PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 5/26:2019 
 
Página 1 de 11 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO  
PROTOCOLO  DE AN ÁLISIS Y/ O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO  
ELÉCTRICO   
 
 
PROTOCOLO    : PE Nº5/26:2019 
 
FECHA    :  18 de junio  de 201 9 
 
CATEGORIA  : Iluminación  
 
PRODUCTO  : Luminarias nocturnas  montadas en 
enchufes .    
 
NORMA S DE REFERENCIA  : IEC 60598 -2-12:2013-04 Luminarias – Parte 
2-12: Requisitos particulares  - Luminarias 
nocturnas montadas en bases de toma de 
corriente de red . 
 
IEC 60598 -1:2008-04 Luminarias − Parte 1: 
Requisitos generales y ensayos.    
 
UNE -EN 60598 -2-12:2013 Luminarias – 
Parte 2 -12: Requisitos particulares - 
Luminarias nocturnas montadas en bases 
de toma de corriente de red.  
     
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985 del Ministerio de 
Economía, F omento y Reconstrucción.  
 
  D.S. Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  R.E. Nº  xx  de fecha xx.xx.2019 del 
Ministerio de Energía.  
 
APROBADO POR    : R.E. Nº                    de fecha     
 
 
CAPITULO I.- ALCANCE Y CAMPO DE  APLICACIÓN . 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación y requisitos de Seguridad 
para las Luminarias nocturnas montadas en bases de toma de corriente de red  a utilizarse  
con fuentes de luz  eléctricas cuya tensi ón de alimentación qu e no supere  250 V~, 50 Hz, 
de acuerdo al alcance y campo de aplicación de la norma IEC 60598 -2-12:2013. 
 
Este protocolo aplica también a:  
 
- Luminaria nocturna electroluminiscente . 
- Luminaria nocturna con sensor  de luz . 
- Luminaria nocturna con sensor de movimi ento. 
- Luminaria nocturna con interruptor . 
- Luminaria nocturna comandada a distancia ( control remoto)  
- Luminaria nocturna con salida USB  (carga celular) . 
 
Este protocolo no aplicable a:  
 
- Luminarias para vigilancia.  
- Luminarias nocturnas recargable s. 
- Lumi narias nocturnas a pilas.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 5/26:2019 
 
Página 2 de 11 CAPITULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
1.- TABLA A  
 
 
 
 
Notas  Tabla A :  
 
(1) Los artefactos serán ensayados a 220V~ y 50 Hz nominales . 
(2) Este Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el Capítulo   
IV del presente Protocolo . 
(3) CEI 23 -50 o CEI 23 -34 (EN 5007 5) Norma Italiana – Tomacorrientes  y fichas para uso 
doméstico y similar.  
(4) Si el producto incorpora un enchufe macho de configuración diferente a la señalada en las 
Hojas de Normalización S10, S11, S16, S17, SPA11, SPA17, SPB11, SPB17, S30, S31 o S32, 
se d ebe proporcionar junto con el producto el adaptador , el cual debe estar certificado 
mediante el Protocolo PE Nº 3/10. El adaptador debe ser considerado parte del producto, 
realizándose todos los ensayos de este protocolo con el adaptador instalado en el pr oducto . Nº Denominación  Norma  (6) Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Clasificación de la s 
luminarias  
nocturnas 
montadas en bases 
de tomacorriente  
de red  IEC 60598 -2-12 
:2013 12.5 Menor   
2 Marcado  IEC 60598 -2-12 
:2013  12.6 Mayor   
(2) 
3 Construcción  IEC 60598 -2-12 
:2013  12.7 Mayor   
4 Cableado externo e 
interno   IEC 60598 -2-12 
:2013  12.8 Mayor   
5 Disposiciones para 
la puesta a tierra  IEC 60598 -2-12 
:2013  12.9 Mayor   
6 Prote cción contra 
el choque eléctrico  IEC 60598 -2-12 
:2013  12.10 Critico   
7 Resistencia al 
polvo, cuerpos 
sólidos y humedad  IEC 60598 -2-12 
:2013  12.11 Crítico   
8 Resistencia de 
aislación y rigidez 
dieléctrica  IEC 60598 -2-12 
:2013  12.12 Crítico   
9 Líneas de f uga y 
distancias en el 
aire  IEC 60598 -2-12 
:2013  12.13 Mayor   
10 Ensayos de 
endurancia y 
ensayos térmicos  IEC 60598 -2-12 
:2013  12.14 Mayor   
11 Resistencia al 
calor, al fuego y a 
las corrientes 
superficiales  IEC 60598 -2-12 
:2013  12.15 Crítico   
12 Bornes  con tornillo  IEC 60598 -2-12 
:2013  12.16 Mayor   
13 Bornes sin tornillos 
y conexiones 
eléctricas  IEC 60598 -2-12 
:2013  12.17  Mayor   
14 Verificación de las 
dimensiones del 
enchufe de 
alimentación  CEI 23 -50:2008 ó 
CEI 23 -34:1990 
(EN 50075:1990)  Hojas de 
normalización  Crítico  (3) (4) PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 5/26:2019 
 
Página 3 de 11 (5) Los componentes del producto se deben registrar, de acuerdo al formato del Anexo A, cuya 
Tabla A1 formará parte del respectivo Informe de Ensayos de tipo o Seguimiento, según 
corresponda.  
(6) En caso de diferencias entre las normas IEC y UNE -EN, prevalecerá la norma IEC.  
(7) Por cada ensayo destructivo, deberá tomarse una unidad del producto,  adicionalmente al 
tamaño de la muestra establecida para cada Sistema de Certificación en el presente protocolo, 
o la cantidad que establezca la norma respectiva. Las muestras que pueden ser sometidas a 
ensayos que pueden ser destructivos no pueden ser comercializadas.  
 
 
2.- VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD  
 
Adicionalmente, los Organismos de Certificación deberán verificar que los componentes 
siguen siendo los mismos utilizado s en la f abricación del Tipo (ver nota (5 ) de la Tabla A), 
de existir algún cambio de componentes se deben realizar los ensayos que correspondan 
para verificar que el producto sigue estando conforme al Tipo originalmente certificado, de 
lo contrario los pr oductos deben ser rechazados.  
 
Para la realización de la Verificación de Identidad del producto, se deberá considerar una 
muestra unitaria extraída del Seguimiento correspondiente.  
 
 
CAPITULO III.- SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN . 
 
Cualquiera sea el sistema de C ertificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.15, del Artículo 4º, del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, se deberá considerar como familia, aquellos 
productos, que se distinguen po r características técnicas y de diseño similares, de los 
materiales, componentes y para una misma fábrica, país de fabricación , e igualdad en los 
siguientes parámetros:  
a) Potencia  
b) Tipo de lámpara  (neón  
c) Accesorios: sensor, interruptor, control remoto, etc.  
 
El número de modelos a ensayar será:  
a. Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo  
b. Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos  
c. Hasta 20 modelos = 3 modelos diferentes más representativos  
d. Hasta 30 modelos = 4 modelos diferentes más represent ativos  
e. Y así sucesivamente.  
 
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
(SISTEMA 1)  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar  todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presen te Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán a lo menos sobre una muestra unitaria.  
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 5/26:2019 
 
Página 4 de 11 1.1.2  Aprobación o rechazo  
El Tipo no podrá tener defectos .  
 
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1  Aprobación  de Partidas   
Para la aprobación de fabricac ión se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en las cláusulas 12.6, 12.10 , 12.12 , 12.15  y hojas de 
normalización de CEI 23 -50 o CEI 23 -34, indicados  en la TABLA A, del Capí tulo II, 
del presente Protocolo . Sin perjuicio,  y más allá de la inspección visual y 
documental que deben realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir 
al momento de plantearse las solicitudes de seguimiento las respectivas 
declaraciones por parte del importador o fabricante hacia la Superintendenc ia de 
Electricidad y Combustibles, indicando que la producción o partida siguen siendo 
conformes con el tipo aprobado , de acuerd o a lo establecido en el anexo B (Este 
documento será custodiado por el Organismo de Certificación ). No obstante , los 
Organismos  de Certificación mantienen sus responsabilidades como 
administradores del sistema de certificación.  
 
Nota  1.2.1.1 : De no ser presentado el documento descrito en el anexo B, el Organismo de Certificación no podrá 
aceptar la solicitud de certificació n. 
 
1.2.1.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán  dados  por la 
Tabla B.  
 
TABLA B  
Tamaño de la 
partida  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Notas  TABLA B : 
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
 
1.2.2 Rechazo de la muestra tomada en fábrica  o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de fabricación o de importación, 
por ende l a partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicho lote, el fabrican te o importador deberá apli car lo 
establecido en el punto 7.6  de la N orma Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace ; para ello, el Organismo de 
Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda i nspección 
una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el 
total de la partida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalado s en el punto 1.2.1.2, del Capítulo III del presente Protocol o.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 5/26:2019 
 
Página 5 de 11 En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento ), en el Ítem “Otros Antecedentes ”, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando 
las causas del rechazo inicial.    
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificació n procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓ N DEL CONTROL DE CALIDAD DE F ÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
(SISTEMA 2)  
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación d e tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
2.1.1 Número de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán a lo menos sobre una muestra unitaria . 
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos . 
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punt o 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán  dados  por la 
Tabla C. 
 
TABLA C 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tama ño de la 
muestra  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección   
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
 
 
Notas  TABLA C: 
 
(1)  La selección de la muestra deberá ser efectuada de a cuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por par te del fabricante (sistema 2 código 021) o importador (sistema 2 código 022) hacia la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que las producciones siguen siendo conformes con 
el tipo aprobado, de acuerdo a lo establecido en el anexo B (E ste documento será custodiado por el Organismo 
de Certificación). No obstante, los Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como 
administradores del sistema de certificación . 
(4) De no ser presentado el documento descrito en el anexo  B, el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación .     PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 5/26:2019 
 
Página 6 de 11 2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero  
De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de  fabricación , por ende la 
partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante requiriere  volver a 
certificar dicha partida , el fabricante deberá aplica r lo establecido en el punto 7.6  de 
la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , sus mo dificaciones o la disposición que la 
reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga 
en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación seña lados en el punto 2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo.  
En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de manteners e el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la part ida de fabricación , y deberá enviar una copia del informe de rechazo 
a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la 
fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una muestra por familia del producto 
certificado cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo I II, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2  en el artículo 5 del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstruc ción.  El resultado de la auditoría deberá ser 
informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días 
desde la fecha de su realización . 
 
 
 
3 ENSAYO POR LOTES  (SISTEMA 4)  
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra 
extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente Protocolo.   
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuer do a la Tabla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la N orma 
Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos crític os. 
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 5/26:2019 
 
Página 7 de 11 3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo d el lote  
De ser rechazada la muestra obtenida del  lote, por ende el lote representado  por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
aplica r lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007 , sus 
modif icaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalad os en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certifica do de Aprobación , en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto  fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
En caso de mantenerse  el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe . 
 
 
4. ENSAYO DE TIPO,  SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  (SISTEMA 5)  
 
 
4.1 Aprobación de tipo  
 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
4.1.1 Núme ro de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán a lo menos sobre una muestra unitaria . 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos .  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuarán a lo menos dos auditorías anuales al fabricante, segú n lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.   
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a treint a días desde la fecha de su 
realización.  
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 5/26:2019 
 
Página 8 de 11 5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  (SISTEMA 6)  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía , Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente . 
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certi ficación deberán extraer muestras de cada lote o partida, 
de acuerdo a lo señalado en la TABLA D, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla D. 
 
 
TABLA D 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFIC ADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            15  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
16           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
  
Nota  TABLA D: La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
5.3  Rechazo de la muest ra 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus 
modificaci ones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
acep tación señalados en  el punto 5 .2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el re chazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 5/26:2019 
 
Página 9 de 11 CAPITULO IV.- MARCADO  NACIONAL  
 
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá verificar 
que el producto cuente con lo siguiente:  
 
a) Marcado de acuerdo a lo dispuesto en  la cláusula 1 2.6 de la TABLA A, del 
presente protocolo  
b) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto , y cuya constancia 
se debe registrar en el certificado de aproba ción y/o seguimiento . 
c) País de fabricación del producto.  
d) Marcado de Certificación (Sello SEC), de acuerdo a R.E . N°2142, de fecha 
31.10.2012, emitido por esta Superintendencia.  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Cert ificación 
deberá rechazar el producto  
 
 
 
 
RHO /SBP/sbp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 5/26:2019 
 
Página 10 de 11  
 
Anexo A  
 
 
Tabla A.1 Campos para el registro de componentes  
 
Identificador  Componente  Marca  Modelo  Características  
Técnicas  Marca de 
Certificación  
      
      
 
 
Tabla A. 2 Descripción de los Campos:  
 
Identificador  Nombre alfa -numérico que identifica en forma única el componente en 
cada producto, por ejemplo L6001, RW236.  
Componente  Tipo de componente, por ejemplo, Resistencia, Inductor, Fusible, etc.  
Marca  Marca d el componente.  
Modelo  Modelo del componente.  
Características  
Técnicas  Principales características del componente, por ejemplo. Tº, Voltaje, etc.    
Marca de 
Certificación  Tipo de certificación que posee, por  ejemplo UL,VDE,CCC, etc . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 5/26:2019 
 
Página 11 de 11  
 
Anexo B 
 
 
DECLARACIÓN  DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL S OLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº…………… ……. siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------- -------------------------------------------------------  
Nombre y Firma del Represéntate del Importador o Fabricante