ICS27.010
CCSF01
GB17896—202X
代替GB17896-2012、GB19574-2004、GB20053-2015、GB29143-2012
镇流器能效限定值及能效等级
Minimumallowablevaluesofenergyefficiency
andenergyefficiencygradesforballasts
（征求意见稿）
发布中华人民共和国国家标准
202X-XX-XX发布 202X-XX-XX实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会2目次
前言.....................................................................................................................................................3
1范围.................................................................................................................................................4
2规范性引用文件.............................................................................................................................4
3术语和定义.....................................................................................................................................4
4技术要求..........................................................................................................................................4
4.1管形荧光灯用镇流器.............................................................................................................4
4.2单端无极荧光灯用交流电子镇流器...................................................................................10
4.3金属卤化物灯用镇流器.......................................................................................................11
4.4高压钠灯用镇流器...............................................................................................................12
5试验方法.......................................................................................................................................12
5.1管形荧光灯镇流器................................................................................................................12
5.2单端无极荧光灯用交流电子镇流器...................................................................................13
5.3金属卤化物灯和高压钠灯用镇流器...................................................................................13
附录A（规范性）单端无极荧光灯用交流电子镇流器能效试验方法.......................................14
A.1检测电路...............................................................................................................................14
A.2效率计算...............................................................................................................................14
A.3试验条件...............................................................................................................................153前言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》
的规定起草。
本文件代替GB17896-2012《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》、GB29143-2012
《单端无极荧光灯用交流电子镇流器能效限定值及能效等级》、GB20053-2015《金属卤化
物灯用镇流器能效限定值及能效等级》、GB19574-2004《高压钠灯用镇流器能效限定值及
节能评价值》。本文件整合了GB17896-2012、GB29143-2012、GB20053-2015、GB19574-2004
的内容。与GB17896-2012、GB29143-2012、GB20053-2015、GB19574-2004相比，除结构
调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a)删除术语和定义中的“镇流器节能评价值”、“高压钠灯用镇流器节能评价值”、
“高压钠灯用镇流器目标能效限定值”（见GB17896-2012和GB29143-2012的3.3、
GB20053-2015的3.2、GB19574-2004的3.3和3.4）；
b)删除基本要求（见GB17896-2012和GB29143-2012的4、GB20053-2015和GB
19574-2004的4.1）；
c)删除管形荧光灯电子镇流器、单端无极荧光灯用交流电子镇流器、金属卤化物灯用
镇流器、高压钠灯用镇流器节能评价值技术要求（见GB17896-2012和GB
29143-2012的5.4、GB20053-2015的4.4、GB19574-2004的4.3）；
d)删除管形荧光灯镇流器生产过程中效率检验方法、单端无极荧光灯用交流电子镇流
器的能效测试样品抽检方法、金属卤化物灯用镇流器、高压钠灯镇流器检验规则（见
GB17896-2012的6.2、GB29143-2012的6.3、GB20053-2015和GB19574-2004的6）；
e)高压钠灯用镇流器能效评价指标由原“能效因数”改为“镇流器效率”；
本文件由中国国家标准化管理委员会提出并归口。
本文件所代替文件的历次版本发布情况为：
——GB17896，1999年首次发布，2012年第一次修订；
——GB19574，2004年首次发布；
——GB20053，2006年首次发布，2015年第一次修订；
——GB29143，2012年首次发布。GB17896—202X
4镇流器能效限定值及能效等级
1范围
本文件规定了管形荧光灯镇流器、高压钠灯用镇流器、金属卤化物灯用镇流器、单端无
极荧光灯用交流电子镇流器的能效等级、能效限定值及试验方法。
本文件适用于额定电压220V、频率50Hz交流电源供电，额定功率为4-120W的管形
荧光灯用电感镇流器和电子镇流器。本文件不适用于配合非预热启动灯的电子镇流器。
本文件适用于额定电压220V、频率50Hz交流电源供电，额定功率为30-400W的外耦
合单端无极荧光灯用电子镇流器。
本文件适用于额定电压220V、频率50Hz交流电源供电，额定功率为20-1500W的金
属卤化物灯用独立式和内装式电感镇流器、电子镇流器。
本文件适用于额定电压220V、频率50Hz交流电源供电，额定功率为70-1000W的高
压钠灯用独立式和内装式电感镇流器、电子镇流器。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期
的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括
所有的修改单）适用于本文件。
GB/T32483.1灯控制装置的效率要求第1部分：荧光灯控制装置控制装置线路总
输入功率和控制装置效率的测量方法
GB/T32483.2灯控制装置的效率要求第2部分：高压放电灯（荧光灯除外）控制装
置效率的测量方法
GB/T34841无极荧光灯性能要求
QB/T2871单端无极荧光灯用交流电子镇流器
3术语和定义
GB/T32483.1、GB/T32483.2、QB/T2871界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
镇流器能效限定值minimumallowablevalueofenergyefficiencyforballast
在标准规定测试条件下，镇流器效率的最低允许值。
4技术要求
4.1管形荧光灯用镇流器
4.1.1管形荧光灯用电子镇流器能效等级GB17896—202X
54.1.1.1管形荧光灯电子镇流器能效等级分为3级，其中1级能效最高，损耗最低。各等级管
形荧光灯电子镇流器效率不应低于表1的规定。
4.1.1.2调光电子镇流器在25%光输出时，各等级调光电子镇流器的系统输入功率（Pin）
不应高于表2的规定。
4.1.2管形荧光灯用镇流器能效限定值
4.1.2.1管形荧光灯电子镇流器能效限定值为表1中3级。
4.1.2.2调光电子镇流器在25%光输出时，其系统输入功率（Pin）不应高于表2中3级的规
定值。
4.1.2.3管形荧光灯电感镇流器能效限定值为表3中的效率规定值。
表1电子镇流器能效等级
配套灯的类型、规格等信息效率
%
类别和示意图标称功率
W国际代码额定功率
W1级 2级 3级
T8
 15 FD-15-E-G13-26/450 13.5 87.8 84.4 75.0
T8 18 FD-18-E-G13-26/600 16 87.7 84.2 76.2
T8 30 FD-30-E-G13-26/900 24 82.1 77.4 72.7
T8 36 FD-36-E-G13-26/1200 32 91.4 88.9 84.2
T8 38 FD-38-E-G13-26/1050 32 87.7 84.2 80.0
T8 58 FD-58-E-G13-26/1500 50 93.0 90.9 84.7
T8 70 FD-70-E-G13-26/1800 60 90.9 88.2 83.3
TC-L
 18 FSD-18-E-2G11 16 87.7 84.2 76.2
TC-L 24 FSD-24-E-2G11 22 90.7 88.0 81.5
TC-L 36 FSD-36-E-2G11 32 91.4 88.9 84.2
TCF
 18 FSS-18-E-2G10 16 87.7 84.2 76.2
TCF 24 FSS-24-E-2G10 22 90.7 88.0 81.5
TCF 36 FSS-36-E-2G10 32 91.4 88.9 84.2
TC-D/DE
 10FSQ-10-E-G24q=1
FSQ-10-I-G24d=19.5 89.4 86.4 73.1
TC-D/DE 13FSQ-13-E-G24q=1
FSQ-13-I-G24d=112.5 91.7 89.3 78.1
TC-D/DE 18FSQ-18-E-G24q=2
FSQ-18-I-G24d=216.5 89.8 86.8 78.6
TC-D/DE
 26FSQ-26-E-G24q=3
FSQ-26-I-G24d=324 91.4 88.9 82.8
TC-T/TE 13FSM-13-E-GX24q=1
FSM-13-I-GX24d=112.5 91.7 89.3 78.1GB17896—202X
6配套灯的类型、规格等信息效率
%
类别和示意图标称功率
W国际代码额定功率
W1级 2级 3级
TC-T/TE 18FSM-18-E-GX24q=2
FSM-18-I-GX24d=216.5 89.8 86.8 78.6
TC-T/TC-TE 26FSM-26-E-GX24q=3
FSM-26-I-GX24d=324 91.4 88.9 82.8
TC-DD/DDE
 10FSS-10-E-GR10q
FSS-10-L/P/H-GR10q9.5 86.4 82.6 70.4
TC-DD/DDE 16FSS-16-E-GR10q FSS-16-I-GR8
FSS-10-L/P/H-GR10q15 87.0 83.3 75.0
TC-DD/DDE 21FSS-21-E-GR10qFSS-21-I-GR10q
FSS-21-L/P/H-GR10q19.5 89.7 86.7 78.0
TC-DD/DDE
 28FSS-28-E-GR10q FSS-28-I-GR8
FSS-28-L/P/L-GR10q24.5 89.1 86.0 80.3
TC-DD/DDE 38FSS-38-E-GR10q
FSS-38-L/P/L-GR10q34.5 92.0 89.6 85.2
TC
 5FSD-5-I-G23
FSD-5-E-2G75 72.7 66.7 58.8
TC 7FSD-7-I-G23
FSD-7-E-2G76.5 77.6 72.2 65.0
TC 9FSD-9-I-G23
FSD-9-E-2G78 78.0 72.7 66.7
TC 11FSD-11-I-G23
FSD-11-E-2G711 83.0 78.6 73.3
T5
 4 FD-4-E-G5-16/150 3.6 64.9 58.1 50.0
T5 6 FD-6-E-G5-16/225 5.4 71.3 65.1 58.1
T5 8 FD-8-E-G5-16/300 7.5 69.9 63.6 58.6
T5 13 FD-13-E-G5-16/525 12.8 84.2 80.0 75.3
T9-C
 22 FSC-22-E-G10q-29/200 19 89.4 86.4 79.2
T9-C 32 FSC-32-E-G10q-29/300 30 88.9 85.7 81.1
T9-C 40 FSC-40-E-G10q-29/400 32 89.5 86.5 82.1GB17896—202X
7配套灯的类型、规格等信息效率
%
类别和示意图标称功率
W国际代码额定功率
W1级 2级 3级
T2
 6 FDH-6-L/P-W4..3x8..5d-7/220 5 72.7 66.7 58.8
T2 8 FDH-8-L/P-W4..3x8..5d-7/320 7.8 76.5 70.9 65.0
T2 11 FDH-11-L/P-W4..3x8..5d-7/420 10.8 81.8 77.1 72.0
T2 13 FDH-13-L/P-W4..3x8..5d-7/520 13.3 84.7 80.6 76.0
T5-E
 14 FDH-14-G5-L/P-16/550 13.7 84.7 80.6 72.1
T5-E 21 FDH-21-G5-L/P-16/850 20.7 89.3 86.3 79.6
T5-E 24 FDH-24-G5-L/P-16/550 22.5 89.6 86.5 80.4
T5-E 28 FDH-28-G5-L/P-16/1150 27.8 89.8 86.9 81.8
T5-E 35 FDH-35-G5-L/P-16/1450 34.7 91.5 89.0 82.6
T5-E 39 FDH-39-G5-L/P-16/850 38 91.0 88.4 82.6
T5-E 49 FDH-49-G5-L/P-16/1450 49.3 91.6 89.2 84.6
T5-E 54 FDH-54-G5-L/P-16/1150 53.8 92.0 89.7 85.4
T5-E 80 FDH-80-G5-L/P-16/1150 80 93.0 90.9 87.0
T8 16 FDH-16-L/P-G13-26/600 16 87.4 83.2 78.3
T8 23FDH-23-L/P-G13-26/60023 89.2 85.6 80.4
T8 32 FDH-32-L/P-G13-26/1200 32 90.5 87.3 82.0
T8 45 FDH-45-L/P-G13-26/1200 45 91.5 88.7 83.4
T5-C
 22 FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 22.3 88.1 84.8 78.8
T5-C 40 FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 39.9 91.4 88.9 83.3
T5-C 55 FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 55 92.4 90.2 84.6
T5-C 60 FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 60 93.0 90.9 85.7
TC-LE
 40 FSDH-40-L/P-2G11 40 91.4 88.9 83.3
TC-LE 55 FSDH-55-L/P-2G11 55 92.4 90.2 84.6
TC-LE 80 FSDH-80-L/P-2G11 80 93.0 90.9 87.0
TC-TE
 32 FSMH-32-L/P-GX24q=3 32 91.4 88.9 82.1
TC-TE 42 FSMH-42-L/P-GX24q=4 43 93.5 91.5 86.0
TC-TE 57FSM6H-57-L/P-GX24q=5
FSM8H-57-L/P-GX24q=556 91.4 88.9 83.6GB17896—202X
8配套灯的类型、规格等信息效率
%
类别和示意图标称功率
W国际代码额定功率
W1级 2级 3级
TC-TE 70FSM6H-70-L/P-GX24q=6
FSM8H-70-L/P-GX24q=670 93.0 90.9 85.4
TC-TE
 60 FSM6H-60-L/P-2G8=1 63 92.3 90.0 84.0
TC-TE 62 FSM8H-62-L/P-2G8=2 62 92.2 89.9 83.8
TC-TE 82 FSM8H-82-L/P-2G8=2 82 92.4 90.1 83.7
TC-TE 85 FSM6H-85-L/P-2G8=1 87 92.8 90.6 84.5
TC-TE 120 FSM6H-120-L/P-2G8=1
FSM8H-120-L/P-2G8=1122 92.6 90.4 84.7
注1.灯额定功率为相应灯性能标准参数表中规定的灯功率。
注2.多灯镇流器情况下，镇流器的能效要求等同于单灯镇流器，计算时灯的功率取连接该镇流器上灯的功率之
和。
注3.调光电子镇流器各等级效率为其100%光输出时所对应效率。
表2调光电子镇流器25%光输出时各等级系统输入功率上限值
能效等级 系统输入功率（Pin）
1级 0.5PLnom/ηb1
2级 0.5PLnom/ηb2
3级 0.5PLnom/ηb3
注：ηb1为非调光电子镇流器1级能效值；ηb2为非调光电子镇流器2级能效值；ηb3为非调光电子镇流器3级能
效值。
表3电感镇流器能效限定值
配套灯的类型、规格等信息
效率
%
类别和示意图标称功率
W国际代码额定功率
W
T8
 15 FD-15-E-G13-26/450 15 62.0
T8 18 FD-18-E-G13-26/600 18 65.8
T8 30 FD-30-E-G13-26/900 30 75.0
T8 36 FD-36-E-G13-26/1200 36 79.5
T8 38 FD-38-E-G13-26/1050 38.5 80.4
T8 58 FD-58-E-G13-26/1500 58 82.2
T8 70 FD-70-E-G13-26/1800 69.5 83.1
TC-L
 18 FSD-18-E-2G11 18 65.8
TC-L 24 FSD-24-E-2G11 24 71.3
TC-L 36 FSD-36-E-2G11 36 79.5GB17896—202X
9配套灯的类型、规格等信息
效率
%
类别和示意图标称功率
W国际代码额定功率
W
TCF
 18 FSS-18-E-2G10 18 65.8
TCF 24 FSS-24-E-2G10 24 71.3
TCF 36 FSS-36-E-2G10 36 79.5
TC-D/DE
 10FSQ-10-E-G24q=1
FSQ-10-I-G24d=110 59.4
TC-D/DE 13FSQ-13-E-G24q=1
FSQ-13-I-G24d=113 65.0
TC-D/DE 18FSQ-18-E-G24q=2
FSQ-18-I-G24d=218 65.8
TC-D/DE 26FSQ-26-E-G24q=1
FSQ-26-I-G24d=126 72.6
TC-T/TE 13FSM-13-E-GX24q=1
FSM-13-I-GX24d=113 65.0
TC-T/TE 18FSM-18-E-GX24q=2
FSM-18-I-GX24d=218 65.8
TC-T/TC-TE 26FSM-26-E-GX24q=3
FSM-26-I-GX24d=326.5 73.0
TC-DD/DDE
 10FSS-10-E-GR10q
FSS-10-L/P/H-GR10q10.5 60.5
TC-DD/DDE 16FSS-16-E-GR10q
FSS-16-I-GR8
FSS-16-L/P/H-GR10q16 66.1
TC-DD/DDE 21FSS-21-E-GR10q
FSS-21-I-GR8
FSS-21-L/P/L-GR10q21 68.8
TC-DD/DDE
 28FSS-28-E-GR10q
FSS-28-I-GR10q
FSS-28-L/P/L-GR10q28 73.9
TC-DD/DDE 38FSS-38-E-GR10q
FSS-38-L/P/H-GR10q38.5 80.4
TC
 5FSD-5-I-G23
FSD-5-E-2G75.4 41.4GB17896—202X
10配套灯的类型、规格等信息
效率
%
类别和示意图标称功率
W国际代码额定功率
W
TC 7FSD-7-I-G23
FSD-7-E-2G77.1 47.8
TC 9FSD-9-I-G23
FSD-9-E-2G78.7 52.6
TC 11FSD-11-I-G23
FSD-11-E-2G711.8 59.6
T5
 4 FD-4-E-G5-16/150 4.5 37.2
T5 6 FD-6-E-G5-16/225 6 43.8
T5 8 FD-8-E-G5-16/300 7.1 42.7
T5 13 FD-13-E-G5-16/525 13 65.0
T9-C
 22 FSC-22-E-G10q-29/200 22 69.7
T9-C 32 FSC-32-E-G10q-29/300 32 76.0
T9-C 40 FSC-40-E-G10q-29/400 40 79.2
注1：灯额定功率为相应灯性能标准参数表中规定的灯功率。
注2：多灯镇流器情况下，镇流器的能效要求等同于单灯镇流器，计算时灯的功率取连接该镇流器上灯的功率之
和。
4.1.3管形荧光灯用电子镇流器待机功耗
管形荧光灯用电子镇流器的待机功耗不应大于1W。
4.2单端无极荧光灯用交流电子镇流器
4.2.1单端无极荧光灯用交流电子镇流器能效等级
单端无极荧光灯用交流电子镇流器能效等级分为3级，其中1级能效最高，损耗最低。各
等级单端无极荧光灯用交流电子镇流器效率不应低于表1的规定。表中未列出额定功率值的
镇流器，其各等级效率可用线性插值法确定。
4.2.2单端无极荧光灯用交流电子镇流器能效限定值
单端无极荧光灯用交流电子镇流器能效限定值为表4中3级。
表4单端无极荧光灯用交流电子镇流器能效等级
额定功率
W效率（%）
1级 2级 3级
30 93.0 89.7 85.1
40 93.1 89.8 85.2GB17896—202X
1145 93.2 89.9 85.3
48 93.2 90.0 85.4
50 93.3 90.1 85.5
55 93.4 90.2 85.6
70 93.5 90.3 85.7
75 93.6 90.4 85.8
80 93.7 90.5 85.9
85 93.8 90.6 86.1
100 93.9 90.8 86.2
120 94.0 90.9 86.3
125 94.0 91.0 86.4
135 94.1 91.1 86.5
150 94.2 91.2 86.6
165 94.3 91.3 86.7
180 94.4 91.4 86.8
200 94.5 91.5 86.9
220 94.6 91.6 87.0
250 94.7 91.7 87.2
300 94.8 91.8 87.3
400 94.9 91.9 87.4
4.2.3单端无极荧光灯用交流电子镇流器待机功耗
对于具有待机功耗功能的镇流器，1级能效的镇流器待机功耗不应大于1W；2级能效
的镇流器待机功耗不应大于2W；3级能效的镇流器待机功耗不应大于3W。
4.3金属卤化物灯用镇流器
4.3.1金属卤化物灯用镇流器能效等级
金属卤化物灯用镇流器能效等级分为3级,其中1级能效最高，损耗最低。各等级金属
卤化物灯用镇流器效率不应低于表5的规定。表中未列出额定功率值的镇流器，其各等级效
率可用线性插值法确定。
表5金属卤化物灯用镇流器能效等级
额定功率
（W）效率（%）
1级 2级 3级
20 86 79 72
35 88 80 74
50 89 81 76
70 90 83 78
100 90 84 80GB17896—202X
12150 91 86 82
175 92 88 84
250 93 89 86
320 93 90 87
400 94 91 88
1000 95 93 89
1500 96 94 89
4.3.2金属卤化物灯用镇流器能效限定值
金属卤化物灯用镇流器能效限定值为表5中3级。顶峰超前式镇流器的能效限定值为表5
中3级的95%。
4.3.3金属卤化物灯用镇流器待机功耗
带有控制功能的金属卤化物灯用电子镇流器的待机功耗不应大于1.5W。
4.4高压钠灯用镇流器
4.4.1高压钠灯用镇流器能效等级
高压钠灯用镇流器能效等级分为3级,其中1级能效最高，损耗最低。各等级高压钠灯
用镇流器效率不应低于表6的规定。表中未列出额定功率值的镇流器，其各等级效率可用线
性插值法确定。
表6高压钠灯用镇流器能效等级
额定功率
（W）效率（%）
1级 2级 3级
70 90 84 79
100 90 85 81
150 91 87 83
250 93 89 86
400 95 92 88
1000 96 93 89
4.4.2高压钠灯用镇流器能效限定值
高压钠灯用镇流器能效限定值为表6中3级。
4.4.3高压钠灯用镇流器待机功耗
带有控制功能的高压钠灯电子镇流器的待机功耗不应大于1.5W。
5试验方法
5.1管形荧光灯镇流器GB17896—202X
13管形荧光灯镇流器效率的测量和计算以及待机功耗的测量应按照GB/T32483.1中规定
方法进行测试。
5.2单端无极荧光灯用交流电子镇流器
单端无极荧光灯用交流电子镇流器效率的测量和计算以及待机功耗的测量应按照附录
A中规定方法进行测试。
5.3金属卤化物灯和高压钠灯用镇流器
金属卤化物灯和高压钠灯用镇流器效率的测量和计算以及待机功耗的测量应按照GB/T
32483.2中规定方法进行测试。GB17896—202X
14附录A
（规范性）
单端无极荧光灯用交流电子镇流器能效试验方法
A.1检测电路
单端无极荧光灯用交流电子镇流器的能效试验方法应按图A.1中的规定进行。
S1-1
S1-2
V A A V
CH1 CH2S2SFL FLB
PM
标引序号说明：
FLB——无极荧光灯镇流器；
SFL——基准无极荧光灯；
PM——功率计；
S1-1/S1-2——双掷开关；
CH1——测量镇流器输入端CH2——输出端的数字功率计；
V——功率计电压测量回路；
A——功率计电流测量回路；
S2——单掷开关。
图A.1外耦合式无极荧光灯镇流器能效检测电路
A.2效率计算
当无极荧光灯镇流器按图A1电路检测效率时，当灯在启动前S2应处于断路状态，以保
护CH2的电压回路不承受启动脉冲，以免损坏仪表。在额定电压下使镇流器与灯配合工作至
稳定后，闭合S2，分别读取CH1功率计的读数即镇流器-灯输入总功率和CH2功率计的读数
即无极荧光灯功率，按式（A.1）计算出镇流器效率。
??=?Lmeas
?tot.meas……………………（A.1）
式中：
??——被测镇流器效率；
PLmeas.——用被测镇流器测得基准无极荧光灯功率，单位为瓦(W)；GB17896—202X
15Ptot.meas.——测量到的镇流器和灯输入总功率，单位为瓦(W)。
A.3试验条件
A.3.1环境温度
各项试验应在无对流风的室内和20℃～27℃的环境温度下进行。
A.3.2电源电压
A.3.2.1试验电压
当镇流器上标有所采用的电源电压范围时,或镇流器具有几种不同的独立额定电源电压
时,该镇流器任一预定采用的电压均可被选作额定电压。
A.3.2.2电源的稳定性
对于大多数试验，电源电压应稳定保持在额定电压值的±0.5%之内。但是，在实际测
量期间，电压误差应调整到额定电压值的0.2%之内。
A.3.2.3试验电源电压波形
试验电源电压的总谐波含量应不超过3%；谐波含量被定义为各次谐波分量的有效值（r.
m.s.）总和，基波被定义为100%。
A.3.3磁效应
在与受试镇流器的表面相距25㎜的范围之内应不存在任何磁性物体，但另有规定时除
外。
A.3.4基准灯的安装
为了确保基准灯的电特性的一致性，基准灯的位置应按照相应灯的参数表的说明进行安
装。如果灯的参数表未给出安装说明，应将灯水平安装。
建议将灯持久固定在其试验灯座中。
A.3.5基准灯的要求
A.3.5.1在进行测量之前，应使灯达到稳定的工作状态。不应出现电弧打旋或抖动等放电不
稳定的现象。
A.3.5.2当一只已老炼了至少100h的灯与一基准镇流器在附录A所规定的条件下及25℃
(或制造商声称的35℃)的环境温度下一起工作时，当灯的功率、灯端电压或灯的工作电流
与GB/T34841标准给定的相应额定值的差异不超过2.5%，则该灯符合基准灯的要求。
A.3.6连接导线和相对安装位置
试验时受试镇流器和基准灯的相对位置、连接导线长度及导线的走向等应尽可能符合其
预期使用的相对安装位置。
A.3.7仪器的特性GB17896—202X
16测试用仪器的特性应满足一下条件：
a）电压线路
测量灯端电压回路的阻抗应足够高，其分流应不超过灯电流的3%。
b）电流线路
测量灯电流的回路应有足够低的阻抗，其电压降不超过灯电压的2%。
c）有效值的测量
测量仪表应能满足真有效值的测量，并应与灯的工作频率相适应。
应注意测量仪器的对地电容不会干扰受试部件的工作，所受试线路的低电位测量点处于
地电位。