de tiempo inverso, con una capacidad de acuerdo a la Tabla 430 -52. Cuando dos o más motores actúen en un 
mismo movimiento, la suma de sus corrientes nominales indicadas en la placa de datos se considera como si 
fuera un solo m otor. b) Derivaciones.  
1) Varios motores. Cuando dos o más motores estén conectados al mismo circuito derivado, cada 
conductor de derivación para un motor individual debe tener una ampacidad no inferior a un tercio de la del 
circuito derivado. Cada motor d ebe estar protegido contra sobrecarga de acuerdo con 610 -43. 
2) Circuitos de control. Cuando las derivaciones para los circuitos de control se originan en el lado de 
carga de un dispositivo de protección del circuito derivado, cada derivación y parte del e quipo deben 
protegerse de acuerdo con 430 -72. 
610-43. Protección contr a sobrecarga  
a) Protección contra sobrecarga de los motores y circuitos derivados.  Cada motor, controlador  de 
motor y conductor de circuito derivado debe estar protegido contra sobrecarg a por cualquiera de los siguientes 
medios:  
(1) Un motor se considera protegido cuando el dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado reúne 
los requisitos de capacidad indicados en 610 -42. 
(2) Elementos de relevadores de sobrecarga en cada conductor  del circuito no puesto a tierra, con todos 
los elementos del relevador protegidos contra cortocircuito por el dispositivo de protección del circuito 
derivado.  
(3) Dispositivos sensores de temperatura, sensibles a la temperatura del motor o a la temperatur a y 
corriente, que están térmicamente en contacto con el devanado(s) del motor. Las funciones de 
elevación se considerarán protegidas si el dispositivo de detección limita el dispositivo de elevación al 
descenso sólo durante una condición de sobrecarga. La s funciones de desplazamiento transversal se 
considerarán protegidas si el dispositivo de detección limita el desplazamiento en ambas direcciones 
de la función afectada durante una condición de sobrecarga de cualquier motor.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Motor controlado manualment e. Si el motor es controlado manualmente, con mandos de resorte de 
retorno, no se requiere el dispositivo de protección de sobrecarga para el motor contra condiciones de rotor 
bloqueado.  
c) Varios motores. Donde dos o más motores accionen un sólo carro de la grúa o puente de la grúa, y 
estén controlados como una unidad y protegidos por un solo juego de dispositivos de sobrecarga, con una 
capacidad igual que la suma de sus corrientes de plena carga, el polipasto de carga o carro de la grúa se 
considera prote gido si los dispositivos sensores están conectados al circuito del desconectador de límite 
superior del polipasto, de manera que se impida se siga levantando carga cuando exista una condición de 
sobrecalentamiento en cualquier motor.  
d) Grúas y grúas monor riel. En las grúas y grúas monorriel y sus carros de grúa que no se usan como 
parte de una grúa viajera, los motores no requieren protección contra sobrecarga de funcionamiento 
individual, siempre que el motor más grande no sea mayor que 5.60 kilowatts (7. 5 hp) y que todos los motores 
estén bajo control manual del operador.  
Parte F. Control  
610-51. Controladores separados.  Cada motor debe estar provisto de un controlador individual, a menos 
que otra manera sea permitida en (a) o (b).  
a) Movimientos con más de un motor. Cuando dos o más motores accionan a una sola grúa, dispositivo 
elevador, polipasto, carro de la grúa o puente de la grúa se permite utilizar un solo controlador.  
b) Controlador de movimiento múltiple . Se permitirá conmutar un controlador entre  dos motores, bajo 
las siguientes condiciones:  
(1) El controlador tenga capacidad nominal en caballos de fuerza no menor en caballos de fuerza que la 
del motor más grande.  
(2) Se opere un solo motor a la vez.  
610-53. Protección contra sobrecorriente. Los c onductores de circuitos de control se deben proteger 
contra sobrecorriente. Los circuitos de control se consideran protegidos por dispositivos contra sobrecorriente, 
cuando están clasificados o están ajustados a no más de 300 por ciento de la ampacidad de los conductores 
de control, a menos que otra manera sea permitida en (a) o (b).  
a) Derivaciones de los transformadores de control. Las derivaciones de los transformadores de control 
se consideran protegidas cuando el circuito secundario está protegido por un dispositivo calibrado o ajustado 
a no más de 200 por ciento de la corriente nominal del secundario del transformador y a no más de 200 por 
ciento de la ampacidad de los conductores del circuito de control.  
b) Continuidad del suministro. Cuando la apertu ra del circuito de control pueda crear un riesgo, por 
ejemplo, el circuito de control de una grúa para metal fundido, los conductores del circuito de control se 
considera que están debidamente protegidos por los dispositivos de protección contra sobrecorri ente del 
circuito derivado.  
610-57. Espacio libre de trabajo. La dimensión del espacio libre de trabajo en la dirección del acceso a 
partes vivas que requieran revisión, ajuste, servicio o mantenimiento, mientras estén energizadas deben ser 
de un mínimo de  76 centímetros. Donde los controles estén encerrados en envolventes, las puertas de los 
mismos deberán abrir 90° por lo menos o deben ser desmontables.  
Parte G. Puesta a tierra  
610-61. Puesta a tierra. Todas las partes metálicas descubiertas no conductora s de corriente en grúas, 
montacargas de monorriel, montacargas y sus accesorios, incluyendo los controladores colgantes, deben 
estar unidas, ya sea por conexiones mecánicas o por puentes de unión, de tal modo que la grúa completa o el 
montacarga sean una t rayectoria de corriente de fallas a tierra, tal como lo exige o lo permite el Artículo 250, 
Partes E y G.  
Las partes en movimiento, salvo los accesorios desmontables o aditamentos que tengan superficies de 
rodamiento de metal a metal, deben ser considerada s como eléctricamente unidas entre sí a través de las 
superficies de rodamiento, para propósitos de puesta a tierra. Los chasises de los carros de la grúa y del 
puente de la grúa no deben ser considerados como eléctricamente puestos a tierra a través de la s ruedas  del 
puente y del carro y sus respectivos rieles. Se debe prever aparte un conductor de unión.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
ARTÍCULO 620  
ELEVADORES, MONTACARGAS, ESCALERAS ELÉCTRICAS, PASILLOS MÓVILES,  
ELEVADORES DE PLATAFORMA Y ELEVADORES EN ESCALERAS  
PARA SILLAS DE RUEDAS  
Parte A. Disposiciones generales  
620-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican a la instalación de equipo eléctrico y el 
alambrado utilizado en la conexión de elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, pasillos móviles, 
elevadores de pla taforma para silla de ruedas y elevadores en escaleras para sillas de ruedas.  
620-2. Definiciones  
Controlador de movimiento:  El dispositivo eléctrico que como parte del sistema de control regula la 
aceleración, velocidad, retardo y paro del elemento móvil.  
Controlador de operación:  El dispositivo eléctrico que, como parte del sistema de control, inicia el 
arranque, paro y dirección del movimiento, en respuesta a una señal originada en un dispositivo de operación.  
Controlador del motor: Las unidades de opera ción de un sistema de control lo integran un dispositivo de 
arranque (arrancador) y un equipo de conversión de energía usado para poner en funcionamiento un motor 
eléctrico o una bomba para mover el sistema hidráulico de control.  
Cuarto de control (para el evadores y montacargas): Espacio cerrado de control, fuera del foso del 
elevador, proyectado para que, entre completamente una persona, que contiene el controlador del motor del 
elevador. El cuarto también podría contener equipo eléctrico y/o mecánico util izado directamente en el 
elevador o montacargas, pero no el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.  
Cuarto de máquinas (para elevadores y montacargas): Espacio cerrado para maquinaria, fuera del foso 
del elevador, proyectado para qu e, entre completamente una persona, que encierra el motor eléctrico o la 
máquina hidráulica que mueven el elevador. El cuarto también podría contener equipo eléctrico y/o mecánico 
utilizado directamente en el elevador o montacargas.  
Dispositivo de operació n: El desconectador de la cabina, botones, interruptores de llave o palanca, y 
otros elementos eléctricos usados para activar el controlador de operación.  
Equipo de señalización:  Incluye equipo audible y visual como son: campanas, timbres, luces y 
presenta ciones visuales que transmiten información al usuario.  
Espacio de control (para elevadores y montacargas): Un espacio dentro o fuera del foso del elevador, 
proyectado para que una persona pueda entrar total o parcialmente, que alberga el controlador del mo tor del 
elevador. El espacio también podría contener equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en el 
elevador, pero no el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.  
Espacio de control y de maquinaria remotos (para elevadores  y montacargas): Un espacio de control 
o un espacio de maquinaria que no está dentro del cubo del elevador, ni del cuarto de máquinas ni del cuarto 
de control y que no está unido a la parte externa de las paredes, del plafón y del piso del cubo del elevado r. 
Espacio para maquinaria (para elevadores y montacargas): Un espacio dentro o fuera del cubo del 
elevador, proyectado para que una persona pueda entrar total o parcialmente, que contiene el equipo 
mecánico del elevador o montacargas y podría contener tam bién equipo eléctrico utilizado directamente en el 
elevador o montacargas este espacio también podría contener el motor eléctrico o la máquina hidráulica que 
mueven el elevador.  
Sistema de control:  Sistema general que gobierna el arranque, parada, direcció n de movimiento, 
velocidad, aceleración y retardo del elemento móvil.  
620-3. Limitaciones de tensión.  La tensión de suministro no debe exceder de 300 volts entre los 
conductores, a menos que se permita otra cosa en (a) hasta (c).  
a) Circuitos de fuerza. Los circuitos derivados para los controladores de operación y motores de la 
puerta, así como los circuitos derivados y  alimentadores  de los controladores de motor, motores del elevador y 
frenos del elevador, no deberán tener una tensión que exceda 1000 volts . Se permite que las tensiones 
internas para la conversión de energía y equipo funcionalmente asociado, así como la tensión de operación 
del alambrado que interconecta el equipo, sean más altas, siempre que dichos equipos y el alambrado estén 
aprobados par a esa tensión. Cuando la tensión supere los 1000 volts, se deben instalar en lugar 
notablemente visible en los equipos, etiquetas o anuncios de advertencia con la indicación "PELIGRO -ALTA 
TENSIÓN". Las señales de peligro o etiquetas deben cumplir con 110 -21b).       (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Circuito de alumbrado. Los circuitos de alumbrado deben cumplir con lo requerido en el Artículo 410.  
c) Circuitos de calefacción y aire acondicionado. Los circuitos derivados para equipo de calefacción y 
aire acondicionado de la cabina no deben ope rar a más de 1000 volts.  
620-4. Partes vivas encerradas. Todas las partes vivas de aparatos eléctricos en los cubos de 
elevadores, en los lugares de desembarc o, dentro o sobre la cabina de é ste, en montacargas, a la entrada  y 
salida de escaleras eléctricas , pasillos móviles espacio para maquinaria, para elevadores de plataforma  y 
elevadores en escaleras para sillas de ruedas, deben estar encerrados a fin de evitar contactos accidentales.  
NOTA: Véase 110 -27 para el resguardo de partes vivas (1000 volts nomin ales o menos).  
 
Figura 620 -2.- Sistema de Control. Esta figura  es únicamente informativa  
620-5. Espacios de trabajo. Deben preverse espacios de trabajo alrededor de los controladores, medios 
de desconexión y otro equipo eléctrico. El espacio de trabajo no  debe ser menor que lo especificado en 110 -
26(a).  
Donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo personal calificado examina, 
ajusta, da servicio y mantenimiento al equipo, los espacios requeridos en 110 -26(a) no debe exigirse cumpl ir 
cuando una de las condiciones de los incisos de a) hasta d) se cumpla.  
a) Conexiones flexibles al equipo. El equipo eléctrico indicado de (a)(1) a (a)(4), debe permitirse tengan 
terminales flexibles en todas las conexiones externas, de modo que pueda re ubicarse para cumplir con las 
condiciones del área de trabajo indicada en 110 -26(a).  
(1) Controladores y medios de desconexión para montacargas, escaleras eléctricas, pasillos móviles, 
elevadores y elevadores para sillas de rueda, instaladas en el mismo es pacio con los motores de 
accionamiento del elevador.  
(2) Controladores y medios de desconexión instalados en el cubo o sobre la cabina de elevadores.  
(3) Controladores para la operación de las puertas.  
(4) Otro equipo eléctrico instalado en el cubo o en la  cabina.  
b) Protección. Las partes vivas de los equipos eléctricos están debidamente protegidas, separadas o 
aisladas para reducir la probabilidad de contacto inadvertido con las partes vivas que operan a tensiones 
mayores que 30 volts corriente alterna rm s, 42 volts corriente alterna pico o 60 volts corriente continua y los 
equipos se pueda ser inspeccionado, ajustado, revisado o mantenido estando energizados sin quitar esta 
protección.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
c) Examinación, ajuste y servicio. No se requiere que el equipo eléctr ico sea examinado, ajustado, 
mantenido o reparado cuando esté energizado.  
d) Baja tensión eléctrica. Las partes no aisladas están a una tensión no mayor 30 volts eficaces de 
corriente alterna., 42 volts de pico o 60 volts en corriente continua.  
Parte B. Co nductores  
620-11. Aislamiento de conductores.  El aislamiento de los conductores debe cumplir con (a) hasta (d)  
NOTA:  Un método para establecer si los conductores son resistentes a la propagación de la flama es 
someterlos a la prueba de flama VW -1 (alambre vertical) descrito en Apéndice B.  
a) Alambrado del enclavamiento de las puertas del cubo del elevador. Los conductores que van a los 
enclavamientos de las puertas del cubo del elevador desde la canalización vertical del cubo del elevador 
deben ser:  
(1) Res istentes a la propagación de la flama y adecuados para una temperatura mínima de 200 °C. Los 
conductores deben ser del tipo SF o equivalente.  
(2) Protegidos físicamente usando un método aprobado, tal que el ensamble de conductores sea 
retardante de flama y  adecuado para una temperatura no menor que 200°C  
b) Cables viajeros. Los cables viajeros utilizados como conexiones flexibles entre la cabina del elevador o 
montacargas o contrapeso y la canalización, deben ser cables para elevadores de los tipos indicad os en la 
Tabla 400 -4, o de otros tipos aprobados.  
c) Otros alambrados. Todos los conductores en las canalizaciones deben tener un aislamiento resistente 
a la propagación de la flama.  
Los conductores deben ser cables de elevador tipo MTW, TF, TFF, TFN, TFFN , THHN, THW, THWN, TW, 
XHHW, o cualquier otro conductor con aislamiento resistente a la propagación de la flama. Los conductores 
con pantalla se permiten siempre que estén aislados para la tensión máxima aplicada a cualquier conductor 
dentro del cable o de l sistema de canalización.  
d) Aislamiento. Todos los conductores deben tener un nivel de tensión por lo menos igual a la tensión 
máxima nominal del circuito, aplicado a cualquier conductor dentro de la cubierta, cable o canalización. Se 
permitirán aislamie ntos o cubiertas exteriores que sean de humo limitado y estén aprobados.  
620-12. Tamaño mínimo de conductores. El tamaño mínimo de los conductores, que no formen parte 
integral del equipo de control, debe ser de acuerdo con (a) y (b).  
a) Cables viajeros  
1) Circuitos de alumbrado.  Se permite utilizar conductores de cobre tamaño 2.08 mm2 (14 AWG), 0.519 
mm2 (20 AWG) o tamaños más grandes en paralelo, siempre que proporcionen una ampacidad que sea 
equivalente como mínimo a la del tamaño 2.08 mm2 (14 AWG) de co bre. 
2) Para otros circuitos . Se permite utilizar conductores de cobre tamaño 0.519 mm2 (20 AWG).  
b) Otros alambrados.  Tamaño 0.205 mm2 (24 AWG). Se permite el uso de cables de cobre aprobados de 
tamaño más pequeño.  
620-13. Conductores de los circuitos de alimentación y derivados. Los conductores deben tener una 
ampacidad de acuerdo con lo indicado en los incisos (a) hasta (d) que siguen. Para generador con control de 
campo, la ampacidad debe basarse en la corriente de placa nominal del motor que mueve al g rupo motor -
generador que suministra la energía al motor del elevador.  
NOTA 1:  El calentamiento de los conductores depende de los valores de la corriente (rms) que, con el 
control de campo del generador, se reflejan por la corriente nominal de placa del mot or que acciona el grupo 
motor -generador, más que por la corriente nominal del motor del elevador, la cual representa valores de 
corriente de plena carga reales, pero de corta duración e intermitentes.  
NOTA 2: Ver la Figura 620 -13. 
a) Conductores que alimen tan un solo motor.  Los conductores que alimentan un solo motor deben 
tener una ampacidad no menor que el porcentaje de la corriente de placa del motor, determinada de 430 -22(a) 
y (e).  
NOTA:  Algunas corrientes de los motores de los ascensores o de aquellos de funciones similares pueden 
superar los valores de placa, pero como son básicamente de ciclo intermitente y el calentamiento del motor y 
los conductores dependen del valor raíz media cuadrática (rms) de la corriente y del periodo de duración de 
funcionam iento. Debido a que esta aplicación de los motores es inherentemente de trabajo intermitente, los 
conductores se dimensionan para el régimen de trabajo según lo que indica la Tabla 430 -22(e).        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Conductores que alimentan un solo controlador de motor. Los c onductores que alimentan un solo 
controlador de motor deberán tener una ampacidad no menor que la capacidad indicada en la placa del 
controlador, más todas las otras cargas conectadas. Debe permitirse que el valor nominal de la corriente de la 
placa de car acterísticas del controlador del motor se derive basándose en el valor rms de la corriente del 
motor, mediante la aplicación de un ciclo de trabajo intermitente y otras cargas del sistema de control, si 
hubiera.  
 
Figura 620 -13.- Diagrama unifilar  
c) Condu ctores que alimentan un solo transformador. Los conductores que alimenten un  solo 
transformador deberán tener una ampacidad no menor que la corriente de placa del transformador, más otras 
cargas conectadas.  
NOTA:  La corriente de placa de un transformador q ue alimenta un controlador de motor, refleja la corriente 
nominal de placa del controlador del motor a la tensión de línea (primario del transformador).  
d) Conductores que alimentan a más de un motor, controlador de motor o transformador.  Los 
conductores q ue alimenten a más de un motor, controlador de motor o transformador, deben tener una 
ampacidad no menor que la suma de las corrientes de placa del equipo más todas las otras cargas 
conectadas. La corriente de motores que debe para usarse al sumarlas debe determinarse de acuerdo con lo 
indicado en la Tabla 430 -22(e), en 430-24 y en la Excepción 1 de é sta. 
620-14. Factor de demanda del alimentador.  Se permite instalar conductores para el alimentador de 
menor ampacidad que la requerida en 620 -13, sujeto a los  requisitos establecidos en la Tabla 620 -14. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
Tabla 620 -14.- Factores de demanda del alimentador para elevadores  
Número de elevadores en un solo alimentador  Factor de demanda*  
1 1 
2 0.95 
3 0.9 
4 0.85 
5 0.82 
6 0.79 
7 0.77 
8 0.75 
9 0.73 
10 o más  0.72 
*Los factores de demanda se basan en un régimen de trabajo del 50 por ciento (es decir, la 
mitad del tiempo funcionando y la mitad del tiempo detenido).  
620-15. Capacidad nominal del controlador. La capacidad nominal del controlador debe cumplir con lo 
requerido en 430 -83. Se permite que la capacidad nominal del controlador sea menor que la capacidad del 
motor del elevador cuando el propio controlador limite la potencia disponible para el motor y el mismo esté 
aprobada y marcada como limitador de potenci a. 
NOTA:  Para el marcado de los controladores. Véase 430 -8. 
620-16. Corriente nominal de corto circuito.  
a) Marcado.  Cuando un tablero de control del elevador es instalado, debe ser marcado con su corriente 
nominal de corto circuito, basado en lo siguiente : 
(1) Corriente nominal de corto circuito de un montaje aprobado.  
(2) Corriente nominal de corto circuito establecida utilizando un método aprobado.  
b) Instalación.  El tablero de control del elevador no debe ser instalado cuando la corriente de corto 
circu ito excede la corriente nominal de corto circuito, marcado de acuerdo con 620 -16 a).  
Parte C. Alambrado  
620-21. Métodos de alambrado. Los conductores y cables de fibra óptica localizados en los cubos del 
elevador, escaleras eléctricas, pasillos móviles, el evadores de plataforma y elevadores en escaleras para 
sillas de ruedas, área de máquinas, dentro o encima de la cabina, cuartos de control (excepto los cables 
móviles conectados a la cabina o contrapeso y alambrados de cubos de elevador), deben instalarse en tubo 
conduit metálico tipo pesado, semipesado o ligero, no metálico tipo rígido o canalizaciones, o deben ser 
cables de los tipos MC, MI o AC, a menos que se permita otra cosa en (a) hasta (c).  
Excepción:  No debe requerirse que los cordones y cables de los equipos conectados con cordón y clavija 
estén instalados en una canalización.  
a) Elevadores y cubo  
1) Cubos del elevador  
a. Se permiten los cables empleados en circuitos de potencia limitada Clase 2 siempre y cuando los 
cables estén soportados y proteg idos contra daños físicos y sean del tipo de cubierta y resistentes a 
la propagación de la flama.  
b. Se permite instalar cordones flexibles y cables que formen parte de equipos aprobados y se usen en 
circuitos que operen a 30 volts (rms) o menos o a 42 vo lts de corriente continua. o menos, siempre 
que tales cables y cordones estén soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo de 
cubierta y resistentes a la propagación de la flama.  
c. Se permiten los siguientes métodos de alambrado en los cub os de elevador en longitudes no 
mayores a 1.80 metros:        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) Tubo conduit metálico flexible  
(2) Tubo conduit metálico flexible a prueba de líquidos  
(3) Tubo conduit no metálico flexible a prueba de líquidos  
(4) Se debe permitir cordones flexibles y cables, o  conductores agrupados y encintados o amarrados sin 
una canalización. Se deben ubicar de modo tal que estén protegidos contra daños físicos y deben ser 
del tipo resistente a la propagación de la flama y deben ser parte de los siguientes elementos:  
a. Equip o aprobado  
b. Un motor de accionamiento, o  
c. Un freno de un motor de accionamiento  
Excepción  a 620 -21(a)(1)(c)(1), (2) y (3): La longitud del tubo conduit no estará limitada entre 
canalizaciones verticales e interruptores de límite, enclavamientos, botone s de operación y dispositivos 
similares.  
d. Se permite conectar con cordón una bomba de sumidero o una bomba de recuperación de aceite 
ubicada en el cubo del elevador. El cordón debe ser del tipo resistente al aceite y de uso rudo, con 
una longitud no mayo r a 1.80 metros y debe ser ubicado de tal manera que esté protegido contra 
daños físicos.  
2) Cabinas  
a. Se permite en las cabinas el uso de tubo conduit metálico flexible, tubo conduit metálico flexible 
hermético a los líquidos y tubo conduit no metálico f lexible hermético a los líquidos con designación 
12 (3/8) o mayores, con una longitud que no exceda 1.80 metros, ubicados de modo que estén libres 
de aceite y estén sujetos firmemente en su lugar.  
Excepción:  Se permite instalar tubo conduit no metálico fle xible hermético a los líquidos con designación 
12 (3/8) o mayores, como se define en 356 -2(2), en longitudes mayores a 1.80 metros.  
b. Los cordones de uso rudo y extra rudo, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 400, (Tabla 
400-4) se permiten como conexiones flexibles entre el alambrado fijo de la cabina y otros dispositivos 
en las puertas de la cabina. Los cordones de uso rudo se permiten únicamente como conexiones 
flexibles para el dispositivo de operación del techo de la ca bina y de la luz de tra bajo de é ste. Estos 
dispositivos o aparatos deben ponerse a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra que vaya 
junto con los conductores del circuito. Se permite usar cables con conductores más pequeños y otros 
tipos y espesores de aislamiento y cubiertas como conexiones flexibles entre el alambrado fijo en la 
cabina y los dispositivos sobre las puertas o salidas de la cabina, si son adecuados para ese uso.  
c. Se permite instalar cordones flexibles y cables que formen parte de equipos aprobados y se usen en 
circuitos que operen a 30 volts (rms) o menos o a 42 volts de corriente continua o menos, en 
longitudes no superiores a 1.80 metros, siempre que tales cables y cordones estén soportados y 
protegidos contra daños físicos y sean del tipo de cubier ta y resistentes a la propagación de la flama.  
d. Se permiten los siguientes métodos de alambrado en el ensamble de la cabina, en longitudes que no 
superen 1.80 metros.  
(1) Tubo conduit metálico flexible  
(2) Tubo conduit metálico flexible a prueba de líqui dos 
(3) Tubo conduit no metálico flexible a prueba de líquidos  
(4) Se debe permitir cordones flexibles y cables, o conductores agrupados y encintados o amarrados sin 
una canalización. Se deben ubicar de modo tal que estén protegidos contra daños físicos y deben ser 
del tipo resistente a la propagación de la flama y deben ser parte de los siguientes elementos:  
a. Equipo aprobado  
b. Un motor de accionamiento, o  
c. Un freno de un motor de accionamiento  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
3) Dentro de cuartos de máquinas, cuartos de control, espa cios para maquinaria y espacios  de 
control.  
a. Se permite instalar tubo conduit metálico flexible, tubo conduit metálico flexible hermético a los 
líquidos y tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, con designación 12 (3/8) o 
mayores, con  una longitud que no exceda 1.80 metros entre tableros de control y motores de 
máquinas, motores de frenos, grupos motor -generador, medios de desconexión, motores de la 
unidad de bombeo, y válvulas.  
Excepción:  Se permite instalar tubo conduit no metálico f lexible hermético a los líquidos con designación 
12 (3/8) o mayores, como se define en 356 -2(2), en longitudes mayores a 1.80 metros.  
b. Donde el grupo motor -generador, los motores de máquinas o motores de la unidad de bombeo y 
válvulas estén ubicados, jun to o abajo del equipo de control y tengan puntas terminales largas, pero 
no mayores de 1.80 metros; tales conductores pueden extenderse para conectarse directamente a 
las terminales del controlador, sin tener en cuenta los requisitos de ampacidad de los Ar tículos 430 y 
445. Se permiten canaletas auxiliares en cuartos de máquinas y de control, entre controladores, 
arrancadores y aparatos similares.  
c. Se permite instalar cordones flexibles y cables que formen parte de equipos aprobados y se usen en 
circuitos  que operen a 30 volts (rms) o menos o a 42 volts de corriente continua o menos, siempre 
que tales cables y cordones estén soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo de 
cubierta y resistentes a la propagación de la flama.  
d. Se permiten c ordones flexibles y cables, o conductores agrupados y encintados o amarrados sin 
estar instalados en una canalización. Tal grupo de cables debe soportarse a intervalos no mayores a 
1.00 metro y localizarse de forma que esté protegido contra daño físico.  
e. Se permiten en estos cuartos y espacios cordones flexibles y cables, en longitudes no superiores a 
1.80 metros sin estar instalados en una canalización. Se deben ubicar de modo tal que estén 
protegidos contra daños físicos y deben ser del tipo resistente a la propagación de la flama y deben 
ser parte de lo siguiente:  
(1) Equipo aprobado  
(2) Un motor de accionamiento, o  
(3) Un freno de un motor de accionamiento  
4) Contrapeso. Se permiten los siguientes métodos de alambrado en el ensamble del contrapeso, en 
longitudes que no superen 1.80 metros.  
(1) Tubo conduit metálico flexible  
(2) Tubo conduit metálico flexible a prueba de líquidos  
(3) Tubo conduit no metálico flexible a prueba de líquidos  
(4) Se debe permitir cordones flexibles y cables, o conductores agr upados y encintados o amarrados sin 
una canalización. Se deben ubicar de modo tal que estén protegidos contra daños físicos y deben ser 
del tipo resistente a la propagación de la flama y deben ser parte de los siguientes elementos:  
a. Equipo aprobado  
b. Un motor de accionamiento, o  
c. Un freno de un motor de accionamiento  
b) Escaleras  
1) Métodos de alambrado. Se permite instalar tubo conduit metálico flexible, tubo conduit metálico flexible 
hermético a los líquidos y tubo conduit no metálico flexible hermét ico a los líquidos, con designación 12(3/8) o 
mayores, con una longitud que no exceda 1.80 metros en escaleras y pasillos móviles.  
Excepción: Se permite instalar tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con designación 
12 (3/8) o mayores,  como se define en 356 -2(2), en longitudes mayores a 1.80 metros.  
2) Cables para circuitos Clase 2. Se permite que los cables empleados en circuitos de potencia limitada 
Clase 2 sean instalados dentro de escaleras y pasillos móviles, siempre y cuando los c ables estén soportados 
y protegidos contra daños físicos y sean del tipo de cubierta y resistentes a la propagación de la flama.  
3) Cordones flexibles.  Se permite el uso de cordones de uso rudo de acuerdo con los requerimientos del 
Artículo 400, (Tabla 400 -4), como conexiones flexibles entre tableros de control y medios de desconexión, en 
escaleras y pasillos móviles donde los tableros de control completos y sus medios de desconexión estén 
instalados de modo que se puedan quitar de los espacios para maquina ria, tal como lo permite la 620 -5.       (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Canalizaciones en elevadores de plataforma y elevadores en escaleras para sillas de ruedas  
1) Métodos de alambrado.  Se permite el uso de tubo conduit metálico flexible, tubo conduit metálico 
hermético a los líquidos en  las carrileras de elevadores de plataforma y elevadores para sillas de rueda y en 
los espacios para maquinaria. Se permite el uso de tubo conduit con designación 12 (3/8) o mayor en  
longitudes que no excedan 1.80 metros.  
Excepción: Se permite instalar tub o conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con designación 
12 (3/8) o mayores, como se define en 356 -2(2), en longitudes mayores a 1.80 metros.  
2) Cables para circuitos Clase 2.  Se permite que los cables empleados en circuitos de potencia limi tada 
de clase 2 sean instalados dentro de elevadores para sillas de ruedas y elevadores en escaleras para sillas de 
ruedas y espacios para maquinaria, siempre y cuando los cables estén soportados y protegidos contra daños 
físicos y sean del tipo de cubiert a y resistentes a la propagación de la flama.  
3) Cables y cordones flexibles. Se permite instalar cordones flexibles y cables que formen parte de 
equipos aprobados y se usen en circuitos que operen a 30 volts (rms) o menos o a 42 volts de corriente 
continu a o menos, en longitudes no superiores a 1.80 metros, siempre que tales cables y cordones estén 
soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo de cubierta y resistentes a la propagación de  la 
flama.  
620-22. Circuitos derivados para alumbrado,  contactos, ventilación, calefacción y aire 
acondicionado de la cabina  
a) Alumbrado de la cabina. Se debe instalar un circuito derivado para alimentar el alumbrado, contactos, 
luces auxiliares y ventilación en cada cabina de elevador. El dispositivo de pro tección contra sobrecorriente 
del circuito derivado debe ubicarse en el cuarto de máquinas o en el cuarto de control / en el espacio para 
maquinaria o en el espacio de control del elevador.  
El alumbrado exigido no se debe conectar al lado de carga de un in terruptor de circuito por falla a tierra.  
b) Aire acondicionado y calefacción. Se debe instalar un circuito independiente exclusivo para alimentar 
las unidades de aire acondicionado y de calefacción en cada cabina de elevador. El dispositivo de protección 
contra sobrecorriente del circuito derivado debe ubicarse en el cuarto de máquinas o en el cuarto de control / 
en el espacio para maquinaria o en el espacio de control del elevador.  
620-23. Circuito derivado de alumbrado y contactos para el cuarto de máqui nas o cuarto de control, 
en el espacio para maquinaria o en el espacio de control  
a) Circuito derivado separado. El circuito derivado que alimenta el alumbrado del cuarto de máquinas, 
del cuarto de control, espacio para maquinaria o espacio de control debe  estar separado del circuito derivado 
que alimenta los contactos en esos lugares. Estos circuitos no deben alimentar otras cargas.  
El alumbrado exigido no se debe conectar al lado de carga de un interruptor de circuito por falla a tierra.  
b) Interruptor de  alumbrado.  El interruptor de alumbrado debe ubicarse en la entrada del cuarto de 
máquinas o del cuarto de control / espacio para maquinaria o espacio de control.  
c) Contacto doble Se debe instalar al menos un contacto dúplex de 120 volts, una fase, de 15 ó 20 
amperes, en cada cuarto de máquinas o cuarto de control y en cada espacio para maquinaria o espacio de 
control.  
NOTA:  Respecto a los niveles de iluminación, ver Apéndice B.  
620-24. Circuitos derivados de alumbrado y contactos en el cubo del elevador  
a) Circuito derivado separado. Un circuito derivado separado debe alimentar el alumbrado y el(los) 
contacto(s) del cubo del elevador.  
El alumbrado exigido no se debe conectar al lado de carga de un interruptor de circuito por falla a tierra.  
b) Interruptor de alumbrado.  El interruptor de alumbrado debe ubicarse en la entrada del cubo  del 
elevador.  
c) Contacto doble Se debe instalar al menos un contacto doble de 120 volts, una fase, de 15 ó 20 
amperes en el cubo del elevador.  
NOTA 1:  Respecto a los niveles de  iluminación, ver Apéndice B.  
NOTA 2:  Ver 620 -85 para los requisitos de los interruptores de circuito contra falla a tierra  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
620-25. Circuitos derivados para otros equipos de utilización.  
a) Circuitos derivados adicionales. Circuito(s) derivado(s) adicional (es) debe(n) alimentar a los equipos 
de utilización no identificados en 620 -22, 620 -23 y 620 -24. Otros equipos de utilización se deben limitar a los 
equipos identificados en 620 -1. 
b) Dispositivos de protección contra sobrecorriente . Los dispositivos de pr otección contra 
sobrecorriente del (los) circuito(s) derivados(s) se deben ubicar en el cuarto de máquinas o en el cuarto de 
control / en el espacio para maquinaria o en el espacio de control.  
Parte D. Instalación de conductores  
620-32. Ductos metálicos y no metálicos. La suma del área de la sección transversal de los conductores 
incluyendo su aislamiento en los ductos, no debe ser mayor que 50 por ciento del área de la sección 
transversal interior del ducto.  
Cuando se instale un ducto para cables vertical,  éste debe fijarse a intervalos que no excedan 5.00 metros 
y no deben tener más de una junta entre soportes. Cuando se tengan ductos para cables juntos deben fijarse 
ambos firmemente para asegurar una unión rígida.  
620-33. Número de conductores en canaliza ciones.  La suma de las áreas de la sección transversal de 
los conductores en una canalización no debe ser mayor que 40 por ciento del área de la sección transversal 
interior de la canalización, excepto como se permite para ductos en 620 -32. 
620-34. Soporte s. Los soportes para cables o canalizaciones en un cubo del elevador, o en cubos de los 
pasillos móviles, en escaleras eléctricas, elevadores para sillas de ruedas o de elevadores en escaleras para 
sillas de ruedas, deben asegurarse firmemente al riel guía , al armazón de la escalera o pasillo móvil o a la 
estructura de la construcción.  
620-35. Canales auxiliares. Los canales auxiliares no deben estar sujetos a las limitaciones de longitud 
de 366 -12(2) o respecto al número de conductores indicado en 366 -22. 
620-36. Sistemas diferentes en una canalización o en cable viajero. Se permite que los cables de fibra 
óptica y conductores para dispositivos de operación, control de movimientos y operación, potencia, 
señalización, alarma contra incendios, alumbrado, cale facción y aire acondicionado de 1000 volts o menos, se 
alojen con los mismos cables viajeros o en el mismo sistema de canalización, si todos los conductores tienen 
aislamiento aprobado para la máxima tensión aplicada a cualquier conductor dentro del cable o de la 
canalización y si todas las partes vivas del equipo están aisladas de tierra para esta máxima tensión. Se 
permite también que el cable viajero o canalización incluya conductores con pantalla y/o uno o más cables 
coaxiales, si tales conductores tien en aislamiento aprobado para la máxima tensión aplicada a cualquier 
conductor dentro del cable o de la canalización. Se permitirá que los conductores para circuitos de 
comunicaciones telefónicas, de audio, video o de alta frecuencia, se recubran con un pro tector adecuado.  
620-37. Alambrado en cubos de elevadores, cuartos de máquinas, cuartos de control, espacios 
para maquinaria y espacios de control.  
a) Usos permitidos. Sólo se permitirá que dentro del cubo del elevador, cuartos de máquinas, cuarto de 
contr ol, espacio para maquinaria y espacio de control haya alambrado, cables y canalizaciones eléctricas 
utilizados directamente en conexión con el elevador o elevador de plataforma, incluido el alambrado para 
señales, para circuitos de comunicación con la cabi na, para alumbrado, calefacción, ventilación y aire 
acondicionado en la cabina, para sistemas de detección de incendios, para bombas de sumidero del foso y 
para calefacción, alumbrado y ventilación del propio cubo del elevador.  
b) Protección contra descarg as atmosféricas. Se permitirá unir los rieles del elevador (los de la cabina 
y/o los del contrapeso) con los conductores de bajada para puesta a tierra del sistema de protección contra 
descargas atmosféricas. Dichos conductores no deben estar instalados de ntro del cubo del elevador. No se 
deben utilizar los rieles ni otros equipos existentes en el cubo del elevador como conductores de bajada para 
puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas.  
NOTA:  Para los requisitos de la unión, ver 250 -106. 
c) Alimentadores principales. Los conductores del alimentador principal para suministrar energía al 
elevador y al montacargas deben instalarse fuera del cubo, excepto por lo permitido como sigue:  
(1) Bajo condiciones especiales se permite que los conductores del alimentador del elevador estén 
dentro de un cubo existente, si estos conductores no tienen empalmes dentro del cubo del elevador.  
(2) Se permitirá que los conductores del alimentador estén instalados dentro del cubo del elevador 
cuando el motor de la máquina accionadora esté localizado en el cubo del elevador o en la cabina o 
en el contrapeso.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
620-38. Equipo eléctrico en estacionamientos y locales similares. El equipo eléctrico y alambrado 
utilizado para elevadores, montacargas, escalera s eléctricas, en pasillos móviles, y elevadores de plataforma 
para sillas de ruedas, elevadores en escaleras para sillas de ruedas, en estacionamientos y locales similares, 
deben cumplir con los requisitos del Artículo 511.  
NOTA: Según 511 -3 (a), no son lu gares clasificados los garajes utilizados como estacionamiento o 
depósito y en los que no se hacen trabajos de reparación.  
Parte E. Cables viajeros  
620-41. Suspensión de cables viajeros. Los cables viajeros deben estar suspendidos en los extremos de 
la cab ina y del cubo del elevador o del extremo del contrapeso, donde sea aplicable, de modo que se reduzca 
al mínimo la tensión mecánica sobre los conductores de cobre individuales.  
Los cables viajeros deben soportarse por uno de los siguientes medios:  
(1) Por su(s) miembros(s) de soporte de acero.  
(2) Haciendo un bucle con el cable alrededor de los soportes para longitudes no soportadas de menos 
de 30.00 metros.  
(3) Suspendiéndolos con soportes que automáticamente se aprieten alrededor del cable, cuando 
aumente  la tensión mecánica por longitudes no soportadas hasta de 60.00 metros.  
La longitud no soportada del medio de suspensión existente en el cubo del elevador debe ser la longitud 
del cable medida desde su punto de suspensión en el cubo del elevador hasta la parte inferior del bucle, 
cuando la cabina está ubicada en su punto inferior de parada. La longitud no soportada del medio de 
suspensión de la cabina debe ser la longitud del cable medida desde el punto de suspensión en la cabina 
hasta la parte inferior de l bucle, cuando la cabina está ubicada en su punto superior de parada.  
620-42. Áreas peligrosas (clasificadas). En áreas peligrosas (clasificadas) los cables viajeros deben ser 
de un tipo aprobado para áreas peligrosas (clasificadas), como se permite en 50 1-10(b)(2)(7), 502 -10(b)(2)(6), 
503-10(a)(3)(6), 505 -15(c)(2) y 506 -15(a)(6).  
620-43. Ubicación y protección de los cables. Los soportes de los cables viajeros se deben colocar de 
manera que se reduzca al mínimo la posibilidad de daños, debido a contactos de los cables con la 
construcción o equipo que esté en el interior del cubo del elevador. Cuando sea necesario se deben instalar 
guardas adecuadas para proteger contra daño los cables.  
620-44. Instalación de cables viajeros. Se permitirá que los cables via jeros que están adecuadamente 
soportados y protegidos contra daños físicos no vayan en canalización en uno o ambos de siguientes:  
a. Cuando se usan dentro del cubo del elevador, sobre la cabina del elevador, en la pared del cubo del 
elevador, en el contrap eso, o en los controladores y en la maquinaria que están ubica dos dentro  del 
cubo del elevador, si los cables tienen el recubrimiento original.  
b. Desde el interior del cubo del elevador para las conexiones en los envolventes del controlador del 
elevador y  la cabina del elevador y cuarto de máquinas, en el cuarto de control, en el espacio para 
maquinaria y en el espacio de control que estén fuera del cubo del elevador, a una distancia no 
mayor de 1.80 metros de longitud medida desde el primer punto de apoyo  en la cabina o pared del 
cubo del elevador, o del contrapeso donde sea aplicable, siempre que los conductores estén 
agrupados y sujetos con cinta o cordeles o tengan su recubrimiento original. Se permitirá que estos 
cables viajeros se continúen hasta este  equipo.  
Parte F. Medios de desconexión y control  
620-51. Medios de desconexión. Se debe instalar un solo medio que desconecte todos los conductores 
de fase de la alimentación principal para el elevador, montacargas, escalera mecánica, pasillo de transport e, 
plataforma elevadora o elevador de sillas de ruedas, diseñado de modo que no se pueda operar ningún polo 
independientemente. Cuando un elevador, escalera o pasillo móvil o unidad de bombeo, tengan múltiples 
máquinas de accionamiento, debe haber un medio  para desconectar el motor o motores y los electroimanes 
de la válvula de control.  
El medio de desconexión de los conductores de la alimentación principal no debe desconectar al circuito 
derivado requerido en 620 -22, 620 -23 y 620 -24. 
a) Tipo.  El medio de d esconexión debe ser un interruptor automático o desconectador con fusibles 
encerrado que pueda ser operado externamente y que pueda bloquearse en la posición de abierto de acuerdo 
con lo establecido en la sección 110 -25. El medio de desconexión debe ser un  dispositivo aprobado.  
NOTA: Para información adicional sobre seguridad en escaleras y elevadores, véase el Apéndice B2.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
Excepción 1:  Cuando un circuito derivado individual alimente un elevador de plataforma, se permitirá que 
el medio de desconexión exigid o en 620 -51(c)(4) cumpla lo establecido en 430 -109(c). Este medio de 
desconexión debe ser aprobado y que se pueda bloquear en posición de abierto de acuerdo con lo 
establecido en la sección 110 -25. 
Excepción 2:  Cuando un circuito derivado individual alimen te a un elevador en escaleras, para sillas de 
ruedas se permitirá que dicho elevador se conecte con cordón y clavija, siempre que cumpla lo establecido en 
422-16(a) y el cordón no sea más largo de 1.80 metros.  
b) Operación.  No deben hacerse previsiones par a abrir o cerrar estos medios de desconexión de ninguna 
otra parte del inmueble. Si hay instalados rociadores en los cubos del elevador, cuartos de máquinas, cuartos 
de control, espacios para maquinaria y espacios de control, el medio de desconexión debe a brir 
automáticamente el suministro de energía al(los) elevador(es) antes de la salida del agua. No se aplicarán 
previsiones para que el medio de desconexión se cierre automáticamente. La alimentación sólo se debe 
restablecer manualmente.  
NOTA:  Para reducir  los riesgos asociados con la caída de agua sobre partes vivas del equipo eléctrico  del 
elevador.  
c) Ubicación.  Los medios de desconexión deben ubicarse en un sitio fácilmente accesible a personal 
calificado.  
1) En elevadores sin control de campo del gener ador.  En los elevadores sin control de campo del 
generador debe instalarse el medio de desconexión a la vista del controlador del motor. Cuando el controlador 
del motor esté ubicado en el cubo del elevador, el medio de desconexión exigido en 620 -51(a) debe  estar 
ubicado fuera del cubo del elevador y accesible solamente para personal calificado; y debe estar a la vista del 
controlador del motor un desconectador adicional con o sin fusibles, operable externamente y que se pueda 
bloquear en la posición de abie rto de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25, para desconectar todos 
los conductores de fase de la alimentación principal. El interruptor adicional debe ser un dispositivo aprobado 
y debe cumplir con 620 -91(c).  
Las máquinas de accionamiento o los  controladores de movimiento y operación que no estén a la vista de 
los medios de desconexión deben estar equipados con un interruptor operado manualmente, instalado en el 
circuito de control para evitar el arranque. El interruptor o interruptores operados  manualmente se deben 
instalar adyacentes a estos equipos.  
Cuando la maquinaria de accionamiento de un elevador eléctrico o la máquina hidráulica de un elevador 
hidráulico esté ubicada en un cuarto de maquinaria remoto o espacio para maquinaria remoto, deb e instalarse 
un solo medio que desconecte todos los conductores de fase de la alimentación principal y que sea capaz de 
bloquearse en posición de abierto de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25. 
2) En elevadores con control de campo del generado r. En elevadores con control de campo  del 
generador el medio de desconexión debe instalarse a la vista del controlador del motor de accionamiento  del 
grupo motor -generador. Las máquinas de accionamiento, los grupos motor -generador, o los  controladores de 
operación y movimiento, que no estén a la vista de los medios de desconexión deben estar equipados con un 
desconectador de operación manual instalado en el circuito de control para prevenir el arranque. Los 
desconectadores de operación manual deben instalar se adyacentes a estos equipos.  
Cuando la maquinaria de accionamiento o el grupo motor -generador estén ubicados en un cuarto de 
máquinas remoto o un espacio para maquinaria remoto, se debe instalar un solo medio de desconexión para 
los conductores de fase d el circuito de alimentación principal de fuerza y que sea capaz de bloquearse en 
posición de abierto de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25. 
3) En escaleras y pasillos móviles.  En escaleras y pasillos móviles, el medio de desconexión se debe 
instalar en el mismo sitio donde esté ubicado el controlador.  
4) En elevadores para sillas de ruedas y elevadores en escaleras para sillas de ruedas.  En 
elevadores para sillas de ruedas y elevadores en escaleras para sillas de ruedas, el medio de desconexión  
debe estar ubicado a la vista del controlador del motor.  
d) Identificación y anuncios  
(1) Más de una máquina de accionamiento.  Cuando haya más de una máquina de accionamiento en un 
cuarto de máquinas, los medios de desconexión deben estar numerados para q ue correspondan al número de 
identificación de la máquina que controlan.  
Cada medio de desconexión debe estar dotado de un anuncio que indique la ubicación del dispositivo  de 
protección contra sobrecorriente del lado de alimentación.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(2) Marcado en campo d e cortocircuito disponible. Cuando se use un panel de control del elevador 
debe estar marcado de forma legible la corriente máxima de cortocircuito en las terminales. El marcado en 
campo debe incluir la fecha del cálculo de la corriente de cortocircuito en  las terminales del equipo y debe ser 
suficiente duradero para soportar el medio ambiente involucrado.  
Cuando haya modificaciones en la instalación eléctrica se debe verificar y recalcular la corriente máxima 
de cortocircuito disponible en el panel de cont rol del elevador, para asegurar que el valor actual de la corriente 
de cortocircuito en el panel de control es suficiente para la corriente de cortocircuito máxima disponible en las 
terminales del equipo. El marcado en campo se debe ajustar para reflejar e l nuevo nivel de la corriente de 
cortocircuito máxima disponible.  
e) Protección contra sobretensiones.  Cuando cualquiera de los medios de desconexión de la sección 
620-51 haya sido designado para alimentar una carga del sistema de emergencia, se debe propo rcionar 
protección contra sobretensión.  
El medio de desconexión debe tener una marca que identifique la localización del dispositivo de protección 
contra sobrecorriente del lado de la fuente.  
620-52. Alimentación de energía  eléctrica de más de una fuente  
a) Instalaciones con una cabina o con varias cabinas. En las instalaciones de una o varias cabinas, el 
equipo que recibe energía eléctrica de más de una fuente, debe estar provisto de un medio de desconexión 
para cada fuente. Los medios de desconexión deben  estar a la vista del equipo alimentado.  
b) Anuncio de precaución para múltiples medios de desconexión.  Cuando se usen múltiples medios 
de desconexión y partes del controlador permanezcan energizadas desde una fuente diferente a la que está 
desconectada, s e debe instalar una señal de precaución sobre o junto a los medios de desconexión. La señal 
debe ser clara, legible y debe decir:  
PRECAUCIÓN  
PARTES DEL CONTROLADOR NO ESTÁN  
DESENERGIZADAS POR ESTE INTERRUPTOR  
c) Interconexión de los controladores de cabina s múltiples. Cuando sean necesarias interconexiones 
entre los controladores para el funcionamiento del sistema en instalaciones de cabinas múltiples que 
permanecen energizadas de una fuente diferente a la que está desconectada, se debe instalar un anuncio de 
precaución sobre o junto al medio de desconexión, de acuerdo con lo indicado en 620 -52 (b).  
620-53. Medios de desconexión del alumbrado, contactos y ventilación de la cabina. Los elevadores 
deben tener un sólo medio para desconectar todos los conductore s de fase que alimentan al alumbrado, 
contactos y ventilación para cada cabina.  
El medio de desconexión debe ser un seccionador con fusibles o un interruptor automático, encerrado, 
operable desde el exterior, que pueda ser bloqueado en la posición de abier to de acuerdo con lo establecido 
en la sección 110 -25 y debe estar ubicado en el cuarto de máquinas o en el cuarto de control de esa cabina 
de elevador. Cuando no exista cuarto de máquinas o cuarto de control, el medio de desconexión debe 
ubicarse en el es pacio para maquinaria o en el espacio de control fuera del cubo del elevador, que sea única y 
fácilmente accesible a personas calificadas.  
Los medios de desconexión deben estar numerados para que correspondan al número de identificación de 
la cabina de ele vador cuya alimentación de alumbrado controlan.  
El medio de desconexión debe tener una marca que identifique la localización del dispositivo de protección 
contra sobrecorriente del lado de la fuente.  
Excepción: Cuando un circuito derivado individual alimen te el alumbrado, un contacto(s) y un motor para 
ventilación de hasta 2 HP de un elevador, se permitirá que el medio de desconexión exigido en 620 -53 cumpla 
lo establecido en 430 -109(c). Este medio de desconexión debe ser aprobado y que se pueda bloquear en  
posición de abierto de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25.  
620-54. Medios de desconexión para calefacción y aire acondicionado de la cabina. Los elevadores 
deben tener un solo medio para desconectar todos los conductores de fase que alimenta n al sistema de 
calefacción y aire acondicionado para cada cabina.  
El medio de desconexión debe ser un seccionador con fusibles o un interruptor automático, encerrado, 
operable desde el exterior, que pueda ser bloqueado en la posición de abierto de acuerdo  con lo establecido 
en la sección 110 -25 y debe estar ubicado en el cuarto de máquinas o en el cuarto de control de esa cabina 
de elevador. Cuando no exista cuarto de máquinas o cuarto de control, el medio de desconexión debe 
ubicarse en el espacio para ma quinaria o en el espacio de control fuera del cubo del elevador, que sea única y 
fácilmente accesible a personas calificadas.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
Cuando en el cuarto de máquinas haya equipos para más de una cabina de elevador, los medios de 
desconexión deben estar numerados p ara que correspondan al número de identificación de la cabina de 
elevador cuya alimentación para calefacción y aire acondicionado controlan.  
El medio de desconexión debe tener una marca que identifique la localización del dispositivo de protección 
contra s obrecorriente del lado de la fuente.  
620-55. Medios de desconexión para el equipo de utilización.  Cada circuito derivado para otros 
equipos de utilización debe tener un solo medio para desconectar todos los conductores de fase. El medio de 
desconexión debe  poder bloquearse en la posición abierta, de acuerdo con lo establecido en la sección  110-
25.  
Cuando hay más de un circuito derivado para otros equipos de utilización, los medios de desconexión 
deben estar numerados para que correspondan al número de ide ntificación del equipo al que sirven.  
El medio de desconexión debe tener una marca que identifique la localización del dispositivo de protección 
contra sobrecorriente del lado de la fuente.  
Parte G. Protección contra sobrecorriente  
620-61. Protección contr a sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente debe estar provista como 
se indica a continuación en (a) hasta (d).  
a) Dispositivos de operación, y circuitos de control y señalización. Los dispositivos de operación, y 
circuitos de control y señalizac ión deben estar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con lo indicado en 
725-43 y 725 -45. 
Los circuitos de potencia limitada de Clase 2 deben estar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con 
los requisitos establecidos en el Capítulo 10, Notas d e las Tablas 11(a) y 11(b).  
b) Protección de motores contra sobrecarga. La protección contra sobrecarga de motor y circuito 
derivado debe estar de acuerdo con el Artículo 430, Parte C y (b)(1) hasta (b)(4).  
1) Régimen de servicio en motores de elevadores, pequeños elevadores de carga y de 
accionamiento de grupos moto generadores. Los motores que accionan elevadores, montacargas y grupos 
motor -generador con control de campo del generador, deben estar aprobados para servicio intermitente. Estos 
motores deben estar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con lo indicado en 430 -33. 
2) Régimen de servicio en motores de escaleras. Los motores que accionen escaleras eléctricas y 
pasillos móviles deben estar aprobados para servicio continuo. Estos motores deben estar protegidos contra 
sobrecargas de acuerdo con lo indicado en 430 -32. 
3) Protección contra sobrecarga. Los motores que accionen las máquinas de las escaleras eléctricas y 
de pasillos móviles y de los grupos motor -generador, deben protegerse contra sobr ecargas como se indica en 
la Tabla 430 -37. 
4) Régimen de servicio y protección contra sobrecarga en elevadores para sillas de ruedas y 
elevadores en escaleras para sillas de ruedas. Los motores que accionan los elevadores para sillas de 
ruedas deben de est ar aprobados para servicio intermitente. Los motores deben protegerse contra sobrecarga 
de acuerdo con lo indicado en 430 -33. 
NOTA: Para mayor información sobre la desconexión del motor ver 430 -44 
c) Protección del alimentador del motor contra cortocircuit os y fallas a tierra. La protección del 
alimentador del motor contra cortocircuito y falla a tierra deben ser como se requiere en el Artículo 430  Parte 
E. 
d) Protección del circuito derivado del motor contra cortocircuito y falla a tierra. La protección d el 
circuito derivado del motor contra cortocircuito y falla a tierra debe ser como se requiere en el Artículo 430 
Parte D.  
620-62. Coordinación selectiva. Cuando un solo alimentador suministra energía a más de un medio de 
desconexión de una máquina, el dis positivo de protección contra sobrecarga en cada medio de desconexión 
debe estar coordinado selectivamente con cualquier otro dispositivo de protección contra sobrecorriente 
instalado en el lado de alimentación.  
La coordinación selectiva debe ser hecha por  un ingeniero profesional certificado u otra persona calificada, 
comprometida principalmente con el diseño, instalación o mantenimiento de sistemas eléctricos. La selección 
debe ser documentada y debe estar disponible para todas aquellas personas autorizad as para el diseño, 
instalación, inspección, mantenimiento y funcionamiento del sistema.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Parte H. Cuarto de máquinas, cuartos de control, espacios para maquinaria y espacios de control  
620-71. Resguardo del equipo. Las máquinas que accionen elevadores, mont acargas, escaleras 
eléctricas y pasillos móviles, grupos motor -generador, controladores de motores y medios de desconexión, se 
deben instalar en un cuarto o área cerrada exclusiva para este uso, a menos que otra cosa se permita en los 
incisos (a) o (b) sig uientes. El local debe estar resguardado para evitar el acceso no autorizado.  
a) Controladores de motores.  Los controladores de motores se pueden instalar fuera del lugar indicado 
anteriormente, siempre que éstos se encuentran en envolventes con puertas o paneles removibles que se 
puedan dejar bloqueados en posición de cerrado, y que los medios de desconexión estén ubicados junto o 
como una parte integral de los controladores de los motores. Se permite que los envolventes de controladores 
de motores para es caleras o pasillos móviles se ubiquen en la barandilla sobre el lado localizado fuera de los 
escalones o tramos móviles. Si el medio de desconexión es una parte integral del controlador del motor, debe 
poder operarse sin abrir la envolvente.  
b) Máquinas de  accionamiento. Los elevadores con máquinas de accionamiento localizadas en la 
cabina, en el contrapeso o en el cubo del elevador y máquinas de accionamiento para montacargas, escaleras 
eléctricas y elevadores para sillas de ruedas se permiten fuera de las  áreas especificadas en este Artículo.  
Parte I. Puesta a tierra  
620-81. Canalizaciones metálicas fijadas a las cabinas. Las canalizaciones metálicas, los cables tipo 
MC, MI o AC, fijados a las cabinas de elevadores, deben estar unidos a las partes metálica s la cabina que 
están unidas al conductor de puesta a tierra de equipos.  
620-82. Elevadores eléctricos. En los elevadores eléctricos todas las carcasas de los motores, máquinas 
elevadoras, controladores y envolventes metálicos de todos los equipos eléctric os dentro o fuera de la cabina 
o en el cubo del elevador, deben estar unidos de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250, Partes E y G.  
620-83. Elevadores no eléctricos. En los elevadores no eléctricos, que son normalmente accesibles a 
personas, cuando c ualquier conductor esté fijado a la cabina, el chasis de la cabina debe estar unido de 
acuerdo con lo indicado en el Artículo 250, Partes E y G.  
620-84. Escaleras, pasillos móviles, elevadores para sillas de ruedas y elevadores en escaleras 
para sillas de ruedas. Las escaleras, pasillos móviles, elevadores de sillas de ruedas y elevadores en 
escaleras para sillas de ruedas deben cumplir con el Artículo 250.  
620-85. Interruptores de circuito por fallas a tie rra para protección de personas  
Todos los contactos  monofásicos de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en el cubo y huecos del 
elevador, sobre las cabinas y montacargas asociados con los elevadores de la torre de turbina eólica, en 
pasillos móviles, en las plataformas o en las pistas y espacios de maq uinaria de plataformas elevadoras,  en 
elevadores para sillas de ruedas, escaleras mecánicas y bandas transportadoras de personas deben ser del 
tipo con interruptor de circuito por falla a tierra.  
Todos los contactos monofásicos de 120 volts de 15 y 20 amp eres, instalados en cuartos de máquinas y 
espacios para maquinaria y cuartos de control deben ser del tipo con interruptor de circuito por falla a tierra 
para protección de las personas.  
Un contacto sencillo que alimente una bomba de desagüe permanentement e instalada no requiere tener 
protección con interruptor de circuito por falla a tierra.  
Parte J. Sistemas de emergencia y de reserva  
620-91. Sistemas de emergencia y de reserva. Se permite que un elevador se alimente de un sistema 
de energía de emergencia  o de reserva.  
a) Potencia regenerativa. Para los sistemas de elevador que regeneran energía y la regresan a la fuente 
de suministro y no son capaces de absorber la energía regenerativa cuando la inercia de la carga es más 
grande que la inercia del motor, se debe proveer un medio para absorber esa energía.  
b) Otras cargas del edificio.  Se permite que otras cargas, tales como las de fuerza y alumbrado se 
utilicen como los medios requeridos para la absorción de la energía requeridos en el inciso (a) anterior,  de 
forma que dichas cargas sean automáticamente conectadas al sistema de emergencia o de reserva de los 
elevadores y sean de capacidad suficiente para absorber la energía regenerativa del elevador.  
c) Medios de desconexión. Los medios de desconexión reque ridos 620 -51 deben desconectar el 
elevador de los sistemas de emergencia o de reserva, así como del sistema de energía normal.  
Cuando se conecte una fuente de energía adicional en el lado carga del medio de desconexión, que 
permite el movimiento automático  de la cabina para permitir la evacuación de los pasajeros, el medio de 
desconexión requerido en 620 -51 debe incluir un contacto auxiliar que se abra positivamente en forma 
mecánica y la apertura no sea solamente dependiente de resortes. Este contacto prov ocará la desconexión de 
la fuente adicional de energía de su carga cuando el medio de desconexión esté en posición de abierto.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
ARTÍCULO 625  
EQUIPOS PARA CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  
Parte A. Generalidades  
625-1. Alcance.  Este Artículo cubre los conductore s y equipos eléctricos externos a un vehículo eléctrico y 
que sirven para conectar el vehículo a un suministro de electricidad por un medio conductivo, inductivo o 
transferencia de energía inalámbrica (cargadores inductivos sin contacto), y a la instalació n de los equipos y 
dispositivos relacionados con la carga de vehículos eléctricos.  
625-2. Definiciones  
Vehículo eléctrico:  Vehículo del tipo automotor para uso en carretera, como automóviles de pasajeros, 
autobuses, camiones, vagonetas, vehículos eléctrico s de vecindario, motocicletas eléctricas y similares, 
propulsados fundamentalmente por un motor eléctrico que toma corriente de una batería recargable, celda de 
combustible, arreglo fotovoltaico u otra fuente de corriente eléctrica. Se consideran vehículos  eléctricos los 
vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV). Para los propósitos de este Artículo , no se incluyen los 
vehículos eléctricos automotores  que no transiten en las carreteras, como  camiones industriales, grúas, 
cargadores frontales, transpo rtes, carros de golf, equipo de soporte terrestre de aviones, lanchas y similares.  
Conector de vehículos eléctricos:  Dispositivo que, conectado por inserción a un dispositivo de entrada 
en el vehículo eléctrico, establece una conexión eléctrica con el vehí culo eléctrico con el propósito de 
transferencia de potencia eléctrica e intercambio de información. Este dispositivo es parte del acoplador para 
el vehículo eléctrico.  
NOTA: Para información adicional sobre sistemas interactivos, ver 625 -48. 
Acoplador de vehículos eléctricos:  Juego de dispositivos acoplados, de entrada, en el vehículo eléctrico 
y el conector del vehículo eléctrico.  
Dispositivo de entrada del vehículo eléctrico:  Dispositivo en el vehículo eléctrico dentro del cual el 
conector es eléctricame nte acoplado (conductivo o inductivo) para transferencia de potencia eléctrica  e 
intercambio de información. Este dispositivo es parte del acoplador para el vehículo eléctrico. Para el 
propósito de esta NOM, el dispositivo de entrada del vehículo eléctric o es considerado como parte del 
vehículo eléctrico y no como parte del equipo de alimentación para el vehículo eléctrico.  
NOTA: Para información adicional sobre sistemas interactivos, ver 625 -48. 
Batería no ventilada para vehículos eléctricos:  Batería herm éticamente sellada compuesta de una o 
más celdas electroquímicas recargables, que no tiene previsiones para la liberación de presión excesiva de 
gas durante la carga y funcionamiento normal, ni la adición de agua o electrolito, para la medición externa  de 
la gravedad específica del electrolito.  
Cable de salida para el vehículo eléctrico . Ensamble que consta de una longitud de cable EV flexible y 
de un conector de un vehículo eléctrico (que alimenta al vehículo eléctrico).  
Convertidor de energía del cargado r: Dispositivo usado para convertir energía de la red de suministro en 
una salida de alta frecuencia para la transmisión de energía inalámbrica.  
Equipo de alimentación para vehículos eléctricos: Conjunto de conductores, incluidos los puestos a 
tierra, los  no puestos a tierra y los conductores de puesta a tierra de equipos, además de conectores para 
vehículo eléctrico, clavijas y otros accesorios, dispositivos, salidas de fuerza o aparatos instalados 
específicamente para transferir energía entre las instala ciones eléctricas de utilización y los vehículos 
eléctricos.  
NOTA:  Para información adicional sobre sistemas interactivos, ver 625 -48. 
Equipo de transferencia de energía inalámbrico:  Equipo que consiste de un convertidor de energía del 
cargador y un atenua dor primario. Los dos dispositivos son unidades separadas o contenidas en un solo 
envolvente.  
Atenuador primario: Dispositivo externo al vehículo eléctrico que proporciona potencia vía el 
acoplamiento inalámbrico y puede incluir el convertidor de energía d el cargador.  
Transferencia de energía inalámbrica:  La transferencia de energía eléctrica de una fuente de energía a 
una carga eléctrica a través de campos magnéticos u ondas por un medio inductivo inalámbrico entre un 
dispositivo primario y uno secundario.  
Salida del cable al atenuador primario:  Ensamble de cable multiconductor blindado que consiste de 
conductores para llevar la energía de alta frecuencia y cualquier estado de la señal entre el convertidor de 
energía del cargador y el atenuador primario.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Sistema de protección personal:  Sistema de dispositivos de protección personal y características de 
construcción, que aplicadas en forma conjunta proporcionan protección contra choque eléctrico al personal.  
Sistema de almacenamiento de energía recargable:  Cualquier fuente de poder que tiene la capacidad 
de ser cargada y descargada.  
NOTA: Baterías, capacitores y volantes electromecánicos son ejemplos de sistemas de almacenamiento 
de energía recargable  
Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV):  Un tipo de v ehículo eléctrico para uso en carretera, con 
la capacidad de almacenar y usar energía eléctrica externa en su sistema de almacenamiento de energía 
recargable y que tiene una segunda fuerza motriz.  
625-4. Tensión. Si no se especifican otras tensiones, los e quipos de los que trata este Artículo se deben 
conectar a sistemas de corriente alterna de 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220Y/127, 240, 480Y/277, 480, 
600Y/347, 600 y 1000 volts y sistemas eléctricos de corriente continua mayores a 1000 volts.  
625-5. Aproba dos o etiquetados. Todos los materiales, dispositivos, herrajes y equipos asociados deben 
estar aprobados o etiquetados.  
Parte B. Construcción de los equipos  
625-10. Acoplador de vehículos eléctricos. Los acopladores para vehículos eléctricos deben cumplir  lo 
establecido en los incisos (a) hasta (d siguientes:  
a) Construcción e instalación. El acoplador del vehículo eléctrico debe estar construido e instalado de 
modo que evite el contacto accidental de las personas con partes vivas del equipo de alimentació n o de la 
batería del vehículo eléctrico.  
b) Desconexión no intencional. El acoplador del vehículo eléctrico debe tener un medio efectivo que 
evite la desconexión no intencional.  
c) Polo de puesta a tierra. El acoplador del vehículo eléctrico debe tener un  polo de puesta a tierra a 
menos que sea parte de un sistema identificado y aprobado de un sistema de equipos de alimentación para 
vehículos.  
d) Requisitos del polo de puesta a tierra.  Si se provee un polo de puesta a tierra, el acoplador del 
vehículo elé ctrico debe diseñarse de modo que la conexión del polo de puesta a tierra sea el primero en hacer 
contacto y el último en interrumpir el contacto.  
625-15. Marcado. El equipo de alimentación para  vehículos eléctricos debe cumplir con (a) hasta (c), 
siguient es: 
a) Generalidades. - El fabricante debe marcar el equipo de alimentación para  vehículos eléctricos con  lo 
siguiente:  
“PARA USO CON VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”  
b) No requiere ventilación. - Cuando así lo requiera 625 -52(a), el fabricante debe marcar el equipo de  
alimentación para  vehículos eléctricos con lo siguiente:  
“NO REQUIERE VENTILACIÓN”  
El marcado debe ubicarse de modo que sea claramente visible después de la instalación.  
c) Se requiere ventilación. - Cuando así lo requiera 625 -52(b), el fabricante debe mar car el equipo de 
alimentación para  vehículos eléctricos con lo siguiente : 
“SE REQUIERE VENTILACIÓN”  
El marcado debe ubicarse de modo que sea claramente visible después de la instalación.  
625-16. Medios de acoplamiento. Los medios de acoplamiento al vehícul o eléctrico deben ser de tipo 
conductivo, inductivo o Transferencia de energía inalámbrica. Las clavijas, conectores, y dispositivos de 
entrada del vehículo eléctrico deben estar aprobados o etiquetados para ese uso.  
625-17. Cordones y cables  
a) Cordón de alimentación.  El cable para equipos conectados con cordones debe cumplir con todas las 
siguientes condiciones:  
(1) Ser de alguno de los tipos especificados en la sección 625 -17(b) o cordón para trabajo pesado, cordón 
para trabajo pesado ligero o tipos de c ables de alimentación portátiles, de acuerdo con lo especificado 
en la Tabla 400 -4. Los cordones para trabajos ligeros, los cordones para trabajos pesados menores o 
los tipos de cables de alimentación portátiles deben ser para exposición a aceites y a luga res húmedos 
y mojados.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
(2) Tener una ampacidad que cumpla con lo especificado en la Tabla 400 -5(a)(1) o para cables de tamaño 
8.37 mm2 (8 AWG)  y mayores, en las columnas de 60 °C de la Tabla 400 -5(a)(2).  
(3) Tener una longitud general que cumpla con lo esp ecificado en la sección 625 -17(a)(3) a o b, según se 
describe a continuación:  
a. Donde el dispositivo de interrupción del sistema de protección para el personal especificado en la 
sección 625 -22 esté ubicado dentro del envolvente del equipo de alimentación  o sistema de 
carga, el cordón de alimentación no debe ser de más de 300 mm (12 pulgadas) de largo.  
b. Donde el dispositivo de interrupción del sistema de protección para el personal especificado en la 
sección 625 -22 esté ubicado en la clavija de conexión o dentro de los primeros 300 mm  (12 
pulgada) del cordón de alimentación, la longitud general del cordón debe ser de un mínimo de 1.8 
m (6 pies) y no debe ser mayor de 4.6 m (15 pies).  
b) Cable de salida para el vehículo eléctrico.  El cable de salida para el vehículo eléctrico debe ser un 
cable flexible del tipo EV, EVJ, EVE, EVJE, EVT o EVJT, según lo especificado en la Tabla 400 -4. 
NOTA:  Los equipos de alimentación para vehículos eléctricos pueden incluir cables de salida con 
ampacidades mayores de 60 °C,  en función de los límites de temperatura permitidos para los componentes y 
el cable.  
c) Longitud total de cordones y cables.  La longitud total que puede utilizarse no debe exceder de 7.5 m  
(25 pies), a menos que estén equipados con un sistema de manejo d e cables que sea parte del equipo de 
alimentación para vehículos eléctricos.  
(1) No fijados en el lugar.  Donde el equipo de alimentación o sistema de carga del vehículo eléctrico no 
estén fijados en el lugar, la longitud del cordón expuesto que puede utili zarse debe medirse desde el frente de 
la clavija de conexión hasta el frente del conector del vehículo eléctrico.  
(2) Fijados en el lugar.  Donde el equipo de alimentación o sistema de carga del vehículo eléctrico estén 
fijados en el lugar, la longitud del  cable de salida que puede utilizarse debe medirse desde la salida del cable 
del equipo de alimentación o sistema de carga del vehículo eléctrico hasta el frente del conector del vehículo 
eléctrico  
625-18. Enclavamiento. Los equipos de alimentación para ve hículos eléctricos deben estar dotados con 
un medio de enclavamiento que desenergice el conector y el cable del vehículo eléctrico siempre que el 
conector eléctrico se desacople del vehículo. No se exige un enclavamiento para los equipos de carga 
portátile s conectados con cordón y clavija a un contacto monofásico de 120 volts, 15 o 20 amperes. No debe 
requerirse un enclavamiento para suministros de corriente continua de menos de 60 volts de corriente 
continua.  
625-19. Desenergización automática del cable. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos o la 
combinación cable -conector del equipo debe estar dotado de un medio automático que desenergice los 
conductores del cable y el conector del vehículo eléctrico si se produce alguna tensión mecánica que  pudiera 
llevar a la rotura del cable o a la separación del cable y del conector, con la consiguiente exposición de partes 
vivas.  
No se exige un medio automático que desenergice los conductores del cable y el conector del vehículo 
eléctrico para equipos por tátiles de suministro de vehículos eléctricos construidos de acuerdo con la sección 
625-44(a)  
625-22. Sistema de protección para las personas. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos 
debe tener un sistema aprobado que proteja a las personas co ntra descargas eléctricas. Si se utiliza un 
equipo de alimentación para vehículos eléctricos conectado con cordón y clavija, debe utilizarse un dispositivo 
de interrupción de un sistema aprobado de protección de las personas y debe formar parte integral de  la 
clavija o debe localizarse en el cable de alimentación a una distancia no mayor que 30 centímetros de  la 
clavija. No se requerirá un sistema de protección del personal para alimentaciones de menos de 60 volts  de 
corriente continua.  
Parte  C. Instalaci ón 
625-40. Circuito derivado de vehículos eléctricos. Cada salida instalada con el propósito de cargar 
vehículos eléctricos debe estar alimentada por un circuito derivado individual. Cada circuito no debe tener 
otras salidas.  
625-41. Protección contra sobr ecorriente. El dispositivo de protección contra sobrecorriente de los 
alimentadores y circuitos derivados de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos, debe ser 
dimensionado para servicio continuo y debe tener una capacidad nominal no menor al 125 por ciento de la 
carga máxima del equipo de alimentación para vehículos eléctricos. Cuando haya cargas no continuas 
conectadas al mismo alimentador, el valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe 
ser menor a la suma de tod as las cargas no continuas más el 125 por ciento de las cargas continuas.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
625-42. Valor nominal.  El equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe tener un valor nominal 
suficiente para la carga alimentada. Para los fines de este artículo, se debe c onsiderar que la operación para 
la recarga de un vehículo eléctrico considera una carga continua. Donde se use un sistema automático de 
manejo de cargas, la carga máxima del equipo de alimentación de alimentación del vehículo eléctrico de una 
acometida y d el alimentador debe ser la carga máxima permitida por el sistema automático de manejo  de 
cargas.  
625-43. Medio de desconexión. Los equipos designados para más de 60 amperes o más de 150 volts a 
tierra, debe tener un medio de desconexión instalado en un lug ar fácilmente accesible. El medio de 
desconexión se debe poder bloquear en la posición abierta, de acuerdo con lo establecido en la sección  110-
25. 
625-44. Conexión del equipo.  Los equipos se conectarán a los sistemas de alambrado de las 
instalaciones de acuerdo con uno de los siguientes:  
a) Equipo portátil.  Los equipos portátiles se conectarán a los sistemas de alambrado de las instalaciones 
por uno de los siguientes métodos:  
(1) Salidas de contactos del tipo de puesta a tierra, sin bloqueo, dos polos, tr es hilos, de un valor nominal 
de 125 volts, monofásicos, de 15 o 20 amperes.  
(2) Salidas de contactos del tipo de puesta a tierra, sin bloqueo, dos polos, tres hilos, de un valor nominal 
de 60 volts de corriente continua máximo, monofásicos, de 15 o 20 amp eres.  
La longitud del cordón de alimentación, si se proporciona, entre la salida del contacto y el equipo deberá 
ser de acuerdo con la sección 625 -17(a)(3).  
b) Equipo estacionario.  Los equipos estacionarios destinados a ser fijados en su lugar de tal maner a que 
permitan un rápido retiro para intercambio, facilidad de mantenimiento o reparación, o reposicionamiento, se 
conectarán a los sistemas de alambrado de las instalaciones por uno de los siguientes métodos:  
(1) Salidas de contactos del tipo de puesta a tierra, sin bloqueo, dos polos, tres hilos, de un valor nominal 
de 125 o 250 volts, monofásicos de más de 50 amperes.  
(2) Salidas de contactos del tipo de puesta a tierra, sin bloqueo, de un valor nominal de 250 volts, 
trifásicos, de hasta 50 amperes.  
(3) Cualquiera de las salidas de contactos mencionadas en (a)(1) y (a)(2) anteriores.  
La longitud del cordón de alimentación, si se proporciona, entre la salida del contacto y el equipo deberá 
ser de acuerdo con la sección 625 -17(a)(3).  
c) Equipo fijo.  Todos l os otros equipos deben estar permanentemente alambrados y fijos en su lugar a la 
superficie de soporte.  
625-46. Pérdida de la fuente primaria. Se debe instalar un medio para que, cuando haya pérdida de 
tensión en la red pública de energía o de otros sistem as eléctricos, la energía eléctrica no pueda regresar a 
través del vehículo eléctrico y el equipo de alimentación a la instalación eléctrica del inmueble, a menos que lo 
permita 625 -48.  
625-47. Alimentadores múltiples o circuitos derivados. Donde el equip o esté identificado para la 
aplicación, se permitirán más de un alimentador o circuito derivado para alimentar el equipo.  
625-48. Sistemas interactivos.  El equipo de alimentación para vehículos eléctricos que es parte de un 
sistema interactivo que sirve co mo un sistema opcional de reserva, o como una fuente de producción de 
energía eléctrica, o para proporcionar alimentación bidireccional, deben ser adecuados para ese propósito y 
evaluados para uso con vehículos eléctricos. Cuando se usen como un sistema op cional de reserva, se deben 
aplicar los requisitos del Artículo 702, cuando se usen como una fuente de producción de energía eléctrica se 
deben aplicar los requisitos del Artículo 705.  
625-50. Ubicación.  El equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe estar ubicado de modo que 
para un acople eléctrico EV directo del conector del vehículo eléctrico (conductivo o inductivo) con el vehículo. 
Si no está específicamente aprobado para ese uso y lugar, el medio de acoplamiento del equipo de 
alimentación p ara vehículos eléctricos debe estar ubicado o guardado a una altura no inferior a 45 centímetros 
sobre el nivel del piso o 60 cm del nivel del terreno para lugares al aire libre. Este requisito no aplica para el 
equipo portátil de suministro a vehículos el éctricos construidos de acuerdo con la sección 625 -44(a).  
625-52. Ventilación.  El requisito de ventilación para la carga de un vehículo eléctrico en un espacio 
interior encerrado debe ser determinado según lo descrito en (a) o (b) siguientes:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
a) Ventilaci ón no requerida. No se exige ventilación mecánica cuando se empleen baterías herméticas 
para el vehículo eléctrico o cuando el equipo de alimentación para vehículos eléctricos esté aprobado o 
marcado como adecuado para carga de vehículos eléctricos en luga res interiores  sin ventilación, y esté 
marcado de acuerdo con 625 -15(b).  
b) Ventilación requerida.  Cuando el equipo de alimentación para vehículos eléctricos esté aprobado o 
marcado como adecuado para carga de vehículos eléctricos que necesiten ventilación  para la acción de carga 
en lugares interiores y estén marcados de acuerdo con 625 -15(c), se debe proporcionar ventilación mecánica, 
por ejemplo, por medio de un ventilador. La ventilación debe incluir tanto el equipo de alimentación como el 
equipo mecánic o de extracción de aire, esta ventilación debe estar permanentemente instalada y ubicada de 
modo que tome aire y lo descargue directamente hacia el exterior. Los sistemas de ventilación de presión 
positiva sólo se permiten en edificios o áreas de carga de vehículos que se hayan diseñado y aprobado 
específicamente para tal aplicación. Los requisitos de la ventilación mecánica deben determinarse por uno de 
los métodos especificados en (1) hasta (4), siguientes:  
1) Valores de las tablas.  Para las tensiones y corrientes especificadas en la tabla 625 -52(b)(1)(a) o en la 
Tabla 625 -52(b)(1)(b) los requisitos mínimos de ventilación deben ser los especificados en la Tabla 625 -
52(b)(1)(a) o en la Tabla 625 -52(b)(1)(b), para cada uno del total de vehículos eléctricos que se puedan cargar 
al mismo tiempo.  
Tabla 625 -52(b)(1)(a). - Ventilación mínima requerida en metros cúbicos por minuto (m3/min) para  cada 
uno de los vehículos eléctricos que se pueden cargar al mismo tiempo  
Amperes 
nominales 
del circuito 
derivado  CD ≥ 50 V Tensión del circuito derivado  
Monofásica   Trifásica  
120 V 208 V 240 V o 
120/240 V   208 V o  
208Y/120 V  240 V  480 V o  
480Y/277 V  600 V o  
600Y/347 V  
15 0.5 1.1 1.8 2.1  — — — — 
20 0.6 1.4 2.4 2.8  4.2 4.8 9.7 12 
30 0.9 2.1 3.6 4.2  6.3 7.2 15 18 
40 1.2 2.8 4.8 5.6  8.4 9.7 19 24 
50 1.5 3.5 6.1 7.0  10 12 24 30 
60 1.8 4.2 7.3 8.4  13 15 29 36 
100 2.9 7.0 12 14  21 24 48 60 
150 — — — —  31 36 73 91 
200 — — — —  42 48 97 120 
250 — — — —  52 60 120 150 
300 — — — —  63 73 145 180 
350 — — — —  73 85 170 210 
400 — — — —  84 97 195 240 
 
2) Otros valores. Para tensiones y corrientes diferentes a las especificadas en la tabla 625 -52(b)(1)(a) o 
en la Tabla 625 -29(b)(1)(b) los requisitos mínimos de ventilación deben ser calculados por medio de las  
siguientes fórmulas, según sea aplicable:  
(1) Instalaciones monofásicas de corriente alterna o corriente continua:  
 
(2) Instalaciones trifásicas de corriente alterna:  
       (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
3) Sistemas de ingeniería. Se permite que los requisitos mínimos de ventilación para un sistema de 
equipo de ventilación para vehículos eléctricos sean determinados por cálculos específicos en un estudio de 
ingeniería, realizado por personal calificado, como parte integral de un sistema de ventilación de la totalidad 
del edificio.  
4) Circu itos alimentadores. El circuito de alimentación para el equipo de ventilación mecánica debe estar 
enclavado eléctricamente con el equipo de alimentación para vehículos eléctricos, y debe permanecer 
energizado durante el ciclo completo de carga del vehículo  eléctrico. El equipo de alimentación para vehículos 
eléctricos debe estar marcado de acuerdo con 625 -15. Los contactos de los equipos de alimentación para 
vehículos eléctricos designados para 120 volts, monofásicos, de 15 y 20 amperes, deben marcarse de 
acuerdo con 625 -15 y deben estar equipados con un interruptor y el sistema de ventilación mecánica se debe 
enclavar eléctricamente a través del interruptor del circuito de alimentación del contacto. El equipo alimentado 
por una tensión menor de 50 volts de corriente continua debe estar marcado de acuerdo con 625 -15(c) y tener 
un interruptor, y el sistema de ventilación mecánica se debe enclavar eléctricamente a través del interruptor de 
alimentación al equipo.  
Tabla 625 -52(b)(1)(b). - Ventilación mínima reque rida en pies cúbicos por minuto (ft3/min) por cada 
número total de vehículos eléctricos que pueden ser cargados al mismo tiempo  
Corriente admisible del circuito derivado amperes  
C.C. 
>50 V Tensión del circuito derivado  
Volts monofásico  Volts trifásico  
120 208 240 
o 
120/240  208 
o 
208Y/120  240 480 
o 
480Y/277  600 
o 
600Y/347  
15 15.4 37 64 74 — — — — 
20 20.4 49 85 99 148 171 342 427 
30 30.8 74 128 148 222 256 512 641 
40 41.3 99 171 197 296 342 683 854 
50 51.3 123 214 246 370 427 854 1066  
60 61.7 148 256 296 444 512 1025  1281  
100 102.5  246 427 493 740 854 1708  2135  
150  — — — 1110  1281  2562  3203  
200  — — — 1480  1708  3416  4270  
250  — — — 1850  2135  4270  5338  
300  — — — 2221  2562  5125  6406  
350  — — — 2591  2989  5979  7473  
400  — — — 2961  3416  6832  8541 
 
Parte  D. Equipo de transferencia de energía inalámbrica  
625-101. Puesta a tierra.  La placa de la base del atenuador primario debe ser de metal no ferroso y debe 
ser puesta a tierra a menos que esté aprobada como un sistema de doble aislamiento.  La pla ca de la base 
debe ser dimensionada para el tamaño de la envolvente del atenuador primario.  
625-102. Construcción  
(a) Tipo. El convertidor de potencia del cargador, cuando es parte integral del atenuador primario, debe 
cumplir con 625 -102(c). El convertido r de potencia del cargador, sino no es parte del atenuador 
primario, se debe proveer una envolvente mínimo tipo 3R.  
(b) Instalación. Si el convertidor de potencia del cargador no es parte integral del atenuador primario, se 
debe instalar a una altura no me nor de 45 cm sobre el nivel del piso en lugares interiores o 60 cm 
sobre el nivel de piso para lugares exteriores. El convertidor de potencia del cargador debe ser 
instalado por una de las siguientes formas:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
(1) Pedestal  
(2) En la pared o en un poste  
(3) En edificio o estructura  
(4) En una plataforma de concreto  
(c) Atenuador primario. El atenuador primario debe instalarse sobre la superficie, dentro de la superficie 
del piso con su parte superior al ras de la superficie o dentro de la superficie del piso c on su parte 
superior por debajo de la superficie. Esto incluye la construcción del atenuador primario con el 
convertidor de potencia del cargador ubicado dentro de la envolvente del atenuador primario.  
(1) Si el atenuador primario está ubicado en un área q ue se requiera remover la nieve, no debe estar 
ubicado sobre o por encima de la superficie.  
Excepción. Se permite que el atenuador primario se ubique sobre o por encima de la superficie 
cuando se instale en una propiedad privada en la que se remueva la nie ve en forma manual.  
(2) La envolvente se debe proveer con una clasificación adecuada del tipo 3R como mínimo. Si el 
atenuador primario está ubicado en un área sujeta a condiciones climáticas severas (como 
inundaciones) debe ser adecuado para estas condicio nes o se debe proveer con una envolvente 
de clasificación adecuada.  
(d) Protección del cable de salida. La protección del cable de salida del atenuador primario debe 
asegurase en el lugar en toda su longitud para restringir el movimiento y prevenir tensión  en los 
puntos de conexión. Si se instala en condiciones en las que se pueda aplastar, el cable se debe 
suministrar con una protección adicional. Cuando el convertidor de energía del cargador es parte del 
ensamble del atenuador primario, el cordón del alim entador al atenuador primario debe protegerse.  
(e) Otros sistemas de alambrado. Se permiten otros sistemas de alambrado y accesorios si están 
específicamente aprobadas.  
ARTÍCULO 626  
ESPACIOS ELECTRIFICADOS PARA ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES  
Parte A. Disposic iones generales  
626-1. Alcance.  Las disposiciones de este Artículo se aplican a los conductores y equipos eléctricos 
externos a los camiones o a las unidades refrigeradas de transporte que conectan estos camiones o unidades 
refrigeradas a la alimentación d e electricidad y la instalación de los equipos y dispositivos relacionados con las 
instalaciones eléctricas dentro de un espacio de estacionamiento electrificado para camiones.  
626-2. Definiciones  
Acoplador del camión.  Una entrada superficial bridada del c amión y el conector de acoplamiento  del 
cordón.  
Camión.  Un vehículo automotor diseñado para el transporte de mercancías, servicios y equipos.  
Conector del cordón.  Un dispositivo que, mediante su inserción en una entrada superficial bridada del 
camión, esta blece una conexión eléctrica con el camión, con el propósito de suministrar energía para las 
cargas eléctricas a bordo y puede proporcionar un medio para el intercambio de información. Este dispositivo 
es parte del acoplador del camión.  
Ensamble de cable d e alimentación separable.  Un cordón o cable flexible, incluyendo conductores de 
fase, puestos a tierra y de puesta a tierra de equipos, proporcionado con un conector de cordón, una clavija de 
conexión y todos los otros accesorios, arandelas o dispositivos instalados para el propósito de entregar 
energía desde la fuente de alimentación eléctrica hasta la entrada superficial bridada del camión o de la 
unidad refrigerada de transporte.  
Entrada superficial bridada del camión.  Los dispositivos sobre el camión de ntro de los cuales se 
insertan los conectores para proporcionar energía eléctrica y otros servicios. Este dispositivo es parte del 
acoplador del camión. Para los propósitos de este Artículo, la entrada superficial bridada del camión se 
considera parte del camión y no parte del equipo de alimentación del estacionamiento electrificado para 
camiones.  
Espacio de estacionamiento electrificado para camiones.  Espacio de estacionamiento para camiones 
que ha sido proporcionado con un sistema eléctrico que permite a los operadores del camión conectar sus 
vehículos mientras están estacionados y usar fuentes de energía fuera de borda con el fin de operar los 
sistemas a bordo tales como los de aire acondicionado, calefacción y aparatos, sin ningún tipo de motor en 
marcha  lenta.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA:  Un estacionamiento electrificado para camiones también incluye áreas de estacionamiento 
destinadas para camiones de trabajo pesado en las plazas de viajeros, depósitos, lotes para embarques y 
consignaciones, instalaciones para depósitos y cru ces fronterizos. No incluye áreas tales como banquetas en 
las rampas de las autopistas y vías de acceso, lugares para vehículos recreativos y de camping, áreas de 
estacionamiento comercial y residencial utilizadas para el estacionamiento de automotores u o tras áreas en 
donde se alimenta con corriente alterna únicamente con el propósito de conectar cargas automotrices y otras 
cargas de luz eléctrica, tales como calefactores del cuerpo del motor, y en residencias privadas.  
Medio de desconexión del estacionami ento.  Equipo necesario, que consta generalmente de un 
interruptor automático o un interruptor y fusibles, y sus accesorios, ubicados cerca del punto de entrada a los 
conductores de alimentación en un estacionamiento de camiones electrificados y destinado p ara constituir el 
medio de corte de la alimentación para ese camión.   
Pórtico aéreo.  Una estructura que consta de un armazón horizontal soportado por columnas verticales, 
que se extiende por encima de los espacios de estacionamiento electrificado para cami ones, que soporta 
equipos, aparatos, canalizaciones y otros componentes necesarios para proporcionar el suministro eléctrico 
de aire acondicionado (HVAC), Internet, comunicaciones y otros servicios para tales espacios.  
Sistema de manejo del cable (Espacios  electrificados en estacionamiento de camiones).  Un aparato 
diseñado para controlar y organizar las longitudes no utilizadas del cable o cordón en los espacios de 
estacionamiento electrificado para camiones.  
Sistemas de alambrado en el estacionamiento elec trificado para camiones . Todo el alambrado, 
equipo y aditamentos eléctricos relacionados con las instalaciones eléctricas dentro de un estacionamiento 
electrificado para camiones, incluyendo el equipo de alimentación.  
Unidad refrigerada de transporte ( UTR). Un remolque o contenedor con calefacción o refrigeración 
integradas, o ambas, utilizados con la finalidad de mantener el ambiente deseado para las mercancías o 
productos sensibles a la temperatura.  
626-3. Otros Artículos  
Siempre que exista diferencia ent re los requisitos de otros Artículos de esta NOM y el Artículo 626, los 
requisitos del Artículo 626 se deben aplicar. A menos que los sistemas de alambrado del espacio de 
estacionamiento electrificado para camiones esté soportado o dispuesto de tal manera que no se pueden 
utilizar en o por encima de los lugares clasificados en 511 -3 ó 514 -3 o ambas, tales sistemas deben cumplir 
con las disposiciones (a) y (b) siguientes, además de los requisitos de este Artículo.  
a) Instalaciones de almacenamiento y reparac ión de vehículos.  Los sistemas de alambrado eléctrico 
del estacionamiento electrificado para camiones ubicados en instalaciones para la reparación o 
almacenamiento de vehículos autopropulsados que utilizan líquidos o gases inflamables volátiles como 
combus tible, deben cumplir con el Artículo 511.  
b) Estaciones dispensadoras de combustible para motores.  Los sistemas de alambrado eléctrico en 
las gasolineras dentro de los estacionamientos electrificados para camiones deben cumplir con lo establecido 
en el Art ículo 514.  
626-4. Requisitos generales  
a) No cubiertos.  Las disposiciones de este Artículo no se deben aplicar a aquella parte de otros equipos 
en instalaciones residenciales, comerciales o industriales que requieran utilizar de energía eléctrica para carg a 
y descarga, operar bandas transportadoras y otros equipos utilizados en el sitio o en el camión.  
b) Tensión del sistema de distribución . A menos que se especifiquen otras tensiones, las tensiones 
nominales de corriente alterna de 120, 120/240, 208Y/120, 240 ó 480Y/277 se deben utilizar para la 
alimentación de los equipos cubiertos en este Artículo.  
c) Conexión al sistema de alambrado.  Las disposiciones de este Artículo se deben aplicar al equipo de 
alimentación del estacionamiento electrificado para camio nes destinado para su conexión a un sistema de 
alambrado, como se define en 626 -4(b). 
Parte B. Sistemas de alambrado eléctrico del estacionamiento electrificado para camiones  
626-10. Circuitos derivados  
Los circuitos derivados monofásicos del estacionamien to electrificado para camiones se deben derivar de 
un sistema trifásico, cuatro hilos de 208Y/120 volts, o de un sistema monofásico, tres hilos de 120/240 volts.  
Excepción:  Se permitirá que un sistema de distribución de 120 volts alimente los espacios exis tentes de 
estacionamiento electrificado para camiones.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
626-11. Cálculos de la carga del alimentador y acometida  
a) Carga del estacionamiento.  La carga calculada de un alimentador o acometida no debe ser menor a la 
suma de las cargas en los circuitos deriva dos. Los alimentadores y las acometidas eléctricas se deben 
calcular con base en no menos de 11 kilovoltamperes para cada espacio de estacionamiento electrificado 
para camiones.  
b) Factores de demanda.  Los factores de demanda del sistema de alambrado eléct rico del espacio para 
estacionamiento electrificado para camiones se deben basar en las zonas de temperatura climática en la cual 
el equipo es instalado.  
c) Dos o más espacios de estacionamiento electrificado para camiones . Cuando el sistema de 
alambrado d el espacio de estacionamiento electrificado para camiones está en un lugar que alimenta a dos o 
más de estos espacios, el equipo por cada espacio debe cumplir con 626 -11(a) y la carga calculada debe ser 
calculada con base en cada uno de los espacios de est acionamiento.  
d) Valor nominal del conductor.  Las cargas alimentadas del circuito derivado del espacio para camiones 
se deben considerar continuas.  
Parte C. Equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones  
626-22. Métodos d e alambrado y materiales  
a) Tipo de equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones . El 
equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones se debe proporcionar en 
una de las siguientes formas : 
(1) Pedestal  
(2) Pórtico aéreo  
(3) plataforma elevada de concreto  
b) Altura de montaje.  El equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para 
camiones tipo poste, pedestal y plataforma elevada de concreto no deberá ser menor de 60 c entímetros por 
encima del suelo o del punto identificado como la marca del nivel de agua más alta vigente, o una marca de 
referencia equivalente basada en inundaciones debidas a tormentas o a las estaciones, indicada por la 
autoridad.  
c) Acceso al espacio de trabajo.  Todo equipo de alimentación del espacio de estacionamiento 
electrificado para camiones debe ser accesible por medio de una entrada o un pasillo libres de obstrucciones 
de no menos de 60 centímetros de ancho y no menos de 2.00 metros de altura.  
d) Medios de desconexión.  Se debe proporcionar un interruptor automático o un interruptor de 
desconexión que desconecte uno o más sitios del equipo de alimentación del espacio de estacionamiento 
electrificado para camiones desde una ubicación remota. Los m edios de desconexión se deben proporcionar e 
instalar en un lugar fácilmente accesible y debe ser capaz de bloquearse en la posición de abierto de acuerdo 
con lo establecido en la sección 110 -25. 
 626-23. Pórtico aéreo o sistema de manejo del cable  
a) Mane jo del cable.  El equipo del espacio de estacionamiento electrificado para camiones proporcionado 
tanto por un pórtico aéreo o desde sistemas de manejo del cable, se utilizará un cable de alimentación 
permanentemente unido al equipo de alimentación de dicho  espacio. Se permitirán otros tipos de cable y 
ensambles aprobados como adecuados para dicho propósito, incluida la opción de comunicaciones híbridas, 
señales y cables de fibra óptica compuesto.  
b) Liberación de la tensión mecánica . Se debe proporcionar me dios para evitar que la tensión mecánica 
se transmita a las terminales del alambrado. El cable o cables de alimentación unidos permanentemente 
deben tener medios para desenergizar los conductores del cable y el dispositivo de alimentación de energía 
durant e la exposición a una tensión mecánica que podría resultar en el daño del cable o su separación del 
dispositivo de alimentación de energía y exposición de partes vivas.  
626-24. Medios de conexión del equipo de alimentación del espacio de estacionamiento 
electrificado para camiones  
a) Generalidades.  Cada camión debe estar alimentado desde un equipo de alimentación del espacio de 
estacionamiento electrificado para camiones a través de cables o cordones para servicio extrapesado 
adecuado. Cada conexión al equi po se debe hacer mediante un sólo ensamble separable de cables de 
alimentación.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Contacto.  Todos los contactos deben ser aprobados y del tipo de puesta a tierra. Cada espacio de 
estacionamiento de camiones con alimentación eléctrica deberá estar equipado  con (b)(1) y (b)(2):  
(1) Un máximo de tres contactos, cada uno del tipo de puesta a tierra, dos polos, tres hilos, con valor 
nominal de 20 amperes, 125 volts y dos de los tres conectados a dos circuitos derivados separados.  
NOTA:  Para las configuraciones de los contactos del tipo sin bloqueo y con puesta a tierra de 20 amperes, 
ver Apéndice B.  
(2) Un solo contacto de 3 polos, cuatro hilos del tipo de puesta a tierra, monofásico, con valor nominal de 
30 amperes, 208Y/120 volts ó 125/250 volts. Se permitirá usar el contacto de 125/250 volts en un 
circuito monofásicos de 208Y/120 volts.  
NOTA:  Para diversas configuraciones de los contactos de 30 amperes del pin y funda, ver Apéndice B  
Excepción:  Cuando el equipo de alimentación del espacio de estacionamiento el ectrificado para camiones 
proporcione las funciones de calefacción aire acondicionado y climatización, sin requerir una conexión 
eléctrica directa en el camión, sólo se exigirán los dos contactos identificados en 626 -24(b)(1).  
c) Medios de desconexión del espacio de estacionamiento.  El equipo de alimentación del espacio de 
estacionamiento electrificado para camiones se deberá proporcionar con un interruptor o interruptor 
automático para la desconexión de la alimentación para dicho espacio de estacionamiento . Los medios de 
desconexión se deben proporcionar e instalar en un lugar fácilmente accesible y debe ser capaz de 
bloquearse en la posición de abierto de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25. 
 d) Protección del personal con un interruptor de cir cuito por falla a tierra . El equipo del espacio de 
estacionamiento electrificado para camiones debe estar diseñado y construido de tal manera que todas las 
salidas de contactos de 626 -24 se proporcionen con protección para el personal con un interruptor de  circuito 
por falla a tierra.  
626-25. Ensamble separable del cable de alimentación.  El ensamble separable del cable de 
alimentación, que consiste de un cordón de alimentación, un conector de cordón y una clavija de conexión 
destinado para la conexión con u na entrada superficial bridada del camión, debe ser de un tipo aprobado. El 
ensamble o ensambles del cable de alimentación deben estar identificados y ser de uno de los tipos y de los 
valores nominales que se especifican en 626 -25 (a) y (b). No se deben ut ilizar cordones con adaptadores y 
extremos en espiral, cordones de extensión y elementos similares.  
a) Valores nominales  
1) Ensamble del cable de alimentación de 20 amperes.  El equipo con un contacto de 20 amperes, 125 
volts, de acuerdo con 626 -24(b)(1), d ebe utilizar un ensamble aprobado de cable de alimentación de 20 
amperes.  
Excepción:  Se permitirá utilizar un ensamble separable adecuado del cable de alimentación, ya sea de 
trabajo pesado o extrapesado y con valor nominal de 15 amperes, 125 volts para la  conexión de un calefactor 
de bloque del motor para los vehículos existentes.  
2) Ensamble del cable de alimentación de 30 amperes.  El equipo con un contacto de 30 amperes, 
208Y/120 volts o 125/250 volts, de acuerdo con 626 -24(b)(2), debe utilizar un ensamb le principal aprobado del 
cable de alimentación de 30 amperes.  
b) Cordón de alimentación.  
1) Conductores.  El cordón debe ser de un tipo aprobado con tres o cuatro conductores para conexión 
monofásica, uno de los conductores debe ser identificado de acuerdo  con 400 -23. 
Excepción:  Se permitirá utilizar un ensamble separable aprobado del cable de alimentación con tres 
conductores, uno de los conductores debe estar identificado de acuerdo con 400 -23 y tener valor nominal de 
15 amperes, 125 volts, para la conexi ón de un calefactor de bloque del motor para los vehículos existentes.  
2) Cordón.  Se permitirán cordones y cables flexibles para uso extrapesado, con capacidad mínima de  90 
°C, 600 volts; aprobados tanto para lugares mojados y resistentes a la luz solar y que tengan una cubierta 
externa con valor nominal para ser resistentes a temperaturas extremas, aceite, gasolina, ozono, abrasión, 
ácidos y sustancias químicas, cuando es necesaria la flexibilidad entre el equipo de alimentación del espacio 
de estacionamie nto electrificado para camiones, el tablero de alumbrado y control y la entrada superficial 
bridada en el camión.  
Excepción:  Se permitirá que los cordones para el ensamble separable del cable de alimentación para 
conexiones de 15 y 20 amperes sean del tipo  para uso rudo.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
3) Longitud total del cordón.  La longitud expuesta del cordón se debe medir desde la superficie de la 
clavija de conexión hasta el punto de entrada al camión o la superficie de la entrada superficial bridada, o 
hasta el punto donde el cordó n entra en el camión. La longitud total del cable no excederá los 7.50 metros, a 
menos que tenga un sistema de manejo del cable que esté aprobado como adecuado para dicho propósito.  
4) Clavija de conexión.  La clavija o clavijas de conexión deben ser aproba das, por sí solas o como parte 
de un ensamble de cordón, para dicho propósito y deben ser moldeados o instalados en el cordón flexible de 
manera que quede asegurada firmemente al cordón en el punto donde el cordón entra a la clavija de 
conexión. Si se util iza una tapa en ángulo recto, la configuración se debe orientar de forma tal que el elemento 
de puesta a tierra esté lo más lejos posible del cordón. Cuando se proporciona un cordón flexible, la clavija de 
conexión debe cumplir con 250 -138(a).  
a. Conexión a un contacto de 20 amperes. El ensamble separable del cable de alimentación para la 
conexión a la entrada superficial bridada del camión, con valor nominal de 20 amperes, debe tener 
una clavija de conexión del tipo sin bloqueo que debe ser de 2 polos, tre s hilos, de puesta a tierra y 
con valor nominal de 20 amperes, 125 volts y que esté destinada para su uso con el contacto de 20 
amperes, 125 volts.  
Excepción:  Un ensamble separable del cable de alimentación, con un valor nominal de 15 amperes, 
proporcionad o sólo para la conexión de un calefactor de bloque del motor, debe tener una clavija de conexión 
que debe ser de 2 polos, tres hilos, de puesta a tierra con valor nominal de 15 amperes, 125 volts.  
NOTA:  Para las configuraciones de los contactos del tipo si n bloqueo y puesta a tierra de 20 amperes, ver 
Apéndice B.  
b. Conexión a un contacto de 30 amperes. El ensamble separable del cable de alimentación para la 
conexión a la entrada superficial bridada de un camión, con valor nominal de 30 amperes, debe tener 
una clavija de conexión de 3 polos, cuatro hilos, de puesta a tierra con valor nominal de 30 amperes, 
208Y/120 volts ó 125/250 volts, y destinada para su uso con el contacto de acuerdo con 626 -
24(b)(2). Se permitirá utilizar una clavija de conexión de 125/ 250 volts en un circuito monofásico de 
208Y/120 volts.  
NOTA:  Para las diversas configuraciones de los contactos de 30 amperes de pin y funda, ver Apéndice B.  
5) Conector del cordón . El conector del cordón para un ensamble separable del cable de alimentació n, 
como se especifica en 626 -25(a)(1), debe ser de 2 polos, tres hilos, de puesta a tierra con valor nominal de 20 
amperes, 125 volts. El conector del cordón para un ensamble separable del cable de alimentación, como se 
especifica en 626 -25(a)(2), debe ser  de 3 polos, cuatro hilos, de puesta a tierra con valor nominal de 30 
amperes, 208Y/120 volts ó 125/250 volts. Se permitirá utilizar el conector del cordón de 125/250 volts en un 
circuito monofásico de 208Y/120 volts.  
Excepción:  El conector del cordón para  un ensamble separable del cable de alimentación, con valor 
nominal de 15 amperes, proporcionado para la conexión de un calefactor de bloque del motor para los 
vehículos existentes, debe tener una clavija de conexión que sea de 2 polos, tres hilos, de pues ta a tierra y 
con valor nominal de 15 amperes, 125 volts.  
NOTA:  Para las diversas configuraciones de los conectores del cordón de 30 amperes, ver Apéndice B.  
626-26. Pérdida de la fuente primaria.  Se proporcionarán medios de tal manera que, en caso de pérd ida 
de tensión desde la red pública u otros sistemas eléctricos, la energía eléctrica no pueda retroalimentarse a 
través del camión y el equipo de alimentación del camión hasta el sistema de alambrado del espacio de 
estacionamiento electrificado para camio nes, a menos que se permita en 626 -27. 
626-27. Sistemas interactivos.  El equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado 
para camiones y otras partes de un sistema, estén dentro o fuera del vehículo, que estén destinadas e 
identificadas  para ser interconectadas a un vehículo y también servir como un sistema de reserva opcional, o 
una fuente de generación de energía eléctrica, o proporcionar una alimentación bidireccional de potencia, 
debe estar aprobado como adecuado para tal propósito. Cuando se utiliza como sistema de reserva opcional, 
se deben aplicar los requisitos del Artículo 702, y cuando se utiliza como una fuente de generación de energía 
eléctrica, se deben aplicar los requisitos del Artículo 705.  
Parte D. Unidades refrigeradas d e transporte (UTR)  
626-30. Unidades refrigeradas de transporte.  Los espacios de estacionamiento electrificado para 
camiones destinados para alimentar unidades refrigeradas de transporte deben incluir un circuito derivado 
individual y contacto para la opera ción de las unidades de refrigeración/calefacción. El contacto asociado con 
la unidad refrigerada de transporte se debe proporcionar además de los contactos que se requieren en  626-
24 (b).        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Circuitos derivados . Los espacios para las unidades refrigerada s de transporte deben estar 
alimentados desde circuitos derivados de 208 volts, trifásicos o de 480 volts, trifásicos y con un conductor de 
puesta a tierra de equipos.  
b) Equipo de alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones . El equipo de 
alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones, o una parte de él, que proporciona 
energía eléctrica para la operación de las unidades refrigeradas de transporte, debe ser independiente de las 
cargas que se indican en la  Parte C del Artículo 626.  
626-31. Medios de desc onexión y contactos  
a) Medios de desconexión.  Se deben proporcionar medios de desconexión para aislar cada unidad 
refrigerada de su conexión de alimentación. Un medio de desconexión se debe proporcionar e in stalar en un 
lugar fácilmente accesible y debe ser capaz de bloquearse en la posición de abierto de acuerdo con lo 
establecido en la sección 110 -25. 
b) Ubicación.  El medio de desconexión debe ser fácilmente accesible, estar ubicado a no más de 75 
centímetr os del contacto que controla, y ubicado en el circuito de alimentación antes del contacto. Se 
permitirán como medios de desconexión los interruptores o interruptores automáticos ubicados en las salidas 
de fuerza que cumplan con esta sección.  
c) Contactos.  Todos los contactos deben ser aprobados y del tipo de puesta a tierra. Todo espacio de 
estacionamiento electrificado para camiones, destinado para proporcionar una alimentación eléctrica para 
unidades refrigeradas de transporte debe estar equipado con uno o más de los siguientes contactos:  
(1) Un contacto de 30 amperes, 480 volts, trifásico, 3 polos, cuatro hilos.  
(2) Un contacto de 60 amperes, 208 volts, trifásico, 3 polos, cuatro hilos.  
(3) Un contacto tipo clavija y manga de 20 amperes, 1000 volts, trifá sico, 3 polos, cuatro hilos  
NOTA:  Para los detalles completos de la configuración del contacto de 30 amperes de pin y manguito para 
contenedores refrigerados (unidades refrigeradas de transporte). Para las diversas configuraciones del 
contacto de 60 ampere s de pin y manguito, ver Apéndice B.  
626-32. Ensamble separable del cable de alimentación.  El ensamble separable del cable de 
alimentación, que consta de un cordón con clavija de conexión y conector de cordón, debe ser de uno de los 
tipos y valores nominal es que se especifican en 626 -32(a), (b) y (c). No se deben utilizar cordones con 
adaptadores y extremos en espiral, cordones de extensión y elementos similares.  
a) Valor(es) nominal(es).  El ensamble del cable de alimentación debe ser aprobado y ser de un v alor 
nominal de acuerdo con uno de los siguientes:  
(1) 30 amperes, 480 volts, trifásico.  
(2) 60 amperes, 208 volts, trifásico.  
(3) 20 amperes, 1000 volts, trifásico.  
b) Ensambles de cordón.  El cordón debe ser de un tipo aprobado, con cuatro conductores, pa ra 
conexión trifásica, uno de los cuales debe estar identificado de acuerdo con 400 -23 para su uso como 
conductor de puesta a tierra de equipos. Cuando se necesita flexibilidad entre el equipo de alimentación del 
espacio de estacionamiento electrificado pa ra camiones, y la entrada o entradas en la unidad refrigerada de 
transporte, se permitirán cables para uso extrapesado, con temperatura nominal mínima de 90 °C, 600 volts; 
aprobados tanto para lugares mojados y resistentes a la luz solar y que tengan una c ubierta externa para ser 
resistentes a temperaturas extremas, aceite, gasolina, ozono, abrasión, ácidos y sustancias químicas.  
c) Clavija(s) de conexión y conector(es) de cordón.  Cuando un cordón flexible se proporciona con una 
clavija de conexión y un con ector de cordón, estos elementos deben cumplir con 250 -138(a). La(s) clavija(s) 
de conexión y el(los) conector(es) de cordón deben ser aprobados, por sí mismos o como parte del ensamble 
de cable de alimentación, para tal propósito y debe ser moldeado o ins talado en el cordón flexible de manera 
que quede asegurado firmemente al cordón en el punto en el que éste entra en la clavija de conexión o al 
conector de cordón. Si se utiliza una tapa en ángulo recto, la configuración se debe orientar de forma que el 
elemento de puesta a tierra esté lo más lejos posible del cordón. Una clavija de conexión y conector del 
cordón para la conexión de un camión o un remolque deben tener un valor nominal de acuerdo con uno de los 
siguientes:  
(1) 30 amperes, 480 volts, trifásic o, 3 polos, cuatro hilos y destinado para utilizarlos con contactos  y 
entradas de 30 amperes, 480 volts, trifásicas, 3 polos, cuatro hilos, respectivamente,  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
(2) 60 amperes, 208 volts, trifásico, 3 polos, cuatro hilos y destinados para utilizarlos con con tactos  y 
entradas de 60 amperes, 208 volts, trifásicas, 3 polos, cuatro hilos respectivamente, o  
(3) 20 amperes, 1000 volts, trifásico, 3 polos, cuatro hilos y destinados para utilizarlos contactos  y 
entradas de 20 amperes, 1000 volts, trifásicas, 3 polo s, cuatro hilos, respectivamente.  
NOTA:  Para detalles completos de la configuración del contacto de 30 amperes de pin y manguito para 
contenedores refrigerados (unidades refrigeradas de transporte), ver Apéndice B.  
ARTÍCULO 630  
MÁQUINAS DE SOLDAR ELÉCTRICA S 
Parte A. Disposiciones generales  
630-1. Alcance. Este Artículo cubre las máquinas de soldar de arco eléctrico, aparatos de soldar por 
resistencia, corte por plasma y otros equipos similares de soldadura y corte que se conectan a una fuente de 
energía elé ctrica.  
Parte B. Máquinas de soldar de arco  
630-11. Ampacidad de los conductores de alimentación. La ampacidad de los conductores de 
alimentación de las máquinas de soldar debe cumplir con (a) y (b) siguientes:  
a) Máquinas de soldar individuales.  La ampaci dad de los conductores de alimentación no debe ser 
menor al valor I 1eff de la placa de características. De manera alternativa, si no se da el I 1eff, la ampacidad de 
los conductores de alimentación no debe ser menor al valor de corriente determinado al mult iplicar la corriente 
nominal del primario en amperes, dada en la placa de características de la máquina de soldar, por el factor 
que se indica en la Tabla 630 -11(a), basado en el régimen de trabajo de la soldadora.  
b) Grupo de máquinas de soldar.  La ampaci dad mínima de corriente de los conductores se debe basar 
en las corrientes de cada máquina de soldar determinadas en (a) anterior, como la suma del 100 por ciento de 
las dos soldadoras más grandes, más el 85 por ciento de la tercera soldadora más grande, m ás el 70 por 
ciento de la cuarta soldadora más grande, más el 60 por ciento de las soldadoras restantes.  
Excepción:  Se permitirán porcentajes menores a los indicados en (b) anterior en los casos en que el 
trabajo sea tal que un régimen de trabajo de alto f uncionamiento para las soldadoras individuales sea 
imposible.  
NOTA:  El régimen de trabajo considera la aplicación de la carga de las soldadoras con base en el uso que 
se va a hacer de cada soldadora y de la cantidad de soldadoras que estarán en uso simultá neamente y que 
son alimentadas por los mismos conductores. El valor de la carga utilizado para cada soldadora considera 
tanto la magnitud como la duración de la carga mientras la soldadora está en uso.  
Tabla 630 -11(a). - Factores de multiplicación para el r égimen de trabajo para soldadoras de arco  
Régimen de trabajo  Multiplicador para soldadores de arco  
Sin motor -generador  Con motor -generador  
100 1 1 
90 0.95 0.96 
80 0.89 0.91 
70 0.84 0.86 
60 0.78 0.81 
50 0.71 0.75 
40 0.63 0.69 
30 0.55 0.62 
20 o me nos 0.45 0.55 
 
630-12. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente para máquinas de soldar 
de arco debe estar de acuerdo con lo indicado en los incisos (a) y (b) siguientes. Cuando los valores 
determinados en esta sección no corr esponden con el valor de corriente nominal normalizado que se da en 
240-6, o cuando los valores nominales o de ajuste especificados conduzcan a la apertura innecesaria del 
dispositivo de protección contra sobrecorriente, se permitirá tomar el valor nominal  o de ajuste inmediato 
superior.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Para máquinas de soldar. Cada máquina de soldar debe tener protección contra sobrecorriente 
nominal o ajustable que no sea mayor que 200 por ciento de I 1max . De manera alternativa, si no se 
proporciona el valor de I 1max , la protección contra sobrecorriente debe tener un valor de corriente o ajuste de 
disparo no mayor al 200 por ciento de la corriente nominal del primario de la soldadora.  
No se requiere dispositivo de sobrecorriente para máquinas de soldar cuando sus condu ctores de 
alimentación estén protegidos por un dispositivo de sobrecorriente nominal o ajustable a no más de 200 por 
ciento I 1max  o de la corriente eléctrica primaria de la máquina de soldar.  
b) Para conductores.  Los conductores que alimenten una o más máq uinas de soldar deben estar 
protegidos por un dispositivo de sobrecorriente nominal o ajustable a no más de 200 por ciento de la 
ampacidad del conductor.  
NOTA: I1max  es el valor máximo de la corriente nominal de alimentación a la capacidad nominal máxima. 
I1eff es el valor máximo de la corriente eficaz de alimentación, calculado a partir de la corriente nominal de 
alimentación (I 1), el régimen de trabajo correspondiente (factor de trabajo) (X) y la corriente de alimentación 
sin carga (I 0) mediante la siguie nte fórmula:  
 
630-13. Medios de desconexión. Debe suministrarse un medio de desconexión identificado en el circuito 
de alimentación de cada máquina de soldar de arco que no esté equipada con un desconectador montado 
como una parte integral de la soldadora . La identificación del medio de desconexión debe estar marcada de 
acuerdo con lo establecido en la sección 110 - 22(a).  
Los medios de desconexión deben ser un desconectador o un interruptor automático y su capacidad no 
debe ser menor que la necesaria para  ofrecer una protección contra sobrecorriente de acuerdo con lo 
especificado en 630 -12. 
630-14. Marcado  
Las soldadoras de arco deben tener una placa de datos que contenga la siguiente información:  
(1) Nombre del fabricante  
(2) Frecuencia  
(3) Número de fase s 
(4) Tensión en el primario  
(5) I1max  e I1eff, o corriente nominal del primario.  
(6) Tensión máxima en el circuito abierto  
(7) Corriente nominal del secundario y  
(8) Base de las condiciones nominales, tal como el régimen de trabajo.  
630-15. Puesta a tierr a del circuito del secundario del soldador.  Los conductores del circuito del 
secundario de una soldadora de arco, que consten del conductor de electrodo y del conductor de trabajo, no 
se deben considerar como alambrado del inmueble para los fines de la apl icación del Artículo 250.  
NOTA:  La conexión de los circuitos del secundario de la soldadora a objetos puestos a tierra puede crear 
trayectorias paralelas y causar corrientes no deseables en los conductores de puesta a tierra de equipos.  
Parte C. Soldadoras  por resistencia  
630-31. Ampacidad de los conductores de alimentación. La ampacidad de los conductores de 
alimentación de las soldadoras por resistencia debe estar de acuerdo como se indica en (a) y (b).  
NOTA:  La ampacidad de los conductores de alimentació n de las soldadoras por resistencia, necesaria 
para limitar la caída de tensión a un valor permisible para el funcionamiento satisfactorio de la soldadora, es 
usualmente más grande que la requerida para prevenir sobrecalentamiento  
a) Máquinas de soldar ind ividuales.  La ampacidad nominal de los conductores de alimentación de las 
máquinas de soldadoras individuales debe cumplir con lo siguiente:  
1) La ampacidad de los conductores de alimentación para una soldadora que puede ser operada a 
diferentes tiempos, a  diferentes valores de corriente primaria o ciclo de trabajo, no debe ser menor que 70 por 
ciento de la corriente nominal del primario para máquinas de soldar de costura y de alimentación automática; 
50 por ciento de la corriente nominal del primario para soldadoras de operación manual.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
2) La ampacidad de los conductores de alimentación para una soldadora alambrada para una operación 
específica, de la cual se conocen la corriente real del primario y el ciclo de trabajo y permanecen sin cambio, 
no debe ser m enor que el producto de la corriente eléctrica nominal de alimentación por el factor que se 
especifica en la Tabla 630 -31(a)(2) para el ciclo de trabajo al cual operará la soldadora.  
Tabla 630 -31(a)(2). - Factores de multiplicación del régimen de trabajo pa ra soldadoras por resistencia  
Ciclo de trabajo  
Por ciento  50 40 30 25 20 15 10 7.5 5 ó menos  
Factor  0.71 0.63 0.55 0.50 0.45 0.39 0.32 0.27 0.22 
 
b) Grupo de máquinas de soldar.  La ampacidad de los conductores que alimenten a dos o más 
soldadoras no deb e ser menor que la suma del valor obtenido de acuerdo con lo indicado en 630 -31(a) 
anterior para la soldadora más grande y 60 por ciento de los valores obtenidos para todas las demás 
soldadoras.  
NOTA: Explicación de términos.  
1. Corriente nominal del prima rio. Resulta de dividir los kVA nominales multiplicados por 1000 y 
divididos entre la tensión nominal del primario, usando los valores de la placa de datos de la soldadora.  
2. Corriente real del primario. Es la corriente demandada al circuito de alimentaci ón durante cada 
operación de soldadura aplicada a un caso particular con un ajuste en el calor y el control utilizados.  
3. El ciclo de trabajo. Es el por ciento de tiempo durante el cual la soldadora está bajo carga. Por 
ejemplo, una máquina de soldar de puntos, alimentada con un sistema de 60 hertz (216 000 ciclos por hora), 
haciendo 400 puntos de soldadura por hora, con una duración de quince ciclos por cada punto de soldadura, 
tendría un ciclo de trabajo de 2.8 por ciento (400 multiplicado por 15 dividi do entre 216 000 y multiplicado por 
100). Una máquina de soldar de costura que opere dos ciclos dentro y dos ciclos fuera, tendría un ciclo de 
trabajo de 50 por ciento.  
630-32. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente para máqu inas de soldar 
por resistencia, debe estar de acuerdo con lo indicado en los incisos (a) y (b) que siguen. Cuando la 
capacidad especificada del dispositivo de sobrecorriente sea menor que un valor normalizado, o cuando el 
ajuste del valor especificado prov oque una operación innecesaria del dispositivo, se permite el uso de un 
dispositivo de capacidad nominal o ajustable inmediata superior siempre que no rebase el siguiente valor de 
corriente nominal estándar.  
a) Para máquinas de soldar.  Cada máquina de sold ar debe tener protección contra sobrecorriente 
nominal o ajustable, que no sea mayor que 300 por ciento de la corriente primaria nominal de la soldadora. No 
se exigirá un dispositivo independiente de protección contra sobrecorriente para las soldadoras cuy os 
conductores de alimentación estén protegidos por un dispositivo contra sobrecorriente de valor nominal o de 
ajuste de disparo no mayor al 200 por ciento de la corriente nominal del primario de la soldadora.  
b) Para conductores.  Los conductores que alime ntan a una o más soldadoras, deben estar protegidos 
por un dispositivo de sobrecorriente de capacidad nominal o ajustable a no más de 300 por ciento de la 
ampacidad del conductor.  
630-33. Medios de desconexión. Se debe proveer un desconectador o interrupto r automático con el que 
cada soldadora por resistencia y su equipo de control puedan desconectarse del circuito de alimentación. La 
capacidad de corriente de este medio de desconexión no debe ser menor que la ampacidad del conductor, 
determinada según 630 -31. 
Se permite que el desconectador del circuito de alimentación sea el medio de desconexión de la soldadora 
cuando el circuito alimenta solamente una soldadora.  
630-34. Marcado. Debe suministrarse una placa de datos para cada soldadora por resistencia que  
contenga la siguiente información:  
(1) Nombre del fabricante  
(2) Frecuencia  
(3) Tensión en el primario  
(4) kilovoltamperes nominales con un ciclo de trabajo de 50 por ciento  
(5) Tensión máxima y mínima de circuito abierto en el secundario  
(6) corriente de  cortocircuito en el secundario a máxima tensión del secundario  
(7) Ajuste especificado de la abertura de los electrodos (brazos).        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Parte D. Cable para soldadoras  
630-41. Conductores. El aislamiento de los conductores instalados en el circuito secundario de  las 
máquinas de soldar eléctricas debe ser retardante a la flama.  
630-42. Instalación. Se permitirá instalar los cables en una charola portacables dedicada, como se 
establece en los incisos (a), (b) y (c).  
a) Soporte del cable.  La charola portacables para  el cable debe tener soportes a intervalos no mayores a 
15 centímetros.  
b) Propagación del fuego y de productos de combustión.  La instalación debe estar de acuerdo con lo 
indicado en 300 -21. 
c) Letreros.  Debe colocarse un letrero permanente en la charola p ortacables a intervalos no mayores a 
6.00 metros. El letrero debe decir "Charola portacables para máquinas soldadoras solamente" . 
ARTÍCULO 640  
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO, AMPLIFICACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SEÑALES DE AUDIO  
Parte A. Disposiciones generales  
640-1. Alcance  
a) Aplicación. Este Artículo cubre al equipo y al alambrado utilizado para la generación, grabación, 
procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio; distribución de sonido; voceo al público; 
sistemas de entrada de discursos; inst alación de sistemas de audio temporales; órganos electrónicos y otros 
instrumentos musicales electrónicos. También se incluyen los sistemas de audio tratados en el Artículo 517, 
Parte F y los Artículos 518, 520, 525 y 530  
NOTA: Ejemplos de ubicaciones con sistemas distribuidos de audio instalados permanentemente son, 
pero no se limitan a, restaurantes, hoteles, oficinas, centros comerciales y tiendas al detalle, iglesias y 
escuelas. En ubicaciones con equipo instalado tanto permanente como portátil se inclu yen, pero no se limitan 
a, las residencias, auditorios, teatros, estadios y estudios de cine y televisión. Entre las instalaciones 
temporales se hallan, pero no se limitan a, los auditorios, teatros, estadios (los que tienen sistemas instalados 
temporales y permanentes) y los eventos al aire libre tales como ferias, festivales, circos, eventos públicos y 
conciertos.  
b) No aplica. Este artículo no trata sobre la instalación y cableado de dispositivos de señalización de 
alarmas de incendio y robo.  
640-2. Defi niciones. Para los propósitos de este Artículo, se aplican las siguientes definiciones.  
Altavoz. Equipo que convierte una señal eléctrica de corriente alterna en una señal acústica. El término 
parlante se emplea comúnmente para significar altavoz.  
Amplific ador o preamplificador de audio. Equipo electrónico que incrementa la corriente o la tensión, o 
ambas, potencial de una señal de audio con el fin de ser usado por otra parte del equipo de audio. 
Amplificador es el término empleado para denotar un amplifica dor de audio dentro de este Artículo.  
Autotransformador de audio. Transformador con un solo bobinado y derivaciones múltiples para 
emplearse con una señal de salida de altavoz amplificador.  
Bastidor del equipo. Armazón para el soporte o el envolvente, o am bos, del equipo. Puede ser portátil o 
estacionario. Ver Apéndice B.  
Cable abandonado de distribución de audio. Cable instalado de distribución de audio que no termina en 
un equipo y no está identificado para su uso futuro con una etiqueta.  
Equipo de proces amiento de señales de audio. Equipo operado eléctricamente que produce o procesa, 
o ambos, señales electrónicas que, cuando se amplifican y reproducen de forma adecuada mediante un 
altavoz, producen una señal acústica dentro del rango de la audición humana  normal (por lo general 20 -20 
kHz). Dentro de este Artículo, se asume que los términos equipo y equipo de audio son equivalentes a equipo 
de procesamiento de señales de audio.  
NOTA: Este equipo incluye, pero no se limitan a entre otros, altavoces, audífono s, preamplificadores, 
micrófonos, y sus fuentes de alimentación; mezcladores, equipo MIDI (de interfaz digital de instrumentos 
musicales, Musical instrumento digital interface) u otros sistemas digitales de control, ecualizadores, 
compresores y otros equip os de procesamiento de señales de audio; grabación de medios auditivos y equipo 
de reproducción incluyendo tornamesas, tocacintas y tocadiscos (en audio y multimedia), sintetizadores, 
generadores de tonos y órganos electrónicos. Los órganos y los sintetiza dores electrónicos pueden tener 
amplificación y altavoces integrales o separados. Con excepción de las salidas del amplificador, prácticamente 
todo este equipo se emplea para procesar señales (empleando técnicas análogas o digitales) que tengan 
niveles ino fensivos de tensión o corriente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
Equipo Portátil. Equipo alimentado con cordones o cables portátiles, previsto para moverlo de un lugar  a 
otro. 
Equipo temporal. Alambrado y equipos portátiles proyectados para emplearse en eventos de naturaleza 
transitoria  o temporal donde se presume que todo el equipo se va a retirar al concluir el evento.  
Mezclador. Equipo empleado para combinar e igualar el nivel de una multiplicidad de señales 
electrónicas, tales como las provenientes de los micrófonos, instrumentos ele ctrónicos y grabadoras de audio.  
Potencia máxima de salida. La potencia máxima de salida entregada por un amplificador a su carga 
nominal según se determina bajo condiciones de prueba especificadas. Esta puede sobrepasar la potencia 
nominal de salida del f abricante para el mismo amplificador.  
Potencia nominal de salida. La potencia de salida marcada o establecida por el fabricante del 
amplificador, en su carga nominal.  
Sistema de audio. Dentro de este Artículo, es la totalidad del equipo y alambrado de inte rconexión 
empleado para fabricar un sistema completamente funcional de procesamiento, amplificación y reproducción 
de señales de audio.  
Tensión nominal de salida. Para amplificadores de audio del tipo de tensión constante, es la tensión 
nominal de salida c uando el amplificador está entregando su potencia nominal plena. La tensión nominal de 
salida se emplea para determinar la salida acústica aproximada en sistemas de altavoces distribuidos que por 
lo general emplean transformadores de igualación de impedanc ia. Las tensiones nominales típicas son 25 
volts, 70.7 volts y 100 volts.  
640-3. Ubicaciones y otros Artículos. Los circuitos y el equipo deben cumplir con los incisos (a) hasta 
(m), según aplique.  
a) Propagación del fuego o de los productos de la combusti ón. Se debe aplicar 300 -21. 
b) Ductos, plenum  y otros espacios para manejo de aire . Se debe aplicar la sección 300 -22(b) a los 
circuitos y equipos instalados en ductos específicamente fabricados para aire ambiental. Se debe aplicar la 
sección 300 -22(c) a l os circuitos y equipos instalados en otros espacios empleados para aire ambiental 
(plenums ). 
Excepción 1:  Se permitirá instalar cables Clase 2 y Clase 3 de acuerdo con la sección 725 -135(b) y la 
Tabla 725 -154, en ductos especialmente fabricados para aire a mbiental.  
Excepción 2:  Se permitirá instalar cables Clase 2 y Clase 3 de acuerdo con la sección 725 -135(c) y la 
Tabla 725 -154, en espacios empleados para aire ambiental( plenums ). 
c) Charolas portacables. Las charolas portacables y los sistemas de charolas portacables deben 
instalarse de acuerdo con el Artículo 392.  
NOTA: Con respecto al uso de cable Clase 2, Clase 3 y del tipo PLTC en charolas portacables, ver 725 -
135(h), 725 -136(g) y la Tabla 725 -154. 
d) Lugares (clasificados) peligrosos. El equipo emplead o en lugares (clasificados) peligrosos debe 
cumplir con los requisitos aplicables del Capítulo 5.  
e) Sitios de reunión. El equipo empleado en sitios de reunión debe cumplir con las disposiciones del 
Artículo 518.  
f) Teatros, áreas para el público en estudi os de cine y televisión y lugares similares. El Equipo 
empleado en teatros, áreas para el público en estudios de cine y televisión y los lugares similares deben 
cumplir con las disposiciones del Artículo 520.  
g) Carnavales, circos, ferias y eventos similar es. El equipo empleado en carnavales, circos, ferias y 
eventos similares debe cumplir con las disposiciones del Artículo 525.  
h) Estudios de cine y televisión. El equipo empleado en estudios de cine y televisión debe cumplir con 
las disposiciones del Artíc ulo 530.  
i) Albercas, fuentes y lugares similares. El equipo de audio empleado en las albercas, fuentes y 
ubicaciones similares, o cerca de tales lugares, debe cumplir con las disposiciones del Artículo 680.  
j) Sistemas combinados. Cuando se permita la com binación de sistemas de audio para llamado por 
altavoces o música, o ambos, con sistemas de alarma contra incendios, el alambrado deberá cumplir con las 
disposiciones del Artículo 760.  
NOTA: En cuanto a los requisitos de instalación de tales sistemas combi nados ver Apéndice B.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
k) Antenas. El equipo empleado en sistemas de audio que contenga un sintonizador de audio o video y 
una entrada de antena debe cumplir con las disposiciones del Artículo 810. El alambrado diferente al de la 
antena que conecta dicho eq uipo a otro equipo de audio debe cumplir con las disposiciones de este Artículo.  
l) Generadores. Los generadores se deben instalar de acuerdo con 445 -10 hasta 445 -12, 445 -14 hasta 
445-16 y 445 -18. La puesta a tierra de los generadores portátiles y montados  en vehículos se debe hacer de 
acuerdo con 250 -34. 
m) Órganos de tubo. La incorporación de órganos de tubos a órganos electrónicos debe hacerse de 
acuerdo con 650 -4 hasta 650 -9. 
640-4. Protección del equipo eléctrico. Los amplificadores, altavoces y otros equipos deben ubicarse o 
resguardarse de modo que se protejan contra la exposición a la intemperie o contra daños físicos tales que 
puedan provocar un incendio, choque eléctrico o riesgo a las personas.  
640-5. Acceso a equipo eléctrico atrás de los tablero s diseñados para permitir dicho acceso. No se 
debe obstaculizar el acceso al equipo, por la acumulación de alambres y cables que impidan la remoción de 
los paneles, incluso los del plafón suspendido.  
640-6. Ejecución mecánica del trabajo  
a) Instalación de los cables de distribución de audio. Los cables instalados expuestos sobre la 
superficie de plafones y paredes laterales se deben soportar de forma tal que los cables de distribución de 
audio no se deterioren debido al uso normal del edificio. Dichos cable s se deben sujetar con correas, grapas, 
amarres de cable, soportes colgantes o accesorios similares diseñados e instalados de manera que no dañen 
el cable. La instalación se debe hacer de acuerdo con 300 -4 y 300 -11(a). 
b) Cables abandonados de distribución  de audio. Se debe retirar la parte accesible de los cables 
abandonados de distribución de audio.  
c) Cable de distribución de audio instalado e identificado para uso futuro  
1) Los cables identificados para uso futuro deben estar marcados con una etiqueta c on durabilidad 
suficiente para soportar las condiciones ambientales implicadas.  
2) Las etiquetas de los cables deben tener la siguiente información:  
(1) La fecha en la cual se identificó el cable para uso futuro.  
(2) Fecha proyectada de uso.  
(3) Informació n relacionada con el uso futuro proyectado del cable.  
640-7. Puesta a tierra  
a) Generalidades. Los ductos y los canales auxiliares deben estar conectadas a uno o varios conductores 
de puesta a tierra de equipos, a un puente de unión de equipos o al conduct or puesto a tierra, cuando así lo 
permitan o exijan 250 -92(b)(1) ó 250 -142. Cuando el ducto o canal auxiliar no contenga alambres de 
alimentación, no se exigirá que el conductor de puesta a tierra de equipos sea más grande que el tamaño 2.08 
mm2 (14 AWG) d e cobre o su equivalente. Cuando el ducto o canal auxiliar contenga alambres de 
alimentación, el conductor de puesta a tierra de equipos no debe ser menor que el especificado en 250 -122. 
b) Sistemas derivados separados con 60 volts a tierra. La puesta a ti erra de sistemas derivados 
separados con 60 volts a tierra debe realizarse de acuerdo con 647 -6. 
c) Contactos de puesta a tierra aislada. Se permitirán los contactos del tipo de puesta a tierra aislada 
como se describe en 250 -146(d) y para la implementació n de otros sistemas técnicos de potencia en 
conformidad con el Artículo 250. Para sistemas derivados separados con 60 volts a tierra, el conductor de 
puesta a tierra de equipos del circuito derivado debe conectarse de la manera exigida en 647 -6(b). 
NOTA: Ver 406 -3(d) para información referente a contactos del tipo de puesta a tierra y la identificación 
exigida.  
640-8. Agrupación de conductores. Los conductores aislados de distintos sistemas, juntos o atados de 
modo que permanezcan en contacto físico muy est recho entre sí, en la misma canalización u otro envolvente 
o en cordones o cables portátiles, deben cumplir los requisitos de 300 -3(c)(1).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
640-9. Métodos de alambrado  
a) Alambrado hacia y entre equipos de audio  
1) Alambrado de alimentación. El alambrado y el equipo desde la fuente de alimentación hasta y entre 
los dispositivos conectados a los sistemas de alambrado de los inmuebles, deben cumplir con los requisitos 
de los Capítulos 1 al 4, excepto lo que se modifique en este Artículo.  
2) Sistemas de aliment ación derivados separados. Los sistemas derivados separados deben cumplir 
con los Artículos aplicables de esta NOM, excepto lo que se modifique en este Artículo. Se permitirá emplear 
los sistemas derivados separados con 60 volts a tierra en instalaciones d e sistemas de audio como se 
especifica en el Artículo 647.  
3) Otros alambrados. Todo alambrado no conectado al sistema de alambrado de los inmuebles o a un 
sistema de alambrado derivado separado del sistema de alambrado de los inmuebles debe cumplir con el  
Artículo 725.  
b) Alambrado de alimentación auxiliar. El equipo que tiene una entrada separada para una alimentación 
auxiliar debe alambrarse de acuerdo con el Artículo 725. La instalación de baterías debe estar de acuerdo con 
el Artículo 480. Esta sección  no se aplica al empleo de equipo de sistemas ininterrumpibles de alimentación ni 
a otras fuentes de alimentación, proyectadas para actuar como reemplazo directo de la fuente primaria de 
alimentación y que están conectadas al circuito primario de alimentac ión. 
NOTA: Cuando se emplee un equipo para un sistema de alarma contra incendios, ver Apéndice B.  
c) Alambrado de salida y aprobado de amplificadores. Se permitirá que los amplificadores con circuitos 
de salida que transportan señales de programas de audio  empleen alambrado de Clase 1, Clase 2 o Clase 3 
cuando el amplificador esté aprobado y marcado para una clase específica del método de alambrado. Dicho 
Marcado debe garantizar que la salida de energía sea equivalente al riesgo de choque e incendio de la m isma 
clase como se establece en el Artículo 725. Debe proveerse protección contra sobrecorriente y se permitirá 
que ésta sea parte del amplificador.  
Los circuitos de salida del amplificador de audio alambrados como Clase 1, se deben considerar 
equivalentes  a los circuitos de Clase 1 y se deben instalar de acuerdo con 725 -46, cuando aplique.  
Los circuitos de salida de amplificadores de audio alambrados como Clase 2 o Clase 3, se deben 
considerar equivalentes a los circuitos de Clase 2 o Clase 3 respectivamen te. Estos circuitos deben utilizar 
conductores aislados cumpliendo los requisitos de 725 -179, y se deben instalar de acuerdo con 725 -133 y 
725-154. 
d) Uso de transformadores de audio y autotransformadores. Los transformadores de audio y 
autotransformadores  sólo deben emplearse para señales de audio y de manera que no se sobrepasen los 
valores de tensión de entrada o de salida, impedancia o limitaciones de potencia establecidos por el 
fabricante. Se permitirá que los alambres de entrada o de salida de los tr ansformadores de audio o 
autotransformadores se conecten directamente a los terminales del amplificador o del altavoz. No se exigirá 
que las terminales o puntas sean puestas a tierra o unidas.  
640-10. Sistemas de audio cercanos a cuerpos de agua. Los siste mas de audio cercanos a cuerpos de 
agua ya sean naturales o artificiales, deben sujetarse a las restricciones especificadas en los incisos (a) y (b).  
Excepción: Esta sección no incluye sistemas de audio destinados para emplearse en botes, yates u otras 
formas de transporte acuático o terrestre usados cerca de cuerpos de agua, ya sean alimentados o no por un 
circuito derivado.  
NOTA: Ver 680 -27(a) para la instalación de equipo de audio bajo el agua.  
a) Equipo alimentado por un circuito derivado de potencia. El equipo de un sistema de audio 
alimentado por un circuito derivado de potencia no debe colocarse horizontalmente dentro de una distancia de 
1.50 metros de la pared interior de una alberca, spa, bañera térmica o fuente, ni a una distancia menor de 
1.50 met ros de la marca de la marea alta. El equipo debe estar alimentado por un circuito derivado de fuerza 
protegido por un interruptor de circuito por falla a tierra cuando así lo exijan otros Artículos.  
b) Equipo no alimentado por un circuito derivado de poten cia. El equipo de un sistema de audio 
alimentado por una fuente clasificada de Clase 2 o por la salida de un amplificador marcado para permitir 
alambrado de Clase 2 debe restringirse en cuanto a su ubicación únicamente por las recomendaciones del 
fabricant e. 
NOTA: La ubicación de la fuente de alimentación o del amplificador, si es alimentada por un circuito 
derivado de potencia, debe cumplir con 640 -10(a).        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Parte B. Instalaciones permanentes de sistemas de audio.  
640-21. Uso de cordones y cables flexibles  
a) Entre el equipo y el circuito derivado de fuerza. Los cordones de alimentación para equipos de audio 
deben ser adecuados para ese uso y se permitirá emplearlos donde se facilite el intercambio, el 
mantenimiento o la reparación de dicho equipo usando un co rdón de alimentación.  
b) Entre altavoces y amplificadores o entre altavoces. Los cables empleados para conectar los 
altavoces entre sí o a un amplificador deben cumplir con lo dispuesto en el Artículo 725. Se permitirán otros 
ensambles y tipos de cables, i ncluyendo las comunicaciones opcionales híbridas, señales y cables 
compuestos de fibra óptica.  
c) Entre equipos. Los cables empleados para la distribución de señales de audio entre equipos deben 
cumplir con el Artículo 725. Se permitirán otros ensambles y tipos de cables, incluyendo las comunicaciones 
opcionales híbridas, señales y cables compuestos de fibra óptica. Se permitirán otros tipos de cables y 
ensambles especificados por el fabricante del equipo como aceptables para su uso, de acuerdo con 110 -3(b). 
NOTA:  Ver la sección 770 -3 para la clasificación de los cables de fibra óptica compuestos.  
d) Entre el equipo y fuentes de alimentación diferentes de los circuitos derivados de potencia. Las 
siguientes fuentes de alimentación, diferentes de los circuitos  derivados de fuerza, se deben instalar y 
alambrar entre los equipos, de acuerdo con los requisitos de esta NOM para la tensión y potencia entregada:  
(1) Baterías de acumuladores  
(2) Transformadores  
(3) Transformadores con rectificadores  
(4) Otras fuentes de alimentación de corriente alterna o corriente continua.  
NOTA: Para algunos equipos, baterías y transformadores sirven como la única fuente de alimentación. 
Estos equipos podrían, a su vez, alimentarse de forma continua o intermitente por un circuito der ivado  de 
fuerza.  
e) Entre los bastidores del equipo y los sistemas de alambrado de los inmuebles. Se permitirán 
cordones y cables flexibles para la conexión eléctrica de los bastidores de equipo instalado en forma 
permanente con el sistema de alambrado de  los inmuebles para facilitar el acceso al equipo o con el propósito 
de aislar físicamente el sistema técnico de potencia del bastidor de la tierra de los inmuebles. La conexión 
debe realizarse empleando clavijas y contactos o mediante conexión directa den tro de un envolvente. Los 
cordones y cables flexibles no deben someterse a manipulación física o al abuso mientras el bastidor se 
encuentre en uso.  
640-22. Alambrado de bastidores de equipo y envolventes. Los bastidores del equipo y los envolventes 
metálic os deben estar puestos a tierra y unidos. No se exigirá unión si el bastidor está conectado a una puesta 
a tierra técnica de potencia.  
Los alambres, cables, componentes estructurales u otro equipo deben ubicarse de tal manera que no 
impidan el acceso razon able a los interruptores de potencia del equipo y a los dispositivos de protección 
contra sobrecorriente del circuito que puedan restablecerse o reemplazarse.  
Los cordones o cables de alimentación, si se emplean, deben terminar dentro del envolvente del ba stidor 
del equipo en un ensamble de conector identificado. Los cordones o cables de alimentación (y el ensamble del 
conector, si se usa) deben tener la suficiente ampacidad para conducir la carga total conectada al bastidor del 
equipo y deben protegerse me diante dispositivos contra sobrecorriente.  
640-23. Conduit o tubería  
a) Número de conductores. El número de conductores permitidos en un solo conduit o tubería no debe 
exceder el porcentaje de ocupación especificado en la Tabla 1, Capítulo 10.  
b) Tubo cond uit o tubería no metálica y pasacables de aislamiento. Se permitirá el empleo de conduit 
o de tubería no metálica y de pasacables de aislamiento cuando se utilice un sistema técnico de potencia y 
debe cumplir con los Artículos aplicables.  
640-24. Canalizac iones, canales y canales auxiliares. Se permitirá el empleo de canalizaciones, 
canales y canales auxiliares metálicos y no metálicos para uso con conductores de señales de audio, los que 
deben cumplir con los Artículos aplicables con respecto a las ubicaci ones permitidas, construcción y 
porcentaje de ocupación.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
640-25. Instalación de altavoces en divisiones, paredes y plafones clasificados como resistentes al 
fuego. Los altavoces instalados en una división, pared o plafón, clasificados como resistentes al f uego deben 
estar aprobados para dicho propósito o instalarse en un envolvente o alojamiento que mantenga la 
clasificación de resistencia al fuego.  
NOTA: Construcción clasificada contra el fuego es la clasificación de resistencia al fuego empleada en 
normas  de construcción. Un método para determinar la clasificación de resistencia al fuego es la prueba de 
acuerdo con, ver Apéndice B.  
Parte C. Instalaciones portátiles y temporales de sistemas de audio  
640-41. Conectores del cable de un circuito derivado multi polar. Los conectores para cable de circuito 
derivado multipolar, macho y hembra, para los cordones y cables de alimentación deben construirse de modo 
que la tensión mecánica en el cordón o cable no se transmita a las conexiones. La mitad hembra del conect or 
debe fijarse al lado carga del cordón o cable de alimentación. El conector se debe especificar en amperes y 
estar diseñado de modo que no se puedan conectar entre sí dispositivos de valor nominal diferente. Los 
conectores multipolares de corriente alter na deben estar polarizados y deben cumplir con las disposiciones de 
406-7(a) y (b) y 406 -10. Los conectores multipolares de corriente alterna o de corriente continua empleados 
para la conexión entre altavoces y amplificadores, o entre altavoces, no deben s er compatibles con los 
conectores con capacidad nominal de 15 ó 20 amperes que no son de seguridad y designados para circuitos 
derivados de fuerza, ni con conectores con valor nominal de 250 volts o más y de cualquiera de los dos tipos, 
de seguridad o no. No se permitirá que el cableado para señales, no proyectado para la interconexión de 
altavoces y amplificadores sea compatible con los conectores del cable de un circuito derivado multipolar de 
cualquier configuración aceptada.  
NOTA: Ver 400 -10 para jalado  en las terminales.  
640-42. Uso de cordones y cables flexibles  
a) Entre el equipo y el circuito derivado de fuerza. Los cordones de alimentación para equipos de audio 
deben ser adecuados para ese uso y se permitirá emplearlos donde se facilite el intercamb io, el 
mantenimiento o la reparación de dicho equipo usando un cordón de alimentación.  
b) Entre altavoces y amplificadores o entre altavoces. La instalación de cordones flexibles y  cables 
empleados para conectar los altavoces entre sí o a un amplificador d eben cumplir con lo dispuesto en la Parte 
A del Artículo 400 y las Partes A, B, C y D del Artículo 725 respectivamente. Se permitirán también los 
cordones y cables listados para uso portátil, ya sea de uso rudo o extra rudo, según se define en el Artículo 
400. Se permitirán otros ensambles y tipos de cables, incluyendo las comunicaciones opcionales híbridas, 
señales y cables compuestos de fibra óptica.  
c) Entre equipos y/o entre los bastidores de los equipos. La instalación de cordones flexibles y  cables 
empleados para la distribución de señales de audio entre equipos deben cumplir con lo dispuesto en las 
Partes A y B del Artículo 400 y las Partes A, B, C y D del Artículo 725 respectivamente. Se permitirán también 
los cordones y cables listados para uso port átil, ya sea de uso rudo o extra rudo, según se define en el 
Artículo 400. Se permitirán otros ensambles y tipos de cables, incluyendo las comunicaciones opcionales 
híbridas, señales y cables compuestos de fibra óptica  
d) Entre el equipo, bastidores de equ ipos y fuentes de alimentación diferentes de los circuitos 
derivados de potencia. Las siguientes fuentes de alimentación, diferentes de los circuitos derivados de 
fuerza, se deben instalar y alambrar entre los equipos, de acuerdo con los requisitos de esta  NOM para la 
tensión y potencia entregada:  
(1) Baterías de acumuladores  
(2) Transformadores  
(3) Transformadores con rectificadores  
(4) Otras fuentes de alimentación de corriente alterna o corriente continua.  
e) Entre los bastidores del equipo y el circuito  derivado de alimentación.  La alimentación a un 
bastidor de un equipo portátil debe realizarse mediante cordones o cables de uso extrapesado, como se 
define en la Tabla 400 -4. Para uso temporal o portátil en exteriores, los cordones o cables deben estar 
aprobados, además, como adecuados para lugares mojados y resistentes a la luz solar. Las secciones 520 -5, 
520-10 y 525 -3 se deben aplicar, según corresponda, cuando existan las siguientes condiciones:  
(1) Cuando el bastidor del equipo incluya equipo de audio  e iluminación y/o equipos de fuerza.  
(2) Cuando se usan o construyen extensiones de cable, adaptadores y ensambles de desconexión.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
640-43. Alambrado de los bastidores del equipo. Los bastidores del equipo fabricados de metal deben 
estar puestos a tierra y  unidos. Los bastidores no metálicos con cubiertas (si las hay) removidas no deben 
permitir el acceso al alambrado Clase 1, Clase 3 o a la alimentación del circuito primario sin la remoción de las 
cubiertas sobre los terminales o el uso de herramientas.  
Los alambres, cables, componentes estructurales u otros equipos deben ubicarse de tal manera que no 
impidan el acceso razonable a los interruptores de alimentación del equipo y a los dispositivos, que pueden 
restablecerse o remplazarse, de protección contra sobrecorriente del circuito.  
El alambrado que sale del bastidor del equipo para conectarse a otro equipo o a una fuente de 
alimentación debe estar libre de tensión mecánica o terminar adecuadamente de forma tal que un jalón al 
cordón o cable no incremente el riesgo de daño al cable o al equipo conectado, como un riesgo de incendio o 
choque eléctrico sin razón.  
640-44. Protección ambiental del equipo. Se permitirá equipo portátil para uso en exteriores sólo cuando 
se cuente con adecuada protección para el eq uipo contra las condiciones climáticas adversas, para prevenir el 
riesgo de incendio o choque eléctrico. Cuando el sistema esté pensado para permanecer en funcionamiento 
con clima adverso, se deben hacer los arreglos necesarios para mantener la operación y  ventilación del 
equipo disipador de calor.  
640-45. Protección del alambrado. Cuando estén accesibles al público, los cordones y cables flexibles 
tendidos sobre la tierra o sobre el piso deben cubrirse con tapetes no conductivos. Los cables y tapetes deben  
arreglarse de modo que no presenten peligro de tropiezos. El requisito de cubrir los cables de 300 -5 no aplica 
a cables enterrados.  
640-46. Acceso al equipo. El equipo con posibilidad de presentar riesgo de incendio, choque eléctrico o 
daño físico al públ ico debe protegerse mediante barreras o supervisarse por personal calificado de modo que 
se prevenga el acceso del público.  
ARTÍCULO 645  
EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
645-1. Alcance. Este Artículo incluye equipo, alambrado de alimentación, alambra do de interconexión de 
equipos y puesta a tierra de equipo de tecnología de la información y de los sistemas en la sala de equipos de 
tecnología de la información.  
645-2. Definiciones  
Circuitos de alimentación y cables de interconexión abandonados.  Circuit os de alimentación y cables 
de interconexión instalados que no terminan en un equipo y no están identificados para uso futuro con una 
etiqueta.  
Sistema de datos operacionales críticos. Un sistema de equipo de tecnología de la información que 
requiere opera r continuamente por razones de seguridad pública o continuidad de los negocios.  
Sala de equipo de tecnología de la información.  Un cuarto dentro del área de equipo de tecnología de 
la información, que contiene el equipo de tecnología de la información.  
Control de desconexión remoto.  Un circuito y un dispositivo que controlan el medio de desconexión 
principal por medio de un relevador o un aparato equivalente.  
Zona.  Un área físicamente identificable (separada por barreras o por distancia) donde se ubica la s ala de 
equipo de tecnología de la información, con sistemas dedicados de fuerza y enfriamiento para los sistemas y 
el equipo de tecnología de la información.  
645-3. Otros Artículos.  Los Circuitos y equipos deben cumplir con los incisos (a) hasta (i), según  
corresponda.  
a) Propagación del fuego o de los productos de la combustión.  Se deben aplicar las secciones  300-
21, 770 -26, 800 -26 y 820 -26 a penetraciones de los límites de la sala resistente al fuego.  
b) Alambrado y cableado en otros espacios empleados p ara aire ambiental ( Plenums ). Las 
siguientes secciones y tablas se aplican para el alambrado y cableado de otros espacios empleados para aire 
ambiental ( plenums ) encima de una sala de equipo de tecnología de la información:  
(1) Métodos de alambrado: 300 -22(c)(1)  
(2) Cables Clase 2, Clase 3 y PLTC: 725 -135(c) y Tabla 725 -154 
(3) Sistema de alarma contra incendio: 760 -53(b)(2), 760 -135(c), y la Tabla 760 -154 
(4) Cables de fibra óptica: 770 -113(c) y la Tabla 770 -154(a)  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
(5) Circuitos de comunicación 800 -113(c) y las Tablas 800 -154(a), (b) y (c)  
(6) Sistemas CATV y de distribución de radio: 820 -113(c) y la Tabla  820-154(a).  
c) Puesta a tierra y unión.  Los miembros conductivos, que no llevan corriente, de los cables de fibra 
óptica dentro de una sala de equipo de tecnología de la información, deben ser puestos a tierra y unidos de 
acuerdo con 770 -114. 
d) Clasificación eléctrica de circuitos de datos.  Se debe aplicar lo establecido en 725 -121(a)(4) a los 
circuitos de señalización del equipo de tecnología de la infor mación. Las secciones 725 -139(d)(1) y  800-
133(a)(1)(c) se deben aplicar a los circuitos clasificados como Clase 2 y Clase 3 que lleven circuitos de 
comunicación en el mismo cable.  
e) Cables y equipos de alarma de incendio.  Se deben aplicar las Partes A, B  y C del Artículo 760 en la 
instalación de cables y equipos de los sistemas de alarma de incendio instalados en la sala de equipos de 
tecnología de la información. Solamente se permitirá la instalación de cables y equipos aprobados de acuerdo 
con la Parte D del Artículo 760 en la sala de equipos de tecnología de la información. Sólo se permitirán los 
cables de alarma de fuego aprobados en la Parte D del Artículo 760 y los equipos de alarma de incendio 
aprobados para ser instalados en una sala de equipos de tecnología de la información.  
f) Organizadores de cables, alambres, cables, canalizaciones y equipos de comunicaciones. Se 
deben aplicar las Partes A, B, C, D y E del Artículo 800 a los organizadores de cables, alambres, cables, 
canalizaciones y equipos de  comunicaciones instalados en una sala de equipos de tecnología de la 
información. Únicamente los alambres y cables de comunicaciones aprobados de acuerdo con la sección 800 -
179, los organizadores de cables y las canalizaciones de comunicaciones aprobadas de acuerdo con la 
sección 800 -182, y los equipos de comunicaciones aprobados de acuerdo con la sección 800 -170 se 
permitirán instalar en una sala de equipos de tecnología de la información. El Artículo 645 se debe aplicar 
para la alimentación del equipo de  comunicaciones en la sala de equipamiento de tecnología de la 
información.  
g) Cables y equipos de sistemas comunitarios de antena de televisión y distribución de radio.   Se 
deben aplicar las Partes A, B, C, D y E del Artículo 820 a los equipos de sistemas  comunitarios de antena de 
televisión y distribución de radio instalados en una sala de equipos de tecnología de la información. Solamente 
se permitirá la instalación de cables de antenas comunitarios de televisión y de distribución de radio 
aprobados de a cuerdo con 820 -179 y equipos CATV en la sala de equipos de tecnología de la información. El 
Artículo 645 se debe aplicar para la alimentación del equipo de sistemas comunitarios de antena de televisión 
y distribución de radio instalados en una sala de equi pos de tecnología de la información.  
h) Cables de fibra óptica.  Solamente se permitirá instalar en la sala de equipos de tecnología de la 
información, cables de fibra óptica aprobados de acuerdo con el Artículo 770 -179. 
i) Cables que no terminen en la sala  de equipos de tecnología de la información. Los cables que se 
extiendan más allá de la sala de equipos de tecnología de la información están sujetos a los requerimientos 
aplicables de esta NOM.  
645-4. Requisitos especiales de las salas de equipos de tecno logía de la información.  Se permite 
aplicar este Artículo para proporcionar métodos alternativos de alambrado a las disposiciones del Capítulo 3 y 
las Partes A y C del Artículo 725 para alambrado de señalización y las Partes A y E del Artículo 770 para el 
cableado de fibra óptica, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:  
(1) Se proporcionen medios de desconexión que cumplan con lo especificado en 645 -10. 
(2) Se proporcione un sistema separado de calefacción/ventilación/aire acondicionado (HV AC siglas de 
su nombre en inglés heating/ventilating/air -conditioning) en uno de los métodos identificados en a y b 
siguientes:  
 a) Un sistema HVAC separado, dedicado para uso de los equipos de tecnología de la información y 
que esté separado de otras área s del edificio, o  
 b) Un sistema HVAC que alimente a otras ocupaciones y cumpla con todos los siguientes requisitos:  
 i. También se utilice en la sala de equipos de tecnología de la información,  
 ii. Provea compuertas contra fuego y humo en el punto de ent rada del límite de la sala  
 iii. Ponga en funcionamiento las compuertas ante la activación por parte de las alarmas de detectores 
de humo, por el funcionamiento de los medios de desconexión requeridos en la sección 645 -10 o 
ambos.  
(3) Todos los equipos de tecnología de la información y de comunicaciones que se instalen en la sala 
estén aprobados.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(4) La sala esté ocupada únicamente por y accesible solamente al personal necesario para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnología de la infor mación instalados.  
(5) La sala esté separada de otras ocupaciones por paredes, pisos y techos resistentes al fuego y con 
sus aberturas protegidas.  
(6) Sólo están instalados en la sala, el alambrado y el equipo eléctrico asociado con la operación de la 
sala de equipos de tecnología de la información.  
NOTA:  Sistemas HVAC, de comunicaciones y de monitoreo, tales como: teléfono, sistemas de alarmas de 
fuego, sistemas de seguridad, sistemas de detección de agua y otros equipos de protección son ejemplos  de 
equipos asociados con la operación de las salas de tecnologías de la información.  
645-5. Circuitos de alimentación y cables de interconexión  
a) Conductores de circuitos derivados. Los conductores de los circuitos derivados, que alimenten a una 
o más unidades d e un sistema de equipos de tecnología de la información deben tener una ampacidad no 
menor que 125 por ciento de la carga total conectada.  
b) Cables de alimentación de fuerza.  Se permite que los equipos de tecnología de la información estén 
conectados a un  circuito derivado por un cable de alimentación de fuerza.  
(1) Los cables de alimentación de fuerza no deben ser más largos que 4.50 metros.  
(2) Los cables de fuerza deben ser aprobados y de un tipo permitido para usarse en equipos aprobados 
de tecnología de la información o debe ser construido con cordones flexibles aprobados y con 
enchufe y clavija aprobados y con conectores aprobados del tipo permitido para equipo de tecnología 
de la información.  
(3) Conjunto cordones. Cuando se instalen sobre la superfi cie del suelo deben ser de tipo protegido 
contra daño físico.  
c) Cables de interconexión.  Se permite que unidades separadas de equipos de tecnología de la 
información sean interconectadas entre sí por medio de cables y ensambles de cables aprobados para es e 
propósito. La limitación de 4.50 metros de 645 -5(b) no aplica para los cables de interconexión.  
d) Protección física contra daños.  Cuando estén expuestos, los circuitos de suministro y los cables de 
interconexión deberán protegerse contra daños físicos.  
e) Bajo pisos falsos.  Cuando el área bajo el piso es accesible y las aberturas minimizan la entrada de 
escombros debajo del piso, se permitirá que los cables de fuerza, cables de comunicaciones, cables de 
conexión, cables de conexión, cables de interconexi ón, conexiones con enchufe y clavija y contactos 
asociados con los equipos de tecnología de la información, estén debajo de pisos falsos cuando se cumplan 
las siguientes condiciones:  
(1) Requerimientos para la instalación de los conductores de suministro d e los circuitos 
derivados de bajo del piso falso.  
 (a) Los conductores de alimentación deben estar instalados de acuerdo con los requerimientos del 
Artículo 300 -11. 
 (b) Además de los métodos de cableado de la sección 300 -22(c), también se permiten los sig uientes:  
1) tubo conduit metálico pesado Tipo RMC  
2) tubo conduit rígido de cloruro de polivinilo  
3) tubo conduit metálico semipesado Tipo IMC  
4) tubo conduit metálico ligero Tipo EMT  
5) tubo conduit no metálico Tipo ENT  
6) ductos metálicos  
7) ductos no me tálicos  
8) canalizaciones metálicas superficiales  
9) canalizaciones no metálicas superficiales  
10) tubo conduit metálico flexible  
11) tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos  
12) tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
13) Cable Tipo MI  
14) Cable Tipo MC  
15) Cable Tipo AC  
16) Cajas y envolventes asociadas metálicas y no metálicas  
17) Cables de fuerza y control para charola Tipo TC  
(2) Requerimientos para los cables de suministro eléctrico, cables de datos, cables para 
inter conectar y conductores de puesta a tierra bajo pisos falsos. Se permite instalar bajo pisos 
falsos los siguientes cordones, cables y conductores:  
 1) Los cables de alimentación de los equipos de tecnología de la información de acuerdo con  645-
5(b). 
 2) Ca bles de interconexión dentro de una canalización  
 3) Conductores de puesta a tierra de equipos  
 4) Además del cableado instalado de acuerdo con la sección 725 -135(c) se permitirá instalar los 
cables Tipos CL2R, CL3R, CL2 y CL3 y sustituir cables incluyendo  CMP, CMR, CM,  CMG y LSOH 
instalados de acuerdo con la sección 725 -154(a), bajo pisos falsos.  
 Nota: La figura 725 -154(a) ilustra la jerarquía de sustitución de cables para los cables Clase 2 y 
Clase 3.  
 5) Cables Tipo DP con características de resistencia  al fuego que los hagan adecuados para usarlos 
bajo pisos falsos en salas de equipos de tecnología de la información.  
(3) Requisitos de instalación para cables de fibra óptica bajo un piso falso. Adicionalmente a los 
cables de fibra óptica instalados de ac uerdo con la sección 770 -113(c), se permite la instalación bajo pisos 
falsos de los cables Tipos OFNR, OFCR, OFN, OFC y LSOH.  
f) Aseguramiento en el lugar. No se requiere que se fijen en su lugar los cables de fuerza, cables de 
comunicaciones, cables de co nexión e interconexión, cajas, conectores y contactos asociados, cuando  estén 
aprobados como parte de o para, equipos de tecnología de la información cuando se instalen bajo  pisos 
falsos.  
Nota:  Los requisitos para el aseguramiento de canalizaciones y cable s no aprobados como parte de, o 
para, equipamiento de tecnología de la información se encuentran en la sección 300 -11. 
g) Circuitos de alimentación y cables de interconexión abandonados.  La parte accesible de los 
circuitos de alimentación y de los cables d e interconexión abandonados se deben retirar, a menos que estén 
dentro de una canalización.  
h) Circuitos de alimentación y cables de interconexión instalados e identificados para uso futuro.  
(1) Los circuitos de alimentación y los cables de interconexión i dentificados para uso futuro deben estar 
marcados con una etiqueta con durabilidad suficiente para soportar las condiciones ambientales  del 
lugar.  
(2) Las etiquetas de los circuitos de alimentación y las etiquetas de los cables de interconexión deben 
tener  la siguiente información:  
a. La fecha cuando se identificó para uso futuro.  
b. Fecha de uso prevista.  
c. Información relacionada con el uso futuro previsto.  
645-10. Medios de desconexión. Debe existir un medio de desconexión del suministro de energía para  
todo el equipo electrónico en la sala de equipos de tecnología de la información. o en las zonas designadas 
dentro de esa sala. Debe haber además un medio similar para desconectar el suministro de energía a todos 
los sistemas de calefacción/ventilación/ai re acondicionado exclusivo para sirviendo la sala o en las zonas 
designadas y debe activar el cierre de todas las compuertas contra fuego/humo. Estos medios de desconexión 
deben implementarse como se permite en (a) o en (b) siguientes.  
Excepción:  Las insta laciones que cumplan las disposiciones del Artículo 685.  
a) Controles de desconexión remota  
1) Los controles de desconexión remota deben ser localizados en ubicaciones autorizadas para que en 
caso de fuego sean fácilmente accesibles al personal autorizado y a los cuerpos de emergencia.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
2) Los medios de desconexión remota de la alimentación del equipo electrónico y de los sistemas de 
calefacción/ventilación/aire acondicionado deben estar agrupados e identificados. Se permite un medio único 
que controle a amb os, el sistema de equipo electrónico y el sistema HVAC. Y deben ser controlados desde un 
sitio accesible fácilmente en las principales puertas de salida.  
3) Cuando sean creadas varias zonas dentro de la sala, cada zona debe tener los medios adecuados para 
confinar el fuego y los productos de la combustión dentro de esa zona.  
4) Se permitirán medios adicionales para prevenir la operación accidental de los controles de  desconexión 
remota.  
b) Sistemas de datos de operaciones críticas.  No serán requeridos contr oles de desconexión remota 
para Sistemas de datos operaciones críticas cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:  
(1) Hay un procedimiento establecido y mantenido, para interrumpir la alimentación eléctrica y quitar la 
circulación de aire dentro d e la sala o de la zona.  
(2) Personal calificado está disponible continuamente para asesorar a los cuerpos de emergencia y para 
explicarles de los métodos de desconexión.  
(3) Está instalado en el lugar un sistema de detección de fuego, sensitivo al humo.  
(4) Está instalado un sistema aprobado de supresión de incendios, adecuado para la aplicación en ese 
lugar  
(5) Cables instalados bajo el piso falso, que no sean del alambrado del circuito derivado y los cordones 
de fuerza instalados en cumplimiento con 645 -5(e)(2) o (e)(3), o de acuerdo con la Tabla 645 -
10(b)(5).  
Tabla 645 -10(b)(5) Cables instalados debajo de los pisos elevados  
Tipo de cable  Secciones aplicables  
Circuitos derivados bajo pisos elevados  645-5(e)(1)  
Cables de suministro de equipos de tecnologí a de la 
información  645-5(e)(2)(a), 300 -22(c)  
Cables de control remoto Clase 2 y Clase 3 y PLTC en 
otros espacios utilizados para aire ambiental ( plenums ) 725-135(c) y Tabla 725 -154 
Cables de fibra óptica en otros espacios utilizados para 
aire ambiental (plenums ) 770-113(c) y Tabla 770 -154(a)  
Alambres y cables de comunicaciones, ensambles 
enrutadores de cable y canalizaciones de comunicaciones 
en otros espacios utilizados para aire ambiental ( plenums ) 800-113(c) y Tablas 800 -154(a), (b), y (c)  
Cable coa xial CATV y cables de distribución de radio en 
otros espacios utilizados para aire ambiental ( plenums ) 820-113(c) y Tabla 820 -154(a)  
 
645-11. Sistemas de energía ininterrumpible. Excepto para las instalaciones y construcciones tratadas 
en los incisos (1) o (2) siguientes, los sistemas de energía ininterrumpible instalados dentro de las salas de 
equipos de tecnología de la información, así como sus circuitos de alimentación y de salida, deben cumplir 
con lo establecido en 645 -10. Los medios de desconexión t ambién deben desconectar la carga de las 
baterías.  
(1) Instalaciones que clasifiquen bajo lo previsto en el Artículo 685.  
(2) Las fuentes de poder de 750 voltamperes o menos, derivados de un equipo de energía 
ininterrumpible o de circuitos de baterías inte grados a un equipo electrónico.  
645-14. Puesta a tierra del sistema.  Los sistemas de energía derivados separados deben ser instalados 
de acuerdo con lo establecido en las disposiciones de las Partes A y B del Artículo 250. Los sistemas de 
energía derivados  dentro de un equipo de tecnología de la información que alimentan a sistemas  de 
tecnología de la información a través de contactos o ensambles de cables suministrados como parte de dichos 
equipos, no se deben considerar derivados separados a los fines de  la aplicación de la sección 250 -30. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
645-15. Puesta a tierra y unión de equipos. Todas las partes metálicas expuestas, que no transporten 
corriente eléctrica, de un sistema de tecnología de la información, deben unirse al conductor de puesta a tierra 
de eq uipos de acuerdo con lo indicado en las Partes A, B, C, D y E del Artículo 250 o deben tener doble 
aislamiento. Los sistemas de potencia derivados dentro de un equipo de tecnología de la información listado, 
que alimentan a sistemas de tecnología de la inf ormación a través de contactos o ensambles de cables 
suministrados como parte de dichos equipos, no se deben considerar como circuitos derivados separados con 
el fin de aplicar las disposiciones de 250 -30. Cuando se instalan estructuras de referencia de se ñales, éstas 
se deben unir al conductor de puesta a tierra de equipos proporcionado para el equipo de tecnología de la 
información. Todo electrodo de puesta a tierra auxiliar instalado para un equipo de tecnología de la 
información debe ser instalado de ac uerdo con lo establecido en la sección 250 -54. 
NOTA 1:  El equipo aprobado proporciona la conexión de puesta a tierra requerida de acuerdo con la 
intención del Artículo 250.  
NOTA 2:  Cuando se utilicen contactos del tipo de puesta a tierra aislada, véase 250 --146(d) y 406 -3(d) 
645-16. Marcado. Cada unidad de un sistema de tecnología de la información que vaya a ser alimentada 
por un circuito derivado debe estar provista de una placa de datos con el nombre del fabricante, tensión de 
suministro, frecuencia nomi nal y la máxima carga nominal (A).  
645-17. Unidades de distribución de potencia.  Se permitirá que las unidades de distribución de potencia 
usadas para equipos de tecnología de la información tengan tableros de distribución múltiples dentro de un 
solo gabin ete si la unidad de distribución de potencia es un equipo de utilización aprobado para aplicación en 
tecnologías de la información.  
645-18. Protección contra sobretensiones para sistemas de datos de operaciones críticas. Se 
proporcionará protección contra sobretensiones para sistemas de datos de operaciones críticas.  
645-25. Supervisión de la ingeniería.  Como una alternativa para los cálculos de las cargas del 
alimentador y de la acometida, requeridos en las Partes C y D del Artículo 220, debe permitirse qu e se 
apliquen los cálculos de las cargas del alimentador y de la acometida para cargas nuevas y existentes, si son 
llevados a cabo por personas calificadas y bajo la supervisión de ingenieros.  
645-27. Coordinación selectiva.  Los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los sistemas de 
datos para operaciones críticas deben estar coordinados de manera selectiva con todos los dispositivos de 
protección contra sobrecorriente del lado de alimentación.  
ARTÍCULO 646  
CENTROS DE DATOS MODULARES  
Parte A. Disposiciones generales  
646-1. Alcance.  Este artículo trata sobre los centros de datos modulares.  
Nota:  Los centros de datos modulares incluyen a los equipos de tecnología de la información (ITE, por sus 
siglas en inglés) instalados y a los equipos de sopor te, alimentación y distribución eléctrica, cableado y 
protección, espacio de trabajo, puesta a tierra, sistemas HVAC y similares, ubicados en un envolvente  para 
equipos.  
646-2. Definiciones.  Deben aplicarse las definiciones de la sección 645 -2. A los fines  del presente 
artículo, debe aplicarse la siguiente definición adicional.  
Centro de datos modular (MDC).  Unidades prefabricadas, de 1000 volts nominales o menos, 
compuestas por un envolvente exterior que alberga múltiples estanterías o gabinetes de equipos  de 
tecnología de la información (ITE) (como servidores) y diversos equipos de soporte, tales como equipos  de 
servicio y distribución eléctrica, sistemas HVAC y similares.  
NOTA 1:  En una construcción típica se puede usar un contenedor de envío ISO estánda r u otra estructura 
como envolvente exterior, estanterías o gabinetes de ITE, equipos de entrada de la acometida y componentes 
de distribución de energía eléctrica, almacenamiento de energía, como un UPS y un sistema de enfriamiento 
de aire o líquidos.  Los centros de datos modulares han sido previstos para instalación fija, ya sea en espacios 
interiores o exteriores, según su construcción y resistencia a las condiciones ambientales.  Los MDC pueden 
estar configurados como un sistema todo -en-uno albergado en un solo envolvente para equipos o como un 
sistema en el que los equipos de soporte se alojan en envolventes para equipos separados.  
NOTA 2:  Los centros de datos modulares , según se definen en este artículo se denominan, en algunos 
casos, centros de datos e n contenedores.         (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA 3:  Los envolventes para equipos que albergan solamente equipos de soporte (como equipos para 
HVAC o distribución de energía) que no sean parte de un centro de datos modular no se consideran un centro 
de datos modular, según se define en este artículo.  
646-3. Otros artículos.  Los circuitos y equipos deben cumplir con lo establecido en la sección 646 -3(a) 
hasta (n), según corresponda.  En caso de discrepancia entre los requisitos de otros artículos de esta Norma y 
lo establecido en el Art ículo 646, se deben aplicar los requisitos del Artículo 646.  
(a) Propagación del fuego o de los productos de la combustión.  Deben aplicarse las secciones  300-
21, 770 -26, 800 -26 y 820 -26 a las penetraciones del límite de una sala resistente al fuego, si la  hubiera.  
(b) Alambrado y cableado en otros espacios empleados para aire ambiental ( Plenums ). Las 
siguientes secciones y tablas se aplican para el alambrado y cableado de otros espacios empleados para aire 
ambiental ( plenums ) en el espacio de un centro de datos modulares:  
(1) Métodos de alambrado: 300 -22(c)(1)  
(2) Cables Clase 2, Clase 3 y PLTC: 725 -135(c) y Tabla 760 -154 
(3) Sistema de alarma contra incendio: 760 -53(b)(2), 760 -135(c), y la Tabla 760 -154 
(4) Cables de fibra óptica: 770 -113(c) y la Tabla 770 -154(a)  
(5) Circuitos de comunicación 800 -113(c) y las Tablas 800 -154(a), (b) y (c)  
(6) Sistemas CATV y de distribución de radio: 820 -113(c) y la Tabla  820-154(a).  
NOTA:  Los espacios de trabajo ambientalmente controlados, pasillos y áreas de equipos en un centro de 
datos modulares no se consideran plenums . 
(c) Puesta a tierra.  La puesta a tierra y unión de un MDC deben cumplir con lo establecido en el Artículo 
250. Los componentes de los conductores no portadores de corriente de los cables de fibra óptica d e un MDC 
deben ser puestos a tierra de acuerdo con lo establecido en la sección 770 -114. La puesta a tierra y unión de 
los protectores de redes de comunicación de datos, blindajes de cables y miembros metálicos no portadores 
de corriente de los cables debe n cumplir con lo establecido en la Parte D del Artículo 800.  
(d) Clasificación eléctrica de los circuitos de datos.  La sección 725 -121(a)(4) se debe aplicar  a la 
clasificación eléctrica de los circuitos aprobados de señalización de los equipos de tecnolo gía de la 
información.  Las secciones 725 -139(d)(1) y 800 -133(a)(1)(b) se deben aplicar a la clasificación eléctrica de los 
circuitos Clase 2 y Clase 3 que estén en el mismo cable con los circuitos de comunicaciones.  
(e) Equipos de alarma de incendio.  Las P artes A, B y C del Artículo 760 se deben aplicar a los equipos 
de los sistemas de alarmas de incendio, cables y equipos instalados en un MDC, donde lo hubiera. Solamente 
se permitirá instalar cables aprobados de acuerdo con la Parte D del Artículo 760 y eq uipo de alarma de 
incendio aprobado, en un MDC.  
(f) Ensambles de direccionamiento de cables , cables de comunicaciones, cables, canalizaciones y 
equipos.  Las Partes A, B, C, D y E del Artículo 800 se deben aplicar a los ensambles de direccionamiento de 
cables, cables de comunicaciones, cables, canalizaciones y equipos instalados en un MDC. Solamente se 
permitirá instalar alambres y cables aprobados de acuerdo con 800 -179; ensambles de direccionamiento de 
cables, cables de comunicaciones, cables y canalizacio nes aprobados de acuerdo con 800 -182, y equipos  de 
comunicaciones aprobado de acuerdo con 800 -170, en un MDC.  
NOTA:  Ver Parte A del Artículo 100 para acceder a una definición de equipos de comunicaciones . 
(g) Cables y equipos para sistemas de distribución  de antenas comunales de radio y televisión.  Las 
Partes A, B, C y D del Artículo 820 se deben aplicar a los equipos para sistemas de distribución de antenas 
comunales de radio y televisión instalados en un MDC. Solamente se permitirá instalar cables y equi pos para 
sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión aprobados de acuerdo con 820 -179 y 
equipo CATV aprobado, en un MDC.  
(h) Baterías de acumuladores.  La instalación de las baterías de acumuladores debe cumplir con lo 
establecido en  el Artículo 480.  
Excepción:  Las baterías que sean parte de un equipo aprobado y etiquetado e instalado de acuerdo con 
lo establecido en los requisitos de aprobado.  
(i) Dispositivos de protección contra tensiones transitorias (SPD).  Donde sean provistos, l os 
dispositivos de protección contra tensiones transitorias deben estar aprobados y etiquetados, y se deben 
instalar de acuerdo con lo establecido en el Artículo 285.  
(j) Iluminación.  La iluminación debe ser instalada de acuerdo con lo establecido en el Ar tículo 410.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
(k) Cableado de distribución de potencia y protección del cableado.  El cableado de distribución de 
potencia y la protección del cableado dentro de un MDC debe cumplir con lo establecido en el Artículo 210 
para circuitos derivados.  
(l) Métodos y  materiales de cableado.  
(1) Excepto alguna modificación en contrario en otra sección del presente artículo, los métodos 
y materiales de cableado para distribución de potencia deben cumplir con lo establecido en el Capítulo 
3. El cableado debe ser adecuado  para su uso e instalación y debe estar aprobado y etiquetado.  
Excepción:  Este requisito no debe aplicarse al cableado que sea parte de un equipo aprobado y 
etiquetado.  
(2) No deben permitirse los siguientes métodos de cableado:  
a. Cable con separador inte grado de gas:  Tipo IGS (Artículo 326)  
b. Cableado oculto sobre aisladores de perilla y tubo (Artículo 394)  
c. Cableado sostenido por mensajero (Artículo 396)  
d. Cableado abierto sobre aisladores (Artículo 398)  
e. Conductores a la vista en exteriores de más  de 600 volts (Artículo 399)  
(3) Debe permitirse que para el cableado de áreas situadas debajo de un piso elevado que 
estén construidas y se usen para ventilación, según se describe en la sección 645 -5(e) se apliquen los 
métodos descritos en la sección 645 -5(e) si se cumplen las condiciones de 645 -4. 
(4) La instalación del cableado para circuitos de control remoto, señalización y de potencia 
limitada debe cumplir con lo establecido en la Parte C del Artículo 725.  
(5) La instalación de cables de fibra óptica  debe cumplir con lo establecido en la Parte E del 
Artículo 770.  
(6) Deben permitirse métodos de cableado alternativos, según lo autorizado en el Artículo 645, 
para los MDC, siempre que se cumplan todas las condiciones de la sección 645 -4. 
(m) Equipos de a cometida.  Para un MDC que esté diseñado de manera que pueda ser alimentado por 
un servicio eléctrico separado, el equipo de acometida para el control y protección de los servicios y de su 
instalación debe cumplir con lo establecido en el Artículo 230. El e quipo de acometida y su disposición e 
instalación deben permitir la instalación de los conductores de entrada de la acometida, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 230. El equipo de acometida debe estar aprobado, etiquetado y marcado como 
adecuado para uso como equipo de acometida.  
(n) Medios de desconexión.  Debe suministrarse un medio aprobado para desconectar la energía de 
todos los equipos electrónicos del MDC, de acuerdo con lo establecido en la sección 645 -10. También debe 
haber otro medio apro bado similar que desconecte la energía de todos los sistemas dedicados de HVAC que 
alimentan al MDC y que debe provocar que se cierren todas las compuertas cortahumo/cortafuego exigidas.  
646-4. Requisitos aplicables.  Todos los MDC deben:  
(1) Estar aprobado s y etiquetados y cumplir con lo establ ecido en las secciones 646 -3(n) y 646 -
5 hasta 646 -9, o 
(2) Cumplir con las disposiciones del presente artículo.  
646-5. Datos de la placa de características.  Debe colocarse una placa de características permanente en 
cada envolvente de un equipo de un MDC, que debe estar claramente visible después de su instalación.  La 
placa de características debe incluir la información descrita en las secciones 646 -5(1) hasta (6), según 
corresponda:  
(1) Tensión de alimentación, cantida d de fases, frecuencia y corriente de plena carga.  La 
corriente de plena carga mostrada en la placa de características no debe ser menor que la suma de las 
corrientes de plena carga requeridas para todos los motores y otros equipos que puedan estar 
funcion ando simultáneamente en condiciones normales de uso.  Donde por el tipo inusual de cargas, 
ciclos de trabajo, etc. se requieran conductores sobredimensionados o se permitan conductores de 
menor calibre, la capacidad exigida debe incluirse en la corriente de  plena carga marcada.  Donde deba 
haber más de un circuito de alimentación entrante, en la placa de características debe constar toda la 
información anterior para cada uno de los circuitos.  
NOTA 1:  Ver secciones 430 -22(E) y 430 -26 sobre requisitos de los ci clos de trabajo.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA 2:  Para equipos aprobados, la corriente de plena carga que se muestra en la placa de 
características debe ser la corriente de plena carga promedio máxima, medida, de 15 minutos.  
(2) Para los MDC alimentados por una acometida separada,  el valor nominal de la corriente de 
cortocircuito del equipo de acometida provisto como parte del MDC.  
NOTA:  Este valor nominal puede ser parte de la marca del equipo de acometida.  
(3) Para los MDC alimentados por una acometida separada, si la acometida r equerida conforme 
a lo determinado en las Partes C y D del Artículo 220 es menor que el valor nominal del panel de 
acometida utilizado, la acometida requerida debe ser incluida en la placa de características.  
NOTA:  Se presume que los circuitos derivados qu e alimentan las cargas de los ITE están cargados en un 
80 por ciento del valor nominal del circuito derivado, con un 100 por ciento del ciclo de trabajo.  Como una 
alternativa para los cálculos de las cargas del alimentador y de la acometida, requeridos en las Partes C y D 
del Artículo 220, puede permitirse que se apliquen los cálculos de las cargas del alimentador y de la 
acometida para cargas nuevas, futuras o existentes, si son llevados a cabo por personas calificadas y bajo la 
supervisión de ingenieros.  
(4) Número/s del/los diagrama/s eléctrico/s o número del índice para los planos eléctricos.  
(5) Para envolventes de equipos del MDC que no sean abastecidos por una acometida, circuito 
de alimentadores o derivados separados, una referencia al equipo de pote ncia.  
(6) Nombre o marca comercial del fabricante.  
646-6. Conductores de alimentación y protección contra sobrecorriente  
(a) Calibre.  El calibre del conductor de alimentación debe ser tal que tenga una ampacidad no menor del 
125 por ciento de la corriente  nominal de plena carga.  
NOTA 1:  Ver tablas de ampacidad de 0 -2000 volts del Artículo 310 sobre ampacidad de los conductores 
de 600 volts nominales y menos.  
NOTA 2:  Ver secciones 430 -22(e) y 430 -26 sobre requisitos de los ciclos de trabajo.  
(b) Protección  contra sobrecorriente.  Donde la protección contra sobrecorriente para los conductores de 
alimentación se suministre como parte del MDC, la protección contra sobrecorriente para cada uno de los 
circuitos de alimentación debe cumplir con lo establecido en l as secciones 646 -6(b)(1) hasta (b)(2):  
(1) Equipo de acometida - Protección contra sobrecorriente.  Los conductores de acometida deben 
estar provistos de protección contra sobrecorriente, de acuerdo con lo establecido en las secciones 230 -90 
hasta 230 -95.  
(2) Derivaciones y alimentadores.  Donde la protección contra sobrecorriente para los conductores de 
alimentación sea provista como parte del MDC, según lo permitido en la sección 240 -21, la protección contra 
sobrecorriente debe cumplir con lo siguiente:  
(1) La protección contra sobrecorriente debe consistir en un solo interruptor automático o en un 
conjunto de fusibles.  
(2) El MDC debe estar marcado con la inscripción: "CON PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRECORRIENTE EN LOS TERMINALES DE ALIMENTACIÓN DEL MDC".  
(3) Los conductores de alimentación se deben considerar como alimentadores o derivaciones y 
deben estar provistos de una protección contra sobrecorriente que cumpla con lo establecido en la 
sección 240 -21. 
646-7. Corriente nominal de cortocircuito  
(a) Equipos de acometida.  El equipo de acometida de un MDC que se conecte directamente a una 
acometida debe tener una corriente nominal de cortocircuito no menor que la corriente de falla disponible de la 
acometida.  
(b) MDC conectados a circuitos derivados y alimentadore s. Los centros de datos modulares que se 
conectan a un circuito derivado o a un circuito de alimentadores deben tener una corriente nominal de 
cortocircuito no menor que la corriente de falla disponible del circuito derivado o del alimentador.  La corriente  
nominal de cortocircuito del MDC debe basarse en la corriente nominal de cortocircuito de un MDC aprobado 
y etiquetado o en la corriente nominal de cortocircuito establecida mediante la aplicación de un método 
aprobado.  
Excepción:  Este requisito no se apl ica a los equipos aprobados y etiquetados conectados a circuitos 
derivados ubicados en el interior del envolvente de equipos del MDC.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
(c) MDCs alimentados desde envolventes del sistema del MDC separados.  Los envolventes de los 
equipos del centro de datos m odular, alimentados desde un envolvente del sistema del MDC separado que 
sea parte del sistema específico del MCD deben tener una corriente nominal de cortocircuito coordinada con 
el módulo de alimentación, de acuerdo con lo establecido en 110 -10. 
646-8. Compartimientos de cableado de campo.  Un compartimiento del cableado de campo en el que 
se van a hacer las conexiones de la acometida o del alimentador debe estar fácilmente accesible y debe 
cumplir con lo establecido en las secciones (1) hasta (3), de la s iguiente manera:  
(1) Permitir la conexión de los cables de alimentación después de haberse instalado el MDC  
(2) Permitir que la conexión sea introducida y fácilmente efectuada  
(3) Estar ubicado de manera que las conexiones puedan ser fácilmente inspecciona das 
después de haberse instalado el MDC  
646-9. Cables y cordones de alimentación flexibles para la conexión de los envolventes de lo s 
equipos de un sistema del MDC  
(a) Usos permitidos.  Debe permitirse utilizar cables y cordones de alimentación flexibles pa ra las 
conexiones entre envolventes de equipos de un sistema del MDC, donde no estén sujetos a daños físicos.  
NOTA:  Un ejemplo de uso de cordones de alimentación flexibles para conexiones entre envolventes de 
equipos de un sistema del MDC es la que se hace  entre un envolvente del MCD que contenga solamente 
servidores y otro que contenga equipos de distribución de energía.  
(b) Usos no permitidos.  No deben usarse cables y cordones de alimentación flexibles para la conexión 
con fuentes de energía externas.  
NOT A: Son ejemplos de fuentes de energía externas los servicios eléctricos, los alimentadores y los 
circuitos derivados del establecimiento.  
(c) Aprobado.  Donde se usen cables o cordones de alimentación flexibles, estos deben estar aprobados 
como adecuados pa ra uso extrapesado.  Donde se utilicen en espacios exteriores, los cables y cordones de 
alimentación flexibles también deben estar aprobados como adecuados para lugares mojados y deben ser 
resistentes a la luz del sol.  
(d) Cable de un solo conductor.  Debe p ermitirse el uso de cables de alimentación de un solo conductor 
solamente de calibre 2 AWG o mayor.  
Parte B. Equipos  
646-10. Alimentación y distribución eléctrica.  Los equipos que se utilicen para alimentación y 
distribución eléctrica en un MDC, entre ello s accesorios, dispositivos, luminarias, aparatos, maquinarias y 
similares, deben cumplir con lo establecido en las Partes A y B del Artículo 110.  
646-11. Transformadores de distribución  
a) Transformadores de propiedad de la compañía de electricidad.  No deb e permitirse el uso de 
transformadores de distribución de propiedad de la compañía de electricidad en un MDC.  
b) Transformadores de las instalaciones que no sean de propiedad de la compañía de electricidad.  
Los transformadores de distribución de las instal aciones que no sean de propiedad de la compañía de 
electricidad, instalados en las cercanías de un MDC, deben ser del tipo seco o del tipo de rellenados con un 
medio dieléctrico no combustible.  Dichos transformadores deben instalarse de acuerdo con lo esta blecido en 
los requisitos del Artículo 450. No debe permitirse el uso de transformadores de distribución de las 
instalaciones que no sean de propiedad de la compañía de electricidad en un MDC.  
c) Transformadores de potencia.  Debe permitirse que los transf ormadores de potencia que suministran 
energía solamente al MDC sean instalados en el envolvente de los equipos del MDC.  Debe permitirse que 
sólo transformadores del tipo seco se instalen en el envolvente de los equipos del MDC.  Dichos 
transformadores deben  ser instalados de acuerdo con lo establecido en los requisitos del Artículo 450.  
646-12. Contactos.  Debe haber al menos un tomacorriente auxiliar en dúplex de 125 volts c.a., de 15 ó 20 
amperes de valor nominal en cada una de las áreas de trabajo del MDC,  a fin de facilitar la alimentación de los 
equipos de prueba y medición que podrían ser requeridos durante el mantenimiento y las reparaciones de 
rutina, sin tener que direccionar los cordones de alimentación flexibles a través de vanos de puertas o 
alrede dor de dispositivos de alineación de equipos o similares.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
646-13. Otros equipos eléctricos.  Los equipos eléctricos que sean parte integral del MDC, incluyendo los 
equipos de tecnología de la información, iluminación, control, energía, HVAC (calefacción, ve ntilación y aire 
acondicionado), iluminación de emergencia, circuitos de alarma y similares, deben cumplir con los requisitos 
establecidos para su uso e instalación y deben estar aprobados y etiquetados.  
646-14. Instalación y uso.  Los equipos aprobados y e tiquetados deben ser instalados y utilizados de 
acuerdo con lo establecido en cualquiera de las instrucciones o limitaciones incluidas en la aprobación.  
Parte C. Iluminación  
646-15. Iluminación general.  Debe proporcionarse iluminación en todas las áreas y espacios de trabajo 
que se usen para acceso y salida.  La iluminación debe estar dispuesta de manera que la falla de una sola 
unidad de iluminación no provoque la pérdida total del sistema de iluminación.  
646-16. Iluminación de emergencia.  Las áreas que se  usen para el acceso y salida y para la descarga 
deben estar provistas de iluminación de emergencia.  Los sistemas de iluminación de emergencia deben estar 
conformados por equipos etiquetados, instalados de acuerdo con lo establecido en las instrucciones de l 
fabricante.  
646-17. Circuitos de iluminación de emergencia.  Ningún electrodoméstico o lámpara, que no sean 
aquellos especificados como requeridos para uso de emergencia, deben ser alimentados por los circuitos de 
alimentación de emergencia.  Deben instala rse circuitos derivados que alimenten a la iluminación de 
emergencia para el servicio de las baterías de acumuladores, grupos de generadores, UPS, acometida 
separada, celdas de combustible o equipos unitarios.  Ningún otro equipo debe estar conectado a esto s 
circuitos, a menos que el sistema de iluminación de emergencia incluya un sistema de respaldo donde 
solamente la iluminación sea alimentada por circuitos de baterías en condiciones de falla de la energía.  Todas 
las cajas y envolventes (incluidos interrup tores de transferencia, generadores y paneles de alimentación) para 
circuitos de emergencia deben estar marcados para identificarlos como componentes de un sistema o circuito 
de emergencia.  
Parte D. Espacio de trabajo  
646-18. Generalidades.  El espacio alre dedor de los equipos eléctricos debe cumplir con lo establecido en 
la sección 110 -26. 
646-19. Entrada y salida del espacio de trabajo.  Para equipos de más de 1.8 m de ancho o profundidad, 
debe haber una entrada y una salida del espacio de trabajo requerido  de por lo menos 60 cm de ancho y de 
2.0 m de altura en cada extremo del espacio de trabajo.  La/s puerta/s se deben abrir en la dirección de salida 
y deben tener barras de pánico, placas de presión u otros dispositivos que normalmente llevan pestillos, per o 
que se abren con una presión simple.  Debe permitirse una única entrada y salida desde el espacio de trabajo 
requerido donde se cumpla con alguna de las condiciones establecidas a continuación.  
(1) Egreso sin obstrucciones.  Donde la ubicación permita una vía de recorrido de egreso continua y sin 
obstrucciones, debe permitirse una sola entrada al espacio de trabajo.  
(2) Espacio de trabajo adicional.  Donde la profundidad del espacio de trabajo sea del doble de la 
requerida en la sección 110 -26(a)(1), debe pe rmitirse una sola entrada.  Dicha entrada debe estar ubicada de 
forma tal que la distancia desde el equipo hasta el borde más próximo de la entrada no sea menor que la 
distancia libre mínima que se especifica en la Tabla 110 -26(a)(1) para equipos que funcio nan a esa tensión y 
en esa condición.  
646-20. Espacio de trabajo para los ITE  
a) Circuitos de baja tensión.  No debe requerirse que el espacio de trabajo alrededor de los ITE, donde 
alguna de las partes vivas que puedan estar expuestas durante los servicios  de mantenimiento y reparación 
de rutina funcionen a no más de 30 volts rms, 42 volts pico o de 60 volts de c.c., cumpla con los requisitos 
para espacios de trabajo de la sección 646 -19.  
b) Otros circuitos.  Todas las áreas de los ITE que requieran servici os de mantenimiento y reparación de 
piezas de más de 30 volts rms, 42 volts pico o 60 volts de c.c. deben cumplir con los requisitos para espacios 
de trabajo de la sección 646 -19.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
NOTA 1:  Por ejemplo, compartimientos con cableado de campo para conexiones de alimentación principal 
de c.a., unidades de distribución de energía y similares.  
NOTA 2:  Se presume que los ITE funcionan a tensiones que no excedan de 1000 volts.  
646-21. Áreas de trabajo y espacio de trabajo alrededor de baterías.  El espacio de trabaj o alrededor 
de un sistema de baterías debe cumplir con lo establecido en la sección 110 -26. El espacio libre de trabajo 
debe medirse desde el borde del bastidor de la batería, bastidores, gabinetes o bandejas.  
646-22. Espacio de trabajo para servicios de m antenimiento y reparación de rutina.  El espacio de 
trabajo debe ser provisto para facilitar los servicios de mantenimiento y reparación de rutina (aquellas tareas 
que incluyen operaciones que puedan ser llevadas a cabo por empleados y en las que no se requ iere el 
extensivo despiece de los equipos).  Los servicios de mantenimiento y reparación de rutina deben poder ser 
llevados a cabo sin exponer al trabajador a un riesgo de choque eléctrico o lesiones personales.  
NOTA:  Un ejemplo de dicho mantenimiento de ru tina es la limpieza o reemplazo de un filtro de aire.  
ARTÍCULO 647  
EQUIPOS ELECTRÓNICOS SENSIBLES  
647-1. Alcance  
Este Artículo trata de las instalaciones y alambrado de sistemas derivados separados operando a 120 
volts línea a línea y 60 volts a tierra par a equipo electrónico sensible.  
647-3. Generalidades  
Se debe permitir el uso de un sistema derivado separado de 120 volts, monofásico, 3 hilos con 60 volts en 
cada uno de los dos conductores de fase a un conductor puesta a tierra de equipos, para el propósi to de 
reducir el ruido indeseable en ubicaciones de equipo electrónico sensible, proporcionando las siguientes 
condiciones aplicables:  
(1) El sistema se instale sólo en lugares industriales o comerciales.  
(2) El uso del sistema está restringido a áreas baj o estricta supervisión por personas calificadas.  
(3) Se cumplan todos los requisitos de 647 -4 hasta 647 -8. 
647- 4. Métodos de alambrado  
a) Tableros de alumbrado y control y protección contra sobrecorriente.  Se permitirá el uso estándar 
de tableros de alumb rado y control monofásicos y equipo de distribución con una tensión nominal más alta. El 
sistema debe estar claramente marcado sobre la cara del tablero o en el interior de las puertas del tablero. Se 
debe proporcionar interruptores automáticos de dos polo s de disparo común o una combinación de medios de 
desconexión de fusibles de dos polos, que estén identificados para su utilización a la tensión del sistema, para 
ambos conductores de fase en todos los alimentadores y circuitos derivados. Los circuitos der ivados y 
alimentadores deben tener un medio que desconecte simultáneamente todos los conductores de fase.  
b) Cajas de conexión.  Todas las tapas de las cajas de conexión se deben marcar claramente para indicar 
el tablero de distribución y la tensión del sis tema.  
c) Identificación del conductor.  Los conductores de todos los alimentadores y circuitos derivados 
instalados bajo esta sección se deben identificar como del sistema en todos los empalmes y terminaciones 
mediante color, marcas, etiquetas o medios igua lmente eficaces. El medio de identificación se debe fijar en 
cada tablero de alumbrado y control del circuito derivado y en el medio de desconexión para el edificio.  
d) Caída de tensión.  La caída de tensión en cualquier circuito derivado no debe exceder el  1.5 por ciento. 
La caída combinada de tensión de los conductores del alimentador y del circuito derivado no debe exceder del 
2.5 por ciento.  
1) Equipo fijo.  La caída de tensión en el equipo de alimentación del circuito derivado, conectado utilizando 
los m étodos de alambrado del Capítulo 3, no debe exceder el 1.5 por ciento. La caída combinada de tensión 
de los conductores del alimentador y del circuito derivado no debe exceder el 2.5 por ciento.  
2) Equipo conectado con cordón.  La caída de tensión en los ci rcuitos derivados que alimentan a 
contactos no debe exceder el 1 por ciento. Para los fines de hacer esté cálculo, se debe considerar que la 
carga conectada a la salida del contacto es del 50 por ciento del valor nominal del circuito derivado. La caída 
combinada de tensión de los conductores del alimentador y del circuito derivado no debe exceder el 2.0  por 
ciento.        (Séptima Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA:  El propósito de esta disposición es limitar la caída de tensión a 1.5 por ciento cuando se pueden 
usar cordones portátiles como un medio d e conexión del equipo.  
647-5. Sistemas trifásicos  
Cuando se suministra alimentación trifásica, un sistema derivado separado de 6 fases en “estrella” con 60 
volts a tierra instalado bajo este Artículo, se debe configurar como tres sistemas derivados separad os, 
monofásicos de 120 volts con un total combinado de no más de seis desconectadores.  
647-6. Puesta a tierra  
a) Generalidades.  La derivación central del secundario del transformador del sistema trifilar de 60/120 
volts deben ser puesto a tierra como se in dica en 250 -30. 
b) Conductores de puesta a tierra requeridos.  El equipo de utilización alambrado permanentemente y 
contactos deben ser puestos a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra de equipos tendido con los 
conductores del circuito hasta u na barra conductora de puesta a tierra de equipos, marcada visiblemente con 
la inscripción “Puesta a tierra técnica de equipos” en el tablero de alumbrado y control del circuito derivado de 
origen. La barra conductora de puesta a tierra debe estar conectad a al conductor puesto a tierra en el lado de 
la línea del medio de desconexión del sistema derivado separado. El conductor de puesta a tierra no debe ser 
menor al que se especifica en la Tabla 250 -122 y estar tendido con los conductores del alimentador. No  es 
necesario que la barra conductora de puesta a tierra técnica de equipos esté unida al envolvente del tablero 
de alumbrado y control. Se permitirán otros métodos de puesta a tierra autorizados en otras partes de esta 
NOM, cuando la impedancia de la tray ectoria de retorno de puesta a tierra no excede la impedancia de los 
conductores de puesta a tierra de equipos, dimensionados e instalados de acuerdo con este Artículo.  
NOTA 1: Ver 250 -122 para los requisitos de dimensionamiento del conductor de puesta a t ierra de equipos 
cuando se ajusta el tamaño de los conductores del circuito para compensar por la caída de tensión.  
NOTA 2:  Estos requisitos limitan la impedancia de la trayectoria de falla a tierra cuando sólo se aplican 60 
volts a una condición de falla en lugar de los 120 volts usuales.  
647-7. Contactos  
a) Generalidades.  Cuando se usan contactos como un medio de conexión del equipo, se deben cumplir 
las siguientes condiciones:  
(1) Todos los contactos de 15 y 20 amperes deben tener protección con interrup tor de circuito por falla a 
tierra.  
(2) Todas las tiras, adaptadores, tapas y placas frontales de los contactos deben estar marcados con la 
siguiente inscripción o equivalente:  
ADVERTENCIA – POTENCIA TÉCNICA  
NO CONECTAR A EQUIPO DE ALUMBRADO.  
PARA USO CON EQUIPO ELECTRÓNICO ÚNICAMENTE  
60/120 VOLTS. 1 FASE CORRIENTE ALTERNA  
PROTEGIDO CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA  
(3) Un contacto de 125 volts, monofásico, de 15 ó 20 amperes nominales con uno de sus polos 
portadores de corriente conectado a un  conductor del circuito puesto a tierra se debe ubicar dentro 
de 1.80 metros de todos los contactos de sistemas técnicos de potencia de 15 ó 20 amperes 
nominales, 60/120 volts, instalados permanentemente.  
(4) Todos los contactos de 125 volts usados para po tencia técnica de 60/120 volts deben tener una 
configuración única y estar identificados para el uso con esta clase de sistemas.  
Excepción:  Se permitirán todas las salidas de contactos y clavijas de conexión de 125 volts, monofásicas, 
de 15 ó 20 amperes no minales y que estén identificados para uso con conductores de circuito puestos a tierra, 
en cuartos de máquinas, cuartos de control, cuartos de equipos, bastidores de equipos y otros lugares 
similares restringidos para personal calificado.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)      
b) Contactos de puesta a tierra aislada.  Se permitirán contactos de puesta a tierra aislada, tal como se 
describe en 250 -146(d); sin embargo, el conductor de puesta a tierra de equipos del circuito derivado debe 
estar terminado como se requiere en 647 -6 (b).  
647-8. Equipo  de alumbrado  
El equipo de alumbrado instalado bajo este Artículo con el propósito de reducir el ruido eléctrico que se 
origina en el equipo de alumbrado, se deben cumplir las condiciones siguientes:  
a) Medios de desconexión.  Todas las luminarias conectada s a sistemas derivados separados que 
operan a 60 volts a tierra, y el equipo de control asociado, si lo hay, deben tener un medio de desconexión 
que abra simultáneamente todos los conductores de fase. El medio de desconexión debe estar dentro del 
alcance d e la vista desde la luminaria o debe ser capaz de bloquearse en la posición abierto de acuerdo con 
lo establecido en la sección 110 -25. 
 b) Luminarias.  Todas las luminarias deben instalarse permanentemente y estar aprobadas para su 
conexión a un sistema de rivado separado de 120 volts de línea a línea y 60 volts a tierra.  
c) Casquillo roscado.  Las luminarias instaladas bajo esta sección no deben tener expuesto el casquillo 
roscado de la lámpara.  
ARTÍCULO 650  
ÓRGANOS TUBULARES  
650-1. Alcance. Este Artículo cu bre aquellos circuitos eléctricos y partes operadas eléctricamente de 
órganos tubulares que son empleadas para controlar los teclados de los aparatos de sonido, típicamente 
llamados órganos.  
650-2. Definiciones  
Órgano electrónico.  Instrumento musical que i mita el sonido de un órgano produciendo sonidos 
electrónicamente.  
Órgano.  Instrumento musical que produce sonidos pasando aire presurizado (llamado viento) a través de 
tubos seleccionados con un teclado.  
Aparato de sonido.  La parte de producción de sonido de un órgano incluyendo, pero no limitando a, 
tubos, carillones, campanas, el aire presurizado equipo de producción de viento (soplador), controles 
asociados y equipo de potencia.  
650-3. Otros Artículos  
a) Equipamiento de órganos electrónicos. Las instalac iones de circuitos y equipos deben cumplir con la 
sección 650 -3(a) y (b), según aplique. Cuando los requerimientos de otros artículos de  los Capítulos 1 a 7 de 
esta Norma difieran, los requerimientos de este Artículo 650, se deben aplicar.  
b) Cable de fibr a óptica.  Instalaciones con cables de fibra óptica deb en cumplir con las Partes A y E  del 
Artículo 770.  
650-4. Fuente de energía. La potencia de cd debe ser suministrada por una fuente de alimentación con 
una salida máxima de 30 volts.  
650-5. Puesta a tier ra o doble aislamiento de la fuente de suministro de corriente continua. La 
instalación de la fuente de alimentación debe cumplir con cualquiera de lo siguiente:  
a) La fuente de alimentación debe estar doblemente aislada.  
b) El envolvente metálico de la fu ente de alimentación debe estar unido a la entrada del conductor de 
puesta a tierra de equipos.  
650-6. Conductores. Los conductores deben cumplir con los incisos (a) hasta (d).  
a) Tamaño. El tamaño mínimo de los conductores no debe ser menor que 0.082 mm2 (28 AWG) para 
circuitos de señales electrónicas y tamaño no menor que 0.128 mm2 (26 AWG) para alimentación por válvulas 
electromagnéticas y similares. El conductor común de retorno en alimentaciones electromagnéticas no debe 
ser de tamaño menor que 2.08 mm2 (14 AWG).  
(Continúa en la Octava Sección)