Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       TERCERA SECCION  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES  
RESPUESTA a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM -006-ASEA -2017, Especificaciones y criterios técnicos de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección  al Medio Ambiente para el Diseño, Construcción, Pre -arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de las 
instalaciones terrestres de almacenamiento de Petrolíferos y Petróleo, excepto para Gas Licuado de Petróleo, publicado el 2 d e noviemb re de 2017 . (Continúa de la Segunda  
Sección).  
(Viene de la Segunda Sección)  
1. SECCIÓN/ CAPÍTULO/ ARTÍCULO/ 
PÁRRAFO (EN ORDEN SECUENCIAL).  2. EMISOR DEL 
COMENTARIO  3. PROPUESTA DE 
REDACCIÓN RECIBIDA/ 
COMENTARIO RECIBIDO.  4. JUSTIFICACIÓN RECIBIDA 
A LA PROP UESTA DE 
REDACCIÓN O COMENTARIO.  5. PROCEDE/ NO 
PROCEDE/ 
PROCEDE 
PARCIALMENTE  6. JUSTIFICACIÓN DE PROCEDE/ 
NO PROCEDE/ PROCEDE 
PARCIALMENTE.  7. TEXTO FINAL DE LA 
REGULACIÓN.  
Las instalaciones terrestres de almacenamiento, 
debe integrar como mínimo los ele mentos del 
sistema contra incendio siguientes:        
a) Suministro confiable de agua;        
Debe disponer de una fuente confiable de 
suministro de agua, (cuerpo de agua, río, laguna, 
mar, red municipal, entre otros), que proporcione 
el caudal suficiente para atender los 
requerimientos de atención del riesgo mayor 
durante dos horas continuas o en su defecto, se 
debe instalar un depósito que permita el 
almacenamiento dedicado al servicio contra 
incendio de acuerdo al punto siguiente:        
b) Tanques de al macenamiento de agua contra 
incendio;        
El almacenamiento de agua contra incendio, se 
debe determinar en función del requerimiento 
total de agua que demanda la protección para el 
escenario crítico de la instalación para su 
atención durante dos horas i ninterrumpidas, 
considerando su reposición en menos de ocho 
horas; de no poder darse esta reposición se 
debe considerar la capacidad del tanque de agua 
para la atención durante 4 horas ininterrumpidas.  Asfaltos 
Mesoamericanos 
S.A. de C.V.  Sobre este parti cular, 
consideramos que debe 
utilizarse la norma de 
referencia NFPA -11 tabla 
5.2.5.2.2 y NFPA -13 en la 
sección 7.4.1 entre las cuales 
se puede concluir que el 
requerimiento de agua puede 
estar acotado a 55 minutos 
de operación. Depósitos para 
almacenamien to de agua 
para dos horas continúas de 
maniobra, conllevaría la 
construcción de grandes 
almacenes cuyo costo y 
espacio requerido podrían en 
riesgo del desarrollo de 
proyectos para los 
Regulados.   NO PROCEDE  Debido a que este órgano 
desconcentrado tiene com o principal 
objetivo garantizar la Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y 
protección al medio ambiente, el 
Regulado debe establecer las medidas 
necesarias para hacer frente a las 
emergencias o situaciones de Riesgo 
Crítico o situaciones que puedan 
ocasionar un daño grave a las 
personas o a los bienes y al medio 
ambiente, cuando la magnitud del 
evento lo requiera, por lo anterior, el 
comentario resulta improcedente..   
c) Cobertizo contra incendio;        
Los cobertizos de bombeo, se deben diseñar de 
materiales no combustibles, en áreas libres de 
afectaciones ocasionadas por: explosión, fuego, 
inundación, sismo, entre otros; en los que deben             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   1. SECCIÓN/ CAPÍTULO/ ARTÍCULO/ 
PÁRRAFO (EN ORDEN SECUENCIAL).  2. EMISOR DEL 
COMENTARIO  3. PROPUESTA DE 
REDACCIÓN RECIBIDA/ 
COMENTARIO RECIBIDO.  4. JUSTIFICACIÓN RECIBIDA 
A LA PROP UESTA DE 
REDACCIÓN O COMENTARIO.  5. PROCEDE/ NO 
PROCEDE/ 
PROCEDE 
PARCIALMENTE  6. JUSTIFICACIÓN DE PROCEDE/ 
NO PROCEDE/ PROCEDE 
PARCIALMENTE.  7. TEXTO FINAL DE LA 
REGULACIÓN.  
estar integrados preferentemente, el equipo de 
bombeo para el suministro de agua y espuma.  
d) Sistema de bo mbeo para servicio contra 
incendio;        
 
El Diseño del sistema de bombeo debe 
diseñarse para suministrar el flujo de agua que 
demanda la protección para el escenario crítico 
de la instalación.        
Se debe contar con un sistema de bombeo de 
agua cont ra incendio, constituido por bombas 
centrífugas de alimentación una principal y otra 
de relevo, accionando la primera con un motor 
eléctrico y la segunda con un motor de 
combustión interna. Como alternativa se puede 
configurar el sistema con motores de com bustión 
interna en su totalidad. Se pueden tener dos 
motores eléctricos, prescindiendo del de 
combustión interna en caso de existir planta 
eléctrica de emergencia exclusiva para la 
alimentación del sistema de bombeo de agua 
contra incendios. Se debe contar , 
adicionalmente, con una bomba para mantener 
presurizado todo el sistema.        
El Diseño de la tubería de succión debe ser lo 
más cercano al tanque de almacenamiento de 
agua, tan corto y recto como sea posible para 
reducir la caída de presión.        
Cuando el agua sea succionada directamente de 
la fuente de abastecimiento, el Diseño debe 
incluir cárcamos de filtrado con trampa de sólidos 
y un cárcamo específico para la succión, de tal 
forma que se garantice el gasto de alimentación 
al sistema de bombeo de agua contra incendio.        
El diámetro de las tuberías de succión y de 
descarga debe estar diseñado para conducir el 
150% de la suma del gasto nominal de todas las 
bombas principales en conjunto.        
La tubería de descarga, se debe diseñar de 
mane ra que no se vea afectada por esfuerzos 
producidos por la operación de las bombas y sus 
accesorios, y de diámetros para manejar el flujo 
máximo requerido para atender el evento mayor 
por fuego.        
e) Instrumentación;        
La red contra incendio debe instrumentarse y 
mantenerse empacada con agua, de tal forma 
que se mantenga presurizada, mediante el 
arranque y paro automático de una bomba 
sostenedora de presión (jockey) y el arranque del 
equipo de bombeo principal y de respaldo en 
secuencia de acuerdo a las presiones        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       establecidas en la filosofía de operación del 
arreglo de las bombas, las cuales deben 
accionarse a través de tableros de control por la 
caída de presión ante la apertura de una válvula 
de suministro de agua o agua -espuma.  
 
f) Red de agua contra incendio y equipos de 
aplicación;        
El Diseño de la red contra incendio debe 
conformarse por medio de un anillo periférico, 
con los siguientes componentes: válvulas, 
hidrantes, hidrantes -monitores, válvulas de 
seccionamiento, toma siamesa,  gabinetes para 
manguera, entre otros.        
El diámetro de las tuberías se debe diseñar para 
el suministro del caudal y presión requeridos 
para la atención del escenario del riesgo mayor.        
La red contra incendio debe ser diseñada para 
operar con un a presión mínima de 7 kg/cm2 (100 
psi), la cual se debe mantener en el punto 
hidráulicamente más desfavorable.        
En los sitios en donde durante el año se 
presenten temperaturas amb iente recurrentes 
inferiores a -5°C (23 °F), se deben prever los 
medios  para mantener la temperatura del agua 
libre de congelación en el sistema contra 
incendio por arriba de ésta.        
Las áreas de Recepción, almacenamiento y 
Entrega deben contar con sistemas de 
enfriamiento, los cuales deben diseñarse e 
instalarse cumplie ndo las buenas prácticas de 
ingeniería en contra incendio.        
1) Almacenamiento:        
Los tanques de almacenamiento de Productos, 
deben contar con sistemas de enfriamiento a 
través de anillos como medio principal y con 
sistemas de apoyo para la aplic ación de agua 
mediante monitores o líneas de mangueras de 
acuerdo al Producto almacenado y al Diseño de 
los mismos.  FERMACA  9.3.12.1 Sistema contra 
incendio, 1) Almacenamiento. 
Indica que los tanques de 
almacenamiento de 
productos deben contar con 
sistemas  de enfriamiento a 
través de anillos como medio 
principal.  No es lo más recomendable, ya 
que en algún evento no deseado 
compromete el agua necesaria 
para combatir el evento y es una 
instalación de mantenimiento 
delicado y durante pruebas 
hidrostáticas regu larmente 
pueden afectar la integridad 
mecánica de los equipos 
susceptibles a corrosión. Se 
recomienda modificar a 
recomendación con fundamento 
en análisis de radiación diseño 
de sistema contra incendio por 
un ente acreditado.  
También es importante 
consider ar las opciones 
arrojadas en un análisis de 
riesgo.  
Base de ingeniería del proyecto  PROCEDE 
PARCIALMENTE  Derivado de los comentarios recibidos 
durante el periodo de consulta pública, 
este órgano desconcentrado determinó 
la necesidad de modificar el tipo de  
ingeniería exigida en esta norma de 
Ingeniería de Detalle a Ingeniería 
Básica Extendida. Toda vez que en el 
desarrollo de la Ingeniería Básica 
Extendida se fija el alcance del 
proyecto de manera concreta, es decir, 
se establecen las capacidades, 
caracterí sticas de los productos y 
servicios requeridos en el proyecto, se 
definen los aspectos relacionados con 
el medio ambiente y la seguridad, las 
filosofías operativas y la selección de 
los materiales; lo cual cumple con lo 
solicitado en el Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana en mención. En esta 
etapa también se desarrollan 
entregables, los cuáles serán punto de 
partida para elaborar la Ingeniería de 
Detalle, además de permitir al 
Regulado la planeación en la compra, 
fabricación, construcción y montaje de 
todos los equipos críticos requeridos 
en la etapa de construcción, por lo 
anterior, se modifica el párrafo, ya que 
el Regulado debe establecer las 
medidas necesarias para hacer frente 
a las emergencias o situaciones de Los tanques de almacenamiento de 
Productos, deben contar con anillos 
de enfriamiento por aspersión, 
sistemas de apoyo para la aplicación 
de agua mediante hidrantes -
monitores y líneas de mangueras 
ubicados de acuerdo al Diseño del 
proyecto, y a las recomendaciones 
resultantes del Análisis de Riesgo y 
Análisis de Consecuencias de la 
instalación.  
       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   Riesgo Crítico atendiendo a las 
característ icas de su instalación.  
 
 Asfaltos 
Mesoamericanos 
S.A. de C.V.  El uso de anillos de 
enfriamiento no debe ser 
obligatorio ya que podrían 
resultar es contraproducente  
como se explica a 
continuación:  
1. NFPA -30 esencialmente 
establece que los tanques no 
necesitan ningún sistema de 
extinción de incendios 
cuando cumplen con el 
capítulo 22 y tienen techos 
flotantes.  
2. API -2021 señala que:  
a) Durante un incendio en el 
tanque, normalmente no es 
necesario enfriar los tanques 
adyacentes,  siempre y 
cuando los tanques estén 
separados por NFPA 30.  
b) El uso excesivo del agua 
de enfriamiento, que es 
inevitable con los anillos de 
enfriamiento, sobrecarga los 
sistemas de drenaje, lo  que 
dificulta la lucha contra 
incendios y puede hacer que 
los tanques vacíos floten de 
sus cimientos.  
c) Ha habido casos en que el 
uso excesivo de agua de 
refrigeración ha perturbado 
las “sellos” de  espuma y ha 
obstaculizado los esfuerzos 
de lucha contra incendios.  
3. API -2021A refuerza esta 
posición citando estadísticas. 
Concluye afirmando que los 
sistemas fijos de rociado de 
agua pueden ser 
considerados cuando la 
separación de los tanques no 
cumple con las distancias de 
NFPA -30. 
4. API -2030 especifica qu e 
los sistemas fijos de rociado 
de agua no están 
garantizados y que los 
tanques de almacenamiento 
sobre el suelo no se prestan 
a este tipo de protección. 
API-2030 afirma además que 
la aplicación de agua de 
enfriamiento con mangueras 
y monitores tiene el po tencial 
de ser más eficiente con el 
uso del agua disponible.   PROCEDE 
PARCIALMENTE    
 
En el Diseño del sistema de enfriamiento se 
deben tomar en cuenta los siguientes criterios:        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       clase de líquido, tipo de recipiente y disposición 
del almacenamiento. La apl icación de agua de 
enfriamiento sobre la Envolvente de los tanques, 
debe llevarse a cabo con la densidad de agua 
establecida en la Normatividad nacional e 
internacional vigente aplicable para la Envolvente 
del tanque. En todos los casos, el suministro de 
agua debe ser suficiente para proteger, 
simultáneamente y con la presión adecuada, 
todas las superficies que se requieran de la 
Envolvente del tanque incendiado, más las áreas 
de las Envolventes de los tanques de 
almacenamiento vecinos involucrados directa o 
indirectamente en el incendio más el apoyo de 
monitores o líneas de mangueras.  
2) Recepción y Entrega:        
Las áreas de Recepción y Entrega deben contar 
con sistemas de aspersión de agua -espuma, de 
acuerdo a lo establecido en la Normatividad 
nacional e internacional vigente y aplicable.        
Deben contar al menos con una toma siamesa e 
hidrante -monitor, los cuales deben instalarse en 
el perímetro del área, estos deben proporcionar 
la presión y flujo de agua requeridos de acuerdo 
al Diseño.        
g) Equipo generador y de aplicación de espuma 
contra incendio;        
Para el almacenamiento de líquidos inflamables 
Clases I y líquidos combustibles Clase II, se 
debe diseñar un sistema de protección con 
espuma.      Derivado de los comentarios recibid os 
durante el periodo de consulta pública, 
este órgano desconcentrado determinó 
la necesidad de modificar el tipo de 
ingeniería exigida en esta norma de 
Ingeniería de Detalle a Ingeniería 
Básica Extendida. Toda vez que en el 
desarrollo de la Ingeniería Bás ica 
Extendida se fija el alcance del 
proyecto de manera concreta, es decir, 
se establecen las capacidades, 
características de los productos y 
servicios requeridos en el proyecto, se 
definen los aspectos relacionados con 
el medio ambiente y la seguridad, la s 
filosofías operativas y la selección de 
los materiales; lo cual cumple con lo 
solicitado en el Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana en mención. En esta 
etapa también se desarrollan 
entregables, los cuáles serán punto de 
partida para elaborar la Ingeniería de 
Detalle, además de permitir al 
Regulado la planeación en la compra, 
fabricación, construcción y montaje de 
todos los equipos críticos requeridos 
en la etapa de construcción, por lo 
anterior, se modifica el párrafo, para 
dar claridad técnica.  Para el alm acenamiento de líquidos 
inflamables Clases I y líquidos 
combustibles Clase II, se debe 
diseñar un sistema de protección 
con espuma (mezcla concentrado de 
espuma -agua).  
 
Cada sistema de protección de espuma debe 
diseñarse con base a su dimensión y tipo de 
área a proteger, el tipo de tanque a proteger 
(techo fijo o flotante externo y el escenario de 
riesgo mayor), el tipo de sistema de aplicación 
(fijo y semifijo) y el Producto que se almacena en LIPSA 
INDUSTRIAL  EL CONCEPTO DE 
INYECCION SUB -
SUPERFICIAL DEL PUNTO 
11 EN LA TABLA 7 
CONTRADICE LO 
INDICADO EN EL INCISO  PROCEDE 
PARCIALM ENTE  Para dar claridad técnica y estar 
acorde con la NFPA 11, se elimina la 
tabla 7, además par no establecer 
restricción en las referencias, se 
incluye código BS EN 13565 -2. Cada sistema de protección de 
espuma debe diseñarse con base a 
su dimensión y tip o de área a 
proteger, el tipo de tanque a 
proteger, el tipo de sistema de 
aplicación y el Producto que se       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   el mismo. Las recomendaciones del código 
NFPA 11 vigente, equi valente o aquel que lo 
sustituya, deben seguirse en el Diseño e 
instalación de sistemas de espuma para 
protección de tanques, y para las áreas de 
Recepción, Entrega y bombeo conforme a los 
códigos NFPA 16 y NFPA 30 vigentes, 
equivalentes o aquellos que los  sustituyan.  (g) DEL CAP. 9.3.12 QUE 
HACE REFERENCIA A LAS 
RECOMENDACIONES DEL 
CÓDIGO NFPA 11 VIGENTE 
(EDICION 2016)  almacena en el mismo. Las 
recomendaciones del código NFPA 
11 y/o BS EN 13565 -2, vigentes, 
equivalentes o aquellos que los 
sustituyan, deben seguirse e n el 
Diseño e instalación de sistemas de 
espuma para protección de tanques, 
y para las áreas de Recepción, 
Entrega y bombeo conforme a los 
códigos NFPA 16 y NFPA 30 
vigentes, equivalentes o aquellos 
que los sustituyan.  
Los tanques de almacenamiento que al macenan 
Petrolíferos (excepto Gas Licuado de Petróleo), 
deben estar protegidos con espuma de baja 
expansión, a base de líquido espumante 
Aqueous Film Foming Foam  (AFFF)  con 
dosificación del 3% al 6%, mediante un paquete 
generador de espuma, conectado a la red contra 
incendio de espuma; mientras que los tanques 
que almacenen Productos Oxigenados y Aditivos 
Oxigenantes, debe usarse concentrado 
espumante resistente al alcohol Aqueous Film 
Foming Foam Alcohol Resistent (AR - AFFF) . La 
forma de aplicación debe s er superficial y/o sub -
superficial de acuerdo al tipo de Producto 
almacenado.  HERNAN MUÑIZ 
MOLINA  Los tanques de 
almacenamiento que 
almacenan Petrolíferos 
(excepto Gas Licuado de 
Petróleo), deben estar 
protegidos con espuma de 
baja expansión, a base de 
líquido espumante Aqueous 
Film Foming Foam (AFFF) 
con dosificación del 3% al 
6%, mediante un paquete 
generador de espuma, 
conectado a la red contra 
incendio de espuma; 
mientras que los tanques que 
almacenen Productos 
Oxigenados y Aditivos 
Oxigenantes, debe us arse 
concentrado espumante 
resistente al alcohol Aqueous 
Film Foming Foam Alcohol 
Resistent  (AR - AFFF). "La 
forma de aplicación debe 
ser superficial y/o sub -
superficial de acuerdo al 
tipo de Producto 
almacenado."  (EL ESCRIBIR "y/o" 
CONSIDERO QUE ES 
OPCION AL LA INYECCIÓN 
SUB-SUPERFICIAL.)  PROCEDE  Para dar claridad técnica y estar 
acorde con la NFPA 11, se homologa 
la redacción con el primer párrafo del 
inciso 1) de este Capítulo 
“Almacenamiento”  Los tanques de almacenamiento que 
almacenan Petrolíferos (exce pto 
Gas Licuado de Petróleo), deben 
estar protegidos con espuma de baja 
expansión, a base de líquido 
espumante Aqueous Film Foming 
Foam (AFFF por sus siglas en 
inglés)  con dosificación del 3% al 
6%, mediante un paquete generador 
de espuma, conectado a la r ed 
contra incendio de espuma; mientras 
que los tanques que almacenen 
Productos Oxigenados y Aditivos 
Oxigenantes, debe usarse 
concentrado espumante resistente al 
alcohol Aqueous Film Foming Foam 
Alcohol Resistent (AR – AFFF por 
sus siglas en inglés).  
El s istema de espuma contra incendio debe 
diseñarse con un cabezal de salida y de 
distribución, desde el cual saldrán con líneas 
independientes para aplicación de espuma, de 
manera que puedan ser seccionados, mediante 
válvulas de control, los tanques o áreas q ue 
requieran esta protección.        
 
Para las áreas de bombas, Recepción y Entrega 
de Auto -tanques y/o Carro -tanques, el Diseño de 
la red del sistema de espuma debe contemplar el 
área total de éstas de acuerdo a sus 
dimensiones y deben diseñarse e instala rse un 
sistema de rociadores como medio principal y 
como sistemas de apoyo, los monitores con 
boquilla de espuma e hidrantes con gabinetes de 
mangueras.         Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       1) Almacenamiento:        
Los tanques de almacenamiento, verticales 
deben contar con sistemas d e aplicación de 
espuma a través de cámaras de espuma 
(aplicación superficial), y formadores de alta 
contrapresión, (inyección sub -superficial) de 
acuerdo al tipo de Producto almacenado y al 
Diseño durante la ingeniería.  HERNAN MUÑIZ 
MOLINA  Los tanques de 
almacenamiento, verticales 
deben contar con sistemas 
de aplicación de espuma a 
través de cámaras de 
espuma (aplicación 
superficial), y formadores de 
alta contrapresión (inyección 
sub-superficial)  de acuerdo al 
tipo de Producto almacenado 
y al Diseño durante  la 
ingeniería.  (AQUÍ LA LETRA "y" YA LO 
HACE OBLIGATORIO.  
PERO SE CONTRADICE CON 
LO SEÑALADO EN EL 
PARRAFO ANTERIOR.)  PROCEDE  Para dar claridad técnica, se modifica 
el párrafo, de acuerdo con los 
resultados del análisis de riesgos se 
determinará la mejor forma de proteger 
a los tanques, por lo que podrá contar 
con uno u otro tipo de inyección.  Los tanques de almacenamiento, 
verticales podrán contar con 
sistemas de aplicación de espuma a 
través de cámaras de espuma 
(aplicación superficial), y/o 
formadores de alta contrapresión, 
(inyección sub -superficial) de 
acuerdo con el Diseño, tipo de 
Producto almacenado, Análisis de 
Riesgos y Análisis de 
Consecuencias.  
Asfaltos 
Mesoamericanos 
S.A. de C.V.  El uso de anillos de inyección 
sub-superficial no debe ser 
obligatorio pues es 
redundante con el uso de 
cámaras de espuma. En el 
diseño de protección contra 
incendio debe prevalecer el 
análisis de riesgos que 
determinará la mejor forma 
de proteger los tanques.   PROCEDE 
PARCIALMENTE  Para dar claridad técnica y estar 
acorde con la NFPA 11, se homologa 
la redacción con el tercer párrafo del 
inciso g).   
Los tanques de almacenamiento horizontales 
deben contar con sistemas de aplicación de 
espuma a través de la aplicación de espuma 
mediante monitores o líneas de mangueras.         
2) Recepción y Entrega:        
Las áreas de Recepción y Entrega deben contar 
con sistemas de rocío agua -espuma, y como 
sistema de apoyo la aplicación de espuma 
mediante monitores y líneas de mangueras.        
h) Extintores, y        
Durante el Di seño se debe determinar el tipo de 
agente extintor, capacidad adecuada, ubicación 
e instalación de los extintores fijos y portátiles, 
estos deben cumplir con los requerimientos de 
los Productos manejados en las instalaciones 
terrestres de almacenamiento y sus 
características establecidas de acuerdo a las 
Normas, Códigos y Estándares referidos en el 
contenido Proyecto de Norma Oficial Mexicana.        
i) Sistema de protección contra incendio en 
cuartos cerrados.        
 
En el Diseño del sistema de protección  contra 
incendio en cuartos cerrados, se debe tomar en 
cuenta principalmente la generación de corto 
circuito y altas temperaturas en el cableado y los 
dispositivos complementarios, al operar equipos 
eléctricos y/o electrónicos ahí ubicados, de igual 
manera  se deben considerar las propiedades 
combustibles de los materiales existentes de uso 
común y los utilizados en la construcción de 
estos cuartos.        
En el caso de bodegas y oficinas, estará en 
función del sistema seleccionado a instalar, ya 
sea por roc iadores, gabinetes de mangueras y/o             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   extintores portátiles.  
Este tipo de protección debe cumplir con lo 
establecido en la Normatividad nacional e 
internacional vigente y aplicable en la materia.        
9.3.13 Sistema de detección de humo, gas y 
fuego     Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  8.3.16 Sistema de detección de 
humo, gas y fuego  
El Regulado debe implementar en sus 
instalaciones, un sistema de detección y alarma 
que debe contar como mínimo con detectores de 
humo, gas y fuego para monitorear, alertar, 
suprimir eventos y siniestros causados por fuga 
de gases tóxicos, mezclas explosivas y fuego.  C.E.O MAJA 
Consulting 
Group S.A de 
C.V. El Regulado debe 
implementar en sus 
instalaciones de áreas 
operativas, de 
almacenami ento y 
edificaciones, conforme 
aplique, un sistema de 
detección y alarma que debe 
contar como mínimo con 
detectores de humo, gas y 
fuego para monitorear, 
alertar, suprimir eventos y 
siniestros causados por fuga 
de gases tóxicos, mezclas 
explosivas y fuego,  el 
sistema debe diseñarse de 
acuerdo al código NFPA 72 
vigente, y en específico a los 
requerimientos de integridad 
del cableado es este tipo de 
sistemas que operan bajo el 
principio “energizar para 
disparar”.  Se debe contar con un marco 
normativo en apego  a los 
requerimientos de sistemas de 
alarmas, monitoreo y detección 
de incendio, para poder 
establecer los criterios de diseño 
de este tipo de sistemas y en 
específico al monitoreo de la 
integridad del cableado de estos 
sistemas que operan bajo el 
principi o “energizado para 
disparar”.  PROCEDE  Para dar claridad técnica y estar 
acorde con la NFPA 72, se modifica la 
redacción del párrafo, incorporando las 
especificaciones establecidos en dicho 
código aplicables a los Sistemas que 
hace referencia este numeral.  El Regulado debe implementar en 
sus instalaciones de áreas 
operativas, de almacenamiento y 
edificaciones, conforme aplique, un 
sistema de detección y alarma que 
debe contar como mínimo con 
detectores de humo, gas y fuego 
para monitorear, alertar, suprimir 
eventos y siniestros causados por 
fuga de gases tóxicos, mezclas 
explosivas y fuego, el sistema debe 
diseñarse de acuerdo al código 
NFPA 72 vigente, equivalente o 
aquel que lo sustituya, y en 
específico a los requerimientos de 
integridad del cableado es es te tipo 
de sistemas que operan bajo el 
principio “energizar para disparar”.  
Los elementos de este sistema deben 
corresponder a los que se determinen en la 
ingeniería del proyecto y al Análisis de Riesgos 
de la instalación, contando como mínimo con los 
siguientes elementos:        
a) Detector de humo;        
b) Detector térmico;        
c) Detector de fuego;        
d) Detector de gas combustible;        
e) Detector de gas tóxico;        
f) Alarmas audibles y visibles;        
 
g) Generador de tonos y/o mensaj es;       
h) Altoparlantes (bocinas);        
i) Estaciones manuales de alarma;        
j) Procesadores;        
k) Fuentes de alimentación;        
l) Tarjetas de entrada / salida;        
m) Enlaces de comunicación, y        
n) Software.        
Los detectore s de humo, sistemas de detección 
de gas y fuego, en las áreas específicas 
determinadas, deben estar monitoreando 
permanentemente y en caso de detección deben        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       activar una alarma sonora y visual en el área y 
en el cuarto de control.  
9.3.14 Frentes de ataque  FERMACA  Se sugiere incluir la 
definición de frente de 
ataque   PROCEDE  Para dar claridad técnica, se incluye la 
definición de Frente de ataque en  el 
numeral 4.24, quedando de la 
siguiente manera:  
4.24 Frente de ataque: Acceso a través 
de una calle de  servicio, a fin de 
facilitar las operaciones de contra 
incendio en caso de siniestro, 
contando con accesos como: 
plataformas, rampas, escaleras, 
barandales y pasarelas para el 
personal y equipo portátil contra 
incendio.   
     Se modifica el numeral, aten diendo a 
los comentarios recibidos.  8.3.17 Frentes de ataque  
Los frentes de ataque en las instalaciones 
terrestres de almacenamiento deben diseñarse 
cumpliendo como mínimo con los aspectos 
siguientes:        
a) Análisis de Riesgos y Análisis de 
Consecuenc ias (por radiación de fuego, cantidad 
y tipo de Producto, vientos dominantes, efecto 
dominó por agrupación y distanciamiento entre 
tanques, entre otros);        
b) Diseño de los sistemas fijos de prevención y 
ataque a incendios;        
c) Sistemas de detec ción para mitigación 
temprana de emergencias por fuego;        
d) Accesos para equipo móvil de emergencia;        
e) Acceso por 2 lados del área;        
f) Disponer de ruta de acceso principal y alterna, y        
g) Requerimientos de acceso en función de l as 
capacidades del equipo fijo.        
 
La instalación terrestre de almacenamiento como 
mínimo, deben de contar con los siguientes 
frentes de ataque:      Para dar claridad técnica, se elimina 
este párrafo, así como la tabla 11, 
Debido a que esta tabla indi ca criterios 
para una ingeniería de detalle, y los 
comentarios recibidos durante el 
periodo de consulta pública, este 
órgano desconcentrado determinó la 
necesidad de modificar el tipo de 
ingeniería exigida en esta norma de 
Ingeniería de Detalle a Ingenierí a 
Básica Extendida.  Se elimina.  
Tabla 11. Frentes de Ataque  
Área de 
almacenamiento  
Capacidad del tanque, 
m3 (barriles)  Frentes de ataque  
Menores de 9000.75 
(55000) . 1 
De 9000.75 (55000) y 
menor de 16365 (100000).  2 
Igual o mayor de 16365 3     Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumen to normativo, para dar 
claridad técnica, se elimina la tabla 11, 
Debido a que esta tabla indica criterios 
para una ingeniería de detalle, y los 
comentarios recibidos durante el 
periodo de consulta pública, este 
órgano desconcentrado determinó la 
necesidad de modificar el tipo de 
ingeniería exigida en esta norma de 
Ingeniería de Detalle a Ingeniería 
Básica Extendida.  Se elimina tabla.        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   (100000) y me nor 32730 
(200000).  
Igual o mayor 32730 
(200000).  4 
Área de Recepción / 
Entrega y Casa de 
bombas   
Recepción (sistema de 
descarga y medición).  1 
Entrega (sistema de carga).  1 
Casa de bombas.  1 
 Asfaltos 
Mesoamericanos 
S.A. de C.V.  Es necesario que se defina el 
término “Frente de Ataque” 
como Puestos de Ataque, 
Punto s de atención de 
Incendio o Equipo para 
atención de incendio. La 
forma y cantidad de los 
puntos de atención de 
incendio se diseñarán de 
acuerdo al resultado del 
análisis de riesgos (HAZOP), 
los estándares locales e 
internaciones y serán 
validados por un pe rito de la 
materia. Lo anterior es 
debido a que:  
1. El concepto de “Frente de 
Ataque” no se encuentra 
definido puntualmente en 
la Norma Oficial  
2. El concepto Frentes de 
ataque como tal no existe 
en las normas 
internacionales 
especializadas en la 
protecció n contra incendios 
para los tanques de 
almacenamiento. 
Específicamente, las 
normas internacionales 
NFPA 11, NFPA 14, NFPA 
15, NFPA 16, NFPA 20, 
NFPA 22, NFPA 24, NFPA 
25, NFPA 30 no contienen 
el concepto por lo que no 
pueden emplearse como 
referencia para el caso 
mexicano.   PROCEDE  Para dar claridad técnica, se incluye la 
definición de Frente de ataque en  el 
numeral 4.24, quedando de la 
siguiente manera:  
4.24 Frente de ataque: Acceso a través 
de una calle de servicio, a fin de 
facilitar las operaciones de c ontra 
incendio en caso de siniestro, 
contando con accesos como: 
plataformas, rampas, escaleras, 
barandales y pasarelas para el 
personal y equipo portátil contra 
incendio.   
 
 
  3. La única alusión 
encontrada del concepto es 
la descripción en el 
documento i nterno NRF -
015-PEMEX - 2012 de 
Frentes de ataque en las 
terminales de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), 
descripción que implica que 
por Frente de ataque debe 
entenderse como calles 
aledañas a los tanques de 
almacenamiento . 
4. La problemática de sujetar 
cualquier  diseño de 
almacenamiento, por lo 
que hace al número de 
Frentes de ataque 
dispuestos en la Tabla 11 
de manera aislada, y 
aparentemente 
determinados únicamente 
en función de la capacidad 
de los tanques es la 
siguiente:  
a. La Tabla 11 en la forma en      Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       que está  contenida en la 
NOM intrínsecamente 
implica un conflicto con los 
demás aspectos que 
deben considerarse para 
el diseño de los sistemas 
de almacenamiento y 
específicamente con los 
Frentes de ataque de un 
sistema, toda vez que la 
propia NOM ordena que 
para e l diseño de un 
sistema deben 
considerarse el Análisis de 
Riesgo, el Diseño de los 
Sistemas Fijos, Disponer 
de una Ruta de Acceso 
Principal y Alterna y 
Requerimientos de Acceso 
en Función de las 
Capacidades del Equipo 
Fijo. Es así que establecer 
al una cant idad 
predeterminada de 
“Frentes de Ataque” tienen 
como consecuencia las 
siguientes situaciones 
adversas al diseño de un 
sistema de 
almacenamiento:  
- Redundancia respecto a 
conclusión obtenida a 
través del análisis de 
riesgo, lo cual aumenta 
innecesariament e el costo 
de construcción y  
 
  - Aumentar el riesgo, al 
establecer potenciales 
obstrucciones a los Frentes 
de ataque obtenidos de 
manera cualitativa, a través 
del análisis de riesgos y 
demás  aspectos 
anteriormente 
considerados, es decir, si 
del análi sis se obtuvo la 
necesidad de cierta 
cantidad de accesos e 
instalación de  equipos, 
forzar más Frentes de 
ataque, puede evitar la 
instalación de los equipos 
en los puntos necesarios 
previamente identificados.  
- Reducir la eficiencia en el 
diseño de los tanq ues y en 
general del sistema de 
almacenamiento, debido a 
que el número establecido 
por la Tabla 11 no 
necesariamente cumplirá 
objetivos de eficiencia y 
seguridad que sólo 
pueden concluirse como 
resultado de los estudios 
de Análisis de Riesgo y 
Análisis de Consecuencias           (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   como atinadamente 
señala la NOM.  
b. En este sentido, 
la Tabla 11 no provee un 
beneficio de seguridad ni se 
constituye como una guía 
correcta para el diseño 
seguro y eficiente de un 
sistema de almacenamiento. 
El riesgo para un tanque de 
199,99 9 barriles de 
capacidad y un tanque de 
200,000 barriles es el mismo 
en términos de probabilidad y 
consecuencias, por lo que 
establecer cuantitativamente 
que para el primero se 
requieren como mínimo tres 
Frentes de ataque y cuatro 
Frentes de ataque para el 
segundo, no obedecen a un 
criterio de reducción de 
riesgos. En otras palabras, 
un incremento de 1 barril 
para llegar a 200,000 no 
hacen la diferencia en 
seguridad para aumentar de 
3 a 4 Frentes de ataque.  
 
Acceso para el combate contra incendio:        
La distribución de las instalaciones terrestres de 
almacenamiento, incluyendo el arreglo y 
ubicación de las vías de acceso, pasillos, puertas 
y equipo operativo, deben diseñarse de forma 
que permita al personal y al equipo contra 
incendio ingresar a las instalaciones en cualquier 
área afectada de acuerdo al de acuerdo al 
Análisis de Riesgos y el plan de respuesta a 
emergencias identificados en el Sistema de 
Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio 
Ambiente autoriza do por la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
certeza técnica y jurídica se modifica el 
párrafo.  La distribución  de las instalaciones, 
incluyendo el arreglo y ubicación de 
las vías de acceso, pasillos, puertas 
y equipo operativo, deben diseñarse 
de forma que permita al personal y 
al equipo contra incendio ingresar a 
las instalaciones en cualquier área 
afectada de ac uerdo con el Análisis 
de Riesgos y al plan de respuesta a 
emergencias de la instalación.  
     Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
certeza técnica y jurídica se modifica el 
párrafo.  La distribución de las instalaciones , 
incluyendo el arreglo y ubicación de 
las vías de acceso, pasillos, puertas 
y equipo operativo, deben diseñarse 
de forma que permita al personal y 
al equipo contra incendio ingresar a 
las instalaciones en cualquier área 
afectada de acuerdo con el Análisis  
de Riesgos y al plan de respuesta a 
emergencias de la instalación.  
9.3.15 Sistema de Protección Ambiental      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  8.3.18  Sistema de Protección 
Ambiental  
El Regulado debe dar estricto cumplimien to a las 
Leyes, Reglamentos y Proyecto de Normas 
Oficiales Mexicanas, así como adoptar las 
mejores prácticas nacionales e internacionales 
en materia de Protección Ambiental en los 
siguientes aspectos:        
a) Aire;        
b) Agua;         Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       c) Suelo, subsue lo, manto acuífero, y        
d) Residuos peligrosos.        
9.3.16 Aire      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  8.3.19  Aire 
Para controlar los Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV’s) emitidos durante las 
operaciones de Recepción , almacenamiento y 
Entrega de Productos, el Regulado debe cumplir 
la Normatividad ambiental nacional vigente e 
instalar la infraestructura de acuerdo a las 
disposiciones del Apéndice A del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, así como 
mejores práct icas internacionales, códigos y 
estándares.        
9.3.17 Agua      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  8.3.20 Agua  
El Regulado, debe indicar en su Diseño que las 
descargas de aguas residuales a suelo, 
subsuelo, manto acuífero y  bienes nacionales 
deben cumplir con los límites máximos 
permisibles establecidos en la Normatividad 
nacional vigente.        
 
La instalación terrestre de almacenamiento, debe 
contar con un control de descarga de aguas 
residuales y pluviales con previo tra tamiento, 
autorización y permiso.        
9.3.18 Suelo, subsuelo y mantos acuíferos      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  8.3.21 Suelo, subsuelo y mantos 
acuíferos  
En el Diseño, el Regulado debe especificar las 
medidas necesar ias para prevenir la 
contaminación del suelo, subsuelo y mantos 
acuíferos, en caso de derrame de Producto a 
través de:        
a) Protección anticorrosiva (recubrimientos y/o 
protección catódica), que evite la pérdida de 
contención por fugas y derrames, ent re otros, e        
b) Instalar sistemas y equipos de protección 
secundaria (geo -membrana en fondo de tanques 
verticales y tanques horizontales de doble pared 
y/o mayor espesor de placa, y su respectivo 
monitoreo) de los equipos.        
9.3.19 Residuos peli grosos      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  8.3.22 Residuos peligrosos  
En el Diseño de la instalación terrestre de 
almacenamiento, el Regulado debe disponer de 
un área exclusiva para confinamiento temporal 
de residuos peligr osos, tales como; aceite usado, 
estopa, entre otros.        
En los procesos relacionados con la limpieza y 
Mantenimiento de instalaciones, debe prever el 
tratamiento y disposición final de los residuos de 
acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Normas 
Oficiales  Mexicanas vigentes.      Se modifica la redacción a efecto de 
establecer esta obligación conforme a 
la legislación vigente y aplicable.  En los procesos relacionados con la 
limpieza y Mantenimiento de las 
instalaciones, debe preverse el 
manejo integral de los residuos de 
acuerdo con las Leyes, Reglamentos 
y Normas Oficiales Mexicanas 
vigentes.  
9.4 Dictamen de Diseño      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  8.4 Dictamen de Diseño  
El Regulado debe obtener un Dictamen de 
Diseño de una Unidad de Verificación, en el que 
conste que la Ingeniería de detalle de las 
instalaciones nuevas, ampliadas o con 
modificaciones al proceso, se realizó conforme a 
lo establecido en el presente Proyecto de Norma Asfaltos 
Mesoamericano s 
S.A. de C.V.  El dictamen mencionado se 
está solicitando para la 
obtención del permiso 
constructivo, sin embargo, la 
Ingeniería de Detalle como 
su nombre lo indica, refleja  PROCEDE  Este órgano desconcentrado dete rminó 
la necesidad de modificar el tipo de 
ingeniería exigida en esta norma de 
Ingeniería de Detalle a Ingeniería 
Básica Extendida. Toda vez que en el 
desarrollo de la Ingeniería Básica El Regulado debe obtener un 
Dictamen de Diseñ o de una Unidad 
de Verificación acreditada, y 
aprobada en el que conste que la 
Ingeniería de Básica Extendida de 
las instalaciones nuevas, ampliadas       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   Oficial Mexicana.  los pormenores para 
alcanzar la construcción de la 
obra e incluye listado de 
prove edores y órdenes de 
compras entre otros. 
Desarrollar la Ingeniería de 
Detalle para un proyecto que 
apenas se encuentra en 
proceso de aprobación por 
parte de la autoridad, 
conlleva a un exceso de 
costos y tiempos debido a los 
reprocesos que serán 
necesarios  como 
consecuencia de las 
revisiones del proyecto. 
Nuestra sugerencia es que 
se mantenga como requisito 
la entrega de la “Ingeniería 
Básica Extendida” que es lo 
usual en cualquier proceso 
de aprobación de proyectos.  Extendida se fija el alcance del 
proyecto de manera concreta, es decir , 
se establecen las capacidades, 
características de los productos y 
servicios requeridos en el proyecto, se 
definen los aspectos relacionados con 
el medio ambiente y la seguridad, las 
filosofías operativas y la selección de 
los materiales; lo cual cumple c on lo 
solicitado en el Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana en mención. En esta 
etapa también se desarrollan 
entregables, los cuáles serán punto de 
partida para elaborar la Ingeniería de 
Detalle, además de permitir al 
Regulado la planeación en la compra, 
fabricación, construcción y montaje de 
todos los equipos críticos requeridos 
en la etapa de construcción, por lo 
anterior, se modifican los párrafos para 
establecer el requisito para obtener el 
Dictamen de diseño.  o con modificaciones al proceso, se 
realizó conforme a lo establecido en 
la presente Norma Oficial Mexicana . 
El Regulado debe conservar y tener 
disponible en sus instalaciones, el 
Dictamen de Diseño durante el Ciclo 
de vida de la instalación terrestre de 
almacenamiento, para cuando dicha 
información sea requerida por la 
Agencia.  
 
 
El Regulado debe conservar y tener disponible 
en sus instalaciones, en formato físico o medio 
digital, el Dictamen de Diseño durante el Ciclo de 
vida de la instalación terrestre de 
almacenamiento, para cuando dicha información 
sea requerida por la Agencia.        
10. Construcción  GLOB E-
MEX/2623/17  Capítulo 10, No se incluye lo 
referente al Dictamen de 
Verificación de la etapa de 
construcción. Lo cual 
consideramos es un faltante 
muy importante, ya que es 
fundamental asegurar 
durante la Etapa de 
Construcción la calidad de 
los trabajos y que la Unidad 
de Verificación realice visitas 
al sitio durante toda la etapa 
de construcción para 
constatar que la construcción 
se realiza conforme a lo 
indicado en los planos 
aprobados por la ingeniería, 
y que todo el control de 
calidad se está realizando  de 
una manera adecuada. 
Como experiencia negativa 
en este sentido, se tiene lo 
que sucedió con el terremoto 
del pasado 19 de Septiembre 
de 2017, en donde muchos 
de los edificios nuevos que 
colapsaron fueron 
construidos de manera muy 
diferente a lo estipul ado en 
los planos de ingeniería 
aprobados por el DRO y en 
muchos casos la calidad de 
los materiales fue deficiente.  
Como dato adicional, el costo 
de los trabajos de 
Verificación de la Etapa de 
Construcción por una Unidad 
de Verificación para una 
Terminal d e Almacenamiento 
rondan alrededor de 
únicamente el 3% del costo 
total de la obra y el beneficio 
a la seguridad de la 
instalación es enorme,  NO PROCEDE  Debido a que la Agencia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente, 
considera a la Construcción como: la 
etapa donde se ejecutan actividades y 
obras, a través de diferentes 
especialidades, para erigir las 
instalaciones definidas en el Diseño y 
como: Dictamen el documento que 
emite una Unidad de Verificación 
acreditada, y aprobada, en el cual se 
establece el resultado de la verificación 
del cump limiento de obligaciones que 
el Regulado debe cumplir, es algo 
complejo el solicitar este tipo de 
verificación ya que habría etapas que 
no podrían ser verificables, además de 
que el contratar una UV, le traería 
excesivos costos al Regulado, porque 
se neces ita un grupo multidisciplinario 
para ello en el tiempo que dure la 
construcción.  
Por lo anterior, la Agencia requiere el 
Dictamen de Pre -arranque, en el que 
conste que la Construcción y los 
equipos son acordes al presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana , a 
la ingeniería de detalle, a las 
modificaciones incorporadas en dicha 
ingeniería durante la Construcción; 
además de que las recomendaciones 
tipo A del Pre -arranque fueron 
resueltas satisfactoriamente, con lo 
que se asegura que la instalación 
presenta se guridad al personal, medio 
ambiente y público en general.    Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       ¿Cuánto costarían los costos 
de remediación de un 
siniestro mayor en una 
instalación de este tipo? y 
¿Lo que costarí a en vidas 
humanas?  
Considerando lo anterior esta 
actividad no representa un 
costo oneroso al 
permisionario y si garantiza 
una calidad de la 
construcción de la obra y una 
seguridad al personal, medio 
ambiente y público en 
general, por lo que se 
observa sea  incluida en los 
alcances del Capítulo 1O del 
este Proyecto de Norma.  
 
Las instalaciones terrestres de almacenamiento, 
sus áreas de Recepción, almacenamiento y 
Entrega de Productos por ducto, Auto -tanque, 
Carro -tanque y/o Buque -tanque, debe 
construirse en estricto a pego a la ingeniería en 
su edición Aprobada para Construcción (APC).      Este órgano desconcentrado determinó 
la necesidad de modificar el tipo de 
ingeniería exigida en esta norma de 
Ingeniería de Detalle a Ingeniería 
Básica Extendida. Toda vez que en el 
desarrollo de la Ingeniería Básica 
Extendida se fija el alcance del 
proyecto de manera concreta, es decir, 
se establecen las capacidades, 
características de los productos y 
servicios requeridos en el proyecto, se 
definen los aspectos relacionados con 
el med io ambiente y la seguridad, las 
filosofías operativas y la selección de 
los materiales; lo cual cumple con lo 
solicitado en el Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana en mención. En esta 
etapa también se desarrollan 
entregables, los cuáles serán punto de 
partid a para elaborar la Ingeniería de 
Detalle, además de permitir al 
Regulado la planeación en la compra, 
fabricación, construcción y montaje de 
todos los equipos críticos requeridos 
en la etapa de construcción, por lo 
anterior, se modifica el párrafo para 
establecer el requisito para la siguiente 
etapa del proyecto.  Las instalaciones terrestres de 
almacenamiento, sus áreas de 
Recepción, almacenamiento y 
Entrega de Productos por ducto, 
Auto-tanque, Carro -tanque y/o 
Buque -tanque, debe construirse en 
estricto apeg o a la ingeniería de 
detalle en su edición Aprobada para 
Construcción (APC).  
El programa de ejecución del proyecto debe 
estar basado en las bases de Diseño, planos de 
la Ingeniería de detalle en su edición Aprobada 
Para Construcción (APC), memorias de cál culo, 
especificaciones técnicas de materiales, equipos 
e instrumentos, listas de materiales, Análisis de 
Riesgos, normatividad aplicable y condiciones 
del sitio de la obra.       El programa de ejecución del 
proyecto debe estar basado en las 
bases de Diseño , planos de la 
Ingeniería de detalle en su edición 
Aprobada Para Construcción (APC), 
memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas de 
materiales, equipos e instrumentos, 
listas de materiales, Análisis de 
Riesgos elaborado con la ingeniería 
en APC, normati vidad aplicable y 
condiciones del sitio de la obra.  
Se debe contar con procedimientos para 
inspección de la procura y la fabricación de los 
equipos críticos y accesorios; así como los 
procedimientos de construcción, inspección y 
prueba revisados y aprobad os.       
Se debe contar con personal técnico capacitado, 
experimentado y donde aplique certificado 
(equipos críticos tales como: tanques de 
almacenamiento y su cimentación, bombas de 
proceso, sistemas contra incendio, equipo             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   eléctrico, sistemas de instru mentación y control y 
sistemas de gas y fuego, soldadura)  en cada una 
de las especialidades requeridas por el proyecto, 
sobre todo en el conocimiento de la filosofía de 
operación y control del proyecto correspondiente 
para la ejecución de pruebas y de 
comi sionamiento de los sistemas y la 
infraestructura correspondiente para supervisar 
la fabricación e instalación de equipos, paquetes 
de equipos y materiales. Todos estos 
documentos deben tener claramente 
establecidos los criterios de aceptación y 
rechazo.  
 
Se debe establecer el plan de r espuesta a 
emergencias y los procedimientos 
correspondientes con base al Análisis de 
Riesgos, que forma parte del Sistema de 
Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio 
Ambiente aut orizado por la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. En esta fase 
del proyecto, para atender cada emergencia 
identificada, entre los que se encuentran 
recursos humanos capacitados y en su caso 
certificados para atender las emergencias, 
servicios médicos, equipamiento, rutas de 
evacuación, medios de comunicación, una 
organización con responsabilidad y autoridad 
definida para responder y controlar la 
emergencia, entre otros.      Al llevar a cabo l a revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
certeza técnica y jurídica se elimina el 
párrafo.  Se elimina.  
Se deben implementar los procedimientos 
escritos para la ejecución de actividades de alto 
riesgo, como son los trabajos en altura, espaci os 
confinados, manejo de materiales y residuos 
peligrosos, bloqueo de fuentes de energía, 
trabajos de excavaciones, trabajos submarinos, 
manejo de cargas e izaje de personal, trabajos 
de corte y soldadura o cualquier otra actividad de 
riesgo detectada en e l Análisis de Riesgos.        
Cuando haya necesidad de efectuar un cambio 
durante la Construcción a lo establecido en los 
planos de Ingeniería de detalle Aprobados Para 
Construcción, se debe de aplicar el 
procedimiento de Administración del Cambio, en 
el que se fundamente técnicamente el cambio, 
se deben consideren los impactos en la 
seguridad industrial, la seguridad operativa y 
protección al medio ambiente, modificaciones a 
procedimientos, actualización de la 
documentación del proyecto, capacitación del 
personal y los requisitos de autorización del 
cambio, incluyendo el cierre de recomendaciones 
emitidas durante la Administración del Cambio. 
Todo lo anterior debe quedar documentado en el 
libro de proyecto.        
Personal del Regulado o del Contratista deb erá 
dar seguimiento a fin de que se cumplan los 
trabajos preparativos de embarque y puesta en 
sitio de la obra, de conformidad con las        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       recomendaciones que los fabricantes 
proporcionen para que los materiales y equipos 
lleguen al sitio de la obra con todas sus 
certificaciones de calidad, pruebas, manuales de 
instalación, operación, mantenimiento, partes de 
repuesto, debidamente almacenados previo a su 
instalación.  
 
También verificarán, utilizando los 
procedimientos de supervisión aplicables a las 
actividades de construcción en cada 
especialidad, que los trabajos de obra civil, 
tuberías, mecánica, eléctrico, instrumentación, 
etc., cumplan con lo establecido en un 
procedimiento de supervisión, y respetando las 
medidas de seguridad establecidas para 
prote cción del personal y del medio ambiente, 
elaborando los informes correspondientes.        
El Regulado y su Contratista deben contar con el 
programa detallado de las pruebas de aceptación 
en fábrica y en sitio de todos los equipos, 
material y sistemas a pro bar. Así mismo con 
personal capacitado en la supervisión de las 
etapas de precomisionamiento, comisionamiento 
y puesta en operación, que incluyan seguridad 
industrial, de seguridad operativa y de protección 
al medio ambiente.        
Las instalaciones terre stres de almacenamiento, 
deben ser construidas de acuerdo a lo 
contemplado en el Capítulo 9 “Diseño”, además 
de cumplir como mínimo con lo siguiente:        
a) Mecánica de suelos (hidrología, sismo, viento, 
estudios de resistividad del terreno, etc.);        
b) Topografía del lugar;        
c) Clasificación de áreas peligrosas, y        
d) Requisitos específicos del proyecto.        
10.1. Almacenamiento      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.1 Almacenamiento  
El área de almace namiento debe ser construida 
con las dimensiones de acuerdo al Diseño y 
cumplir con los distanciamientos mínimos entre 
los tanques de almacenamiento y entre los 
elementos o equipos que integran la instalación, 
conforme a lo establecido en el Capítulo 8. 
Distanciamiento del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana.      Se modifica la referencia numérica al 
Capítulo “Distanciamientos” atendiendo 
a los comentarios recibidos.  El área de almacenamiento debe ser 
construida con las dimensiones de 
acuerdo con el  Diseño y cumplir con 
los distanciamientos mínimos entre 
los tanques de almacenamiento y 
entre los elementos o equipos que 
integran la instalación, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 7. 
“Distanciamientos” de la presente 
Norma Oficial Mexicana.  
La ci mentación de los tanques se construirá 
conforme a los planos estructurales y las 
recomendaciones de la mecánica de suelos de 
acuerdo al proyecto de Diseño.        
Las cimentaciones de los Tanques atmosféricos 
verticales, deberá realizarse con base al estud io 
de mecánica de suelos y sus recomendaciones, 
así como las decisiones colegiadas 
(estructuristas, etc.), al peso muerto del tanque a 
soportar y el peso de agua a contener al 100% 
de su capacidad, características de los sismos y             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   vientos dominantes, así co mo un factor de 
seguridad en función de las Normas de 
construcción vigentes.  
 
La base sobre la que descansará el fondo del 
tanque se debe construir como mínimo 0.30 m 
(0.98 pies) arriba de la superficie del nivel de 
piso terminado del dique de conte nción, 
considerando una pendiente del 2% o drenaje 
que permita mantener seco el exterior de las 
placas del fondo del tanque.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
certeza técnica y jurídica se elimina el 
párrafo de e ste numeral, y se incluye 
en el numeral 9.1.2 Cimentación y 
diques de contención.  Se elimina.  
El espesor mínimo del anillo de cimentación o 
muro anular será de 0.30 m (0.98 pies) y la 
distancia de centro a centro igual al diámetro 
nominal del tanque.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica se elimina este párrafo 
de este numeral, y se incluye en el 
numeral 9.1.2 Cimentación y diques de 
contención.  Se elimina.  
En el caso de suelos con baja capacidad de  
carga, la cimentación será por medio de pilas o 
pilotes rematando con una losa de concreto 
sobre la que se desplantará la base de 
cimentación del cuerpo del tanque. Para el caso 
de suelos con arcillas de alta plasticidad se 
utilizará el método de precarga  del terreno.  FERMACA  10.1 Almacenamiento; 
párrafo 6. Especificación de 
cimentación según tipos de 
suelo.  Este limita otros tipos de 
cimentaciones. Se recomienda 
que el diseño sea aprobado por 
Ingeniero Civil acreditado.  
Base de Ingeniería del proyecto  PRO CEDE  Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se modifica la 
redacción del párrafo, no limitando 
otros tipos de cimentaciones.  La especificación de la cimentación 
debe estar acorde al tipo de suelo 
sobre l a que se desplantará la base 
de cimentación del cuerpo del 
tanque.   
Asfaltos 
Mesoamericanos 
S.A. de C.V.  No se deben limitar los 
métodos de mejora de suelos 
a un solo método, sino invitar 
a desarrollar la técnica que 
mejor proporcione la 
estabilidad nece saria para 
los tanques y proporcione la 
mejor solución de 
costo/beneficio considerando 
el análisis de riesgos.   PROCEDE    
La Construcción de tanques debe estar en 
concordancia con el Diseño de la instalación 
terrestre de almacenamiento y de acuerdo al 
código API 650 vigente, equivalente o aquel que 
lo sustituya.        
Todos los tanques de almacenamiento deben ser 
identificados en función de los grados y tipos de 
peligros asociados a ellos, los Productos 
almacenados se deben clasificar, por su grado 
de rie sgo y de acuerdo a su hoja de datos de 
seguridad (MSDS o equivalente) del Producto a 
almacenar, en cumplimiento con lo establecido 
en la Normatividad nacional e internacional 
vigente aplicable.        
10.1.1. Tanques superficiales confinados      Se modific a el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.1.1 Tanques superficiales 
confinados  
La Construcción de estos tanques deben cumplir 
los requerimientos de los Códigos NFPA 30, UL 
58, UL 1316 y UL 1746 vigentes, equivalentes o 
aquellos que los susti tuyan, contando con 
certificado UL, ULC, o cualquier otra certificación 
equivalente o superior.        
  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       Los tanques de almacenamiento superficiales 
confinados se colocarán en bóvedas sobre el 
nivel de piso terminado, en terreno natural 
previamente compacta do; las bóvedas se 
pueden construir con muros de concreto armado, 
mampostería de piedra braza o de tabique, así 
como piso y tapa losa de concreto armado.  FERMACA  10.1.1 Tanques superficiales 
confinados; párrafo 2. Indica 
que las bóvedas para los 
tanques de  almacenamiento 
superficiales confinados 
deberán tener el piso y tapa 
losa de concreto armado.  Se sugiere incluir la opción “o” 
materiales impermeables". Ya 
que existen  otros materiales 
que protegen la integridad de la 
infraestructura que además 
pueden evi tar degradación de 
los aceros por contacto directo 
con el concreto.  
SPCC, Base de Ingeniería del 
proyecto.  PROCEDE  Para dar claridad técnica y oportunidad 
de utilizar otros tipos de materiales en 
el diseño y construcción del proyecto, 
se incluye “materiale s impermeables”.  Los tanques de almacenamiento 
superficiales confinados se 
colocarán en bóvedas sobre el nivel 
de piso terminado, en terreno natural 
previamente compactado; las 
bóvedas se pueden construir con 
muros de concreto armado, 
mampostería de piedra  braza o de 
tabique, así como piso y tapa losa 
de concreto armado o de materiales 
impermeables.  
Los tanques superficiales confinados estarán 
colocados sobre bases de concreto armado o 
acero estructural y quedarán confinados en 
gravilla, granzón, arenilla o cualquier material 
que no sea susceptible a desmoronarse con 
facilidad y permita compactar eficientemente el 
relleno de la bóveda. Se debe evitar que este 
material altere la coraza secundaria del tanque.        
10.1.2. Tanques verticales      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.1.1.1 Tanques verticales  
En los tanques verticales se pueden instalar las 
siguientes medidas de contención:      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, se modifica la 
redacción  del párrafo para dar claridad 
técnica.  En los tanques verticales se debe 
instalar una o la combinación de las 
siguientes medidas de contención::  
a) Goemembrana entre la base de cimentación 
del tanque y el fondo del mismo;  FERMACA  10.1.2. Tanques vertical es 
Instalación de 
geomembranas entre la base 
de cimentación del tanque y 
el fondo de tanques.  Se sugiere indicar que la 
geomembrana es una de opción 
para lograr la impermeabilidad, 
sin embargo, existen otras 
alternativas además de las 
geomembranas.  
NFPA 30 . PROCEDE  Se realiza la corrección de escritura en 
la palabra “geomembrana”. Además, 
para dar claridad técnica y oportunidad 
de utilizar otros tipos de materiales en 
el diseño y construcción del proyecto, 
se complementa el párrafo.  a) Geomembrana entre la base de 
cimentación del tanque y el fondo 
del mismo, u otro tipo de material 
que cumpla la función de 
impermeabilidad requerida de 
acuerdo con la normatividad 
nacional e internacional aplicable y 
vigente;  
b) Doble Fondo;        
c) Protección Catódica de acuerdo al código API 
652 vigente, equivalente o aquel que lo sustituya;        
d) Recubrimiento Interno sobre la placa del fondo 
de acuerdo al código API 651 vigente, 
equivalente o aquel que lo sustituya, e        
e) Incrementar el espesor de la placa de acuerdo 
al historial de corrosión.        
Todas estas medidas alternas para mitigar fugas 
potenciales por falla o deterioro de la integridad 
mecánica del tanque, las cuales queda bajo la 
responsabilidad del propietario su instalación de 
acuerdo al diseño del almacenamiento.  FERMACA  10.1.2 Tanques verticales. “ 
..Quedaá bajo la 
responsabilidad del 
propiertario".  Modificar por Queda.  
Error gramatical.  PROCEDE 
PARCIALEMNTE  Se corrige el error gramatical, además 
para dar claridad técnica se modifica la 
redacci ón del párrafo.  Todas estas medidas alternas, para 
mitigar fugas potenciales por falla o 
deterioro de la integridad mecánica 
del tanque, quedan bajo la 
responsabilidad del Regulado.  
Los tanques de techo fijo deben contar con 
sistema de venteo, mediante v álvulas de presión -
vacío.        
En el caso de que los tanques que lleven 
membrana flotante interna no es necesario la 
válvula de presión -vacío, son necesarios los 
venteos.        
 
Los espesores de las placas de los techos 
deberán cumplir con las especifi caciones 
señaladas en el código API 650 vigente,             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   equivalente o aquel que lo sustituya, mismas que 
estarán en función de su diámetro o capacidad 
de almacenamiento. Las placas de los techos 
cónicos soportados, no deben fijarse a los 
elementos de soporte. Tod a soldadura para 
Construcción de tanques verticales atmosféricos, 
debe realizarse utilizando lo establecido en la 
última edición del código API 650 vigente, 
equivalente o aquel que lo sustituya.  
10.1.3. Tanques horizontales      Se modifica el numer al, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.1.1.2 Tanques horizontales  
Los tanques horizontales superficiales se 
instalarán sobre silletas de concreto armado, 
mampostería o de acero estructural recubiertas 
de materiales anticorrosivos.        
Para la de terminación de la resistencia de la 
cimentación, se debe considerar como mínimo el 
peso muerto del tanque más el peso del agua al 
100% de la capacidad.        
Los tanques horizontales cilíndricos se deben 
construir de acuerdo al código ANSI UL 142 
vigente,  equivalente o aquel que lo sustituya, 
para que operen a presiones desde la 
atmosférica hasta una presión manométrica 0.07 
kgf/cm2 (1.0 psig) y deben limitarse a una presión 
manométrica de 0.18 kgf/cm2 (2.5 psig) bajo 
condiciones de venteo de emergencia.        
10.1.4. Tanques subterráneos      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.1.1.2.1 Tanques subterráneos  
La excavación y tipo de la fosa se realizará 
conforme a los resultados del estudio de 
mecánica de suelos.        
Cuando la fosa que aloja los tanques no sea de 
concreto armado y/o mampostería, se deben 
estabilizar los taludes de la fosa mediante la 
instalación de mallas geotextiles de poliéster 
para evitar la contaminación del material de 
relleno de la fosa.        
Se deben  proteger las construcciones 
adyacentes a la fosa donde se colocarán los 
tanques. La distancia entre la colindancia del 
predio adyacente y el límite de la excavación 
para la fosa será de por lo menos 1.50 m (4.92 
pies).      Al llevar a cabo la revisión int egral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medida en metros (m).  Se deben proteger las 
construcciones adyacentes a la fosa 
donde se col ocarán los tanques. La 
distancia entre la colindancia del 
predio adyacente y el límite de la 
excavación para la fosa será de por 
lo menos 1.50 m.  
Para la instalación de tanques subterráneos, se 
debe cumplir con las especificaciones técnicas 
que se señalan  en el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.        
 
Los tanques subterráneos, se localizarán con 
respecto a las bases o cimentación de éstos, de 
tal forma que no haya interferencias dañinas 
entre sí con los bulbos de presión, así como, la 
considera ción de distancias para la instalación 
del sistema de detección de fugas y colindancias 
de predios adyacentes.         Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       La distancia de cualquier parte del tanque a la 
pared más cercana de cualquier sótano o 
excavación, estará definida por el cálculo 
estruct ural realizado, con base en las 
recomendaciones de cimentaciones que se 
indiquen en el estudio de mecánica de suelos.        
La colocación de tanques se debe hacer 
conforme a las especificaciones y 
recomendaciones del fabricante.        
Para la estabilidad  del conjunto fosa -tanque de 
almacenamiento, la colocación de los tanques 
debe ser con base en las recomendaciones del 
estudio de mecánica de suelos y con el resultado 
del cálculo estructural avalado por el especialista 
del área.        
Los tanques subterr áneos serán cubiertos con el 
material de relleno (gravilla, granzón, arena 
inerte u otro material recomendado por el 
fabricante del tanque), hasta el lecho bajo la losa 
tapa de la fosa de tanques, o bien con material 
tepetate; tomando en cuenta que el cálc ulo de la 
losa tapa no transmita cargas a los tanques, y en 
su colado se dejará una flecha para que absorba 
el asentamiento normal de la misma.        
Cuando los tanques estén en áreas expuestas al 
tránsito vehicular, se les protegerá con una 
profundidad m ínima de 0.80 m (2.62 pies) del 
nivel de piso terminado al lomo de tanque. 
Cuando no estén en áreas expuestas al tránsito 
vehicular, la profundidad, debe ser por lo menos 
de 0.50 m (1.64 pies) a la misma referencia. La 
profundidad mínima podrá tener una to lerancia 
de ± 5%.      Al llevar a cabo la revisión integ ral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medida en metros (m).  Cuando los tanqu es estén en áreas 
expuestas al tránsito vehicular, se 
les protegerá con una profundidad 
mínima de 0.80 m del nivel de piso 
terminado al lomo de tanque. 
Cuando no estén en áreas 
expuestas al tránsito vehicular, la 
profundidad, debe ser por lo menos 
de 0.50 m a la misma referencia. La 
profundidad mínima podrá tener una 
tolerancia de ± 5%.  
La profundidad máxima del tanque medida desde 
el nivel de piso terminado al lomo del mismo no 
excederá de 2.00 m (6.56 pies) y la presión en el 
fondo del tanque de 0.70 kgf /cm2 (10.01 psig), se 
consultará al fabricante para que determine si se 
requiere colocar refuerzos al tanque.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema Ge neral 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medida en metros (m).  La profundidad máxima del tanque 
medida desde el nivel de piso 
terminado al lomo del mismo no 
excederá de 2.00 m y la presión en 
el fondo del tanque de 0.70 kgf/cm2 
(10.01 psig), s e consultará al 
fabricante para que determine si se 
requiere colocar refuerzos al tanque.  
Al concluir la colocación de los tanques de 
almacenamiento, se verificará su profundidad 
real. Considerando las diferencias que existan, la 
profundidad no será menor  a 0.45 m (1.48 pies) 
en áreas sin circulación vehicular y 0.70 m (2.30 
pies) en áreas de circulación vehicular; ni 
superior a 2.20 m (7.22 pies).      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde  con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medida en metros (m).  Al concluir la colocación de los 
tanques de almacenamiento, se 
verificará su profundidad real. 
Considerando las diferencias que 
existan, la pro fundidad no será 
menor a 0.45 m en áreas sin 
circulación vehicular y 0.70 m en 
áreas de circulación vehicular; ni 
superior a 2.20 m.  
 
Dentro de la fosa donde se alojen los tanques se 
dejarán 0.60 m (1.97 pies) del corte del terreno al 
paño del tanque y en tre tanques, cuando se 
coloquen en la misma excavación.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medida en metros (m).  Dentro de la fosa donde se alojen 
los tanques se dejarán 0.60 m del 
corte del terreno al paño del tanque 
y entre tanques, cuando se coloquen 
en la misma excavación.  
Adicionalmente, para la colocación del tanque se 
tomarán en cuenta l os siguientes factores:        
a) Todas las tuberías que converjan al tanque, 
deben tener una pendiente de 1% hacia el             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   mismo;  
b) La cama de gravilla u otro material de relleno 
autorizado a colocarse en el fondo de la fosa 
donde descansarán los tanqu es, no será menor 
a 0.30 m (0.98 pies) de espesor;      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medi da en metros (m).  b) La cama de gravilla u otro 
material de relleno autorizado a 
colocarse en el fondo de la fosa 
donde descansarán los tanques, no 
será menor a 0.30 m de espesor;  
c) El diámetro del tanque a instalar;        
d) En todos los casos, la pro fundidad estará 
medida a partir del nivel de piso terminado hasta 
el lomo del tanque incluyendo el espesor de la 
losa de concreto del propio piso, y        
e) La profundidad de los lomos de todos los 
tanques ubicados en la misma fosa debe ser la 
misma.        
De acuerdo a las características del terreno, se 
determinará el tipo de anclaje y relleno que se 
requiera para sujetar los tanques en fosa seca o 
fosa húmeda.        
Cuando no se construya fosa de concreto, 
tabique o mampostería, los anclajes se harán 
sobre vigas o “muertos” de concreto, los cuales 
se localizarán a los lados del tanque 0.30 m 
(0.98 pies) fuera de la “proyección” a todo lo 
largo del tanque y hasta sobresalir 0.30 m (0.98 
pies) en ambas direcciones.      Al llevar a cabo la revisión integr al del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medida en metros (m).  Cuando no se construya fosa de 
concreto, tabique o mampostería, los 
ancla jes se harán sobre vigas o 
“muertos” de concreto, los cuales se 
localizarán a los lados del tanque 
0.30 m fuera de la “proyección” a 
todo lo largo del tanque y hasta 
sobresalir 0.30 m (0.98 pies) en 
ambas direcciones.  
Una viga o “muerto” de concreto puede  ser 
utilizado para sujetar dos tanques, colocando 
puntos de anclaje independientes para cada 
tanque y calculando previamente el esfuerzo de 
flotación.        
En caso de requerirse, en el piso del fondo de la 
fosa se construirá un cárcamo de bombeo, de tal  
manera que en ese punto se concentre el agua 
que por alguna causa llegue a estar dentro de la 
fosa.        
Las bocatomas de llenado y recuperación de 
vapores, se localizarán fuera de edificios y en 
una zona libre de cualquier fuente de ignición y a 
no men os de 1.50 m (4.92 pies) de cualquier 
apertura de los edificios.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medida en metros (m).  Las bocatomas de llenado y 
recuperación de vapores, se 
localizarán fuera de edificios y en 
una zona libre de cualquier fuente de 
ignición y a no menos de 1.50 m de 
cualquier apertura de los edificios.  
 
10.1.5. Cimentación y diques de contención      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.1.2  Cimentación y diques de 
contención  
La construcción de la cimentación y diques de 
contención debe apegarse a las especificaciones 
de las bases del Diseño, Ingeni ería básica y de 
detalle, con las dimensiones, materiales y 
resistencias indicados, de acuerdo a lo 
especificado en el código API 650 vigente, 
equivalente o aquel que lo sustituya.      Derivado de los comentarios recibidos 
durante el periodo de consulta pú blica, 
este órgano desconcentrado determino 
la necesidad de modificar el tipo de 
ingeniería de Detalle exigida en esta 
norma por la Ingeniería Básica 
Extendida. Ya que el desarrollo de la 
ingeniería básica extendida se fija el 
alcance del proyecto de maner a 
concreta, se establecen las 
capacidades, las características de los La base sobre la que descansará el 
fondo del tanque se debe construir 
como mínimo 0.30 m arriba de la 
superficie del nivel de piso terminado 
del dique de contención, 
considerando una pendiente del 2% 
o drenaje que permita mantener 
seco el exterior de las placas del 
fondo del tanque.  
En caso de considerar la utilización 
de anillo de cimentación o muro  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       productos y servicios requeridos en el 
proyecto, se definen los aspectos 
relacionados con el medio ambiente y 
la seguridad, las filosofías operativas y 
la selección de los materiales, lo  cual 
cumple con lo solicitado en el Proyecto 
de norma en mención. En esta etapa 
también se desarrollan entregables, los 
cuáles serán punto de partida para 
elaborar la Ingeniería de Detalle, 
además de permitir al Regulado la 
planeación en la compra, fabric ación, 
construcción y montaje de todos los 
equipos críticos requeridos en la etapa 
de construcción Estos párrafos 
sustituyen para dar lugar a los criterios 
técnicos de la ingeniería de básica 
extendida requerida en esta etapa del 
proyecto, además de que el  siguiente 
párrafo fue eliminado del numeral 10.1. 
Almacenamiento, cuarto párrafo.  
La base sobre la que descansará el 
fondo del tanque se debe construir 
como mínimo 0.30 m arriba de la 
superficie del nivel de piso terminado 
del dique de contención, conside rando 
una pendiente del 2% o drenaje que 
permita mantener seco el exterior de 
las placas del fondo del tanque.  anular de espesor mínimo, será de 
0.30 m y la di stancia de centro a 
centro igual al diámetro nominal del 
tanque.  
Sin embrago, cuando el Regulado 
opte por usar muros de contención 
en los diques, el espesor mínimo 
será de 0.20 m, cuando se utilicen 
diques de terraplén revestido, la 
corona mínima del terra plén debe 
ser de 0.90 m. Cuando la mecánica 
de suelos determine la utilización de 
cimentaciones especiales (profundas, 
precargas  e inyecciones) el 
Regulado debe proveer las 
memorias de cálculo, estudios y 
diseño correspondiente.  
 
10.2 Recepción y Entrega      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.2 Recepción y Entrega  
Las áreas de Recepción y Entrega de Productos 
en las instalaciones terrestres de 
almacenamiento se debe realiza por medio de 
las siguientes opciones: Auto -tanque, Carro -
tanque, Buque -tanque y ducto como se describe 
a continuación:  FERMACA  10.2 Recepción y Entrega; 
párrafo 1. “… Se debe realiza 
por medio…”  Modificar por: "... Se debe 
realizar por medio…  
Error gramatical.  PROCEDE  Se corrige el error gramatical, además  
de modificar la redacción del párrafo, 
para dar lugar a los requisitos que el 
Regulado debe incorporar a su 
ingeniería de detalle, para 
posteriormente iniciar la construcción.  Las áreas de Recepción y Entrega 
de Productos en las instalaciones de 
almacenam iento deben contar con la 
infraestructura necesaria para 
realizar las operaciones de carga y 
descarga por medio de las 
siguientes opciones: Auto -tanque, 
Carro -tanque, Buque -tanque y/o 
ducto.  
 
Durante la Construcción, se deben integrar en el 
libro de proye cto los registros documentales 
siguientes:        
a) Especificaciones y certificaciones técnicas de 
equipos, accesorios y refacciones;        
b) Administración de cambios al proyecto durante 
cualquier etapa del proyecto;        
c) Certificados de calibraci ón de la 
instrumentación de los equipos de protección o 
salvaguardas corresponda a lo especificado en el 
Diseño, de acuerdo al Análisis de Riesgos;        
d) Registro de prueba hidrostática y/o neumática 
de equipos y sistemas;        
e) Prueba de hermetici dad, continuidad de 
equipos y tuberías, y              (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   f) Dictamen del cumplimiento del Diseño.        
Para la etapa final de la Construcción, previo a la 
Entrega de las instalaciones terrestres de 
almacenamiento, se deben realizar las siguientes 
verificaciones:         
a) El sistema de contra incendio y los sistemas 
auxiliares deben estar completamente 
terminados y disponibles;        
b) Todas las líneas de proceso y de servicios 
deben estar limpias e interconectadas 
cumpliendo con el valor indicado en el diseño ;       
c) Todas las válvulas de proceso deben operar 
correctamente (verificando previamente apertura 
y cierre total);        
d) Todos los dispositivos de seguridad e interlock 
se encuentren calibrados, alineados y que 
operen correctamente;        
e) La i nstalación de todos los instrumentos debe 
estar de acuerdo con los diagramas, es decir 
colocados en la posición correcta y calibrada;        
f) Los circuitos de fuerza y control deben estar 
conectados verificados y probados al 100%;        
g) Demostrar la Confiabilidad de los equipos a 
través de la integridad mecánica de las 
instalaciones por parte de cada especialidad que 
intervengan en la Construcción;        
h) El Regulado debe contar con los documentos 
de ingeniería en etapa “Como Quedó Construido” 
(As-Built);        
i) El Regulado debe contar con el libro de 
proyecto de la instalación terrestre de 
almacenamiento, y        
j) La información debe ser respaldada, 
actualizada y administrada en archivo electrónico 
que el Regulado debe conservar durante la v ida 
útil de la instalación.        
 
10.2.1 Auto -tanques      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.2.1 Auto-tanques  
Las áreas de Recepción y Entrega deben ser 
construidas con los procedimientos descritos en 
las bases de Diseño, sobre pisos de concreto 
hidráulico armado para tránsito pesado y 
semipesado, que garantice la impermeabilidad 
en casos de derrame de combustibles líquidos; 
asimismo deberá diseñarse y construirse con 
pendientes que direccionen cualquier 
escurrimiento hacia  un sistema de Drenaje 
aceitoso, que asegure la contención y 
tratamiento por derrame de Productos.        
Las áreas para la Recepción y Entrega de 
Productos por Auto -tanques, deben contar con 
un sistema de llenado por el fondo, con 
tecnología para la Segu ridad Operativa 
compuesto por una válvula de bloqueo de cierre 
rápido, filtro y sistema de medición con control de 
la Recepción y Entrega, válvula de emergencia HERNAN MUÑIZ 
MOLINA  Las áreas para la Recepción 
y Entrega de Productos por 
Auto-tanques, deben contar 
con un sistema de llenado 
por el fondo, con tecnología 
para la Seguridad Operativa 
compuesto por una válvula CREO QUE ESTA PERTENCE 
AL AUTOTANQUE Y NO A LA 
LLENADERA.  PROCEDE 
PARCIALMENTE  Para dar claridad técnica, el diseñ o de 
cada Regulado establecerá la cantidad 
de llenado y vaciado del sistema de 
Recepción y Entrega, esta será 
determinado en su ingeniería de 
detalle.  Las áreas para la Recepción y 
Entrega de Productos por Auto -
tanques, deben contar con un 
sistema de llena do por el fondo, con 
tecnología para la Seguridad 
Operativa compuesto por una 
válvula de bloqueo de cierre rápido,  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       de tipo brida en la parte que queda de forma 
externa y expuesta deberá presentar tornillo 
fusib le u otros dispositivos de seguridad que 
aplique, tipo codo de alto flujo, con capacidades 
de llenado de hasta 2271.25 l/m (600 gal/min) y 
vaciado mediante gravedad de 1135.62 l/m (300 
gal/min), operación neumática, eléctrica o de otro 
tipo.  de bloqueo  de cierre rápido, 
filtro y sistema de medición 
con control de la Recepción y 
Entrega, válvula de 
emergencia de tipo brida  
en la parte que queda de 
forma externa y expuesta 
deberá presentar tornillo 
fusible u otros dispositivos de 
seguridad que aplique, tipo 
codo de alto flujo, con 
capacidades de llenad o de 
hasta 2271.25 l/m (600 
gal/min) y vaciado mediante 
gravedad de 1135.62 l/m 
(300 gal/min), operación 
neumática, eléctrica o de otro 
tipo. filtro y sistema de medición con 
control de la Recepción y Entrega, 
válvula de emergencia de tipo brida 
en la parte que queda de forma 
extern a y expuesta deberá presentar 
tornillo fusible u otros dispositivos de 
seguridad que aplique, tipo codo de 
alto flujo, operación neumática, 
eléctrica o de otro tipo.  
Cuando se opte por un sistema de tuberías y 
mangueras para la conexión de la Recepción y 
Entrega entre la instalación y el Auto -tanque, 
éstas últimas deben cumplir con:        
a) Las mangueras deben fabricarse de 
materiales resistentes a los Productos, cuando 
se utilice cable trenzado como refuerzo, dicho 
cable debe estar fabricado de materia les 
resistentes a la corrosión como el acero 
inoxidable, previendo que el cable se encuentre 
en contacto con las conexiones de los extremos 
de la manguera para la conducción de posibles 
cargas estáticas de electricidad;        
b) Las mangueras deben resis tir una presión 
manométrica de trabajo mínima de 24.47 kgf/cm2 
(348.08 psig) y una presión manométrica de 
ruptura mínima de 122.37 kgf/cm2 (1740.45 
psig), y        
 
c) Las mangueras deben mantener la marca de 
fábrica de acuerdo al fluido que maneja, a 
intervalos de no más de 3 m (9.84 pies) con la 
leyenda “Líquidos Inflamables o Combustibles”.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se adiciona el párrafo 
“Para el caso de combustibles de 
aviación, las mangueras para la 
conexión de la Recepción y Entrega 
entre la instalación y el Auto -tanque, 
deben cumplir con lo indicado en la EI -
1529 vigente, equivalente o aquella 
que la sustituyan”.  c) Las mangueras deben mantener 
la marca de fábrica de acuerdo con 
el fluido que maneja, a intervalos de 
no más de 3 m con la leyenda 
“Líquidos Inflamables o 
Combustibles”.  
Para el caso de combustibles de 
aviación, las mangueras para la 
conexión de la Recepción y Entrega 
entre la instalación y el Auto -tanque, 
deben cumplir con lo indicado en el 
estándar EI 1529 vigente, 
equivalente o aquel que lo sustituya.  
Además, el sistema debe contar con: válvula 
controladora de flujo, sistema de eliminación de 
aire, bomba de bajo flujo para drenar el Auto -
tanque en caso de requerirse, un brazo 
articulado metálico o sistema de mangueras para 
Entrega con conexión hermética tipo API en el 
extremo. La instalación deberá ser provista de un 
sistema de garantice el monitoreo y 
aseguramiento de puesta a tierra del Auto -
tanque.  FERMACA  10.2.1 A uto tanques, párrafo 
7. 
“...provista de un sistema de 
garantice ..."  Modificar por: “...provista de  un 
sistema que garantice ...".  
Error gramatical.  PROCEDE  Se modifica la redacción del párrafo 
para dar certeza técnica.  Además, el sistema debe contar con:  
válvula controladora de flujo, sistema 
de eliminación de aire, bomba de 
bajo flujo para drenar el Auto -tanque 
en caso de requerirse, un brazo 
articulado metálico o sistema de 
mangueras para Entrega con 
conexión hermética tipo API en el 
extremo. La instala ción debe estar 
provista de un sistema que garantice 
el monitoreo y aseguramiento de       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   puesta a tierra del Auto -tanque.  
Después de instalar las conexiones, los 
accesorios y las mangueras deben probarse a 
una presión no menor a la máxima presión de 
operación  establecida para el sistema dentro del 
cual serán instaladas.        
Antes del uso, los ensambles o montajes de las 
mangueras deben inspeccionarse visualmente 
en busca de daños o defectos.        
Conexiones de tuberías flexibles:        
a) Cada conexión de tuberías flexibles debe 
tener la capacidad de resistir una presión de 
prueba de 1.5 veces la presión máxima de 
operación de Diseño del circuito al que esté 
integrado, y        
b) El equipo empleado tal cómo válvulas, 
mangueras y cables deben cumplir con  la 
Normatividad aplicable y estar sujeto a un 
programa de mantenimiento periódico.        
El sistema de Seguridad Operativa de las áreas 
para Recepción y Entrega debe estar 
conformado por:        
a) Paro de emergencia de bombeo y corte rápido 
de válvula automática;        
b) Sistema de tierra física y protección contra 
descargas atmosféricas 
(Pararrayos/Apartarrayos), conforme al numeral 
9.3.2 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana;        
 
c) Liberación y conducción de vapores fuera del 
área de  llenado (cuando aplique);        
d) Señalización;        
e) Llenado por el fondo y por el domo para 
Productos como el combustóleo;      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo y para dar 
claridad técnica, se adiciona el párrafo 
“Para combustibles de aviación el 
llenado debe ser por el fondo”, ya que 
es condición específica para este tipo 
de combustible.  e) Llenado por el fondo* y por el 
domo para Productos como el 
combustóleo;  
*Para combustibles de aviación el 
llenado debe ser por el fondo.  
f) Iluminación;        
g) Que la conexión de los circuitos de control, 
desde el campo hasta el cuarto o área de control, 
se haya realizado verificando que los sistemas 
de control operan adecuadamente. Dependiendo 
de la capacidad de la instalaci ón, y al nivel de 
automatización determinado en la Ingeniería 
básica y de detalle, los sistemas de seguridad de 
la instalación deben ser certificados y cumplir 
con la Normatividad aplicable vigente;        
h) Mezclado de Aditivos, Componentes 
Oxigenantes y  Biocombustibles;      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo y para dar 
claridad técnica al Regulado, se 
complementa el texto del inciso h). 
debido a que no en todas las plantas 
de almacenamiento se realiza el 
mezclado.  h) Mezclad o de Aditivos, 
Componentes Oxigenantes y 
Biocombustibles (cuando aplique);   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       i) Equipamiento disponible en caso de derrames, 
fugas o salpicaduras a personal (regadera y 
lavaojos);        
j) Protección térmica en caso de combustibles 
calientes;        
k) Pr otección respiratoria;        
l) Sistemas de iluminación deben ser 
intrínsecamente seguros para las instalaciones 
en áreas clasificadas de riesgos por explosión, 
pudiendo utilizar tecnologías alternas, y        
m) Sistema de gas y fuego.        
10.2.2 Carr o-tanques      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.2.2 Carro -tanques  
Las áreas para Recepción y Entrega de 
Productos en Carro -tanques, deben estar 
construidas en un área independiente 
acondicionada con pisos de concreto o algú n 
otro medio efectivo que garantice la 
impermeabilidad de la superficie  e impacto 
ambiental, donde se realicen las operaciones de 
conexión y desconexión, en caso de derrame de 
combustibles líquidos; asimismo, deben 
construirse con pendientes que direccione n 
cualquier escurrimiento de combustible hacia un 
sistema de Drenaje aceitoso donde se asegure la 
contención y manejo del mismo.        
 
Los sistemas de Entrega (carga) deben disponer 
de medios para el llenado por el domo que 
incluyan sistemas de corte ráp ido del flujo de 
carga, medios de conexión al Carro -tanque 
mediante sistemas de tuberías con juntas 
herméticas giratorias o manguera especiales que 
garanticen además la conducción de cargas 
estáticas eléctricas, así como un difusor para 
disminuir la turbul encia en el interior del Carro -
tanque.        
El sistema de Seguridad Operativa de las áreas 
para Recepción y Entrega, debe construirse 
aplicando como mínimo lo siguiente:        
a) Paro de emergencia de bombeo y válvula de 
cierre rápido;        
b) Sistem a de tierra física y protección contra 
descargas atmosféricas;        
c) Iluminación;        
d) Señalización;        
e) Equipamiento disponible en caso de 
derrames, fugas o salpicaduras a personal 
(regadera y lavaojos);        
f) Protección térmica en tu berías de Productos 
en caso de combustibles calientes;        
g) Medios para mantener la presión atmosférica 
del Carro -tanque mientras se realiza la operación             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   de Recepción y Entrega;  
h) Instalar sistemas que eviten el movimiento del 
Carro -tanque u na vez posicionado en las áreas 
de Recepción y Entrega;        
i) Las mangueras especiales deben fabricarse de 
materiales resistentes a líquidos inflamables y 
combustibles, cuando se utilice cable trenzado 
como refuerzo, dicho cable debe estar fabricado 
de materiales resistentes a la corrosión como el 
acero inoxidable. Deben mantener la marca de 
fábrica de acuerdo al fluido que maneja;        
j) La conexión de tuberías y mangueras debe 
tener la capacidad de resistir una presión de 
prueba de 1.5 veces la pr esión del Diseño del 
sistema al cual se encuentra integrada;        
k) Cámara de expansión en Carro -tanques para 
llenado seguro;        
l) Instalación de un sistema por sobrepresión en 
la descarga, y        
m) Sistema de gas y fuego.        
 
Se debe imple mentar las mejores prácticas 
nacionales e internacionales en las operaciones 
de Entrega en Carro -tanques estableciendo 
procesos y tecnologías para llenado por el fondo, 
para el caso de que la tecnología no esté 
disponible y no exista otro opción para lleva r a 
cabo el proceso de llenado por el domo, en 
particular para líquidos combustibles Clase III 
para Carro -tanques, se debe de contar con un 
Análisis de Riesgos especifico del cual resulten 
las medidas preventivas necesarias para evitar 
riesgos por caídas, salpicaduras, entregas 
estáticas, exposición a vapores por parte del 
personal, derrames, entre otros que resulten.        
10.2.3 Buque -tanques      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.2.3 Buque -tanques  
Una instalación terrest re de almacenamiento que 
tenga áreas de Recepción y Entrega de 
Productos por medio de Buque -tanques debe 
contar al menos con la siguiente infraestructura:        
a) Buque -tanque a Muelle:        
1) Muelle con brazos y/o mangueras marinas de 
carga, garza ma rina y/o manguera marina de 
descarga para los Productos que maneje;        
2) Amarradero para Buque -tanques;         Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       3) Sistema de alerta audible y visible;        
4) Sistema de voz, datos y video;        
5) Subestación eléctrica;        
6) Sistema de contr a incendio;        
7) Planta de energía para emergencia para el 
Muelle;        
8) Sistema de aire de instrumentos, si el Diseño 
lo requiere;        
9) Sistema de protección contra la contaminación 
del agua marina;        
10) Las instalaciones terrestres de  
almacenamiento debe tener su propio 
Anemómetro instalado localmente;        
 
11) Iluminación en las áreas operativas, 
perimetrales, pasillos y áreas de trabajo de la 
plataforma del Muelle;  
12) Alumbrado perimetral de la Terminal 
marítima;  
13) Sistema de luces de seguridad;  
14) Medios de aislamiento eléctrico para 
protección contra arqueo eléctrico en el peine de 
distribución, durante la conexión y desconexión 
del brazo de carga o manguera;  
15) Arreglos y equipo de amarre en sus Muelles 
apropiado para el tamaño del Buque -tanque que 
llegarán a la instalación terrestre de 
almacenamiento;  
16) Sistema de medición de Producto 
descargado;  
17) Sistema de gas y fuego, y  
18) Sistema de paro de emergencia.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento no rmativo, para dar 
claridad técnica, se, cambia el término 
terminales por instalación marítima, por 
lo que se aclara que el presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
no resulta aplicable a terminales 
marítimas. Asimismo, se realiza la 
precisión en el nume ral 12) cambiando 
“Terminal” por “Instalación”.  12) Alumbrado perimetral de la 
instalación marítima;  
b) Buque -tanque a Monoboyas:        
1) La Monoboya debe cumplir con las 
especificaciones establecidas en la Normatividad 
marítima internacional aplicable;        
2) Sistema de anclaje y amarradero para Buque -
tanques, chalanes o barcazas;        
3) Sistema de alerta audible y visible para casos 
de emergencia;        
4) Sistema de voz, datos y video conectado a la 
Terminal marítima;      Al llevar a cabo la re visión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se, cambia el término 
terminales por instalación marítima, por 
lo que se aclara que el presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
no resulta aplicable a terminales 
marítimas. Asimismo, se realiza la 4) Sistema de voz, datos y video 
conectado a la instalación marítima;        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   precisión en el numeral 4) cambiando 
“Terminal” por “Instalación”.  
5) Sistema respuesta a emergencia por 
contaminación del agua marina;        
6) Sistema de luces de segur idad para 
actividades nocturnas;        
7) Sistema de medición de Producto descargado, 
en tierra;        
8) Sistema de paro de emergencia;        
9) Mangueras marina para carga y descarga 
certificadas para el Producto a manejar, y        
10) Plan de respue sta a emergencias por 
huracanes o frentes fríos.        
 
10.2.4 Ducto      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.2.4 Ducto  
La instalación terrestre de almacenamiento que 
cuente con un sistema de Recepción y/o Entrega 
de Petrolíf eros (excepto Gas Licuado de 
Petróleo) y Petróleo por medio de ductos, debe 
construirse aplicando como mínimo lo siguiente:        
a) En caso de que la instalación terrestre de 
almacenamiento así lo requiera, en su interior se 
debe contar con una trampa de  recibo de diablos 
y una estación para regular y medir el Producto 
recibido proveniente del ducto, y        
b) La construcción de la infraestructura posterior 
al ducto y dentro de la instalación terrestre de 
almacenamiento, debe ser como lo indica la 
Ingen iería de detalle en su revisión Aprobada 
Para Construcción (APC) y la cual debe estar 
diseñada bajo la Normatividad nacional aplicable 
y el código ASME B31.3 vigente, equivalente o 
aquel que lo sustituya.        
10.3 Sistemas adicionales de seguridad      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3 Sistemas adicionales de 
seguridad  
Los sistemas adicionales son: Sistemas de tierra, 
Pararrayos, Apartarrayos, drenajes, tuberías, 
bombas, instalación eléctrica, vialidades, 
accesos apropia dos, salidas de emergencia y 
estacionamientos, sistema de control, sistema 
contra incendio, sistema de protección ambiental,  
señalización.        
10.3.1 Sistema de tierras      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.1 Sistema de  tierras  
El sistema de tierras debe estar construido y 
probado, conforme a los planos de construcción, 
el Regulado debe evidenciar que cuenta con el 
dictamen emitido por una Unidad de Verificación 
de Instalaciones Eléctricas (UVIE) acreditada y GLOBE -
MEX/2623/17  En Apartados: 10.3.1 
Sistema de tierras y  10.3.2 
Pararrayos/Apartarrayos, se 
considera conveniente incluir 
como referencia NOM -022- PROCEDE  Para dar claridad técnica, se modifica 
la redacción del párrafo. Además,  las 
referencias a la NOM -022-STPS -2008, 
Electricidad estática en los centros de 
trabajo -Condiciones de seguridad, se El sistema de tierras debe estar 
construido y probado, conforme a los 
planos de construcción, el Regulado 
debe evidenciar que cuenta con el 
dictamen emitido por una Unidad de  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       aprobada e n términos de la LFMN, donde 
demuestre que cumple con lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012 
“Instalaciones Eléctricas (Utilización)” o aquella 
que la modifique o sustituya.  STPS -2008, Electricidad 
estática en los centros de 
trabajo -Condiciones de 
seguridad.  incluyen en los numerales 
correspondientes del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  Verificación de Instalaciones 
Eléctricas (UVIE) acreditada y 
aprobada en términos de la LFMN, 
donde demuestre que cumple con lo  
establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM -001-SEDE -2012 
Instalaciones Eléctricas (Utilización) 
y NOM -022-STPS -2008 Electricidad 
estática en los centros de trabajo -
Condiciones de seguridad”, vigentes, 
equivalentes o aquellas que las 
modifiquen o su stituyan.  
 
Todos los equipos e instalaciones ubicados en 
las áreas de almacenamiento, Recepción y 
Entrega, cuarto de máquinas, cuarto de controles 
eléctricos, deben estar conectados al sistema de 
tierras físicas de la instalación.         
Los sistemas de tuberías deben estar 
conectados y puestos a tierra, así mismo las 
tuberías ubicadas sobre Muelles que manejan 
líquidos inflamables Clase I o líquidos 
combustibles Clase II, deben estar 
adecuadamente conectadas y puestas a tierra.        
Se debe instalar un  sistema que permita aterrizar 
los Auto -tanques y Carro -tanques a dicho 
sistema de tierras físicas (pinzas, caimanes o 
sockets), en el área de Recepción y Entrega.        
10.3.2 Pararrayos/Apartarrayos      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentari os recibidos.  9.3.2 Pararrayos/Apartarrayos  
De acuerdo al Diseño de la instalación terrestre 
de almacenamiento se deben instalar Sistemas 
de Pararrayos y/o Apartarrayos, el Regulado 
debe evidenciar que cuenta con el dictamen 
emitido por una Unidad de Veri ficación de 
Instalaciones Eléctricas (UVIE) acreditada y 
aprobada en términos de la LFMN, donde 
demuestre que cumple con lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012 
“Instalaciones Eléctricas (Utilización)” o aquella 
que la modifique o sus tituya.  GLOBE -
MEX/2623/17  En Apartados: 10.3.1 
Sistema de tierras y 10.3.2 
Pararrayos/Apartarrayos, se 
considera conveniente incluir 
como referencia NOM -022-
STPS -2008, Electricidad 
estática en los centros de 
trabajo -Condiciones de 
seguridad.   PROCEDE  Para dar claridad técnica, se modifica 
la redacción del párrafo. Además, la 
referencia se incluye en el numeral 
correspondiente del presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana.  De acuerdo al Diseño de la 
instalación terrestre de 
almacenamiento se deben instalar  
Sistemas de Pararrayos y/o 
Apartarrayos, el Regulado debe 
evidenciar que cuenta con el 
dictamen emitido por una Unidad de 
Verificación de Instalaciones 
Eléctricas (UVIE) acreditada y 
aprobada en términos de la LFMN, 
donde demuestre que cumple con lo 
estab lecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM -001-SEDE -2012 
Instalaciones Eléctricas (Utilización) 
y NOM -022-STPS -2008 “Electricidad 
estática en los centros de trabajo -
Condiciones de seguridad, vigentes, 
equivalentes o aquellas que las 
modifiquen o sustituyan.  
10.3.3 Drenajes      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.3 Drenajes  
Para la Construcción de los Drenajes pluvial y 
aceitoso se debe tomar en cuenta lo siguiente:              (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   a) El piso que se construya en el área de diques 
debe c onstruirse con material que evite 
filtraciones al subsuelo y mantos friáticos, y debe 
nivelarse al menos 1% para 15 m (50 pies) 
alejados del tanque o los tanques o de la base 
del dique, cualquiera de ellos que sea menor;      Al llevar a cabo la revisión i ntegral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medida en metros (m).  a) El piso que se construya en el 
área de diques debe construirse co n 
material que evite filtraciones al 
subsuelo y mantos friáticos, y debe 
nivelarse al menos 1% para 15 m 
alejados del tanque o los tanques o 
de la base del dique, cualquiera de 
ellos que sea menor;  
 
b) El área con pendiente debe dirigirse hacia uno 
o más registros del Drenaje pluvial;        
c) Los pisos de las áreas de Recepción y 
Entrega deben construirse de pavimento de 
concreto, de tal forma que contengan o canalicen 
derrames dentro del perímetro del área al 
sistema de Drenaje aceitoso; para prevenir 
filtraciones al suelo, subsuelo y mantos friáticos 
las juntas de concreto deben sellarse con un 
material resistente a los Productos manejados;        
d) El Drenaje aceitoso debe conectarse a las 
instalaciones de contención o de tratamiento de 
efluentes. Dic hos drenajes deben construir para 
que el líquido fluya alejándose de las áreas de 
Recepción y Entrega;        
e) Los diques de contención del área de tanques, 
deben contar con Drenaje pluvial y aceitoso, 
independientes;        
f) Los drenajes se deben cons truir de manera 
que no produzcan filtraciones al suelo, subsuelo 
y mantos friáticos y deben permitir la limpieza de 
los registros de depósitos y sedimentos;        
g) Los drenajes de las áreas de tanques de 
almacenamiento con dique de contención deben 
tener derivaciones controladas mediante 
válvulas, que en su caso los deriven al sistema 
del separador de aceite, y        
h) Se deben realizar pruebas de hermeticidad 
después de la instalación de la tubería y 
conexiones.        
10.3.3.1 Drenaje pluvial      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.3.1 Drenaje pluvial  
El Drenaje pluvial de las instalaciones terrestres 
de almacenamiento, deben de construirse de 
acuerdo a las especificaciones de diseño, el nivel 
inferior de la tubería de l Drenaje pluvial, debe 
estar situado por lo menos una vez el diámetro 
de dicha tubería, por encima del lomo superior 
de la tubería de Drenaje aceitoso, para evitar la 
contaminación del primero con el segundo y 
permitir que la totalidad de la corriente del  
Drenaje pluvial, en caso de estar contaminada 
con Hidrocarburo, se pueda derivar hacia el 
Drenaje aceitoso por gravedad.        
Los pisos internos de los diques de contención,        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       debe contar como mínimo con un registro de 
Drenaje pluvial.  
El último registro de Drenaje pluvial, antes de 
salir del dique de contención, debe contar con 
sello hidráulico.        
 
10.3.3.2 Drenaje aceitoso      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.3.2 Drenaje aceitoso  
Se debe construir con los  diámetros indicados en 
el Diseño, para desalojar el volumen máximo de 
Producto de forma rápida sin provocar 
estancamientos, depósitos indeseables, 
deflexiones, colapsos, cambios de pendiente por 
causa de flotaciones y daños.         
Las válvulas de los dr enajes alojadas fueras del 
dique, deben contar con extensiones con volante 
que permitan la operación de la misma a una 
altura de 0.90 m (2.95 pies) de longitud, a partir 
del nivel de piso terminado, esto incluye la 
válvula de interconexión, identificando c on 
letreros y colores al Drenaje pluvial y al aceitoso.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de  medida en metros (m).  Las válvulas de los drenajes 
alojadas fuera del dique, deben 
contar con extensiones con volante 
que permitan la operación de la 
misma a una altura de 0.90 m de 
longitud, a partir del nivel de piso 
terminado, esto incluye la válvula d e 
interconexión, identificando con 
letreros y colores al Drenaje pluvial y 
al aceitoso.  
Los registros de Drenaje aceitoso en los diques 
de contención, deben contar con sello hidráulico.        
10.3.4 Separador de aceite API      Se modifica el numeral, ate ndiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.4 Separador de aceite API  
El separador de aceite API, debe ser construido 
en la parte más baja del terreno de tal forma que 
se permita la captación de posibles derrames en 
las diferentes áreas de Recepción, tanques  de 
almacenamiento y Entrega de la instalación, así 
mismo debe construirse de acuerdo a las 
especificaciones y dimensiones indicadas en el 
Diseño. Debe contar con un área especial para la 
ubicación de los vehículos recuperadores de 
Productos derramados.  FERMACA  10.3.4 Separador de Aceite 
API; 
“...debe ser construido en la 
parte más baja del terreno ..."  Se sugiere modificar por "...debe 
ser construido en la parte más 
baja del terreno en caso de ser 
alimentado por gravedad ...”  PROCEDE  Para dar claridad técn ica, se modifica 
la redacción del párrafo.  El separador de aceite API, debe ser 
construido en la parte más baja del 
terreno debe ser construido en la 
parte más baja del terreno en caso 
de ser alimentado por gravedad, de 
tal forma que se permita la captaci ón 
de posibles derrames en las 
diferentes áreas de Recepción, 
tanques de almacenamiento y 
Entrega de la instalación, así mismo 
debe construirse de acuerdo con las 
especificaciones y dimensiones 
indicadas en el Diseño. Debe contar 
con un área especial para la 
ubicación de los vehículos 
recuperadores de Productos 
derramados.  
10.3.5 Tuberías      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.5 Tuberías  
La soldadura debe aplicarse en las tuberías y a 
las estructuras de acero de acuerdo a lo 
establecido en ASME B31, ASME Secc. IX y 
AWS vigentes, equivalentes o aquellos que los 
sustituyan.        
Los soldadores y operadores deben estar 
previamente calificados en el o los             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   procedimientos de soldadura a aplicar.  
 
Todas las tuberías de ac ero soldadas durante la 
etapa de Construcción, deben contar con sus 
reportes de radiográfica y de prueba hidrostática, 
así como los de pruebas no destructivas 
aplicables, todos con resultados satisfactorios.  GLOBE -
MEX/2623/17  Todas las soldaduras de las 
tuberías y accesorios de 
aceros realizados durante la 
etapa de construcción, deben 
contar con sus reportes de 
inspección radiográfica y de 
prueba hidrostática, así como 
los de pruebas no 
destructivas aplicables, todos 
con resultados satisfactorios.  Es conven iente cambiar la 
redacción  PROCEDE 
PARCIALMENTE  Para mejorar la redacción, se modifica 
el párrafo, ya que son condicionantes 
de seguridad durante la construcción 
de la instalación.  El Regulado debe contar con los 
reportes de inspección radiográfica y 
de pr ueba hidrostática de las 
tuberías, así como los de pruebas 
destructivas y/o no destructivas de 
las soldaduras de todas las tuberías, 
durante la etapa de construcción, 
cumpliendo con la normatividad 
nacional e internacional vigente y 
aplicable.  
Se deben ap licar las pruebas no destructivas y/o 
destructivas por inspectores calificados y/o 
laboratorios acreditados y aprobados por la 
dependencia competente en términos de la 
LFMN.  GLOBE -
MEX/2623/17  Se deben aplicar las pruebas 
no destructivas y/o 
destructivas po r inspectores 
calificados y certificados y/ o 
laboratorios acreditados y 
aprobados por la 
dependencia competente en 
términos de la LFMN.  Se solicita cambiar el texto  PROCEDE  
PARCIALEMNTE  Para mejorar la redacción, se modifica 
el párrafo, ya que son condici onantes 
de seguridad durante la construcción 
de la instalación.  El personal que revisa y ejecuta las 
pruebas hidrostáticas, destructivas 
y/o no destructivas, debe estar 
calificado.  
Las pruebas no destructivas deben ser algunas 
de las siguientes: radiograf iado de soldaduras, 
identificación positiva de materiales, corrientes 
Eddy, medición ultrasónica de espesores, 
pruebas de dureza, líquidos penetrantes, 
partículas magnéticas, pruebas hidrostáticas o 
neumáticas de aplicación a equipo estático, 
dinámico, cir cuitos de tuberías y tanques de 
almacenamiento.        
Todas las tuberías deben ser identificadas en 
función de los Productos manejados, condiciones 
operativas y tipos de peligros asociados a ellas, 
de acuerdo con lo establecido en la Normatividad 
nacional  e internacional vigente aplicable.        
Las tuberías siempre deben construirse 
conforme al Diseño o la Ingeniería Aprobada 
Para Construcción (APC) y debe agruparse y 
ordenarse de manera que su instalación sea 
funcional, sencilla, económica y de fácil 
mantenimiento.        
La tubería dentro de la instalación terrestre de 
almacenamiento, debe construirse sobre 
soportes de concreto, tomando en su trazo las 
prevenciones necesarias para ampliaciones 
futuras, a fin de que la tubería tenga un trazo 
adecuado con  un mínimo de conexiones, sin 
bolsas y cruzamientos.  FERMACA  10.3.5 Tuberías; párrafo 8.  
“...debe construirse sobre 
soportes de concreto ...”  Se sugiere modificar por “...debe 
construirse sobre soportes de 
concreto o material aprobado por 
diseño de ingenie ría capaz de 
soportar cargas y eventos 
sugeridos en el análisis de 
riesgos ..."  
ASME,  Base de Ingeniería del 
proyecto  PROCEDE  Para dar claridad técnica, se 
complementa el párrafo, además de 
que son condicionantes de seguridad 
durante la construcción de la 
instalación.  La tubería dentro de la Instalación 
debe construirse sobre soportes de 
concreto o material aprobado por 
diseño en la ingeniería de detalle y 
debe ser capaz de soportar las 
cargas y los eventos que se den 
como resultado del Análisis de 
Riesgos,  tomando en su trazo las 
prevenciones necesarias para estar 
en posibilidad de realizar 
ampliaciones futuras, a fin de que la 
tubería tenga un trazo adecuado con 
un mínimo de conexiones, sin bolsas 
y cruzamientos.  
 
En los arreglos de tuberías paralelas sob re 
soportes elevados (racks o mochetas) durante la FERMACA  10.3.5 Tuberías; párrafo 9. 
“...la separ ación requerida Se sugiere modificar por “...la 
separación  mínima requerida PROCEDE  Por ser condicionantes de seguridad 
durante la construcción ya que las Durante la etapa de Construcción, 
en los arreglos de tuberías paralelas  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       Construcción, la separación requerida entre 
paños de tuberías, paño de bridas de diámetro 
mayor al paño de la tubería adyacente debe ser 
de 80 mm en donde coincidan uniones bridadas 
adyacentes, estas deben  instalarse en forma 
alternada. Esas separaciones deben 
incrementarse para las tuberías sujetas a 
expansión térmica lateral, evitando que las 
tuberías se “junten”, principalmente en los 
cambios de dirección.  entre paños de tubería ..."  entre paños de tubería ...". De 
acuerdo con las normas de 
elección de tubería en el proceso 
adecuado (ASME B31.3, ASME 
B31.4 o la que sea necesaria 
segú n la instalación sugerida).  
ASME B31.3 1 / ASME B31.4  tuberías son parte de las instalaciones 
críticas se complementa el párrafo, con 
las referencias indicadas para dar 
claridad  técnica.  sobre soportes elevados ( rack o 
mochetas), se deben considerar los 
incrementos que se presenten 
tratándose de tuberías sujetas a 
expansión térmica lateral, evitando 
que éstas  se junten, particularmente, 
cuando se presenten cambios de 
dirección. Lo anterior, de 
conformidad con los códigos ASME 
B31.3 y ASME B31.4 vigentes, 
equivalentes o aquellos que los 
sustituyan.  
10.3.5.1 Válvulas      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.6 Válvulas  
Todas las válvulas deben ubicarse en una 
posición adecuada para ser operadas (vigiladas 
o darles mantenimiento) desde el nivel de piso o 
plataformas con acceso, con el volante o 
maneral, en posición tal que no obstru ya los 
pasillos, quedando estos accesibles y 
transitables para operación.        
10.3.5.2 Soportes      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.7 Soportes  
Todos los soportes deben estar construidos de 
acuerdo a los típicos de Di seño y a las 
restricciones resultado del análisis de flexibilidad 
realizado en la fase de Diseño.        
En la Construcción de tuberías sobre soportes de 
concreto, deberá considerarse espacio libre en el 
ancho de las camas para la adición de líneas 
futuras , siendo éste un mínimo de 20% y deben 
de llevar los soportes un sistema de tierra.        
Se debe considerar espacio en los soportes 
elevados de tuberías para uso de instalaciones 
de tipo eléctrico y de instrumentación. Los 
espacios no podrán ser combinad os.       
Las elevaciones específicas serán seleccionadas 
para las líneas que corren de norte a sur y otras 
que corren de este a oeste. Estas elevaciones se 
utilizarán preferentemente en toda la instalación, 
salvo en zonas de cruces o congestionadas.        
La localización de las tuberías en rack 
generalmente debe hacerse de acuerdo con la 
distribución siguiente:        
a) Cercanas a las columnas del rack: Tuberías 
pesadas y tuberías de diámetros mayores;        
b) Parte central del rack: Tuberías de menor  
diámetro, tuberías de servicios auxiliares y 
tuberías a temperaturas ambiente, y        
 
c) De acuerdo a lo descrito en a), b) y 
dependiendo del lado en que se tenga el mayor 
número de ramales, la posición de las tuberías 
debe ser sobre la mitad izquierda  o sobre la 
mitad derecha.              (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   10.3.5.3 Conexiones, bridas y accesorios      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.8 Conexiones, bridas y 
accesorios  
Las conexiones, bridas y accesorios deben 
construirse o montarse como se i ndicó en el 
Diseño o en la ingeniería Aprobada para 
Construcción (APC), todo debe de estar 
distribuido en el interior de la instalación terrestre 
de almacenamiento y en apego al ASME B31.3 
vigente, equivalente o aquel que lo sustituya.        
10.3.6 Recubr imiento anticorrosivo      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.9 Recubrimiento anticorrosivo  
Previo a la aplicación del recubrimiento 
anticorrosivo se debe preparar la superficie del 
sustrato, e inmediatamente continuar con la 
aplicación del recubrimiento anticorrosivo, para 
evitar la contaminación por la humedad 
atmosférica, cumplimiento con lo indicado en el 
ISO-8504 vigente, equivalente o aquel que lo 
sustituya.        
Para esta etapa el recubrimiento anticorrosivo 
debe se r revisado y en caso de existir defectos 
y/o daños, realizar las reparaciones 
correspondientes, siguiendo el procedimiento de 
preparación de superficie y aplicación del 
recubrimiento de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante.        
De acuerdo con la s condiciones del ambiente y 
lugar (suelo, agua y nivel freático), donde se 
instale la instalación terrestre de 
almacenamiento, los sistemas de protección 
anticorrosiva autoimprimantes, deben cumplir 
con los requisitos que se establecen en la Norma 
ISO 129 44-5 vigente, equivalente o aquel que lo 
sustituya.        
10.3.7 Protección cátodica      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.10 Protección catódica  
Las estructuras metálicas, que lo requieran, tales 
como las tuberías enter radas, los fondos de 
tanque y las paredes de contención (pilotes) en 
contacto con la humedad del suelo deben 
protegerse contra la corrosión, instalando un 
sistema de protección catódica que cumpla con 
lo establecido en los códigos NACE RP 0169, 
NACE RP 028 5, NACE RP 0193, UL 1746 y API 
RP 1632 vigentes, equivalentes o aquellos que 
los sustituyan.  Asfaltos 
Mesoamericanos 
S.A. de C.V.  Es necesaria la aclaración 
que la protección catódica 
para paredes de contención 
(pilotes) sólo será necesaria 
si ésta es metá lica.  PROCEDE  Para dar claridad técnica, se realiza la 
aclaración en el párrafo, agregando el 
tipo de material de las paredes de 
contención.  Las estructuras metálicas, que lo 
requieran, tales como: las tuberías 
enterradas, los fondos de tanque y 
las pare des de contención metálicas 
(pilotes), que se encuentren en 
contacto con la humedad del suelo, 
deben protegerse contra la 
corrosión, instalando un sistema de 
protección catódica que cumpla con 
lo establecido en los códigos NACE 
RP 0169, NACE RP 0285, NACE RP 
0193, UL 1746 y API RP 1632 
vigentes, equivalentes o aquellos 
que los modifiquen o sustituyan.  
 
La Construcción del sistema de protección 
catódica debe cumplir con los siguientes 
requerimientos:        
a) Proteger en caso de requerirse, los fondos de 
los tanques y las tuberías en contacto con el 
suelo;        
b) Minimizar los efectos de la pérdida de 
corriente con sistemas eficientes de protección        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       anticorrosiva;  
c) Instalar rectificadores y ánodos para minimizar 
los efectos de corrosión en las op eraciones y 
mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el 
diseño, y  Asfaltos 
Mesoamericanos 
S.A. de C.V.  No es necesaria la 
instalación de rectificadores 
Y ánodos de sacrificios ya 
que ambos sistemas serían 
redundantes. Los sistemas 
de protección catódic a 
pueden ser de tipo de 
corriente impresa y no se 
requieren ánodos en este 
caso.   PROCEDE  De acuerdo con la ingeniería de detalle 
que elabore el Regulado, se 
determinará el tipo de protección 
catódica a implementar en su 
instalación, por lo que se elimina este 
requisito técnico para no ser 
redundantes.  Se elimina.  
d) Contar con un monitoreo del desempeño del 
sistema de protección catódica antes de entrar a 
operar.        
10.3.8 Bombas      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.11 Bombas  
Si se opta por un Diseño agrupado (casa de 
bombas) o bombas separadas, éstas no deben 
estar a nivel de piso y deben construirse sobre 
una superficie impermeable con pendiente hacia 
un Drenaje aceitoso y cumpliendo con los 
distanciamientos referi dos en el Capítulo 8 
“Distanciamiento”, estas instalaciones deben 
contar con un sardinel perimetral que contenga 
algún probable derrame.        
La casa de bombas, debe contar con un sistema 
contra incendio a base de sistemas de 
rociadores agua – espuma def inido en el Diseño, 
operado con sistema automatizado de detección 
mezclas explosivas y detección de fuego. 
Adicionalmente debe contar con extintores a 
base de polvo químico seco calculados en 
dimensión, capacidad y cantidad con base en un 
Análisis de Riesg os, apoyado con una red de 
agua contra incendio.        
El Regulado debe confirmar con el proveedor de 
las bombas, que estén completamente 
ensambladas y montadas sobre su base de 
montaje, incluyendo sellos con su plan de 
lubricación y enfriamiento, tubería s, accesorios, 
coples, barreras de protección o guardas, 
sistema de enfriamiento cuando aplique, 
actuador, motor -reductor entre otros, para la 
operación normal de la bomba.        
 
Las bombas deben construirse con actuadores 
de campo y control automático desde el tablero 
de control, con un sistema de paro inmediato en 
caso de emergencia, de acuerdo a lo establecido 
en el Diseño.        
Las bombas para tanques subterráneos se 
instalarán dentro de un contenedor hermético 
fabricado en fibra de vidrio, polieti leno de alta 
densidad o de otros materiales certificados con 
código UL y/o ULC, o cualquier certificado 
equivalente o superior, que garanticen la 
contención y manejo de los combustibles, con     Al lle var a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medida en metros (m).  Las bombas para tanques 
subterráneos se inst alarán dentro de 
un contenedor hermético fabricado 
en fibra de vidrio, polietileno de alta 
densidad o de otros materiales 
certificados con código UL y/o ULC, 
o cualquier certificado equivalente o       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   espesor de pared de por lo menos 0.005 m (0.02 
pies).  superior, que garanticen la 
contención y manejo de los 
combu stibles, con espesor de pared 
de por lo menos 0.005 m.  
Las bombas para Tanques subterráneos deben 
ser del tipo sumergible con arranque y paro 
remoto. El motor eléctrico será a prueba de 
explosión y los equipos contarán con certificados 
de cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el Código UL y/o ULC, o cualquier certificado 
equivalente o superior de conformidad de las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.        
Para la bomba sumergible se colocará un tubo 
de acero al carbono de 101.6 mm (4 pulg) o  152 
mm (6 pulg) de diámetro, cédula 40, 
dependiendo de la capacidad del flujo de la 
bomba, desde el lomo del tanque de 
almacenamiento hasta la base del cabezal de la 
bomba sumergible, separada a 10 cm. Como 
mínimo del fondo del tanque, de tal manera que 
quede al mismo nivel respecto al tubo de llenado.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medida  en metros (m).  Para la bomba sumergible se 
colocará un tubo de acero al 
carbono de 101.6 mm o 152 mm de 
diámetro, cédula 40, dependiendo 
de la capacidad del flujo de la 
bomba, desde el lomo del tanque de 
almacenamiento hasta la base del 
cabezal de la bomb a sumergible, 
separada a 10 cm. Como mínimo del 
fondo del tanque, de tal manera que 
quede al mismo nivel respecto al 
tubo de llenado.  
La capacidad de la bomba será determinada por 
la compañía instaladora, de acuerdo al número 
de dispensarios que abastecer á y con base en 
los cálculos realizados.        
Las bombas que se instalen en una instalación 
terrestre de almacenamiento, deben cumplir con 
los siguientes requisitos:        
a) Certificado con código Unidad Local (UL) y/o 
ULC, o cualquier certificado equi valente de 
conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas 
o Internacionales aplicables;        
b) Sistema de arranque y paro a control remoto;        
c) Motor eléctrico a prueba de explosión con 
protección térmica contra sobre corriente;        
 
d) Válvula de retención del sifón, válvula de 
retención de línea, válvula de alivio de presión, 
eliminadora de aire, conexión para pruebas de 
presión y detector mecánico o electrónico de 
fuga en la descarga;        
e) Las bombas para la Recepción y Entrega de 
Product os por Auto -tanque, Carro -tanque, 
Buque -tanque y ducto, deben ser alineadas 
durante su instalación y probadas en vacío y con 
carga, y        
f) Registro de presión y flujo.        
10.3.9 Instalación eléctrica      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los co mentarios recibidos.  9.3.12 Instalación eléctrica  
Las instalaciones eléctricas, el equipo eléctrico y        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       electrónico de la instalación terrestre de 
almacenamiento localizado en áreas clasificadas 
como peligrosas, deben contar con el Dictamen 
emitido por una Unidad de Verificación de 
instalaciones Eléctricas (UVIE) acreditada y 
aprobada en términos de la LFMN.  
Los sistemas de alumbrado y fuerza, deben ser 
de acuerdo a la Clasificación de área de la 
instalación terrestre de almacenamiento.        
Todo el  sistema eléctrico y de iluminación, así 
como la identificación y prueba de todos los 
circuitos, equipos y componentes del sistema 
eléctrico en las áreas de Recepción, 
almacenamiento y Entrega, deben cumplir con 
los requerimientos establecidos en las Norma s 
Oficiales Mexicanas NOM -001-SEDE -2012 
“Instalaciones Eléctricas (Utilización)” o aquella 
que la modifique o sustituya, el Regulado debe 
evidenciar que cuenta con el dictamen donde 
demuestre que el diseño fue verificado por una 
Unidad de Verificación de I nstalaciones 
Eléctricas (UVIE) acreditada y aprobada en 
términos de la LFMN.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica se modifica la 
redacción del párrafo.  Todo el sistema eléctrico y de 
iluminación, as í como la 
identificación y prueba de todos los 
circuitos, equipos y componentes del 
sistema eléctrico en las áreas de 
Recepción, almacenamiento y 
Entrega, deben cumplir con los 
requerimientos establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas NOM -
001-SEDE -2012 , Instalaciones 
Eléctricas (Utilización), vigente, 
equivalente o aquella que la 
modifique o sustituya, el Regulado 
debe evidenciar que cuenta con el 
dictamen donde demuestre que el 
diseño fue verificado por una Unidad 
de Verificación de Instalaciones 
Eléct ricas (UVIE) acreditada y 
aprobada en términos de la LFMN.  
10.3.10 Vialidades, accesos y estacionamientos      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.13 Vialidades, accesos y 
estacionamientos  
La Construcción de los accesos a l as 
instalaciones en general y áreas operativas 
deben corresponder a la Ingeniería básica y de 
detalle aprobadas en el Diseño, respetándose las 
pendientes, curvas de radio de giro, ancho, 
capacidad de carga de terreno, terreno de 
desplante, entre otros.        
 
Medidas de seguridad industrial, criterios y 
estudios que deben cumplirse en la Construcción 
de las vialidades y estacionamiento:        
a) Amplitud suficiente;        
b) Buena visibilidad en curvas horizontales y 
verticales;        
c) Grado de curvat ura y sobreelevación 
requerida para los vehículos que hagan el 
transporte;        
d) Compactación y profundidad requerida en 
vados;        
e) Pendientes de escurrimiento y drenajes;        
f) Altura libre requerida en los puentes;        
g) Capacidad de ca rga requerida en los puentes;        
h) Ausencia de líneas de conducción eléctrica o             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   con altura requerida;  
i) Compactación de acotamientos;        
j) Ausencia de cercados que impidan el paso;        
k) Ausencia de cualquier obstáculo que impida el 
tránsito seguro;        
l) Señalamiento y dispositivos para protección de 
seguridad;        
m) Estacionamiento suficiente para autotanques 
y/o carrotanques dependiendo de la capacidad 
de la instalación, y        
n) Estacionamiento apropiado en el exterior de la 
instalación terrestre de almacenamiento para 
vehículos de los trabajadores y visitas.        
10.3.11 Sistema de control      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.14 Sistema de control  
Toda la tubería conduit, cableado e  instrumentos 
a instalar por encima del suelo, deben estar bien 
anclados y ser de la clasificación eléctrica que 
corresponda al sitio donde se instala, debiendo 
conservar su hermeticidad de Diseño, cuidando 
su correcto ajuste y colocación de sellos 
eléctri cos (O’ring).]  FERMACA  Modificar por "(O'ring)."  Error gramatical.  PROCEDE  Se elimina el corchete que se 
encuentra al final del párrafo.  
 Toda la tubería conduit, cableado e 
instrumentos a instalar por encima 
del suelo, deben estar bien anclados 
y ser de l a clasificación eléctrica que 
corresponda al sitio donde se 
instala, debiendo conservar su 
hermeticidad de Diseño, cuidando su 
correcto ajuste y colocación de 
sellos eléctricos (O’ring).  
10.3.12 Sistema contra incendio      Se modifica el numeral, atendien do a 
los comentarios recibidos.  9.3.15 Sistema contra incendio  
La protección contra incendio de la instalación 
terrestre de almacenamiento y sus respectivas 
áreas de Recepción y Entrega, debe construirse 
conforme al numeral 9.3.12 Diseño del sistema 
contr a incendio del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana.        
 
Durante la Construcción, se deben realizar todas 
las pruebas necesarias, antes, durante y 
después de su instalación, para comprobar que 
los sistemas de contra incendio funcionan 
adecuadame nte como fueron diseñados, tanto 
en tanques de almacenamiento (cámaras de 
espuma e inyección subsuperficial) como los 
sistemas de rociadores de agua y espuma en 
casas de bombas, Muelles, llenaderas, 
descargaderas de Auto -tanques y Carro -tanques.        
Deben realizarse pruebas en el sistema de 
distribución de agua y espuma para determinar la 
tasa de flujo y presión disponibles para 
propósitos de combate de incendios:        
a) A las tuberías de agua y espuma deben 
realizarse las pruebas hidrostáticas y firm arse los 
certificados de prueba y materiales del sistema y 
sus componentes contra incendio;        
b) La tubería, desde el suministro de agua hasta 
el anillo de agua y/o espuma contra incendio, 
debe lavarse por completo antes de realizar la        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       conexión al equ ipo que protegerá;  
c) Toda la tubería y accesorios deben probarse 
hidrostáticamente a 14 kg/cm2 (200 lbs/pulg2) o 
3.5 kg/cm2 (50 lbs/pulg2) por encima de la 
presión de trabajo del sistema, lo que sea mayor, 
y debe mantenerse esa presión con una 
tolerancia de ± 0.35 kg/cm2 (5 lbs/pulg2) por 2 h;        
d) Cada hidrante debe probarse con la presión 
de agua del sistema en posición totalmente 
abierto y totalmente cerrado;        
e) Todas las válvulas de control deben probarse 
con la presión de agua del s istema abriendo y 
cerrando totalmente para confirmar su operación 
apropiada;        
f) Las bombas de agua contra incendio, deben 
ser verificadas en sus características de 
operación con pruebas de presión y flujo;        
g) Prueba de operación del sistema 
proporcionador de espuma contra incendio, 
verificando su flujo, y        
h) Prueba de operación del sistema de 
rociadores contra incendio, verificando su flujo y 
aplicación de enfriamiento.        
Los planos del sistema contra incendio deben 
incluir especif icaciones que cubran las 
características de los materiales usados y 
describir todos los componentes del sistema.        
 
Deben realizarse todas las pruebas necesarias, 
antes, durante y después de su instalación, para 
que los sistemas de contra incendio fu ncionen de 
acuerdo a su diseño, tanto en tanques de 
almacenamiento (cámaras de espuma e 
inyección subsuperficial), como los sistemas de 
rociadores de agua y espuma.        
La instalación de los sistemas de protección 
contra incendio por agua y espuma, adem ás de 
cumplir los requerimientos del código NFPA 30 
vigente, equivalente o aquel que lo sustituya, 
debe satisfacer lo instruido por el fabricante de 
los equipos y componentes, para lograr el 
funcionamiento de acuerdo a sus 
especificaciones y Diseño de apli cación del 
agente extintor a la instalación que protege.        
No deben obstruirse los sitios donde se ubiquen 
los hidrantes, monitores, extintores fijos y 
móviles, además estos accesorios deben contar 
con señalamientos claros y visibles, de acuerdo 
a la Normatividad nacional vigente y aplicable.              (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   Con base al Análisis de Riesgos y Análisis de 
Consecuencias, en las áreas donde exista la 
probabilidad de riesgo por incendio, los soportes 
y estructuras metálicas, deben contar con 
protección retardante al  fuego (material ignifugo), 
su aplicación y especificación debe ser la 
establecida en el Diseño.        
10.3.13 Extintores      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.16 Extintores  
La selección, ubicación, cantidad y tipo de 
extintores debe estar en función del riesgo y 
cumplir con lo establecido en el numeral 7.2., 
inciso b) y 7.17., incisos d) y f) de la NOM -002-
STPS -2010 Condiciones de seguridad -
Prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo; estarán prote gidos de la 
intemperie y se señalará su ubicación.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para homologar 
la redacción de las referencias 
normativas en el cuerpo del documento 
se modifica la redacción del párrafo.  La selección,  ubicación, cantidad y 
tipo de extintores debe estar en 
función del riesgo y cumplir con lo 
establecido en el numeral 7.2., inciso 
b) y 7.17., incisos d) y f) de la NOM -
002-STPS -2010, Condiciones de 
seguridad -Prevención y protección 
contra  incendi os en los  centros de 
trabajo, vigente, equivalente o 
aquella que la modifique o sustituya; 
deben estar protegidos de la 
intemperie y su ubicación debe 
contar con señalamientos.  
 
El Regulado debe evidenciar el cumplimiento de 
la NOM -002-STPS -2010 Condiciones de 
seguridad -Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo, mediante el 
dictamen expedido por una unidad de 
verificación acreditada y aprobada en términos 
de la Ley Federal de Metrología y Normalización 
o las actas y minutas correspondientes  a la 
verificación satisfactoria del cumplimiento del 
presente Proyecto de Norma, por parte de la 
inspección federal del trabajo, en el marco de las 
evaluaciones integrales del Programa de 
Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
o las actas circuns tanciadas expedidas por la 
autoridad local de protección civil de acuerdo a 
los numerales 13.1, 13.4 y 13.5 de la Norma en 
mención.        
10.3.14  Sistemas de detección de humo, gas y 
fuego      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos . 9.3.17 Sistemas de detección de 
humo, gas y fuego  
La selección, instalación, uso y mantenimiento 
de detectores para humo, gas y fuego deben 
cumplir con la Normatividad nacional e 
internacional vigente como los códigos: IEC 
60079 parte 29 -2, ISO 7240 par tes 7, 9, 10, 16 y 
19 vigentes, equivalentes o aquellos que los 
sustituyan. Cuando instalación del detector sea 
para operar en áreas clasificadas, éste debe ser 
intrínsecamente seguro y cumplir con el código 
IEC 60079 parte 11, vigente, equivalente o aquel         Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       que lo sustituya.  
Los detectores y alarmas deben estar 
certificados por UL, FM, CSA o por cualquier otro 
organismo certificador equivalente acreditado en 
términos de la LFMN.        
El proceso de análisis para determinar la 
cobertura y selección de l tipo de detector se 
debe desarrollar bajo un escenario crítico (fuego 
y nube tóxica), la combinación de identificación 
de peligros y evaluación de riesgos, identificar 
las fuentes de ignición potencial, tipos de 
combustibles y desarrollo o comportamiento  del 
fuego, probabilidad de ocurrencia y 
consecuencias del evento; debe ser bajo el 
análisis de evaluación de consecuencias.        
Se debe contar con un sistema de señalización 
(audible/visible) del sistema de alarmas que 
permita al personal identificar l a ubicación de una 
emergencia de manera rápida y precisa, e indicar 
el estado del equipo de emergencia o de las 
funciones de seguridad contra incendio que 
podrían afectar la seguridad del personal.        
 
Una vez instalado el sistema de gas y fuego se 
deben llevar a cabo pruebas de aceptación en 
sitio (OSAT), con objeto de comprobar el buen 
funcionamiento y las características 
operacionales de cada uno de los equipos, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la 
filosofía de operación del sistema.        
10.3.15  Frentes de ataque      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.18 Frentes de ataque  
Los frentes de ataque en las instalaciones 
terrestres de almacenamiento, como son las vías 
de acceso, pasillos, puertas y equipo oper ativo, 
deben construirse de forma que permita que el 
personal y el equipo contra incendio ingresen a 
las instalaciones a cualquier área afectada por el 
fuego. Estos frentes de ataque deben considerar 
la protección de la radiación térmica al personal y 
equipo.       
10.3.16  Sistema de protección al medio ambiente      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.19 Sistema de protección al 
medio ambiente  
En cuanto a Construcción de instalaciones 
terrestres de almacenamiento, el Regula do debe 
dar cumplimiento a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente y sus 
respectivos Reglamentos.        
10.3.17 Señalización      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  9.3.20 Señalización  
Al término de la  Construcción todos los tanques 
de almacenamiento, equipos, tuberías, válvulas, 
bombas y áreas de Recepción y Entrega de la 
instalación, debe estar identificados de acuerdo 
al peligro, riesgo, tipo de Producto manejado y 
condiciones de operación; de igual manera todas 
las áreas, accesos, patios de circulación y 
estacionamientos deben contar con             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   señalamientos de tipo preventivo, restrictivo e 
informativo como se establece en las Normas, 
Códigos y Estándares nacional e internacional 
aplicables y vigentes.  
 
     Derivado de los comentarios recibidos 
durante el periodo de consulta pública, 
este órgano desconcentrado determinó 
la necesidad de modificar el tipo de 
ingeniería exigida en esta norma de 
Ingeniería de Detalle a Ingeniería 
Básica Extendida. Toda vez que en el 
desarrollo de la Ingeniería Básica 
Extendida se fija el alcance del 
proyecto de manera concreta, es decir, 
se establecen las capacidades, 
características de los productos y 
servicios requeridos en el proyecto, se 
definen los aspectos relacion ados con 
el medio ambiente y la seguridad, las 
filosofías operativas y la selección de 
los materiales; lo cual cumple con lo 
solicitado en el Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana en mención. En esta 
etapa también se desarrollan 
entregables, los cuáles serán punto de 
partida para elaborar la Ingeniería de 
Detalle, además de permitir al 
Regulado la planeación en la compra, 
fabricación, construcción y montaje de 
todos los equipos críticos requeridos 
en la etapa de construcción, por lo 
anterior, se incluye el req uisito que 
debe cumplir el Regulado una vez que 
haya terminado la construcción de la 
instalación.  9.4 Conclusión de la Construcción 
de la instalación  
Una vez terminada la construcción 
de la instalación el Regulado debe 
contar con un libro de proyecto 
ejecu tivo, en el que se incluya cada 
uno de los elementos que componen 
las instalaciones, dicho proyecto 
debe contener la ingeniería de 
detalle en su edición “Como Quedó 
Construido” ( As-Built);  que 
comprenda como mínimo, lo 
siguiente:  
a) Datos generales de la i nstalación 
(nombre, dirección, u otros);  
b) Capacidad de las áreas 
operativas;  
c) Normatividad aplicable, códigos y 
estándares;  
d) Ubicación georeferenciada;  
e) Inventario de Productos 
manejados;  
h) Medidas de seguridad industrial y 
ambiental;  
j) Estudios de mecánica de suelos y 
topográfico;  
k) Estudio hidrológico e hidráulico;  
l) Memorias de cálculo y diseño;  
m) Actualización del Análisis de 
Riesgos y Análisis de 
Consecuencias  
o) Información mínima de las 
siguientes especialidades:  
Ingeniería de procesos  
a. Actualización de diagrama de flujo 
de proceso y servicios auxiliares;  
b. Actualización de bases de diseño;  
c. Actualización de requerimiento de 
servicios principales (auxiliares);  
d. Actualización de balance de 
materia y energía;  
e. Actualización de list a de equipo;  
f. Filosofías de operación;  
 
      g. Actualización de Plano de 
Localización General ( Plot Plant ) 
h. Actualización de diagramas de 
tubería e instrumentación;  
i. Actualización de lista de líneas de 
proceso y servicios auxiliares;  
j. Actualizac ión de lista de TIE -IN’s 
(puntos de interconexión);  
k. Actualización de hojas de datos y  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       memoria de cálculo, y  
l. Especificaciones técnicas.  
Corrosión  
a. Diseño y filosofía de operación del 
sistema de protección, y  
b. Especificación técnica para el 
sistema  de recubrimiento 
anticorrosivo para la protección 
interna/externa.  
Arquitectura  
a. Planos de urbanización general;  
b. Plano de caseta de vigilancia, 
control de acceso, etc. (en caso de 
aplicar);  
h. Plano de subestación eléctrica (en 
caso de aplicar);  
c. Planos de taller mecánico y 
eléctrico;  
d. Planos de cuarto de control (en 
caso de aplicar);  
e. Planos de cuarto de cambios 
(baños generales y regaderas);  
f. Plano de almacén de materiales, y  
g. Plano de almacén de residuos 
peligrosos.  
Ingeniería Civil  
a. Plano de cimentaciones de 
tanques de almacenamiento;  
b. Planos hidráulicos de la 
instalación;  
c. Planos sanitarios (aguas 
aceitosas y aguas negras);  
d. Plano de guías mecánicas de 
instalación eléctrica;  
e. Planos Telecom (en caso de 
aplicar), y  
f. Plano de s oporterías.  
Ingeniería en tuberías  
a. Especificaci ones de materiales de 
tuberías;  
 
      b. Plano de notas generales para 
tuberías;  
c. Planos de arreglos de tuberías 
aéreas vistas en: plantas, 
elevaciones, cortes o detalles;  
d. Planos de tuberías subterrá neas;  
e. Plano de tubería de la red de 
agua contra incendio, y  
f. Dibujos isométricos de tuberías.  
Análisis de esfuerzos  
a. Apoyos y guías para tuberías;  
b. Cálculo de cargas y localización 
de estructuras especiales (en caso 
de aplicar), y        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   c. Isométricos c on la localización de 
apoyos y guías para tuberías.  
Ingeniería eléctrica  
a. Diagramas unifilares;  
b. Arreglo de equipo eléctrico;  
c. Distribución de tableros eléctricos;  
d. Cédula de conductores y tubería;  
e. Sistemas de puesta a tierra;  
f. Sistemas de pro tección contra 
descargas atmosféricas, y  
g. Sistema de alumbrado de la 
instalación.  
Ingeniería de instrumentación y 
control  
a. Índice de instrumentos;  
b. Diagramas funcionales de 
instrumentación (lazos de control);  
c. Especificación del sistema de 
control;  
d. Arquitectura del sistema de 
control;  
e. Base de datos del Sistema de 
Control (SDMC);  
f. Desplegados del SDMC;  
g. Lógicos de control;  
h. Especificación del sistema de 
paro de emergencia;  
i. Hojas de especificación de 
instrumentos;  
 
      j. Matriz de p aro por emergencia;  
k. Distribución de charolas en cuarto 
de control;  
l. Plano de localización y rutas 
eléctricas SDMC;  
m. Plano de localización y rutas 
eléctricas del sistema de paro de 
emergencia;  
n. Cédula de conductores de 
Instrumentos de proceso, y  
o. Cédula de conductores de 
Instrumentos del sistema de paro de 
emergencia.  
Ingeniería de Telecomunicaciones  
a. Planos de arquitectura y/o 
configuración de los sistemas con 
que cuente la instalación, y  
b. Especificaciones Técnicas de los 
sistemas con que cue nte la 
instalación.  
Ingeniería Mecánica Equipo 
Dinámico  
a. Hojas de Datos de equipo  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       dinámico, y  
b. Especificaciones técnicas de 
equipo dinámico.  
Operación  
a. Manual de Operación;  
b. Matriz de arranque y paro, y  
c. Procedimientos de operación 
normal y de em ergencia de la 
instalación.  
Seguridad Industrial  
a. Filosofía de operación de los 
sistemas de agua contar incendio y 
detección y alarma;  
b. Especificaciones de equipo del 
sistema de agua contar incendio y 
sistema de detección y alarma;  
c. Planos de localiz ación de equipo 
contra incendio;  
d. Planos de localización de 
detectores y alarmas;  
e. Matrices Lógicas del sistema de 
detección y alarma de la instalación;  
f. Planos de rutas conduit del 
sistema de detección y alarma;  
g. Diagramas de alambrado del 
sistema  de detección y alarma, y  
h. Plano de localización de letreros 
de seguridad, puntos de reunión y 
rutas de evacuación.  
Recipientes  
a. Especificaciones técnicas de los 
tanques de almacenamiento;  
 
11. Pre -Arranque      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  10. Pre-arranque  
Durante esta etapa se debe efectuar la revisión y 
aprobación de los procedimientos de supervisión 
de las fases de precomisionamiento, 
comisionamiento y la puesta en Operación.      Al llevar a cabo la revisión integ ral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se determinó la 
necesidad de especificar criterios 
técnicos correspondientes al capítulo 
de Pre -Arranque, por lo que se 
modifica el párrafo dando 
especificaciones técnicas que los 
Regulados deben cu mplir para la etapa 
de Pre -Arranque en las actividades de 
almacenamiento de Productos; 
garantizando la Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente.  El Regulado previo a la puesta en 
operación de equipos e instalaciones 
nuevas, modificadas o rehabilitadas, 
es decir, antes de la carga de 
Productos en las tuberías y equipos, 
debe aplicar la Revisión de 
Seguridad de Pre -Arranque (RSPA), 
como se describe a continuación.  
El Regulado debe contar con los procedimientos 
operativos y de seguridad para el Pre - Arranque, 
el arranque inicial, operación normal, 
operaciones temporales, paro normal, 
operaciones y paros de emergencia, 
mantenimiento, y reparaciones de equipos 
críticos, activación de sistemas de seguridad, 
estableciendo los límite s de operación, las 
consecuencias de desviaciones y acciones 
necesarias para evitarlas o corregirlas, así como 
para trabajos peligrosos.      10.1. Revisión de Seguridad de Pre -
arranque (RSPA)  
El Regulado debe contar con un 
mecanismo para realizar la Revis ión 
de Seguridad de Pre -arranque 
(RSPA), para los equipos o 
Instalaciones sujetos a un inicio o 
reinicio de operaciones; cuando se 
presente alguno de los siguientes 
escenarios: equipos o Instalaciones 
nuevas, reparadas, modificadas, que       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   han estado fuera de  servicio durante 
un periodo mayor o igual a 6 meses, 
o cuando la Agencia lo solicite por 
motivos de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al 
medio ambiente.  
 
Previo a la puesta en operación de equipos e 
instalaciones nuevas, modificadas o 
rehabilitadas, es decir, antes de la carga de 
Productos en las tuberías y equipos, debe 
aplicarse la revisión de seguridad de Pre -
Arranque para confirmar que los elementos de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente, han s ido 
construidos e instalados correctamente a fin de 
tener la certeza de que la instalación es segura 
para entrar en operación.       El Regulado debe efectuar la RSPA, 
de acuerdo con los siguientes 
criterios:  
I. De forma total, cuando la logística 
del arran que de sus Instalaciones y 
procesos lo permita.  
II. Por etapas o secuenciada, 
cuando la logística del arranque de 
sus Instalaciones y procesos así lo 
requieran.  
Cuando el Regulado realice la RSPA 
por etapas o secuenciada de los 
equipos y/o Instalaciones, d ebe 
obtener un sólo Dictamen que valide 
la totalidad de las revisiones que 
fueron necesarias para el inicio o 
reinicio de las operaciones del 
equipo y/o instalación sujeta a la 
RSPA.  
La revisión de seguridad del Pre -Arranque 
consta principalmente de dos e tapas: 
documental y de campo (verificación física de la 
instalación). El Regulado debe atender en su 
caso, las desviaciones que llegasen a reportarse 
y conservar la evidencia de la corrección de las 
mismas.      El Regulado para realizar la RSPA 
debe lleva r a cabo como mínimo lo 
siguiente:  
a) Conformar el grupo responsable 
de llevar a cabo la RSPA, de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral 10.1.1;  
b) Designar un coordinador;  
c) Proporcionar los recursos 
técnicos, humanos y los que sean 
necesarios para  llevar a cabo la 
RSPA, y  
d) Obtener el Dictamen RSPA, de 
conformidad con lo establecido en el 
presente Capítulo.  
El plan de Pre -Arranque debe contar como 
mínimo.      10.1.1.  Grupo responsable  
El grupo responsable de llevar a 
cabo la RSPA debe conformars e por 
el personal que participará en la 
construcción, reparación, 
modificación o rehabilitación de los 
equipos o Instalaciones, así como 
aquellos que operarán, darán 
mantenimiento y ejecutarán las 
funciones de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Pr otección al 
medio ambiente, una vez que se 
lleve a cabo el inicio o reinicio de la 
Operación.  
En caso de considerarse necesario 
en el desarrollo de la RSPA y 
atendiendo a la complejidad de los 
procesos, Instalaciones o equipos, 
deben integrarse especialist as en 
materias tales como: civil, eléctrico, 
mecánico, ya sea este estático o 
dinámico, instrumentos, áreas 
internas y externas, fabricantes, 
licenciadores, o cualquier otro 
personal propio, contratista, 
subcontratista, proveedor o 
prestador de servicio qu e, por su  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       relación con el equipo o instalación, 
intervenga.  
 
a) Documental:       Los integrantes del grupo 
responsable de llevar a cabo la 
RSPA deben, entre otras:  
a) Participar con el grupo 
responsable de llevar a cabo la 
RSPA proporcionando la informaci ón 
necesaria;  
b) Participar en el análisis y 
jerarquización de los Hallazgos que 
resulten de la RSPA;  
c) Dar cumplimiento a los requisitos 
de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al medio 
ambiente en el área de su 
competencia;  
d) Elaborar  y ejecutar los programas 
de atención a los Hallazgos tipo “A”  
e) Elaborar y ejecutar los programas 
de atención a los Hallazgos tipo “B” 
y “C”,  
f) Validar los programas establecidos 
en los incisos d y e;  
g) Verificar que se cumplan las 
recomendaciones deri vadas de los 
Hallazgos de la RSPA, y  
h) Generar los registros de su 
participación y aportación de 
acuerdo con su especialidad, 
entregándolos al coordinador de la 
RSPA al inicio o reinicio de 
operaciones.  
1) Análisis de Riesgos;      El grupo responsable d e llevar a 
cabo la RSPA debe realizarla en 
forma documental y de campo, con 
la finalidad de verificar que los 
requisitos y especificaciones 
técnicas de Diseño, Construcción, 
así como aquellas condiciones en 
materia de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operat iva y Protección al 
medio ambiente necesarios para un 
arranque seguro, han sido cumplidos 
de acuerdo con la presente Norma 
Oficial Mexicana.  
 
2) Programa de atención a las recomendaciones     Al llevar a cabo la revisión integral del 10.1.2.  Revisión documental.        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   derivadas del Análisis de Riesgos, y medidas de 
mitigación en tanto  se atienden en forma 
definitiva las recomendaciones;  instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se determinó la 
necesidad de especificar criterios 
técnicos correspondientes al capítulo 
de Pre -Arranque, por lo que se 
modifica el párrafo dando 
especificaciones técnicas que los 
Regulados deben cumplir para la etapa 
de Pre -Arranque en las actividades de 
almacenamiento de Productos; 
garantizando la Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente.  La revisión documental de los 
equipos o Instalaciones sujetas a un 
inicio o reinicio de operaciones, debe 
llevarse a cabo utilizando las listas 
de verificación que permitan la 
Identificación, verificación, control y 
seguimiento de Hallazgos de Pre -
arranque, considerando como 
mínimo los siguientes elementos del 
Sistema de Administración de 
Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al medio 
ambiente de los Regulados:  
a) Identificación de peligros y 
Anális is de Riesgo;  
b) Requisitos legales;  
c) Competencia, capacitación y 
entrenamiento;  
d) Mejores prácticas y estándares;  
e) Control de actividades y procesos;  
f) Integridad Mecánica y 
Aseguramiento de la Calidad;  
g) Preparación y respuesta a 
emergencias;  
h) Monitoreo, verificación y 
evaluación;  
i) Auditorías, e  
j) Investigación de incidentes y 
accidentes.  
 
3) Evidencia de atención a todas las 
recomendaciones tipo A (imprescindibles para la 
seguridad y operación) resultantes del Análisis 
de Riesgos;      Al lle var a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se determinó la 
necesidad de especificar criterios 
técnicos correspondientes al capítulo 
de Pre -Arranque, por lo que se 
modifica el párrafo dando 
especificaciones técnica s que los 
Regulados deben cumplir para la etapa 
de Pre -Arranque en las actividades de 
almacenamiento de Productos; 
garantizando la Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente.  10.1.3.  Revisión de campo  
El grupo responsable de l levar a 
cabo la RSPA debe revisar los 
equipos o Instalaciones sujetas a un 
inicio o reinicio de operaciones 
verificando en campo que se 
cumplen las condiciones de 
Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al medio 
ambiente. La revisión en camp o 
debe incluir elementos tales como: 
revisión física, entrevistas, pruebas, 
reportes de campo, registros u otros 
medios de verificación, que permitan 
demostrar como mínimo lo siguiente:  
a) Congruencia entre lo indicado en 
la revisión documental y lo existe nte 
en campo;  
b) Cumplimiento de lo dispuesto en 
las especificaciones de diseño, 
planos aprobados para construcción 
(APC) y planos As -built;  
c) Cumplimiento de requisitos físicos 
de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y de Protección al medio 
ambient e su integridad, operatividad, 
repetitividad;  
d) Cumplimiento de los requisitos 
legales y documentales de 
Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y de Protección al medio 
ambiente, aplicables a los equipos o  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       Instalaciones sujetas a la RSPA, y  
e) Cumplimi ento de los requisitos 
orientados al personal, contratistas, 
subcontratistas, proveedores y 
prestadores de servicios aplicables a 
los equipos o Instalaciones sujetas a 
la RSPA.  
4) Aplicación de la Administración de Cambios 
que resulten, en su caso;      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se determinó la 
necesidad de especificar criterios 
técnicos correspondientes al capítulo 
de Pre -Arranque, por lo que se 
modifica el párrafo dando 
especificaciones téc nicas que los 
Regulados deben cumplir para la etapa 
de Pre -Arranque en las actividades de 
almacenamiento de Productos; 
garantizando la Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente.  La información que se genera de la 
revisión doc umental y de campo 
debe registrarse en listas de 
verificación que permitan la 
identificación, verificación, control y 
seguimiento de los Hallazgos de 
Pre-arranque; conteniendo al menos 
la siguiente información:  
a) Nombre del elemento a revisar;  
b) Puntos q ue verificar;  
c) Comentario o información 
presentada;  
d) Hallazgo;  
e) Jerarquización del Hallazgo en 
A/B/C;  
f) Acciones;  
g) Responsable;  
h) Fecha de atención, y  
i) Estado de cumplimiento.  
El grupo responsable de llevar a 
cabo la RSPA debe identificar, 
analizar y jerarquizar los Hallazgos, 
los cuales deben ser clasificados en 
3 (tres) categorías: tipo “A”, “B” y 
“C”. 
Los Hallazgos detectados por el 
grupo responsable de llevar a cabo 
la RSPA deben ser registrados y 
planteados en un escenario de 
riesgo. Para j erarquizarlos el grupo 
responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe desarrollar una matriz 
de riesgo de frecuencia y 
consecuencia, tomando como base 
información de datos propios o de 
bibliografía especializada, para 
definir los valores que se asignarán 
a la f recuencia y consecuencia de 
los Hallazgos identificados, 
justificando la información 
presentada y/o indicando las fuentes 
o referencias bibliográficas; como 
ejemplo se muestran las Tablas 10, 
11 y 12 siguientes:  
 
5) Reportes certificados de las pruebas 
destructivas y no destructivas realizadas a todos 
los equipos y sus componentes;       El grupo responsable de llevar a 
cabo la RSPA debe elaborar y 
ejecutar los programas de atención a 
los Hallazgos tipo “A”, los cuales se 
atenderán antes del inicio o reinic io 
de operaciones, así mismo, deben 
elaborar los programas de atención 
a los Hallazgos tipo “B” y “C”, los 6) Estudios y memorias de cálculo (civil, 
mecánico [equipos estáticos y dinámic os], 
eléctrico, instrumentación y control, contra 
incendio, (SRV), sistemas y equipos 
complementarios, entre otros);            (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   7) Certificados de calibración de equipos e 
instrumentos (control y medición);      cuales estipularán los plazos para su 
cumplimiento.  
El grupo responsable de llevar a 
cabo la RSPA validará que los 
equipos o Instalaciones sujetas a un 
inicio o reinicio de operaciones, se 
encuentran en condiciones de iniciar 
operaciones, documentando la 
siguiente información:  
a) Lugar y fecha de inicio y 
terminación de la RSPA;  
b) Nombre y descripción de la 
instalación y los equipos revisados;  
c) Cump limiento de las acciones 
derivadas de la totalidad de 
Hallazgos tipo “A”;  
d) Programa de atención al 
cumplimiento de Hallazgos tipo “B” y 
“C”; 
e) Cumplimiento de las acciones 
derivadas de Hallazgos “B” y “C” 
programadas previo al inicio o 
reinicio de opera ciones.  
f) Escrito bajo protesta de decir 
verdad en donde se mencione que 
los equipos e Instalaciones han sido 
revisados y las condiciones de 
Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al medio 
ambiente, para un arranque seguro 
están cumplidas,  y 
g) Nombre, cargo y firma de los 
integrantes del grupo responsable 
de llevar a cabo la RSPA.  
Cuando se efectúe en varias etapas 
la RSPA en los equipos o 
Instalaciones, el Regulado debe 
obtener la validación 
correspondiente para cada etapa.  
Para efectos d e lectura de la 
presente matriz de atención a 
comentarios y con el propósito de 
visualizar correctamente las Tablas 
10, 11 y 12 es necesario remitirse al 
Anexo XV, XVI y XVII.  8) Procedimiento y buenas prácticas de 
operaci ón y manejo de emergencias operativas;      
9) Procedimiento y buenas prácticas de 
Mantenimiento;      
10) Manuales del fabricante y de operación de 
sistemas, equipos e instalaciones;      
11) Planes de respuesta a emergencia;      
12) Evidencia de l personal capacitado y 
entrenado, y      
13) Sistema de administración de cambios de 
personal.      
a) Campo (verificación física de la instalación):      
1) La Construcción cumpla con la distribución 
establecida en el proyecto;      
2) La Constr ucción cumpla con los 
distanciamientos dentro y fuera del predio;      
3) La Construcción cumpla con las 
especificaciones de Diseño;      
4) Se tiene integridad mecánica y conexión de 
los equipos, tuberías y sus componentes;      
5) Se tiene Integrid ad eléctrica de las 
instalaciones;      
6) Se aseguró la calidad de los materiales 
conforme a especificaciones;      
7) Que las capas de protección (instrumentación) 
del proceso señaladas en la Ingeniería básica y 
de detalle, funcionan adecuadamente in cluyendo 
los sistemas contra incendio, y      
Una vez concluida y aprobada esta etapa de 
revisión de Pre -Arranque, se debe continuar con 
la etapa del inicio de la operación de la 
instalación.      
 
11.1. Dictamen de Pre -Arranque      Se modifica el nume ral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  10.1 Dictamen de Pre -Arranque  
El Regulado debe obtener un Dictamen de Pre -
Arranque de una Unidad de Verificación, en el 
que conste que las instalaciones y los equipos 
cumplen con lo previsto en el Proyecto de N orma 
Oficial Mexicana.  Asfaltos 
Mesoamericanos 
S.A. de C.V.  Se requiere la lista de las 
Unidades de Verificación 
certificadas para este 
servicio. En ausencia de las 
mismas, proporcionar cuál 
será la alternativa a utilizar 
para cumplir con el requisito.   NO PROCEDE  Como resultado del periodo de 
consulta pública del presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, considera 
ampliar los criterios y especificaciones  
técnicas que los Regulados deben 
cumplir para la etapa de Pre -Arranque Se elimina.   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       en las actividades de almacenamiento 
de Productos; garantizando la 
Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio 
Ambiente.  
El Regulado debe dar aviso a l a Agencia del 
inicio de operaciones, en un plazo máximo de 10 
días posterior a éste, mediante declaración, bajo 
protesta de decir verdad, que la Construcción y 
los equipos son acorde con lo dispuesto en el 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, así como la 
Ingeniería de detalle y las modificaciones que se 
hayan incorporado a dicha Ingeniería durante la 
etapa de Construcción, así como las 
especificaciones de los fabricantes, estándares y 
mejores prácticas correspondientes.      Al llevar a cabo la revisión integ ral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se determinó la 
necesidad de especificar criterios 
técnicos correspondientes al capítulo 
de Pre -Arranque, por lo que se 
modifica el párrafo dando 
especificaciones técnicas que los 
Regulados deben cu mplir para la etapa 
de Pre -Arranque en las actividades de 
almacenamiento de Productos; 
garantizando la Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente.  Para el inicio o reinicio de 
operaciones, el Regulado debe 
obtener el Dictamen de Pre -
arranque emitido por la Unidad de 
Verificación, en el que conste que la 
Construcción y los equipos son 
acordes a la ingeniería de detalle, a 
las modificaciones incorporadas en 
dicha ingeniería durante la 
Construcción, y que las 
recomendaciones tipo “A” fueron 
atendidas.  
Una vez obtenido el Dictamen de 
Pre-arranque favorable, establecido 
en el párrafo anterior, el Regulado 
deben autorizar la puesta en 
operación de equipos o 
Instalaciones nuevas, reparadas, 
modificadas, que han estado fuera 
de servicio , o cuando la Agencia lo 
solicite; una vez cumplidas las 
recomendaciones derivadas de los 
Hallazgos tipo “A”.  
El aviso al que se refiere el párrafo anterior, debe 
presentarse a la Agencia mediante el formato 
físico contenido dentro del Apéndice C 
Normativ o, haciendo constar los datos y 
resultados emitidos por la Unidad de Verificación.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se determinó la 
necesidad de especificar criterios 
técnicos correspondientes al capítulo 
de Pre -Arranque, por lo que se 
modifica el párrafo dando 
especificaciones técnicas que los 
Regulados deben cumplir para la etapa 
de Pre -Arranque en las actividades de 
almacenamiento de Productos; 
garantizando la Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente.  El Dictamen, debe ser presentado a 
la Agencia, en copia simple, por los 
medios que establezca, en un plazo 
máximo de 10 días hábiles, posterior 
al inicio de operaciones.  
Cuando la totalidad de acciones 
derivadas de  los Hallazgos “B” y “C” 
de la RSPA se hayan cumplido, el 
Regulado debe hacerlo constar 
mediante un acta de cierre.  
 
El Dictamen que obtenga el Regulado en la 
etapa de Pre -Arranque, será realizado previo al 
inicio de la operación de la instalación y será 
único durante el ciclo de vida de la misma, 
excepto cuando en la instalación se presente un 
paro total o parcial por adecuaciones a la 
instalación, se debe obtener un nuevo Dictamen 
de Pre -Arranque previo al inicio de operaciones.      Al llevar a cabo la r evisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se determinó la 
necesidad de especificar criterios 
técnicos correspondientes al capítulo 
de Pre -Arranque, por lo que se 
modifica el párrafo dando 
especificaciones técnicas que los 
Regul ados deben cumplir para la etapa 
de Pre -Arranque en las actividades de 
almacenamiento de Productos; 
garantizando la Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente.  Se elimina  
12. Operación      Se modifica el numeral, atendiendo a  11. Operación        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   los comentarios recibidos.  
Las instalaciones terrestres de almacenamiento 
a las que se refiere el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, deben contar con todos 
los permisos necesarios para su Operación, 
incluyendo la autorización en m ateria de Impacto 
Ambiental y sus correspondientes Análisis de 
Riesgos y Análisis de Consecuencias y 
demostrar el cumplimiento de los mismos, la 
Operación incluye las siguientes etapas:        
a) Pre -Arranque (Arranque inicial);        
b) Operación normal;        
c) Paro de emergencia;        
d) Paro normal de la instalación;        
e) Acciones de reanudación de operaciones 
después de un paro programado o de 
emergencia;        
f) Activación de sistemas de seguridad;        
g) Plan de respuesta a emergencia,  y       
h) Verificación y mantenimiento de equipos y 
accesorios de las instalaciones.        
Las instalaciones existentes que se ubiquen en 
sitios con predios adyacentes en donde existan 
centros de concentración masiva (edificios 
públicos, educativos, gu arderías, estancias y 
hospitales, entre otros), así como que registren 
distancias menores a las establecidas en el 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, 
deben implementar las recomendaciones 
resultantes del Análisis de Riesgos, Análisis de 
Consecuen cias y el Análisis de Capas de 
Protección.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, este párrafo se 
reubica en el numeral 5, Ubicación del 
predio tercer párrafo, al tratarse de una 
generalidad del mismo.  Se elimina de este nume ral, para ser 
reubicado en el numeral 5, tercer 
párrafo, Ubicación del predio  
 
El Análisis de Riesgos y Análisis de 
Consecuencias deben ser actualizados cada 
cinco años, o antes cuando exista al menos 
alguna de las condiciones siguientes:      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, este párrafo se 
reubica en el numeral 5, Ubicación del 
predio, cuarto párrafo, al tratarse de 
una generalidad del mismo.  Se elimina de este numeral, para ser 
reubicado en el numeral 5, cuarto 
párrafo, Ub icación del predio  
a) Todo cambio en el Diseño original de la 
instalación terrestre de almacenamiento;      
b) Por cambios a la tecnología de algún proceso;      
c) Por obsolescencia del Análisis de Riesgos;      
d) Por cambios en la normatividad in terna o 
externa aplicable, y      Derivado de la reubicación de los 
párrafos de este numeral, este párrafo 
se elimina.  Se elimina de este numeral, para ser 
reubicado en el numeral 5, cuarto 
párrafo, Ubicación del predio  
e) Por resultado de incidente o acci dente que 
involucre fuga, derrame, incendio o explosión de 
los materiales y que ocasione cambios a la 
instalación terrestre de almacenamiento.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, este párrafo se 
reubica en el cuarto párrafo , del 
numeral 5 Ubicación del predio, ya que 
es una generalidad del contenido de 
este numeral.  Se elimina de este numeral, para ser 
reubicado el numeral 5, cuarto 
párrafo, Ubicación del predio   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       12.1 Pruebas pre -operativas (empaque de 
Productos)      Se modi fica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.1.  Pruebas pre -operativas 
(empaque de Productos)  
Previo al empaque de los tanques con 
Productos, el Regulado debe contar con 
operadores capacitados, los cuales deben 
establecer los procedimientos  documentados 
específicos para las pruebas Pre -operativas de 
los diferentes sistemas que componen la 
instalación, (iniciando con los tanques) mismos 
que deben estar elaborados a partir de las 
especificaciones e instructivo de los fabricantes. 
En dichos pro cedimientos se debe especificar lo 
siguiente:        
a) Objetivo de la prueba;        
b) Límites de flujo, presión y niveles de 
Productos a los que se empacará el tanque;        
c) Los componentes, las etapas y la secuencia 
en que se deben realizar las pru ebas;        
d) Los controles y válvulas mediante los cuales 
se aislarán los componentes del tanque, para 
realizar las pruebas individuales que se 
requieran, las pruebas de los subsistemas y las 
pruebas de las instalaciones terrestres de 
almacenamiento com pleto;        
e) Las variables que se deben medir durante las 
pruebas y los resultados que se deben obtener 
para ser aprobadas;        
f) Las actividades, responsabilidad y capacitación 
requerida del personal asignado a la realización 
de las pruebas pre -operativas;        
g) Los ajustes de los dispositivos de relevo de 
presión o vacío, o la presión de operación 
máxima o mínima de cada componente;        
 
h) Los sistemas de seguridad de las 
instalaciones terrestres de almacenamiento y 
personal que debe esta r alerta, y        
i) Plan de respuesta a emergencia para la prueba 
pre-operativas.        
12.2 Pruebas operativas      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.2. Pruebas operativas  
Una vez concluidas las pruebas pre -operativas 
de las instalaciones terrestres de 
almacenamiento con Productos, deben realizarse 
pruebas de tipo dinámico a todos los equipos de 
bombeo del sistema de almacenamiento, con 
objeto de verificar las especificaciones de 
potencia, capacidad de flujo, presiones y demás 
parámetros nominales que los caracterizan. Para 
estas pruebas también deben especificarse por 
escrito los incisos anteriores y debe llevarse un 
control de las pruebas y de los resultados 
obtenidos de las mismas en la bitácora de 
operaciones de la i nstalación terrestre de 
almacenamiento.              (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   12.3 Inicio de operación      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.3. Inicio de operación  
Una vez concluidas las pruebas pre -operativas y 
operativas, se da el inicio de operacion es, etapa 
en la que el Regulado debe contar con 
operadores capacitados. El Regulado debe 
elaborar el manual de operaciones el cual deberá 
contar con procedimientos documentados 
específicos de los siguientes numerales, mismos 
que deben ser comunicados, acce sibles y 
encontrarse en lugares visibles, contemplando 
las medidas de seguridad.        
12.3.1 Procedimientos de operación normal      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.4. Procedimientos de operación 
normal  
Las actividades  contenidas en los 
procedimientos de Operación normal deben 
contener los valores normales de operación 
(flujos, presiones, temperaturas y niveles), que 
se muestran en los diagramas de flujo de 
proceso y los diagramas de tuberías e 
instrumentación.        
Se deben indicar los parámetros, los modos de 
control y los equipos principales que deben ser 
observados durante la Operación, indicando las 
causas y los efectos de las diferentes variables, 
rangos, puntos de ajuste, alarmas y controles 
especiales para la O peración dentro de los 
limites seguros, incluyendo los registros de las 
inspecciones rutinarias a equipos, sistemas e 
instrumentos básicos.        
 
Los procedimientos específicos para cada 
sistema deben contener al menos:      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se modifica la 
redacción del párrafo.  Los procedimientos específicos 
deben contener al menos:  
a) Descripción de cada sistema o componente 
para el cual está hecho, incluyendo la filosofía de 
control y condiciones de Diseño;   a)    Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se modifica la 
redacción del párrafo.  a) Descripción de las actividades 
para la recepción, almacenamiento y 
entrega de Product os, incluyendo la 
filosofía de control, condiciones de 
Diseño y Operación;  
b) Limites seguros de Operación;        
c) Secuencia lógica detallada para la operación 
del sistema (incluidas medidas de seguridad 
como puesta a tierra, verificación del Producto a 
manejar, colocación de topes, entre otros);      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se modifica la 
redacción del párrafo.  c) Secuencia lógica detallada para la 
operación de la recepción y entrega 
por medio de ducto, Auto -tanques, 
Carro -tanques y/o Buque -tanques, 
según aplique, (incluidas medidas de 
seguridad como puesta a tierra, 
verificación del Producto a manejar, 
colocación de topes, entre otros);  
d) Secuencia lógica para vaciar y sacar de 
servi cio, llenar y poner nuevamente en servicio 
componentes y subsistemas;      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se modifica la 
redacción del párrafo.  d) Secuencia lógica para vaciar y 
sacar de servicio,  llenar y poner 
nuevamente en servicio las áreas de 
la instalación y sus sistemas 
complementarios;   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       e) Listado de soluciones a problemas típicos de 
la Operación;        
f) Descripción de la operación de Trasvase del 
Producto previniendo el llenado excesivo  de los 
tanques, Auto -tanques, Carro -tanques y/o 
Buque -tanques;        
g) Verificación de condiciones de integridad 
mecánica de equipos a cargar, así como la 
verificación del Producto a manejar;        
h) Calificación del personal, (la Operación de los 
subsistemas que integran el sistema de 
almacenamiento sólo podrá ser realizada por 
personal calificado para las funciones 
asignadas);        
i) Descripción de las obligaciones de la persona 
asignada a la Operación de cada subsistema o 
instalación, y        
j) Las actividades de operación durante la 
Recepción y Entrega deben estar contenidas 
dentro del manual de operaciones de las 
instalaciones terrestres de almacenamiento 
motivo del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.        
 
12.3.2 Procedimientos de emergencia 
operacional      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.5. Procedimientos de emergencia 
operacional  
En estos procedimientos se debe señalar la 
secuencia lógica en caso que los parámetros de 
control de proceso se encue ntren fuera de sus 
límites seguros de Operación hasta llevar el 
sistema a una condición segura; estos 
procedimientos deben ser al menos para los 
siguientes casos:      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técni ca, se modifica la 
redacción del párrafo.  En estos procedimientos se debe 
señalar la secuencia lógica de los 
mismos. En caso de que los 
parámetros de control de proceso se 
encuentren fuera de sus límites 
seguros de Operación, éstos deben 
determinarse hasta  llevar a la 
instalación a una condición segura; 
estos procedimientos deben llevarse 
a cabo, al menos, en los siguientes 
casos:  
a) Falla de energía eléctrica;        
b) Falla de comunicaciones (entre Recepción, 
almacenamiento, bombeo y Entrega);         
c) Sobrellenado del tanque de almacenamiento, 
Auto-tanque, Carro -tanque y Buque -tanque;        
d) Perdidas de contención en tanque de 
almacenamiento, Auto -tanque, Carro -tanque y 
Buque -tanque;        
e) Represionamiento en ducto;        
f) Por bajo nivel de succión en bombas;        
g) Falla de aire de instrumentos (si se cuenta con 
instrumentación neumática);              (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   h) Detección de altos niveles de explosividad, y        
i) Operación parcial del sistema de control de 
Seguridad Operativa.        
12.3.3 Plane s de respuesta a emergencia (paros 
ordenados o de emergencia)      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.6. Planes de respuesta a 
emergencia (paros ordenados o de 
emergencia)  
El plan de respuesta a emergencias debe 
considerar t odos los procedimientos establecidos 
para la atención de emergencias al interior y al 
exterior de la instalación terrestre de 
almacenamiento, determinados en el Análisis de 
Riesgos como eventos probables de ocurrencia 
de conformidad con lo establecido en e l Sistema 
de Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio 
Ambiente autorizado por la Agencia.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, este órgano 
desconcentrado determinó modificar la 
redacc ión de este párrafo a efecto de 
no generar incertidumbre jurídica al 
Regulado en la determinación del Plan 
de Respuesta a Emergencias, toda vez 
que dicho Plan se formulará conforme 
a los Escenarios que el Regulado 
identifique en su Análisis de Riesgo.  El plan de respuesta a emergencias 
debe considerar todos los 
procedimientos establecidos para la 
atención de emergencias al interior y 
al exterior de la instalación terrestre 
de almacenamiento, determinados 
en el Análisis de Riesgos como 
eventos probables de ocurrencia.  
El Regulado debe contar con programas para la 
prevención de Accidentes e Incidentes en los 
que se incluirán los planes de respuesta a 
emergencias que cumplan con el Sistema de 
Administración autorizado por la Agencia.        
 
Con base en el A nálisis de Riesgos, el Regulado 
debe contar con los procedimientos de 
emergencia al menos para los siguientes 
escenarios:        
a) Pérdidas de contención en tanque de 
almacenamiento, Auto -tanque, Carro -tanque y 
Buque -tanque;        
b) Fuga de Producto por  ducto:        
c) Detección de altos niveles de explosividad;        
d) Incendio en diferentes áreas de la instalación 
de Recepción, almacenamiento y Entrega, y        
e) Personal lesionado, en diferentes áreas de la 
instalación terrestre de almacenamiento .       
12.3.3.1 Activación de sistemas de seguridad      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.7. Activación de sistemas de 
seguridad  
Al suscitarse un Incidente o Accidente en las 
áreas de la instalación de Recepción, 
almacen amiento y Entrega, se debe cumplir lo 
siguiente:        
a) Se deben incluir las acciones necesarias para 
controlar el Incidente o Accidente y llevar a 
condiciones seguras las instalaciones, el 
personal y el medio ambiente;        
b) Evaluar la magnitud del  incidente o accidente 
y aplicar el plan de respuesta a emergencias, 
que cumplan con el Sistema de Administración 
autorizado por la Agencia, ya sea interno o 
externo, manteniéndose los registros de todos 
los Incidentes o Accidentes que se presenten 
durante  la Operación y el Mantenimiento;      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, este órgano 
desconcentrado determinó modificar la 
redacción de este párrafo a efecto de 
no generar incertidumbre jurídica al 
Regulado en la determinación  del Plan 
de Respuesta a Emergencias, toda vez 
que dicho Plan se formulará conforme b) Evaluar la magnitud del incidente 
o accidente y aplicar el plan de 
respuesta a emergencias, ya sea  
interno o externo, manteniéndose los 
registros de todos los Incidentes o 
Accidentes que se presenten 
durante la Operación y el 
Mantenimiento;   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       a los Escenarios que el Regulado 
identifique en su Análisis de Riesgo.  
c) Se debe contar con un programa de 
capacitación y adiestramiento para los 
escenarios de riesgo incluyendo simu lacros 
operacionales y de contra incendio, debiendo 
existir un registro y un programa de ellos y de la 
atención de las desviaciones que se presenten, y        
d) Si durante la Operación normal se registran 
fugas de Productos, pérdida de inventario o 
derram e que impliquen un daño a las personas, 
a los equipos, a los materiales y/o al medio 
ambiente, se debe dar atención inmediata y 
notificar a la Agencia, de acuerdo a lo 
establecido por las DISPOSICIONES 
administrativas de carácter general que 
establecen los  Lineamientos para Informar la 
ocurrencia de incidentes y accidentes a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, emitidas por la Agencia o aquella 
que la modifique o sustituya.        
 
12.3.3.2 Acciones de reanudación de 
operaciones después de un paro ordenado o de 
emergencia      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.8. Acciones de reanudación de 
operaciones después de un paro 
ordenado o de emergencia  
Después de la r ealización de un paro ordenado o 
de emergencia y posterior a la resolución de las 
contingencias que hayan obligado a realizar 
dicho paro, se debe iniciar la reactivación de las 
operaciones; para ello, el Regulado constatar 
que todas las condiciones operati vas y de 
seguridad principalmente, se encuentran en 
condiciones óptimas de arranque.        
12.3.4 Prácticas de trabajo seguro      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.9. Prácticas de trabajo seguro  
Dentro del manual se debe contar con un 
apartado adicional a los anteriores, en la cual se 
tengan por escrito las prácticas de trabajo 
seguro. Estas prácticas deben ser conocidas y 
aplicadas por el personal operativo en general, y 
se refieren a la recopilación de recomendaciones 
de fabricante y buenas prácticas nacionales e 
internacionales para la ejecución de trabajos 
esporádicos de operación, verificación, 
reparación y mantenimiento que impliquen un 
riesgo para las operaciones, el personal, las 
instalaciones y/o el medio ambiente como:        
a) Autorización de trabajos (sistema de permisos 
de trabajo);        
b) Intervención de equipos o sistemas eléctricos;        
c) Apertura y cierre de bridas, conexiones de 
líneas y equipos (con fuentes de energía 
química, física y/o mecánica);        
d) Trabajos en espacios confinados;        
e) Trabajos en alturas;        
f) Instalación y uso de barreras de seguridad;        
g) Etiqueta, candado, despeje y prueba;              (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   h) Uso de equipo de protección personal y 
específico;        
i) Trabajos de excavación (opcional para 
Operación);        
j) Armado y desarmado de andamios (opcional 
para Operación);        
k) Trabajos de corte y soldadura (opcional para 
Operación), y        
l) Izamiento y maniobras de cargas (opcional 
para Operación).        
Adicionalmente, el Regulado debe contar con un 
sistema de capacitación continua en donde se 
administren los cambios del personal y se 
asegure que el personal operacional que 
ocupará puestos críticos para el proceso, conoce 
sus procedimientos de operación nor mal y los 
planes de respuesta a emergencias.        
 
12.4 Almacenamiento      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.10. Almacenamiento  
Para la adecuada Operación de los tanques de 
almacenamiento el Regulado debe confirmar 
que:       
a) Cada tanque cuenta con una identificación con 
el tipo de servicio, Producto y sentido de flujo de 
las líneas y equipos;        
b) El equipo de medición de los tanques, cuentan 
con un certificado vigente de calibración;        
c) Las revisiones pe riódicas de la protección 
catódica y recubrimiento de tanques, así como el 
techo flotante externo y membrana interna de 
techo fijo deben ser registradas y firmadas por el 
operador responsable; dichos registros deben 
ser conservados en las instalaciones dur ante 5 
años, y        
d) No se debe operar los tanques de techo 
flotante externo o de membrana flotante interna, 
por debajo del nivel “bajo” de Operación, de tal 
forma que el techo flotante o la membrana se 
mantenga siempre flotando, sin que sus soportes 
toquen el piso.        
12.5 Recepción y Entrega      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.11. Recepción y Entrega  
Para una adecuada Operación, en las áreas de 
Recepción y Entrega de las instalaciones deben 
contar como mínimo co n los aspectos siguientes:        
a) Las actividades de Recepción y Entrega  
deben estar contenidas dentro del manual de 
operación, de las instalaciones terrestres de 
almacenamiento;        
b) Mantener el registro diario de las condiciones 
operativas de lo s Productos almacenados, como 
presión, temperatura y flujo, entre otros;        
c) Proteger al personal operativo de posibles        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       caídas durante las actividades de Recepción 
empleando plataformas provistas de escaleras y 
pasamanos de servicio a la estructura d e carga, 
las cuales deben mantenerse en óptimas 
condiciones;  
d) Emplear tubos sumergidos en el líquido para 
minimizar las salpicaduras, descarga estática y 
generación de vapores, los cuales deben contar 
con una longitud y Diseño adecuado, así como 
un (SRV), cuando sea obligatorio;        
e) Utilizar la Recepción situada en la parte 
inferior de los tanques para manejar líquidos 
inflamables Clase I y, preferentemente, para 
otros líquidos combustibles ligeros Clase III;        
 
f) Emplear la Recepción s ituada en la parte 
inferior de los tanques si se requiere disminuir la 
cantidad de emisiones al ambiente del Producto 
almacenado, ya que los trabajos son realizados a 
un nivel que permite reducir las salpicaduras, así 
como el acumulamiento de cargas 
electr ostáticas, y        
g) Durante la Operación de Recepción y Entrega 
de Productos, las condiciones operativas deben 
permanecer estables.        
12.5.1 Bombas      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.11.1  Bombas  
Para la adecuada  Operación del equipo de 
bombeo en las instalaciones terrestres de 
almacenamiento, se debe cumplir como mínimo 
con lo siguiente:        
a) Las actividades de bombeo  deben estar 
contenidas dentro del manual de operación, de 
las instalaciones terrestres de a lmacenamiento;        
b) Disponer de un manual de operación del 
equipo de bombeo de acuerdo con sus 
características específicas y a las mejores 
prácticas nacionales e internacionales de la 
industria;        
c) Identificar el tipo de servicio, ubicación, 
sentido de flujo de los Productos que van a 
manejarse, placa de datos de operación y 
número de serie;        
d) Verificar que dicho sistema esté libre de fugas;        
e) Los depósitos y compartimientos que 
encierran partes en movimiento lubricadas deben 
ser diseñados para minimizar la contaminación 
del Producto por humedad y polvo;        
f) Deben implementarse condiciones seguras de 
operación en los lugares confinados, gabinetes y 
carcasas que mitiguen el ruido y vibración 
excesiva, reduciendo las posibili dades de 
ignición en caso de producirse fugas;        
g) Se deben implementar medidas para la 
correcta ubicación del equipo, ya sea en el 
interior o exterior, con objeto de disponer de 
ventilación y protección adecuada;        
h) El equipo de respaldo debe  tener las mismas             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   especificaciones del equipo principal, para contar 
con una Operación continua, y  
i) Se debe verificar periódicamente la alineación 
de la bomba -motor, para evitar la vibración y 
fugas del equipo.        
Se debe contar con hoja de da tos sobre el 
equipo de bombeo que incluya al menos lo 
siguiente:        
a) Tipo de equipo de bombeo a emplear;        
b) Curva de la bomba;        
 
c) Vida útil del equipo;        
d) Condiciones de succión y descarga, (presión, 
temperatura, velocidad y gas to);        
e) Condiciones mecánicas (altura, altitud, 
distancias, diámetros y vibración);        
f) Selección de parámetros internos (rigidez de la 
flecha, cojinetes, sello mecánico, tuberías 
auxiliares, entre otros);        
g) Compatibilidad de material es con el Producto 
a manejar, y        
h) Se debe considerar la operación local y 
remota para arranque, paro y control.        
12.5.2 Recepción y Entrega de Auto -tanques      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.11.2. Recepción  y Entrega de 
Auto-tanques  
Para la adecuada Operación por medio de Auto -
tanques, el Regulado, debe comprobar que:        
a) Las actividades de Recepción y Entrega por 
Auto-tanques  deben estar contenidas dentro del 
manual de operación, de las instalaciones  
terrestres de almacenamiento;        
b) Sólo deben cargarse Productos en Auto -
tanques cuyo material de Construcción sea 
compatible con sus características químicas;        
c) El Producto cargado debe también ser 
compatible con aquél que haya sido cargado 
anteriormente a menos que el tanque del 
vehículo haya sido drenado totalmente;        
d) El llenado de líquidos a través de domos 
abiertos hacia los Auto -tanques puede hacerse 
mediante un tubo que se extienda hasta 150 mm 
(6 pulgadas) del fondo del Auto -tanque, con el 
objeto de disminuir la generación de cargas de 
electricidad estática; siempre y cuando no se 
generen mezclas de vapor -aire dentro del rango 
de inflamabilidad, o cuando el Producto 
transferido a los tanques puede formar una 
mezcla inflamable;      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida se establece la 
unidad de medida en metros (m).  d) El llenado de líquidos a través de 
domos abiertos hacia los Auto -
tanques puede hacerse mediante un 
tubo que se extienda hasta 150 mm  
del fondo del Auto -tanque, con el 
objeto de disminuir la generación de 
cargas de electricidad estática; 
siempre y cuando no se generen 
mezclas de vapor -aire dentro del 
rango de inflamabilidad, o cuando el 
Producto transferido a los tanques 
puede formar una mezcla inflamable;  
e) Cuando se usa la carga por el domo de los 
Auto-tanques deben contar con deflectores de        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       salpicaduras u otros dispositivos para imped ir 
salpicaduras y minimizar la turbulencia, y  
f) Para Auto tanque, si el chofer de la unidad no 
es quien realiza las actividades de Recepción o 
Entrega, mantenerlo en un sitio seguro cerca de 
su unidad misma que debe permanecer apagada 
durante la op eración.        
 
12.5.3 Recepción y Entrega de Carro -tanques      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.11.3 Recepción y Entrega de 
Carro -tanques  
Para la adecuada Operación por medio de Carro -
tanques, el Regulado, debe comproba r que:        
a) Las actividades de Recepción y Entrega de 
Carro -tanques  deben estar contenidas dentro del 
manual de operación, de las instalaciones 
terrestres de almacenamiento. Sólo deben 
cargarse Productos en tanques de carga 
construidos de materiales c ompatibles con las 
características químicas de los líquidos;        
b) Los Productos cargados también deben ser 
químicamente compatibles con el Producto de la 
carga inmediata anterior a menos que se haya 
limpiado el tanque de carga;        
c) Antes de car gar los Carro -tanques a través de 
domos abiertos o llenado por el fondo, debe 
hacerse una “conexión a tierra” antes de levantar 
las tapas del domo; esta conexión permanecerá 
en su sitio hasta completar el llenado y las tapas 
del domo hayan sido cerradas y aseguradas;        
d) El llenado a través de domos abiertos a Carro -
tanques que contienen mezclas de vapor -aire 
dentro del rango de inflamabilidad, o cuando el 
Producto transferido a los tanques puede formar 
una mezcla de estas características, debe 
hacers e mediante un tubo que se extienda hasta 
150 mm (6 pulgadas) del fondo del tanque;      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y estar acorde con la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General 
de Unidades de Medida  se establece la 
unidad de medida en metros (m).  d) El llenado a través de domos 
abiertos a Carro -tanques que 
contienen mezclas de vapor -aire 
dentro del rango de inflamabilidad, o 
cuando el Producto transferido a los 
tanques puede formar una mezcla 
de esta s características, debe 
hacerse mediante un tubo que se 
extienda hasta 150 mm del fondo del 
tanque;  
e) Cuando se carga un Carro -tanque por su parte 
superior con líquidos inflamables Clase I o 
combustibles Clase II, sin un sistema de control 
de vapores, la s válvulas usadas para el control 
de flujo final deben ser de cierre automático y 
mantenerse abiertas manualmente, excepto 
cuando sean provistos de medios automáticos 
para el corte de flujo cuando el tanque está lleno;        
f) Los sistemas de corte autom ático deben 
equiparse con una válvula de cierre manual 
ubicada a una distancia adecuada de la boquilla 
de llenado para detener el flujo si el sistema 
automático falla;        
g) Cuando se carga un Carro -tanque por el 
fondo, deben proveerse medios positivos  que 
permitan cargar una cantidad predeterminada de 
Producto y se opere con el control automático de 
cierre secundario para impedir sobre -llenado;        
h) Los componentes de la conexión entre el 
cabezal de carga y el Carro -tanque deben ser 
compatibles, y              (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   i) La conexión entre la manguera, la tubería de 
carga de Producto y la tubería del Carro -tanque 
debe hacerse mediante un acoplamiento de 
desconexión en seco.        
 
12.6 Sistemas adicionales de seguridad      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.12 Sistemas adicionales de 
seguridad  
Los sistemas adicionales de seguridad con que 
la instalación terrestre de almacenamiento, debe 
contar se describen a continuación.        
12.6.1 Sistema de tierra, 
Pararrayos/Apartarrayos      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.12.1. Sistema de tierra, 
Pararrayos/Apartarrayos  
 GLOBE -
MEX/2623/17  Es conveniente incluir como 
referencia  NOM -022-STPS -
2008, Electricidad estática en 
los centros de trabajo -
Condiciones de seguridad.   PROCEDE  Derivado de los comentarios recibidos 
durante el periodo de consulta pública 
y dando congruencia con l o indicado 
en el numeral 8.3.1 S istema de tierras 
y 8.3.2 Pararrayos/Apartarrayos, se 
modifica la redacción del párrafo, 
incluyend o en la redacción del mismo 
la referencia a la NOM -022-STPS -
2008, Electricidad estática en los 
centros de trabajo -Condiciones de 
seguridad.  Posterior a la Construcción, los 
tanques de almacenamiento deben 
contar con un sistema de conexión a 
tierra física y  un sistema de 
Pararrayos y/o Apartarrayos 
(protección contra descargas 
atmosféricas), para evitar un posible 
incidente, debido al desgaste del 
material por efecto de corrosión, 
cumpliendo con las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM -001-SEDE -2012 
Instalaciones Eléctricas (Utilización) 
y NOM -022-STPS -2008 Electricidad 
estática en los centros de trabajo -
Condiciones de seguridad, vigentes, 
equivalentes o aquellas que las 
modifiquen o sustituyan.  
Posterior a la Construcción, los tanques de 
almacenamiento deben cont ar con un sistema de 
conexión a tierra física y un sistema de 
Pararrayos y/o Apartarrayos (protección contra 
descargas atmosféricas), para evitar un posible 
incidente, debido al desgaste del material por 
efecto de corrosión.        
Para los sistemas de Rec epción y Entrega por 
Buque - tanques, todos los brazos de carga 
deben contar con un sistema de tierra física.        
Como parte de la Operación, el Regulado debe 
verificar la integridad del cable, conectores y 
resistividad del sistema con que cuentan los 
tanques, cerciorándose, se corrijan en forma 
inmediata las anomalías detectadas.        
12.6.2 Drenajes / separador de aceite      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.12.2  Drenajes / separador de 
aceite  
Como parte de la Operaci ón de estos sistemas el 
Regulado debe realizar recorridos diarios, para 
verificar que estos sistemas, se mantengan:        
a) Libres de Producto;        
b) Desazolvados;        
c) Con integridad mecánica en tapas/rejillas, 
válvulas de control, sellos hidr áulicos, e        
d) Identificados con el sentido de flujo señalado.        
  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       12.6.3 Tuberías y válvulas      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.12.3 Tuberías y válvulas  
Para la adecuada Operación del sistema de 
tuberías y vá lvulas en instalaciones terrestres de 
almacenamiento, se debe observar lo siguiente:        
a) Disponer de los documentos o manuales 
específicos sobre la adecuada Operación de los 
diversos tipos de válvulas;        
b) Verificar la operatividad de las válvu las de 
relevo, seguridad y alivio; dicha actividad debe 
considerarse en el programa de Operación y 
Mantenimiento, y        
c) Verificar las condiciones operativas del 
Producto almacenado (presión, volumen, 
temperatura, flujo y características de corrosión) .       
12.6.4 Recubrimiento anticorrosivo      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.12.4 Recubrimiento anticorrosivo  
De acuerdo con las condiciones del ambiente 
(costa o tierra adentro) y lugar (suelo, agua y 
nivel freático) , donde se construya la instalación 
terrestre de almacenamiento, si el Regulado opta 
por los sistemas de protección anticorrosiva 
autoimprimantes, estos deben cumplir con los 
requisitos que se establecen en los capítulos 4, 5 
y tablas del Anexo A de la nor ma ISO 12944 -5 
vigente, equivalente o aquel que la sustituya.        
El recubrimiento anticorrosivo debe respetar las 
especificaciones establecidas por el fabricante y 
de acuerdo a lo que establezca el manual de 
operación, en lo que se refiere a tipo de Pr oducto 
que se maneja, velocidad de flujo, temperatura y 
presión.        
12.6.5 Protección catódica      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.12.5. Protección catódica  
Los sistemas de protección catódica deben ser 
monitoreados periódicamente por personal 
calificado para dar cumplimiento a los criterios de 
protección catódica establecidos durante la 
ingeniería del proyecto, verificar el 
funcionamiento adecuado del equipo y que se 
aplique el nivel apropiado de protección catódica 
para controlar la corrosión.        
12.6.6 Instalación eléctrica      Se modifica el numeral, atendien do a 
los comentarios recibidos.  10.1.1. Instalación eléctrica  
Como parte de la Operación de estos sistemas el 
Regulado debe asegurar en recorridos diarios , 
independientemente de los programas de 
mantenimiento predictivo y preventivo, para que 
estas instalaciones mantengan su integridad 
eléctrica:        
a) Sellos eléctricos (O ‘ring);        
b) Tapas y cajas;        
 
c) Conexión de equipos;        
d) Tuberí a conduit;              (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   e) Coples flexibles, y        
f) Sellos serie EYS.        
Antes de intervenir algún equipo eléctrico por 
mantenimiento, el personal de Operación debe 
desenergizarlo, cumpliendo con el procedimiento 
de etiqueta, candado, despeje y prueba.        
12.6.7 Sistema de tierras      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.12.7. Sistema de tierras  
Todo el sistema de tierras, pozos de tierras y 
conexiones, deben ser probadas en cuanto a 
continuidad eléctrica y su resistivi dad, antes de 
empacar las tuberías y equipos con los 
Productos manejados en la instalación. Este 
resultado se deberá evidenciar cuando la 
Agencia lo requiera con la exhibición del 
Dictamen emitido por una Unidad de Verificación 
de instalaciones Eléctricas (UVIE) acreditada y 
aprobada en términos de la LFMN, donde 
demuestre que cumple con lo establecido la 
Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012 
“Instalaciones Eléctricas (Utilización)” o aquella 
que la modifique o sustituya.  GLOBE -
MEX/2623/17  En Apartados 1 2.6.1 Sistema 
de tierra, Pararrayos/  
Apartarrayos y Apartado 
12.6.7 Sistema de tierras, es 
conveniente incluir como 
referencia NOM -022-STPS -
2008,  Electricidad estática en 
los centros de trabajo -
Condiciones de seguridad.   PROCEDE  Para dar claridad técnica, se 
complementa el párrafo con la 
referencia indicada.  Todo el sistema de tierras, pozos de 
tierras y conexiones, deben ser 
probadas en cuanto a continuidad 
eléctrica y su resistividad, antes de 
empacar las tuberías y equipos con 
los Productos manejados en la 
instalación. Este resultado se deberá 
evidenciar, cuando la Agencia así lo 
requiera, con la exhibición del 
Dictamen emitido por una Unidad de 
Verificación de instalaciones 
Eléctricas (UVIE) acreditada y 
aprobada en términos de la LFMN, 
donde demuestre q ue cumple con lo 
establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM -001-SEDE -2012 
Instalaciones Eléctricas (Utilización) 
y la NOM -022-STPS -2008 
Electricidad estática en los centros 
de trabajo -Condiciones de 
seguridad, vigentes, equivalente o 
aquellas que la s modifiquen o 
sustituyan.  
12.6.8 Vialidades, accesos y estacionamiento de 
vehículos      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.12.8. Vialidades, accesos y 
estacionamiento de vehículos  
Para la Operación adecuada de Auto -tanque s y/o 
Carro -tanques en el patio de maniobra, áreas de 
circulación de Recepción, Entrega y zona de 
estacionamiento, desde el ingreso de unidades 
hasta su salida, se debe cumplir como mínimo 
con los aspectos siguientes:        
a) Debe proveerse de señalamien tos claros y 
visibles sobre las áreas de circulación indicadas, 
velocidad máxima permitida, zonas de 
estacionamiento, entre otros;        
b) La circulación de las unidades debe ser en un 
sólo sentido;        
 
c) Proporcionar infraestructura adecuada para l a 
protección de las instalaciones, tal como: barras 
de protección a la entrada de las bahías, altura 
de banquetas en bahía de Recepción y Entrega, 
reductores de velocidad en caso de vehículos, 
entre otros;        
d) Conservar adecuadamente las vialidades,        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       accesos y estacionamiento de la instalación;  
e) Las áreas de Recepción, tanques de 
almacenamiento y Entrega, deben mantenerse 
libres de maleza, basura u otros materiales 
combustibles, y        
f) Las vías de acceso establecidas para 
movimiento del p ersonal deben mantenerse 
libres de obstrucciones para permitir la 
evacuación ordenada y fácil acceso para el 
combate manual de incendios de acuerdo con 
los requerimientos reglamentarios.        
12.6.9 Sistemas de control      Se modifica el numeral, atendie ndo a 
los comentarios recibidos.  11.12.9. Sistemas de control  
Durante la Operación de los sistemas de control 
de la instalación terrestre de almacenamiento, se 
deben ejecutar las subrutinas de simulacros 
operacionales, verificando la correcta Operación 
de la lógica de los programas, como lo es el paro 
de emergencia, activación de alarmas por alto o 
bajo nivel de Producto en tanques, activación de 
alarmas audibles y visibles del sistema de gas y 
fuego para la entrada de operación del sistema 
contra incendio , entre otros.        
12.6.10 Sistemas contra incendio      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  11.12.10. Sistemas contra incendio  
Como parte de la Operación programada, todos 
los accesorios de la red contra incendio como 
son: v álvulas, hidrantes, monitores, boquillas, 
aspersores, rociadores, equipo de bombeo, 
extintores, deben inspeccionarse y probar su 
óptimo funcionamiento, dando solución inmediata 
a aquellos hallazgos por mal funcionamiento o 
pérdida de contención del agua y/ o material 
espumante.        
No deben obstruirse los sitios donde se ubiquen 
los hidrantes, monitores, extintores fijos y 
móviles, además estos accesorios deben contar 
con señalamientos claros y visibles, de acuerdo 
a la normatividad nacional vigente y ap licable.        
Con base al Análisis de Riesgos y Análisis de 
Consecuencias, en las áreas donde exista la 
probabilidad de riesgo por incendio, los soportes 
y estructuras metálicas, deben contar con 
protección ignifuga en buen estado durante la 
operación de  la instalación.       11.12.11.  Sistema de protección 
ambiental  
 
12.6.11 Sistema de protección ambiental        
El Regulado debe realizar recorridos diarios para 
constatar el correcto funcionamiento de los 
Techos externos flotantes y/o membranas 
internas flotantes, (SRV), plantas de tratamiento 
de agua residual (en caso de aplicar) y 
separadores de aceite con que cuente la 
instalación para evitar posible contaminación al 
medio ambiente.  FERMACA  12.6.11 Sistema de 
protección ambiental. 
Recorridos diarios.  Se sugiere modificar por 
frecuentes según normas API o 
fabricante, así se evita abrir 
todos los tanques diariamente 
para verificación de membranas 
flotantes ni verificación de 
equipos si no están en continuo 
uso lo cual disminuirá el impacto 
climático de es os eventos de PROCEDE 
PARCIALMENTE  Para dar claridad técnica, se modifica 
la redacción del párrafo, y deja la 
temporalidad al Regulado para realizar 
sus recorridos en la instalación y  
verificar el buen funcionamiento de sus 
equipos e instalaciones.  Para prevenir la contaminación al 
medio ambiente y con el fin de 
constatar el correcto funcionamiento 
de la instalación de almacenamiento, 
el Regulado debe establecer un 
programa de revisión  en el que 
determine los recorridos a realizar 
con base en el diseño de la misma.  
Tratándose de instalaciones en       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   revisión y mantenimiento.  
API 653 y manual de 
mantenimiento del terminal  operación, la temporalidad del 
programa de revisión se determinará 
en función del estado operativo que 
guarden los techos externos 
flotantes y/ o membranas internas 
flotantes (en caso de aplicar, SRV 
(cuando aplique), plantas de 
tratamiento de agua residual y 
separadores de aceite con que 
cuente la instalación.  
El material de desperdicio y residuos 
combustibles en las áreas de Operación deben 
reducirse al mínimo, y disponerse en 
contenedores metálicos cubiertos y retirarse, con 
base a los planes de manejo de residuos 
peligrosos y de residuos sólidos urbanos, 
conforme a la normatividad aplicable en la 
materia.        
Durante la Operación de sus ins talaciones, el 
Regulado mantendrá el suelo, subsuelo, manto 
acuífero y agua marina, libres de contaminantes 
a través de:        
a) Realizar la inspección de la integridad de las 
tuberías y equipos;        
b) Capacitar al personal, y        
c) Realizar proc edimientos de prevención y 
planes de respuesta por fugas y derrames.        
13. Mantenimiento      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12. Mantenimiento  
Las inspecciones, pruebas y el Mantenimiento de 
los tanques de almacenamien to, bombas y otros 
equipos como: tuberías, válvulas, instrumentos, 
estructuras y edificios, incluyendo los sistemas 
de protección contra incendio, deben ser 
realizadas por personal capacitado y de 
conformidad con las recomendaciones del 
fabricante o progra mas establecidos por el 
Regulado, desarrollando para ello un manual de 
mantenimiento.        
 
13.1 Manual de mantenimiento      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.1. Manual de mantenimiento  
El Regulado debe elaborar un manua l de 
mantenimiento, el cual debe contener al menos 
la siguiente información técnica:        
a) El programa de mantenimiento debe de contar 
con el censo de todos los equipos que integran la 
instalación, de acuerdo a ISO 14224 vigente, 
equivalente o aquel q ue lo sustituya;        
b) El programa de mantenimiento predictivo y 
preventivo documentado en el que se 
especifique para cada componente del equipo        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       crítico de la instalación terrestre de 
almacenamiento, Recepción y Entrega;  
c) La verificación, pru ebas y el mantenimiento 
periódico, se debe programar de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante y las buenas 
prácticas reconocidas en la industria para su 
funcionamiento adecuado;        
d) El programa de mantenimiento, debe estar 
desglosado mensualm ente para controlar la 
realización de los trabajos de verificación, 
pruebas y mantenimiento;        
e) Los procedimientos e instructivos para realizar 
los trabajos de verificación, pruebas y 
mantenimiento especificados en los programas 
correspondientes;        
f) Los procedimientos de mantenimiento deben 
incluir instrucciones de seguridad relativas a la 
protección de las personas, el medio ambiente y 
las instalaciones;        
g) Lista de los equipos críticos y su 
refaccionamiento, almacenado, o en su defect o, 
debe contar con procedimientos que aseguren la 
disponibilidad del refaccionamiento requerido;        
h) Contar con la lista del personal que cubre los 
puestos que realizan actividades en los equipos 
e instalaciones, debiendo tener evidencia de su 
capaci tación, y        
i) El programa de mantenimiento debe contener 
el programa de inspección de los equipos, 
especificando sus frecuencias y métodos 
establecidos de inspección para cada equipo de 
acuerdo a la normatividad aplicable, así como el 
registro del p ersonal que desarrolla dicha 
actividad.         
 
13.2 Autorización de trabajos      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.2. Autorización de trabajos  
El Regulado debe contar con permisos internos 
de trabajo, para la autorizació n y ejecución de 
trabajos riesgosos, de conformidad con los 
resultados obtenidos del Análisis de Riesgos en 
el que se incluya la Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio 
Ambiente en los trabajos de Construcción, 
Montaje, Operación, y  Mantenimiento de las 
instalaciones terrestres de almacenamiento, para 
la ejecución de actividades no rutinarias.        
Asimismo, el Regulado debe cumplir con lo 
relativo al Control de Actividades, Arranques y 
Cambios, de conformidad con el Sistema de 
Administración autorizado por la Agencia.        
13.2.1 Registros de mantenimiento      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.3. Registros de mantenimiento        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   El Regulado debe mantener un registro de la 
fecha y reporte de las activi dades de 
Mantenimiento realizadas en cada componente 
de la instalación, durante el periodo de vida útil 
de la instalación terrestre de almacenamiento.        
Se debe contar con registros de cumplimiento del 
programa de mantenimiento, así como 
evidencias de  la atención de las desviaciones 
encontradas en las inspecciones.        
13.3 Almacenamiento      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.4. Almacenamiento  
En el Mantenimiento a tanques para 
almacenamiento se debe realizar como m ínimo, 
lo siguiente:        
a) La verificación, pruebas y mantenimiento 
deben cumplir con lo establecido en las Normas, 
Códigos, Estándares nacionales e 
internacionales aplicables, referidos en el 
contenido del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana;        
b) Deben inspeccionarse para identificar, en su 
caso, corrosión externa e interna, deterioro y 
daños que puedan aumentar el riesgo de fuga o 
falla;        
c) La inspección del tanque de almacenamiento 
atmosférico debe de cumplir lo establecido en el 
código API 653 vigente, equivalente o aquel que 
lo sustituya;        
d) Los intervalos entre verificaciones, así como 
las técnicas de verificación aplicadas, deben ser 
conforme a las Normas, Códigos y Estándares 
nacionales e internacionales, aplicables y 
vigentes o aquellas que los sustituyan o 
modifiquen, referidos en el contenido del 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana;        
 
e) Se debe dar mantenimiento y probar 
periódicamente los instrumentos para monitorear 
y controlar la Operación de los tanques y 
recipientes para almacenamiento, como alarmas 
de nivel, temperatura, entre otros;        
f) Se debe dar mantenimiento y probar 
periódicamente las válvulas de aislamiento del 
tanque, de venteo, presión -vacío, de seguridad y 
alivio de presión de lo s tanques y recipientes 
para almacenamiento;        
g) Mantenimiento y revisión periódica de Techo 
flotante externo y/o Techo flotante interno y sus 
complementos de los tanques de 
almacenamiento verticales;        
h) Si derivado de los reportes de verifica ción 
históricos realizados al tanque, se requiere de un 
Dictamen, éste debe ser avalado por un 
especialista certificado en el código API 653 
vigente, equivalente o aquel que lo sustituya, y         Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       i) Todos los tanques de almacenamiento deben 
contar con un reporte del estado de integridad 
validado por un especialista certificado en el 
código API 653 vigente, equivalente o aquel que 
lo sustituya.        
13.3.1 Pruebas de hermeticidad de tanques      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibido s. 12.4.1. Pruebas de hermeticidad de 
tanques  
Todos los tanques verticales durante su vida útil 
en Operación, deben retirarse de operación de 
acuerdo al programa que el Regulado establezca 
para realizarles el Mantenimiento, verificación y 
pruebas de herme ticidad que requiere el código 
API 650 vigente, equivalente o aquel que lo 
sustituya.        
Para los tanques verticales que sean construidos 
en taller o en campo, deben realizarse todas las 
pruebas no destructivas necesarias en las 
uniones de soldadura de  sus placas, antes de su 
puesta en Operación.  FERMACA  13.3.1 Pruebas de 
hermeticidad de tanques, 
párrafo 2. "Todas las pruebas 
no destructivas antes de su 
puesta en servicio ..."  Se sugiere agregar según el 
código de erección del tanque o 
recomendación del  fabricante. 
Para evitar confusión de 
interpretación.  
API 650 / API 653  PROCEDE  Para la mejora de la redacción del 
requisito, se complementa el párrafo 
con la normatividad aplicable.  Para los tanques verticales que sean 
construidos en taller o en campo, 
deben realizarse todas las pruebas 
no destructivas necesarias en las 
uniones de soldadura de sus placas, 
antes de su puesta en Operación, de 
acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante y/o a los códigos API 
650 y API 653 vigentes, 
equivalentes, o aquellos  que los 
modifiquen o sustituyan.  
Todos los tanques horizontales durante su vida 
útil, deben retirarse de operación acuerdo al 
programa que el Regulado establezca para 
realizarles el mantenimiento, verificación y 
pruebas de hermeticidad que requieran de 
acuerdo al programa de mantenimiento de la 
instalación terrestre de almacenamiento.        
 
13.4 Recepción y Entrega      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.5. Recepción y Entrega  
Las tuberías, conexiones, brazos de carga y 
mangueras, instrumentación, válvulas, filtros, 
bombas, deben cumplir con un programa de 
verificación, pruebas y mantenimiento para que 
opere en forma segura, se debe incluir lo 
siguiente:        
a) El Regulado debe someter a revisión y 
pruebas los brazos de  carga y las mangueras, y 
dependiendo del resultado de estas, sustituirlas 
conforme a la vida útil recomendada por el 
fabricante;        
b) Las mangueras y brazos deben mantener una 
identificación con fecha de próxima revisión;        
c) El Mantenimiento a  las bombas de procesos 
debe incluir inspecciones, pruebas, mediciones 
de parámetros en función de las 
recomendaciones del fabricante;        
d) El Regulado debe dar Mantenimiento a los 
compresores siguiendo las indicaciones del             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   manual del fabricante;  
e) Toda la instrumentación existente en las 
instalaciones terrestres de almacenamiento 
como: indicadores de presión, temperatura, nivel, 
flujo y densidad, entre otros;        
f) El Regulado debe someter a revisión y pruebas 
todas las válvulas de compue rta, control de 
retroceso (válvula check o de retención), de 
control, de venteo y alivio de presión, entre otros;        
g) El Regulado que realice suministro de 
combustible de aeronaves debe contar con un 
programa diario de revisión de presión diferencial  
del sistema de filtrado, para que estos equipos 
funcionen correctamente, y        
h) En caso de que las instalaciones terrestres de 
almacenamiento cuenten con Monoboyas para el 
Trasvase del Producto desde Buque -tanque, el 
Regulado debe considerar las medi das de 
Mantenimiento correspondientes, establecidas 
en las Normas, Códigos y Estándares a nivel 
nacional y/o internacional, referidos en el 
contenido del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana.        
13.5 Sistemas adicionales de seguridad      Se modi fica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.6. Sistemas adicionales de 
seguridad  
Las instalaciones terrestres de almacenamiento 
deben contar con los sistemas adicionales de 
seguridad descritos a continuación.        
 
13.5.1 Sistema de tier ras, 
Pararrayos/Apartarrayos      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.6.1. Sistema de tierras, 
Pararrayos/Apartarrayos  
La revisión del sistema de tierras, Pararrayos y/o 
Apartarrayos se debe realizar en apego al 
programa de m antenimiento de la instalación 
terrestre de almacenamiento.        
Para el mantenimiento del sistema de tierras, 
Pararrayos y Apartarrayos se debe realizar la 
medición, pruebas, verificación y mantenimiento 
anual de la red de tierras, sus conexiones y 
pozo s de tierra, llevando sus registros 
correspondientes, cumpliendo con lo que 
establecido en las Normas, Códigos y 
Estándares referidos en el contenido del 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.        
El Regulado debe capacitar que al personal que 
realice el Mantenimiento al sistema de tierras, 
Pararrayos y Apartarrayos.        
13.5.2 Drenajes y separador de aceite      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.6.2. Drenajes y separador de 
aceite  
El Regulado debe incluir en el programa de 
Mantenimiento los drenajes de toda la instalación 
terrestre de almacenamiento, incluido el 
separador de aceite.        
13.5.3 Diques de contención      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.6.3. Diques de contención   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       Se deben realizar inspecciones visuales 
periódicas y pruebas de hermeticidad de lozas 
de piso y juntas verticales de muros, así como el 
sellado de juntas en el paso de tuberías.        
13.5.4 Tuberías      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentari os recibidos.  12.6.4. Tuberías  
Para el control de la corrosión de las 
instalaciones y componentes, y conservación de 
la integridad mecánica, se debe cumplir como 
mínimo con lo siguiente:        
a) Las instalaciones superficiales que estén 
expuestas a la atmósfera, se deben limpiar y 
proteger con recubrimientos anticorrosivo para 
prevenir la corrosión;        
b) Se debe implementar un mecanismo y 
programa de inspección periódica, para medir, 
registrar el histórico y monitorear la corrosión 
interna de todas  las tuberías y equipos que 
manejan Productos; así como programar y 
realizar el reemplazo y/o reparaciones 
necesarias de acuerdo al código API 570 
vigente, equivalente o aquel que lo sustituya;        
c) También se debe programar la verificación 
visual de las juntas de conexión bridadas de las 
tuberías, tanques y componentes (fugas, 
empaques, tornillería) y su niplería;        
 
d) Se debe inspeccionar visualmente el anclaje y 
soportería de las tuberías, tanques de 
almacenamiento y sus componentes;        
e) Cuando las instalaciones terrestres de 
almacenamiento presente un alto nivel de 
corrosión en alguno de sus componentes, se 
debe de sustituir el elemento dañado por uno en 
buen estado, y        
f) Se debe inspeccionar visualmente los 
aislamientos entre las  tuberías y la soportería, 
así como los sistemas de anclaje, para su 
correcto funcionamiento.        
13.5.5 Recubrimiento anticorrosivo      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.6.5. Recubrimiento anticorrosivo  
Se deben realiz ar inspecciones de acuerdo al 
programa establecido por el Regulado y 
recomendaciones del fabricante del 
recubrimiento de los equipos estáticos y 
dinámicos que se encuentren expuestos a la 
corrosión. Cuando el recubrimiento se encuentre 
evidentemente deteri orado, según pruebas 
realizadas, debe ser reemplazado y/o reparado y 
compatible con el existente.        
El Regulado debe contar con los procedimientos 
de mantenimiento, los cuales deben incluir la 
metodología para la aplicación, manejo e 
inspección del re cubrimiento anticorrosivo. Estos 
procedimientos deben ser inspeccionados antes, 
durante y después de la instalación del 
recubrimiento para detectar imperfecciones o             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   fallas.  
13.5.6 Protección catódica      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los come ntarios recibidos.  12.6.6. Protección catódica  
Los registros de mantenimiento y la eficacia del 
sistema de protección catódica deben estar 
documentados dentro del programa de 
mantenimiento, la información debe incluir las 
mediciones de potenciales, eficac ia de los 
dispositivos de aislamiento y operación del 
rectificador, por el personal capacitado para este 
fin.       
La documentación debe conservarse durante el 
tiempo que el sistema está en servicio.        
13.5.7 Instalación eléctrica      Se modifica nu meral. Se modifica el 
numeral, atendiendo a los comentarios 
recibidos.  12.6.7. Instalación eléctrica  
El Regulado debe incluir en el programa de 
Mantenimiento de la instalación terrestre de 
almacenamiento la instalación eléctrica.        
Se deben realizar  inspecciones visuales en toda 
la instalación eléctrica y en su caso atender las 
anomalías detectadas.        
 
Para el Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas se realizará el corte en el suministro de 
energía eléctrica del circuito donde se llevarán a 
cabo los trabajos para la protección del 
trabajador que realice los trabajos de 
Mantenimiento. El Mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas debe ser realizado por lo 
menos cada seis meses y se debe revisar:        
a) Que los accesorios eléctricos (i nterruptores, 
contactos, cajas de conexiones, sellos eléctricos, 
tableros, etc.) tengan su correspondiente tapa y 
contratapa de protección firmemente colocada, y        
b) Corregir en caso de falla el funcionamiento de 
los interruptores de circuitos de fue rza e 
iluminación desde los tableros.        
13.5.8 Vialidades, accesos y estacionamientos      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.6.8. Vialidades, accesos y 
estacionamientos  
El Regulado debe incluir en el programa de 
Mante nimiento de la instalación terrestre de 
almacenamiento, la conservación de vialidades, 
accesos y estacionamientos internos y/o 
externos.        
El predio de las instalaciones terrestres de 
almacenamiento se debe mantener en buen 
estado de conservación y li bre de desperdicios, 
desechos y otros materiales.        
Las vías de acceso para los vehículos de control 
de incendios y rutas de evacuación, siempre 
deben conservarse libres de obstáculos y en 
buenas condiciones.         Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       13.5.9 Sistemas de control      Se m odifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.6.9. Sistemas de control  
En las actividades de mantenimiento de los 
sistemas de control, el Regulado debe realizar 
las acciones mínimas siguientes:        
a) Probar los sistemas de control de  las variables 
del proceso de Recepción, almacenamiento y 
Entrega, los dispositivos de paro automático del 
proceso y el paro de emergencia, y        
b) Cuando un componente esté protegido por un 
dispositivo de seguridad único y éste sea 
desactivado para ma ntenimiento o reparación, el 
componente puede ponerse fuera de servicio, 
siempre y cuando se implementen medidas de 
seguridad alternas. El Regulado debe 
implementar un mecanismo (procedimiento de 
recirculación) que asegure el proceder y 
autorización para s u ejecución.        
 
13.5.10 Sistemas contra incendio      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.6.10. Sistemas contra incendio  
El Regulado debe mantener los sistemas de 
protección contra incendio y todos sus 
componentes operab les o efectuar reparaciones, 
para ello debiendo incluirlo en el programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo, 
considerando también la verificación y pruebas 
periódicas. Con base en la frecuencia 
especificada por el fabricante o del código NFPA 
25 vige nte, equivalente o aquel que lo sustituya y 
en función del componente considerado.        
Una vez que se tenga un historial de registros del 
desempeño y mantenimiento de los sistemas y 
componentes contra incendio, podrán ser 
inspeccionados, probados y mant enidos  bajo un 
programa de mantenimiento basado en su 
desempeño.        
Todos los sistemas y sus componentes deben 
probarse para verificar su funcionamiento de 
acuerdo al Diseño y Construcción. Los 
resultados de estas pruebas deben compararse 
con aquellos de la prueba de aceptación original.        
Cuando un componente o subsistema es 
ajustado, reparado, reacondicionado o 
reemplazado, debe ser probado conforme a la 
prueba de aceptación original.        
El Mantenimiento del sistema de protección 
contra incen dio debe realizarse a todos los 
equipos, entre otros, a los siguientes:        
a) Sistemas de comunicación de servicios de 
emergencia (alarmas audibles y visibles);        
b) Equipos de monitoreo y control (programando 
de manera que una parte mínima de l os equipos 
sean puestos fuera de servicio en forma             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   simultánea y que dichos equipos se vuelvan a 
poner en servicio en el menor tiempo posible);  
c) El mantenimiento de los equipos de bombeo 
de agua contra incendio, debe llevarse a cabo de 
forma altern ada;       
d) Sistemas de agua y espuma contra incendios 
y agentes limpios;        
e) Extintores contra incendios portátiles o de 
ruedas;        
f) Los sistemas de protección contra incendio de 
los tanques;        
g) Sistema de detección de humo, gas y fu ego, y        
h) Frentes de ataque.        
 
13.5.11 Sistema de protección ambiental      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.6.11.  Sistema de protección 
ambiental  
La infraestructura dedicada a la protección 
ambiental por resi duos peligrosos y tratamiento 
de aguas residuales debe conservarse y estar 
dentro del programa de mantenimiento.      Dicho párrafo se estableció en 
concordancia con los objetivos que 
persigue la Agencia, en el ámbito de 
sus atribuciones, como lo es la 
protección al medio ambiente y dar 
congruencia con las leyes aplicables a 
esta materia. Ahora bien, se incorpora 
el término “manejo” tratándose de 
residuos peligrosos, para estar acorde 
con lo establecido en la Ley de la 
Agencia.  La infraestructura dedicada a  la 
protección ambiental por el manejo 
integral de residuos peligrosos y 
tratamiento de aguas residuales 
debe conservarse e incluirse dentro 
del programa de mantenimiento.  
Durante la vida útil de la instalación terrestre de 
almacenamiento, el Regulado man tendrá el 
suelo, subsuelo y mantos acuíferos libres de 
contaminantes, a través de la integridad 
mecánica y estructural de equipos tales como: 
tanques, tuberías, equipos de bombeo, entre 
otros; evitando con ello la pérdida de contención 
por fugas y derrames .       
13.5.12 Señalización      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.6.12. Señalización  
Toda la señalización de las tuberías, equipos y 
componentes, así como vialidades, rutas y 
salidas de emergencia, entre otras, deben 
mantenerse visibles y en buen estado, 
cumpliendo con la normatividad nacional 
aplicable. Debiendo incluir en el programa de 
mantenimiento de la instalación terrestre de 
almacenamiento esta actividad.        
13.6 Dictamen de Operación y Mantenimiento      Se m odifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  12.7. Dictamen de Operación y 
Mantenimiento  
El Regulado debe obtener de forma anual, un 
Dictamen de Operación y Mantenimiento por 
parte de una Unidad de Verificación, en el que 
conste el cumplimi ento de los requisitos        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       establecidos en el presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana para estas etapas.  
El Regulado debe entregar a la Agencia en 
formato físico, copia simple y original para cotejo 
del Dictamen de Operación y Mantenimiento en 
los p rimeros tres meses de cada año cumplido, a 
partir del primer año de operaciones.  Integrantes del 
Grupo de 
Trabajo.  
SAD-Pemex 
Logística.  El Regulado debe obtener de 
forma anual, un Dictamen de 
Operación y Mantenimiento 
por parte de una Unidad de 
Verificació n, en el que conste 
el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el 
presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana para estas 
etapas.  Se propone adecuar los 2 
párrafos de este punto, a efecto 
de asegurar la autodictaminación 
anual por parte del Regulado,  en 
caso de contar con personal 
especializado y certificado en el 
rubro de Operación y 
mantenimiento  NO PROCEDE   El Regulado debe presentarlo a la 
Agencia en copia simple, por los 
medios que establezca, en los tres 
meses posteriores, una vez 
cumplido el pr imer año de 
operaciones; o de acuerdo con los 
programas de evaluación 
establecidos por la Agencia.  
 
14. Cierre y Desmantelamiento      Se modifica numeral.  13. Cierre y Desmantelamiento  
Para el inicio de Cierre y Desmantelamiento, de 
las instalaciones ter restres de almacenamiento, 
el Regulado debe elaborar un programa de 
actividades de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y de protección al medio ambiente, 
para las etapas de Cierre y Desmantelamiento.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, se modifica el 
numeral para establecer mayores 
especificaciones respecto a este 
capítulo, brindando certeza técnica y 
jurídica a los Regulados.  Inicio de la etapa.  
a) Presentar a la Agencia los 
Programas de actividades de las 
DISPOSICIO NES Administrativas de 
carácter general que establecen los 
Lineamientos para la conformación, 
implementación y autorización de los 
Sistemas de Administración de 
Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio 
Ambiente aplicables a las 
actividades del Sector Hidrocarburos 
que se indican, para el Cierre o 
Desmantelamiento, según 
corresponda, que contemplen el 
marco regulatorio aplicable, el 
análisis de riesgos actualizado, los 
términos y condicionantes de 
autorización del proyecto para esta 
etapa y las buenas prácticas 
internacionales; en un plazo máximo 
de 15 días hábiles posteriores al 
inicio del Cierre o del 
Desmantelamiento.  
b) Presentar a la Agencia la 
actualización del programa conforme 
a lo establecido en las 
DISPOSICIONES Administrativa s de 
carácter general que establecen los 
Lineamientos para la conformación, 
implementación y autorización de los 
Sistemas de Administración de 
Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio 
Ambiente aplicables a las 
actividades del Sector Hidrocarburos 
que se indican, de cierre o 
desmantelamiento, si requiere       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   realizar cambios que generen 
riesgos adicionales a los 
contemplados en el programa inicial.  
c) Tiempo de conservación de los 
Programas, por el Regulado: hasta 
la conclusión de la etapa  de 
Abandono.  
 
El programa debe incluir por lo menos, lo 
siguiente:       Conclusión de la etapa.  
a) Presentar a la Agencia el Reporte 
detallado de cumplimiento de los 
programas de actividades de Cierre 
y Desmantelamiento, según 
corresponda, conforme a lo 
establecido en las DISPOSICIONES 
Administrativas de carácter general 
que establecen los Lineamientos 
para la conformación, 
implementación y autorización de los 
Sistemas de Administración de 
Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio 
Ambiente aplicables a las 
actividades del Sector Hidrocarburos 
que se indican, así como las 
actividades adicionales y 
condiciones en que queda la 
Instalación, en un plazo máximo de 
15 días hábiles posteriores a la 
conclusión del Cierre o del 
Desmantelamiento , según 
corresponda.  
b) Tiempo de conservación del 
Reporte, por el Regulado: hasta la 
conclusión de la etapa de Abandono.  
a) Los escenarios y recomendaciones del 
Análisis de Riesgos actualizado para esta etapa, 
conforme a lo previsto en las DISPOSICIONES 
Administrativas de carácter general que 
establecen los Lineamientos para la 
conformación, implementación y autorización de 
los Sistemas de Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente aplicables a las actividad es del 
Sector Hidrocarburos que se indican, emitidas 
por la Agencia o aquella que la modifique o 
sustituya.      Conforme a las modificaciones 
realizadas al presente instrumento 
normativo., se eliminan estos párrafos 
para brindar certeza técnica y jurídica a 
los Regulados.  Se elimina  
b) Lo previsto en la normatividad aplicable en 
materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y de Protección al Medio Ambiente, y       Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       c) Los términos y condicionantes en materia de 
Seguridad Industrial, Operativa y protección al 
medio ambiente de los diversos trámites bajo los 
cuales fue autorizado el Proyecto.      
 
15. Procedimiento para la Evaluación de la 
Conformidad      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  14. Procedimiento para la 
Evaluación de la Conformidad  
GLOBE -
MEX/2623/17  Capítulo 15. Procedimiento 
para la Evaluación de la 
Conformidad, no se incluye lo 
referente al Dictamen de 
Verificación de la etapa de 
construcción.   NO PROCEDE  Debido a que la Agencia de Seguridad 
Industrial , Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente, 
considera a la Construcción como: la 
etapa donde se ejecutan actividades y 
obras, a través de diferentes 
especialidades, para erigir las 
instalaciones definidas en el Diseño y 
como: Dictamen el document o que 
emite una Unidad de Verificación 
acreditada, y aprobada, en el cual se 
establece el resultado de la verificación 
del cumplimiento de obligaciones que 
el Regulado debe cumplir, es algo 
complejo el solicitar este tipo de 
verificación ya que habría etap as que 
no podrían ser verificables, además de 
que el contratar una UV, le traería 
excesivos costos al Regulado, porque 
se necesita un grupo multidisciplinario 
para ello en el tiempo que dure la 
construcción.  
Por lo anterior, la Agencia requiere el 
Dictamen  de Revisión de Seguridad de 
Pre-arranque (RSPA).en el que conste 
que la Construcción y los equipos son 
acordes al presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, a la ingeniería 
de detalle, a las modificaciones 
incorporadas en dicha ingeniería 
durante la Con strucción; además de 
que las recomendaciones tipo A del 
Pre-arranque fueron resueltas 
satisfactoriamente, con ello 
aseguramos que la instalación 
presenta seguridad al personal, medio 
ambiente y público en general.   
15.1 Objetivo      Se modifica el numeral , atendiendo a 
los comentarios recibidos.  14.1 Objetivo  
El presente Procedimiento para la Evaluación de 
la Conformidad (PEC) tiene por objeto 
determinar el cumplimiento del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM -006-            (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   ASEA -2017 y sus Apéndices Norm ativos.  
 
15.2 Procedimiento      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  14.2 Procedimiento  
La evaluación de la conformidad del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM -006-
ASEA -2017, se realizará por una Unidad de 
Verificación mediante revisión documental y 
física de las instalaciones terrestres de 
almacenamiento de Petrolíferos (excepto para 
Gas Licuado de Petróleo) y Petróleo, Aditivos, 
Componentes Oxigenantes y Biocombustibles, 
vinculados al proceso de mezclado o pr eparación 
de gasolinas, para las etapas de Diseño, Pre -
Arranque, Operación, Mantenimiento y de sus 
Apéndices Normativos.      Debido a que la Agencia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente, 
considera a la Construcción co mo: la 
etapa donde se ejecutan actividades y 
obras, a través de diferentes 
especialidades, para erigir las 
instalaciones definidas en el Diseño y 
como: Dictamen el documento que 
emite una Unidad de Verificación 
acreditada, y aprobada, en el cual se 
estable ce el resultado de la verificación 
del cumplimiento de obligaciones que 
el Regulado debe cumplir, es algo 
complejo el solicitar este tipo de 
verificación ya que habría etapas que 
no podrían ser verificables, además de 
que el contratar una UV, le traería 
excesivos costos al Regulado, porque 
se necesita un grupo multidisciplinario 
para ello en el tiempo que dure la 
construcción.  
Por lo anterior, la Agencia requiere el 
Dictamen de Revisión de Seguridad de 
Pre-arranque (RSPA).en el que conste 
que la Construcció n y los equipos son 
acordes al presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, a la ingeniería 
de detalle, a las modificaciones 
incorporadas en dicha ingeniería 
durante la Construcción; además de 
que las recomendaciones tipo A del 
Pre-arranque fueron resuelta s 
satisfactoriamente, con ello 
aseguramos que la instalación 
presenta seguridad al personal, medio 
ambiente y público en general.  La evaluación de la conformidad de 
la presente Norma Oficial Mexicana 
NOM -006-ASEA -2017, se realizará 
por una Unidad de Verifi cación 
acreditada y aprobada, mediante 
revisión documental y física de las 
instalaciones terrestres de 
almacenamiento de Petrolíferos 
(excepto para Gas Licuado de 
Petróleo) y Petróleo, Aditivos, 
Componentes Oxigenantes y 
Biocombustibles, vinculados al 
proceso de mezclado o preparación 
de gasolinas, para las etapas de 
Diseño, Pre -Arranque, Operación, 
Mantenimiento y de sus Apéndices 
Normativos.  
 
Los resultados de la evaluación de la 
conformidad deben hacerse constar en un 
Dictamen de acuerdo a la etapa que se 
desarrolle, conforme a lo establecido en la Tabla 
12 siguiente:        
  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       Tabla 12. Procedimiento por Etapas de 
Evaluación de la Conformidad  
Etapa  Capítulo o 
Numeral a 
Verificar  Periodicidad 
de 
Verificación  Vigencia  Tipo de 
Verificación  Tercero 
Aprobado  Documento 
Emitido  
Diseño  5, 6, 7, 8 y 9  
 
Verificar que el 
diseño cuente 
con las 
evidencias de 
cumplimiento 
con respecto a 
lo establecido 
dentro del 
numeral 9.2.2.1 
párrafo quinto.  
 
Apéndice A 
Normativo: 1, 2, 
3, 4 y 6  
 
Apéndice B 
Normativo: 1, 
2.1 y 5  Una vez por 
diseño y cada 
vez que se 
modifiquen las 
instalaciones.  Vigente 
durante el 
ciclo de 
vida de la 
instalación
, hasta en 
tanto no 
se 
modifiquen 
las 
condicione
s del 
diseño, en 
este caso 
su 
vigencia 
termina.  Documental  Unidad de 
Verificación  Dictamen  
Pre-
Arranque  11 
 
Apéndice A 
Normativo: 7.3  
 
Apéndice B 
Normativo: 2.2  Una vez al 
inicio de 
operaciones, y 
en cada inicio 
de operaciones 
después de un 
paro total o 
parcial de la 
instalación.  Vigente 
durante el 
ciclo de 
vida de la 
instalación
, hasta en 
tanto no  
se 
presente 
un paro 
total o 
parcial de 
las 
operacion
es por 
adecuacio
nes a la 
instalación
, en estos 
casos su 
vigencia 
termina.  Documental y  
en Campo  
 
(verificación 
física de la 
instalación)  Unidad de 
Verificación  Dictamen  
Operación 
y Manteni -
miento   
y 13 
 
Apéndice A 
Normativo: 
A.7.4, A. 7.5,  
A.8 y A.9  
 
Apéndice B 
Normativo: B.3 y 
B.4 Anual  
 
(en los 
primeros tres 
meses de cada 
año cumplido)  Vigencia 
anual.  Documental y  
en Campo  
 
(verificación 
física de la 
instalación)  Unidad de 
Verificación  Dictamen  
     Se modifica el numeral de la tabla, 
atendiendo a los comentarios 
recibidos.  Tabla 10. Procedimiento por Etapas 
de Evaluación de la Conformidad.  
Para efectos de lectura de la 
presente matriz de atención a 
comentarios y con el propósito de 
visualizar correcta mente la Tabla 10, 
es necesario remitirse al Anexo 
XVIII.  
Cuando a partir de los resultados de la 
evaluación de la conformidad, se determinen 
incumplimientos con el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, la Unidad de 
Verificación debe dar aviso inme diato a la 
Agencia, sin perjuicio de las sanciones que 
procedan en términos de las disposiciones 
aplicables.        
Los gastos que se originen por las verificaciones 
para llevar a cabo la evaluación de la 
conformidad en el presente Proyecto de Norma 
Oficia l Mexicana deben ser a cargo del 
Regulado, en apego a lo dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 91 de la Ley Federal de 
Metrología y Normalización.        
El padrón de Terceros Aprobados por la Agencia 
estará disponible para los interesados en la 
página de Internet de la Agencia, a través del 
sitio en Internet www.asea.gob.mx o bien, en las 
instalaciones ubicadas en Melchor Ocampo No. 
469, piso 4, colonia Nueva Anzures, código 
postal 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.      Al llevar a cabo la revi sión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica, se elimina el párrafo, 
ya que lo aplicable para el Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana es Unidad de 
Verificación.  Se elimina.  
16. Grado de Concordancia      Se modifica el numeral, atendien do a 
los comentarios recibidos.  15.Grado de Concordancia  
A la fecha de expedición del presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana no tiene 
Concordancia con ninguna Norma Internacional .       
 
17. Vigilancia      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los co mentarios recibidos.  16. Vigilancia  
La vigilancia del cumplimiento del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos  
TRANSITORIOS        
PRIMERO. - El presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana, entrará en vigor a los 60 días 
naturales posteriores a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.        
SEGUNDO. - Las instalaciones terrestres de 
almacenamiento que se encuentren o perando 
antes de la entrada en vigor del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, no les será 
aplicable lo dispuesto en los Capítulos 9. Diseño, 
10. Construcción y 11. Pre -Arranque, y les serán 
exigibles las Normas y Estándares que hubiesen 
sido aplica bles al momento de haberse realizado 
el Diseño, Construcción y Pre -Arranque de los 
mismos.      Se modifica el numeral, atendiendo a 
los comentarios recibidos.  SEGUNDO. - Las instalaciones 
terrestres de almacenamiento que 
se encuentren operando antes de la 
entrada en vigor de la presente 
Norma Oficial Mexicana, no les será 
aplicable lo dispuesto en los 
Capítulos 8. Diseño, 9. Construcción 
y 10. Pre -Arranque, y les serán 
exigibles las Normas y Estándares 
que hubiesen sido aplicables al 
momento de haberse reali zado el 
Diseño, Construcción y Revisión de 
Seguridad de Pre -Arranque de los 
mismos.  
TERCERO. - A las instalaciones terrestres de 
almacenamiento de Petrolíferos y Petróleo, 
excepto para Gas Licuado de Petróleo, que 
hayan obtenido el permiso correspondiente de la 
Comisión Reguladora de Energía con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, que no 
estén operando y que se encuentren ejecutando 
o hayan concluido las etapas de Diseño o 
Construcción, no les serán aplicables  las 
disposiciones que prevén los Capítulos 9. Diseño 
y 10. Construcción, así como las disposiciones 
aplicables para cada una de estas etapas, según 
corresponda, de los Capítulos 5. Instalaciones, 6. 
Ubicación del Predio, 7. Distribución de las 
instalacion es terrestres de almacenamiento, 
Recepción y Entrega y 8. Distanciamiento. Les 
serán exigibles las normas y estándares de 
Diseño y Construcción que hubieren sido 
aplicables al momento que se otorgó el permiso.  GLOBE -
MEX/2623/17  Transitorios TERCERO, A las 
instalaciones terrestres de 
almacenamiento de 
Petrolíferos y Petróleo, 
excepto para Gas Licuado de 
Petróleo, que hayan obtenido 
el permiso correspondiente 
de la Comisión Reguladora 
de Energía con anterioridad 
a la entrada en vigor del 
presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana , que no 
estén operando y que se 
encuentren ejecutando o 
hayan concluido las etapas 
de Diseño o Construcción, no 
les serán aplicables las 
disposiciones que prevén los 
Capítulos 9. Diseño y 1O. 
Construcción  
¿Aclarar qué pasa con las 
Instalaciones que el Diseño y 
construcción inició después 
de la entrada en vigor de la 
NORMA Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM -EM-003-
ASEA -2016 , 
Especificaciones y criterios 
técnicos de Seguridad 
Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al 
Medio Ambie nte para el 
Diseño, Construcción, Pre -
Arranque, Operación y 
Mantenimiento de las 
instalaciones terrestres de 
Almacenamiento  de 
Petrolíferos, excepto para 
Gas Licuado de Petróleo, y a 
la fecha de vencimiento  de 
esta misma NOM -EM-003-
ASEA -2016  no se ha 
concl uido el Diseño y/o 
Construcción.   PROCEDE  El requisito de Diseño se tendrá por 
acreditado cuando se presenten, como 
mínimo, los criterios técnicos a nivel de 
ingeniería básica extendida respecto a 
la referida NOM -EM-003-ASEA -2016.  
Lo anterior, se deberá ha cer constar 
mediante el Formato de Manifiesto de  
Conocimiento Regulatorio, el cual 
deberá ser avalado por un Tercero 
Autorizado por la ASEA.  
Para mayor abundamiento, pueden 
consultarse las siguientes ligas 
electrónicas:  
1. https://www.gob.mx/cms/uploads/  
attachment/file/289819/Aviso_rela
cionado_con_el_cumplimiento_de
l_Art._51.I_de_LH__Almacenamie
nto_Ing_Basica_Extendida_firmad
o.pdf  
2. http://www.asea.gob.mx/cms/wp -
content/uploads/2015/07/CRITERI
OS-51-I-ASEA -17-06-2015.pdf  
 TERCERO. - A los Regulados que 
haya n obtenido el permiso 
correspondiente de la Comisión 
Reguladora de Energía para llevar a 
cabo el almacenamiento de 
Petrolíferos y Petróleo, excepto para 
Gas Licuado de Petróleo en 
instalaciones terrestres, con 
anterioridad a la entrada en vigor de 
la prese nte Norma Oficial Mexicana, 
que no estén operando y que se 
encuentren ejecutando o hayan 
concluido las etapas de Diseño o 
Construcción, no les serán 
aplicables las disposiciones que 
prevén los Capítulos 8. Diseño y 9. 
Construcción, así como las 
disposicion es aplicables para cada 
una de estas etapas, según 
corresponda, de los Capítulos 5. 
Ubicación del Predio, 6. Distribución 
de las instalaciones terrestres de 
almacenamiento, Recepción y 
Entrega y 7. Distanciamiento. Les 
serán exigibles las normas y 
estándar es de Diseño y 
Construcción que hubieren sido 
aplicables al momento que se otorgó 
el permiso.  
 
CUARTO. - Las instalaciones terrestres de 
almacenamiento que estén operando a la 
entrada en vigor del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana, que se encuent ren ubicadas en 
las delegaciones de la Ciudad de México: Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Miguel Milpa Alta, GLOBE -
MEX/2623/17  Aclarar si este numeral aplica 
a cualquier instalación, o solo 
para las que tengan gasolina 
y/o gas avión.  
  PROCEDE  Para dar claridad técnica y certidum bre 
jurídica, se modifica la redacción del 
párrafo.  CUARTO. - Las instalaciones 
terrestres de almacenamiento que 
estén dentro del alcance indicado en 
el Apéndice A Normativo, que estén 
operando a la entrada en vigor de la 
presente Norma Oficial Mexicana, y 
que se encuentren ubicadas en las 
delegaciones de la Ciudad de 
México: Álvaro Obregón,  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 
Xochimilco; así como en los municipios del 
Estado de México: Atizapán de Zaragoza, 
Coacalco, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, 
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, 
Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Nicolás Romero , Tecámac, 
Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, 
deben contar con (SRV).  Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuajimalpa, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Miguel Milpa 
Alta, Tláhuac, Tlalpa n, Venustiano 
Carranza y Xochimilco; así como en 
los municipios del Estado de México: 
Atizapán de Zaragoza, Coacalco, 
Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, 
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, 
Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, 
La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
Nicolás Romero, Tecámac, 
Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle 
de Chalco, deben contar con (SRV).  
QUINTO. - Las instalaciones terrestres de 
almacenamiento que no cuenten con un (SRV), 
que se encuentren operando a la entrada en 
vigor del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana y que se ubiquen en los Estados de 
Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Durango, Estado de México (en los municipios 
que no se consideran en el artículo transitorio 
anterior), Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, 
Sonora, Tabas co, Tamaulipas, Veracruz, y 
Yucatán, contarán con un plazo de un año para 
instalar y operar sus (SRV).      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y certidumbre jurídica, 
se modifica la redacción del párra fo. QUINTO. - Las instalaciones 
terrestres de almacenamiento que 
estén dentro del alcance indicado en 
el Apéndice A Normativo, que no 
cuenten con un (SRV), que se 
encuentren operando a la entrada en 
vigor de la presente Norma Oficial 
Mexicana y que se ubiqu en en los 
Estados de Baja California, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Durango, Estado de México (en los 
municipios que no se consideran en 
el artículo transitorio anterior), 
Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, y Yucatán, con tarán con 
un plazo de un año para instalar y 
operar sus (SRV).  
SEXTO. - Las instalaciones terrestres de 
almacenamiento que no cuenten con un (SRV), 
que se encuentren operando a la entrada en 
vigor del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana y se ubique n en los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y 
Zacatecas, contarán con un plazo de dos años 
para ins talar y operar sus (SRV).      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar 
claridad técnica y certidumbre jurídica, 
se modifica la redacción del párrafo.  SEXTO. - Las instalaciones terrestres 
de almacenamiento que estén 
dentro d el alcance indicado en el 
Apéndice A Normativo,  que no 
cuenten con un (SRV), que se 
encuentren operando a la entrada en 
vigor de la presente Norma Oficial 
Mexicana y se ubiquen en los 
estados de Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, 
Guerr ero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y 
Zacatecas, contarán con un plazo de 
dos años para instalar y operar sus 
(SRV).  
SÉPTIMO. - La Agencia podrá establecer 
mediante program as de evaluación los periodos 
en los que se deberán presentar los Dictámenes 
de Operación y Mantenimiento. En tanto no se 
publiquen dichos programas, se estará a los 
plazos establecidos en el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.        
APENDICE A N ORMATIVO  
1. SECCIÓN/ CAPÍTULO/ ARTÍCULO/ PÁRRAFO  (EN 
ORDEN SECUENCIAL).  3. EMISOR DEL 
COMENTARIO/  
NÚMERO DE 
COMENTARIO 
COFEMER.  4. PROPUESTA DE 
REDACCIÓN RECIBIDA/ 
COMENTARIO RECIBIDO.  5. JUSTIFICACIÓN RECIBIDA A 
LA PROPUESTA DE 
REDACCIÓN O COMENTARIO.  6. PROCEDE/ NO 
PROCEDE/ PROCEDE 
PARCIALMENTE  7. JUSTIFICACIÓN DE 
PROCEDE/ NO 
PROCEDE/ PROCEDE 
PARCIALMENTE.  8. TEXTO FINAL DE LA 
REGULACIÓN.  
Apéndice A Normativo  Sistema de Recuperación de 
Vapores              (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   1. SECCIÓN/ CAPÍTULO/ ARTÍCULO/ PÁRRAFO  (EN 
ORDEN SECUENCIAL).  3. EMISOR DEL 
COMENTARIO/  
NÚMERO DE 
COMENTARIO 
COFEMER.  4. PROPUESTA DE 
REDACCIÓN RECIBIDA/ 
COMENTARIO RECIBIDO.  5. JUSTIFICACIÓN RECIBIDA A 
LA PROPUESTA DE 
REDACCIÓN O COMENTARIO.  6. PROCEDE/ NO 
PROCEDE/ PROCEDE 
PARCIALMENTE  7. JUSTIFICACIÓN DE 
PROCEDE/ NO 
PROCEDE/ PROCEDE 
PARCIALMENTE.  8. TEXTO FINAL DE LA 
REGULACIÓN.  
A.1 Generalidades        
Las emisiones de COV´s en ins talaciones terrestres de 
almacenamiento y áreas de Recepción y Entrega de 
líquidos inflamables, Clase I (gasolina), se generan en:        
a) Tanques de almacenamiento verticales, y        
b) Auto -tanques, Carro -tanques y Buque -tanques.        
Para el caso de Tanques horizontales, los Regulados 
deben cumplir con lo establecido en el numeral 9.1.1.2 del 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.        
A.1.1 Tanques de almacenamiento verticales        
Para los Tanques de almacenamiento verticales, la 
instal ación de un sistema de control que evite o minimice 
la Emisión de COV´s es obligatoria, teniéndose como 
alternativas las siguientes:        
a) La integración de membranas flotantes internas en 
tanques de Techo fijo, como se describe en el numeral de 
9.1.1 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana;        
b) La integración de boquillas específicas para 
recuperación de vapores en tanques de Techo fijo 
integrados a una (URV), y        
c) El Diseño de tanques con techo flotante externo.        
A.1.2 Auto -tanques, Carro -tanques y Buque -tanques        
Para las áreas de Entrega de gasolinas por medio de 
Auto-tanques y Carro -tanques, las instalaciones deben 
contar con un (SRV).        
Para el caso de los Buque -tanques, se emplea el sistema 
de inertización pro pio del Buque -tanque, mismo que se 
ajusta a los requisitos establecidos en los estándares 
internacionales de USCG 33 CFR 154 y USCG 46 CFR 
39 vigentes, equivalentes o aquellos que los sustituyan.        
A.2 Criterios de aplicación        
El Apéndice A Norm ativo del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana es aplicable a las instalaciones que 
cuentan con área de tanques de almacenamiento, 
operaciones de Recepción y Entrega por Auto -tanques, 
Carro -tanques y/o Buque -tanques que distribuyen y 
almacenan líqui dos inflamables, Clase I (gasolina).        
Los Regulados están obligados a instalar un sistema de 
control (Techo flotante externo o membrana flotante 
interna) para Tanques de almacenamiento de Techo fijo, 
utilizados para el almacenamiento de gasolina.        
 
En las instalaciones terrestres de almacenamiento en que 
se maneje un volumen total igual o mayor a 946353 l/día 
de gasolinas, equivalente a 5952 barriles por día, deben 
contar con un (SRV), que cumpla con lo siguiente:         Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       a) Las posiciones de Ent rega deben contar con 
conexiones a la Unidad de Recuperación de Vapores 
(URV);        
b) El área de Entrega debe mantener emisiones de 
vapores por abajo de 80 mg/litro (80 ppm), y        
c) Para Buque -tanques se debe emplear el sistema de 
inertización pro pio del Buque -tanque.  FERMACA  Apéndice 1, 2.c Criterios de 
aplicación. Regulados que 
manejen más de 5,952 bpd de 
gasolinas deben contar con 
SRV.  ¿Para buque -tanques que no 
empleen sistema de inertización, 
se podrá instalar sistema de 
control de vapores seg ún normas 
internacionales?  
Ya que existen aún buques que 
no poseen la tecnología de 
inertización de vapores, y 
mientras que todas las flotas se 
adecuan a las nuevas 
regulaciones estos parecen 
excluidos de servir en el mercado 
mexicano.  
Se está claro que lo s buques con 
sistema de inertización si podrán 
ser cargados.  PROCEDE  Para dar claridad técnica, 
se mejora la redacción del 
requisito.  c) Para Buque -tanques 
se debe emplear el 
sistema de inertización 
propio del Buque -tanque 
y/o se podrá instalar un 
SRV, de acuerdo con la 
normatividad nacional e 
internacional aplicable y 
vigente.  
En el caso en el que las instalaciones terrestres de 
almacenamiento se manejen un volumen total menor a 
946353 l/día de gasolinas, equivalente a 5952 barriles por 
día deben:        
a) Contar con un sistema de Entrega (carga) por el fondo 
para Auto -tanques, y        
b) Contar con un tubo sumergido hasta 0.15 m (6 
pulgadas) del fondo del tanque para Carro -tanques.      Al llevar a cabo la revisión 
integral del instrumento 
normativo, s e modifica la 
unidad de medida para 
establecerla conforme a lo 
dispuesta en la NOM -008-
SCFI -2002.  b) Contar con un tubo 
sumergido hasta 0.15 m 
del fondo del tanque 
para Carro -tanques.  
Las emisiones de las operaciones Entrega, o su 
desgasificación, en área  marina deben controlarse en la 
salida de vapores del compartimento -tanque de los 
Buque -tanques.        
A.3 Tecnologías        
Las emisiones de COV´s por el manejo de gasolinas 
pueden controlarse o recuperarse mediante las siguientes 
tecnologías.        
A.3.1 Techos flotantes externos        
 
El Regulado podrá optar por un Diseño de Tanques con 
techo flotante, basado en el código API 650 vigente, 
equivalente o aquel que lo sustituya y en lo estipulado en 
el 9.1.1 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexi cana.      Se modifica la referencia 
al Capítulo.  El Regulado podrá optar 
por un Diseño de 
Tanques con techo 
flotante, basado en el 
código API 650 vigente, 
equivalente o aquel que 
lo sustituya y en lo 
estipulado en el Capítulo 
8 “Diseño” de la presente       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   Norma Oficial Mexicana.  
A.3.2 Membranas flotantes internas        
El Regulado podrá optar por un Diseño de Tanques de 
techo fijo con membrana flotante interna, basado en lo 
estipulado en el numeral 9.1.1 del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.        
A.3.3 Unidad de Recuperación de Vapores (URV)        
El Regulado podrá optar por un Diseño de Tanques de 
techo fijo integrando por boquillas y tubería con una 
(URV).        
El control y recuperación de vapores se realiza desde el 
almacenamiento de gasol inas hasta la Entrega en Auto -
tanques, Carro -tanques y Buque -tanques, llamada Fase 
0, como se muestra en la Figura 13.        
 
 
Figura 13. Fase 0 del Sistema de Recuperación de 
Vapores      Atendiendo a los 
comentarios recibidos, se 
modifica el numeral de  la 
figura.  Figura 6. Fase 0 del 
Sistema de 
Recuperación de 
Vapores  
Para efectos de lectura 
de la presente matriz de 
atención a comentarios y 
con el propósito de 
visualizar correctamente 
la Figura 6, es necesario 
remitirse al Anexo XIX.  
A.4 Descripción de  Fase 0        
Se genera durante la operación de Trasvase del 
combustible del tanque de almacenamiento al Auto -
tanque. Los vapores recuperados son transferidos desde 
el Auto -tanque hacia la Unidad Recuperadora de Vapores 
(URV).        
Descripción de tecnol ogías para el tratamiento de COV´s.        
Las tecnologías existentes actuales para el tratamiento de 
COV´s pueden ser de dos tipos:        
 
a) Tecnologías de recuperación, y        
b) Tecnologías de destrucción.        
En las tecnologías de recuperación,  su objetivo principal 
consiste en la recuperación de los Hidrocarburos 
contenidos en los vapores, disminuyendo la cantidad de 
COV´s emitidos a la atmósfera, para fines de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, el Regulado puede 
optar por alguno de los p rocesos siguientes:        
a) Compresión;        
b) Balance;         Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       c) Condensación;        
d) Membranas;        
e) Absorción, y        
f) Adsorción.        
Dentro de estas tecnologías se han desarrollado las 
siguientes:        
a) Adsorción – Absorción;        
b) Condensación – Compresión;        
c) Condensación – Criogénica (Refrigeración), y        
d) Membranas.        
Para los fines del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, no se permite el uso de las Tecnologías de 
Destrucción, dado que contribuy en al cambio climático.      Al llevar a cabo la revisión 
integral del instrumento 
normativo, esta restricción 
está implícita en el cuarto 
párrafo de este numeral.  Se elimina  
A.5. Eficiencia o concentración máxima de Emisión        
Una vez instalados los s istemas de control y Sistemas de 
Recuperación de Vapores se debe monitorear, medir y 
determinar la eficiencia operativa o concentración de los 
gases emitidos de estos sistemas:        
a) En tanques de almacenamiento la eficiencia debe ser 
igual o mayor al 95%, misma que debe verificarse 
semanalmente con pruebas de explosividad en tantos 
puntos como sea posible en la parte superior del tanque, 
manteniendo registros y promedios. El valor de 
explosividad debe ser menor de 5% del Límite Inferior de 
Explosividad  (LEL), y  FERMACA  Apéndice 1, 4.a Eficiencia o 
concentración máxima de 
emisión. El valor de 
explosividad debe ser menor de 
5% del LEL.  El límite de 5% parece muy bajo 
para ciertos productos.  
Se sugiere incluir que el mínimo 
LEL posible estará dependiendo 
del tipo de material.  NO PROCEDE  El comentario no se 
sustenta sobre una base 
jurídica o técnica.   
b) En áreas de carga la (URV) debe tener una 
concentración máxima de Emisión de 35 mg por litro de 
gasolina cargada (ppm).        
 
A.6 Diseño        
Los (SRV)  deben ser automatizados, de tal manera que 
inicie, opere y pare automáticamente, de acuerdo al 
incremento de presión en el sistema de tubería de 
Recuperación de Vapores de la carga de Auto -tanques, 
Carro -tanques, Buque -tanques o en los tanques de 
almacena miento, si éstos estuvieran también conectados. 
Con ello se asegura la operación continua del sistema y 
las emisiones de los vapores no se escaparán a la 
atmósfera.        
A.6.1 Tanques        
El Diseño de tanques de almacenamiento está descrito en 
el nume ral 9.1.1 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.      Se modifica la referencia 
al numeral, conforme a los 
comentarios recibidos.  El Diseño de tanques de 
almacenamiento está 
descrito en el numeral 
8.1.1 de la presente 
Norma Oficial Mexicana.  
A.6.2 Unidades de Recuperación de Vapores (URV´s)              (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   Para la instalación de las Unidades de Recuperación de 
Vapores (URV´s) se requiere contar con lo indicado a 
continuación.        
A.6.2.1 Análisis de Riesgos        
Previo a la instalación de los (SRV), los Regulados deben 
contar con un Análisis de Riesgos y Análisis de 
Consecuencias, así como la Ingeniería de diseño 
realizados por un especialista en el área.        
El Análisis de Riesgos y Análisis de Consecuencias 
deben ser revisados y autorizados por l a Agencia, de 
conformidad con las DISPOSICIONES Administrativas de 
carácter general que establecen los Lineamientos para la 
conformación, implementación y autorización de los 
Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protecc ión al Medio Ambiente 
aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que 
se indican, emitidas por la Agencia o aquella que la 
modifique o sustituya.      Al llevar a cabo la revisión 
integral del instrumento 
normativo, a efecto de no 
generar contradi cciones con 
lo dispuesto en el presente 
instrumento normativo, se 
elimina este párrafo, toda 
vez que del texto sólo se 
desprende la presentación y 
actualización del Análisis de 
Riesgo y Análisis de 
Consecuencias, sin que se 
establezcan particularidades 
para su autorización por 
parte de este órgano 
desconcentrado .  Se elimina.  
A.6.2.2 Requerimientos de ingeniería        
La capacidad del (SRV) debe ser calculada y determinada 
por el fabricante de estos equipos y de acuerdo a las 
emisiones de los tanques de almacenamiento y 
operaciones de carga de Productos volátiles en la 
instalación, en las condiciones extremas de manejo del 
Producto volátil y a las temperaturas ambientales más 
extremas en el año.        
La ingeniería debe considerar todo el sistema, desde la 
capacidad del patín de la (URV), la memoria de cálculo de 
bombas, el cabezal colector de vapores, las válvulas de 
presión -vacío, entre otros.        
 
La (URV) debe contar como mínimo con el equipo 
siguiente:        
a) Un procesador de vapor en patín in tegral (Unidad de 
Recuperación de Vapores);        
b) Ramales de recolección de vapores para cada posición 
de llenado;        
c) Accesorios incluyendo manguera de recolección de 
vapor, arrestador de flama, válvula automática, indicador 
de presión, interrup tor de alta presión, alarmas;        
d) Cabezal de recolección de vapores, incluyendo válvula 
de presión -vacío (plataforma y escalera de acceso);        
e) Instalación de válvulas de presión -vacío y arrestado de 
flama en la tubería colectora y cabezal de v apor, antes de 
la Unidad Recuperadora de Vapores;        
f) Medidor de flujo de vapor;         Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       g) Puerto de muestreo para instalar analizador de gases y 
realizar las pruebas de evaluación de la operación y 
eficiencia del sistema;        
h) Unidad analizador a de vapores de Hidrocarburo;        
i) Tubería de retorno de Hidrocarburos recuperados, 
incluyendo válvula de bloqueo y válvula de alivio por 
expansión térmica en el punto de interconexión;        
j) Las conexiones hacia el (SRV) deben ser diseñadas 
hermé ticamente para prevenir escape de vapor a la 
atmósfera;        
k) Sistema de alimentación eléctrica;        
l) Instalación del sistema de tierras;        
m) Instrumentación, y        
n) Alarmas audibles y visibles.        
Todo el Hidrocarburo recuperado en  fase líquida por el 
(SRV), debe enviarse por tubería cerrada y almacenarse 
en un tanque.        
A.6.2.3 Documentación        
El Regulado debe mantener toda la documentación 
entregada por el contratista o licenciador del (SRV) y 
debe estar disponible para cuando la Agencia así lo 
requiera, tales como:        
 
a) Planos, Hojas de especificaciones de equipos y 
manuales, y        
b) Planos As Built:        
1) Planos de la (URV);        
2) Planos de recipientes;        
3) Planos de tablero de control;        
4) Planos eléctricos, unifilar y diagrama de cargas;        
5) Planos estructurales y de cimentación;        
6) Diagrama de flujo de proceso (DFP, DMF);        
7) Diagrama de tuberías e instrumentos (DTI);        
8) Diagrama de arreglo general de equipo;        
9) Diagrama de arreglo de tuberías y soportes;        
10) Plano de cimentación y drenajes;        
11) Dibujos mecánicos de los equipos del sistema. 
Incluyendo memorias de cálculo, y        
12) Diagramas de interconexión.        
Todos los planos, hojas de datos de los equipos y 
memorias de cálculo, deben estar firmadas por los 
licenciadores, contratistas y el Regulado, y debe 
mantenerse en resguardo.        
En caso de realizarse posteriormente un cambio en la             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   instalación del (SRV), además de realizarse l a 
administración del cambio, deben registrarse estos 
cambios en los planos y documentos requeridos, para 
mantenerlos actualizados y firmados.  
El Regulado debe mantener la certificación de los 
materiales utilizados en la instalación del (SRV) y los 
reportes de las pruebas efectuadas.        
Debe contarse con los manuales de operación y 
mantenimiento del (SRV) y del monitoreo de la Emisión 
continua de Hidrocarburos.        
A.7 Construcción, Pre -Arranque, Operación y 
Mantenimiento        
Los Sistemas de  Recuperación de Vapores y Sistemas de 
Control de Vapores deben operar de forma continua 
durante las 24 horas los 365 días del año, o de acuerdo al 
ciclo de operación de carga de gasolina y de los tanques 
de almacenamiento, respectivamente. Estos sistemas 
deben cumplir con los niveles límites de Emisión y operar 
al menos el 90% del tiempo total de operación en un año 
calendario.        
Los registros de los resultados de todas las pruebas e 
inspecciones realizadas a la instalación del (SRV) deben 
conservarse  por 5 años.        
 
A.7.1 Tanques        
Para los tanques de almacenamiento con membrana 
flotante interna y/o Techo flotante externo, la 
Construcción, Pre -Arranque, Operación y Mantenimiento 
de tanques, deben estar conforme a lo establecido al 
código API 650 vigente, equivalente o aquel que lo 
sustituya.        
Para el caso de membrana flotante interna y/o Techo 
flotante externo en los tanques de almacenamiento, se 
debe considerar en el Diseño y Operación, que la 
membrana o Techo flotante por ningún motivo  deje de 
flotar sobre el Petrolífero (excepto Gas Licuado de 
Petróleo), excepto en etapa previa a efectuar su 
mantenimiento.        
A.7.2 Sistema de Recuperación de Vapores (SRV)        
El Sistema de Recuperación de Vapores (SRV) debe 
cumplir con lo descri to a continuación:        
a) El (SRV) debe ser instalado en cumplimiento a su 
clasificación eléctrica;        
b) Toda las tuberías instaladas para este sistema debe 
ser probada hidrostáticamente y certificada mediante 
registro, y        
c) Los materiales d e construcción para recipientes, 
tuberías, válvulas y accesorios, deben ser de acuerdo a la 
especificación de los fabricantes y del Petrolífero 
manejado.        
A.7.3 Pre -Arranque        
Previo al inicio de Operación de los equipos, se deben 
aplicar los pr otocolos de revisión de seguridad de Pre -       Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       Arranque, aplicando como mínimo lo siguiente:  
a) Atención de hallazgos críticos del Análisis de Riesgos 
para el (SRV);        
b) Especificaciones de equipos y materiales de Diseño y 
los instalados;        
c) Cumplimiento de clasificación de áreas eléctricas;        
d) Manuales de operación estableciendo límites de control 
de proceso;        
e) Verificación de las capas de protección del sistema;        
f) Procedimientos de:        
1) Pre -Arranque;        
2) Operación normal;        
3) Emergencia operacional;        
4) Respuesta de emergencia, y        
 
5) Procedimientos y periodos de verificación, pruebas y 
mantenimiento de los componentes en general del (SRV).        
g) Especificaciones de componentes crític os, y       
h) Capacitación y entrenamiento por el fabricante del 
equipo (URV) para:        
1) Personal contratista instalador;        
2) Operarios de verificación y mantenimiento;        
3) Operadores del (SRV), y        
4) Programas y capacitación de si mulacros de respuesta 
de emergencia en los Sistemas de Recuperación de 
Vapores.        
En el Pre -Arranque, las tuberías de servicio con vapores 
recuperados deben ser “barridas” o sopleteadas con aire 
a fin retirar posible material de desecho dentro de la 
tubería, después de efectuarles todas las pruebas de 
verificación y pruebas hidrostáticas necesarias y 
presurizarse con gas nitrógeno (para que no haya niveles 
de explosividad cuando empiecen a entrar los vapores) 
para realizarle una prueba de hermeticidad  verificando 
todos los puntos de conexión bridados y roscados.        
Deben tenerse los certificados y reportes de las pruebas 
radiográficas de soldaduras, pruebas hidrostáticas y 
neumáticas realizadas a los equipos y tuberías, deben 
conservarse y estar di sponibles para cuando lo requiera la 
Agencia.        
Para la (URV), debe efectuarse la calibración y ajustes en 
el panel de control al arranque e inicio de Operación, 
conforme al Diseño de emisiones de Hidrocarburos 
totales del fabricante. El valor máximo de Emisión es de 
35 mg/litro de gasolina cargada.        
A.7.4 Operación        
El Regulado obligado a instalar un (SRV), debe calibrar y 
mantener vigente su certificación, así como operar y 
mantener de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante.        
Donde se utilice un sistema con carbón activado de             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   adsorción -absorción, el sistema de Monitoreo Continuo de 
Emisiones (CEMS) debe ser instalado en la salida de aire 
de este sistema, para la medición de COV´s.  
Si se tiene instalado un (SRV) por re frigeración en un 
condensador, un sistema de monitoreo de Parámetro 
Continuo (CPMS) capaz de medir la temperatura debe 
instalarse inmediatamente antes de la salida del 
condensador. Alternativamente puede instalarse un 
CEMS para medir la concentración de CO V´s en la 
corriente de aire de salida.        
Cualquier modificación en la capacidad de 
almacenamiento y/o capacidad de carga de gasolinas, 
obliga al Regulado a determinar que el aumento está 
cubierto por la capacidad de Diseño del (SRV), así como 
a la apl icación de la administración del cambio.        
 
En caso de que la (URV) se apague o que no esté 
operando de manera adecuada, se deben aplicar 
procedimientos que administren los riesgos ocasionados 
por el venteo de COV´s.        
A.7.5 Mantenimiento        
Todos los componentes del (SRV), deben sujetarse a un 
programa y ejecución de Mantenimiento, pruebas e 
inspecciones periódicas, para la continuidad de la 
operación a través de su correcto funcionamiento y un 
estado físico óptimo.        
Se deben conservar los registros del mantenimiento, 
pruebas e inspecciones durante 5 años y para cuando la 
Agencia lo requiera.        
A.7.5.1 Mantenimiento a tanques        
El Regulado debe elaborar y dar cumplimiento a un 
programa de verificación y Mantenimiento de membran as 
internas flotantes y/o Techos externos flotantes de los 
tanques de almacenamiento de gasolinas.        
Durante la Operación debe verificar el estado del sello y 
de la membrana flotante interna o Techo flotante externo, 
así como la medición del nivel de explosividad dentro del 
tanque para un funcionamiento correcto y eficiencia de la 
membrana o techo.        
El Mantenimiento general de los otros componentes de 
los tanques debe efectuarse conforme a lo indicado en el 
código API 653 vigente, equivalente o a quel que lo 
sustituya y lo indicado en el Capítulo 13 “Mantenimiento” 
del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.        
A.7.5.2 Mantenimiento (SRV)        
El Regulado debe tener un programa de mantenimiento y 
cumplirlo para contar con un correcto fun cionamiento y 
estado físico óptimo de los componentes del subsistema 
de carga, como lo son las conexiones herméticas, las 
mangueras sin fisuras o porosidad en el domo del Auto -
tanque, Carro -tanque y las de la posición de carga, así 
como las válvulas de ven teo y de presión -vacío 
localizadas en el domo del Auto -tanque y/o Carro -tanque.        
El Regulado debe efectuar un mantenimiento mayor 
planificado a las (URV) y éste no debe ocurrir durante el        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       periodo de mayor temperatura local en el año, por ser el 
perio do más favorable para las emisiones de COV´s.  
Los componentes del (SRV), deben ser los originales, 
autorizados por el fabricante y establecidos en el Diseño.        
Si por razones del mercado no es posible cumplir con lo 
establecido en el parráfo a nterior, se podrán realizar las 
modificaciones o los reemplazos necesarios de los 
componentes del (SRV) siempre y cuando se mantenga el 
diseño original.        
 
La frecuencia y actividades de Mantenimiento del (SRV) 
deben ser de acuerdo a las recomendacion es, usos e 
instrucciones del fabricante.        
Las actividades de Mantenimiento al (SRV) deben ser 
realizadas por personal capacitado y calificado por el 
fabricante.        
A.8 Bitácora de Registro        
Todas las fallas operacionales y de los equipos d el (SRV) 
y sistema de control de Techo flotante interno de tanques, 
deben registrarse en Bitácora de Registro de control de 
los equipos de prevención de contaminación ambiental.        
El Regulado debe mantener disponibles las Bitácoras de 
registro con los  informes de los registros de las emisiones 
y de los resultados de las pruebas realizadas para cuando 
la Agencia lo requiera.        
A.8.1 Tanques        
El Regulado debe llevar una Bitácora de Registro de 
Operación y Mantenimiento de los equipos de contro l de 
emisiones, ya sea en formato impreso o electrónico con 
firma electrónica.        
A.8.2 Unidad de Recuperación de Vapores (URV)        
Una vez instalado la (URV) y durante su Operación, el 
Regulado debe verificar y registrar diariamente el 
promedio de emisiones de Hidrocarburos totales 
registrados en el panel de control de dicha unidad, 
elaborando un reporte mensual de los registros diarios del 
monitoreo de las emisiones.        
Se deben anotar en la Bitácora de Registro las 
actividades de Mantenimiento  que afecten y/o inhabiliten 
temporalmente la Operación del (URV).        
La Bitácora de Registro debe tener como mínimo la 
siguiente información:        
a) Fecha y turno;        
b) Marca, modelo y tipo de (URV);        
c) Valor de emisiones máximas de Di seño;        
d) Volumen promedio recuperado por día;        
e) Emisión promedio diaria a la atmósfera, en mg/litro o 
ppm de gasolina cargada;        
f) Consumo de energía eléctrica;        
g) Fecha que dejó de operar y fecha de puesta 
nuevamente en Operaci ón;             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   h) Causas que originó dejar fuera de Operación el 
Sistema de Recuperación de Vapor (SRV);        
i) Mantenimiento realizado, con fecha de inicio y de 
término, y        
 
j) Firma del responsable del llenado de la Bitácora de 
Registro.        
Se d eben realizar pruebas para verificar la hermeticidad 
de todas las conexiones y puntos de Emisión, así como 
de la válvula de presión -vacío del cabezal de vapores.        
Se debe inspeccionar el arrestador de flama instalado de 
Diseño en el cabezal de vapore s y en caso necesario, 
limpiarlo para evitar taponamientos que puedan causar 
presiones elevadas y mal funcionamiento en la tubería de 
vapores recuperados.        
A.9 Certificación de la Eficiencia de las (URV)        
Las Unidades de Recuperación de Vapores  (URV´s) que 
el Regulado emplea en su proceso de carga, deben 
contar con la instrumentación necesaria para la medición 
de la Emisión final de su proceso. Para ello, el Regulado 
debe revisar que la instrumentación antes mencionada, se 
encuentra calibrada y certificada.        
La instrumentación empleada en el monitoreo (medidor de 
flujo, analizador de Hidrocarburos totales, explosímetro, 
instrumentos de medición de temperatura, entre otros), se 
debe efectuar conforme a los periodos establecidos en la 
normati vidad que aplique y/o recomendaciones del 
fabricante.        
El Regulado debe constatar que la instrumentación de la 
(URV), pueda emitir reportes (concentración de Emisión 
de vapores, el flujo de vapor que entra a la (URV), entre 
otros) por hora, día, sema na, mes, año y los promedios 
de las emisiones de vapor obtenidos en los tiempos 
establecidos.        
Adicionalmente, el Regulado debe mantener registros 
trimestrales de pruebas de nivel de explosividad en el 
punto de Emisión de la (URV).        
La (URV) de be contar con gases de calibración de 
Hidrocarburos como referencia, recomendados por el 
fabricante de la (URV). Estos gases de calibración deben 
ser certificados, vigentes y capaces de proveer la 
calibración para los rangos recomendados del analizador 
del (URV).        
Se debe contar con el procedimiento de calibración y 
prueba del analizador.        
Se debe elaborar el reporte de resultados de la 
calibración y prueba de eficiencia del (SRV).        
El Regulado está obligado a obtener un informe de 
resulta dos siguientes, conservarlos por 5 años y exhibirlos 
a la Agencia cuando está lo requiera:        
a) La prueba inicial al (SRV);        
b) Prueba periódica o de seguimiento al (SRV), y        
c) Prueba de evaluación al (SRV).        
  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       APENDICE B NORMATIVO  
1. SECCIÓN/ CAPÍTULO/ ARTÍCULO/ 
PÁRRAFO (EN ORDEN SECUENCIAL).  3. EMISOR DEL 
COMENTARIO/  
NÚMERO DE 
COMENTARIO 
COFEMER.  4. PROPUESTA DE 
REDACCIÓN RECIBIDA/ 
COMENTARIO RECIBIDO.  5. JUSTIFICACIÓN RECIBIDA A 
LA PROPUESTA DE 
REDACCIÓN O COMENTARIO.  6. PROCEDE/ N O 
PROCEDE/ PROCEDE 
PARCIALMENTE  7. JUSTIFICACIÓN DE PROCEDE/ NO 
PROCEDE/ PROCEDE 
PARCIALMENTE.  8. TEXTO FINAL DE LA 
REGULACIÓN.  
Apéndice B Normativo  Almacenamiento de 
Aditivos, Componentes Oxigenantes y 
Biocombustibles vinculados al proceso de 
mezclado o preparación de gasolinas        
B.1 Generalidades        
Para elevar el octanaje de las gasolinas se 
aplican nuevas tecnologías de refinación tales 
como: reformado catalítico, isomerización y 
otros procesos que permiten obtener gasolinas 
con elevado número  de octano; así mismo, se 
han desarrollado nuevos Aditivos, Componentes 
Oxigenantes del tipo éter como: Metil -Ter-Butil-
Eter (MTBE), Ter -Amil-Metil -Eter (TAME), el 
Etil-Teer-Butil-Eter (ETBE), el Diisopropiléter 
(DIPE), y los Biocombustibles (Bioetanol, 
Biodiesel y Bioturbosina), denominados 
ecológicos en sustitución del tetraetilo de plomo 
(altamente contaminante).        
B.2 Diseño y Construcción        
El Regulado que realice actividades de 
almacenamiento de Aditivos, Componentes 
Oxigenantes y Biocombust ibles debe considerar 
los siguientes casos para el Diseño de sus 
instalaciones:        
a) Tanques nuevos, deben cumplir con lo 
especificado en el código API 650 vigente, 
equivalente o aquel que lo sustituya;      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar claridad 
técnica, se incluyen los tanques 
horizontales y se modifica la redacción 
del inciso a) del numeral B.2.1.  a) Los Regulados 
podrán optar por 
tanques verticales u 
horizontales, los cuales 
deben cumplir con lo 
especifi cado en los 
códigos API 650 o UL 
142, vigentes, 
equivalentes o aquellos 
que los sustituyan.  
b) Tanques rehabilitados, se debe cumplir con 
el código API 653 vigente, equivalente o aquel 
que lo sustituya, y      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, para dar claridad 
técnica, se elimina el inciso b) del este 
numeral.  Se elimina el inciso  
c) Instalaciones de inyección de Aditivos, 
Componentes Oxigenantes y Biocombustibles.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento no rmativo, se recorre la 
cronología de los incisos.  b) Instalaciones de 
inyección de Aditivos, 
Componentes 
Oxigenantes y 
Biocombustibles.  
En el Diseño se debe considerar la presión 
interna a la que pueden llegar a estar sometidos 
estos tanques, es de 1.05 k gf/cm2 (15 psig) y 
una temperatura máxima de 90 °C (194 °F).        
       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   Los tanques de almacenamiento así como la 
Recepción de Aditivos, Componentes 
Oxigenantes y Biocombustibles, éstos son 
considerados iguales a los tanques de 
almacenamiento de Productos y Petrolíferos 
(excepto Gas Licuado de Petróleo), por lo que el 
Regulado debe cumplir con los Capítulos 8 
Distanciamiento, 9 Diseño y 10 Construcción de 
este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.        
Para el almacenamiento de etanol y/o bioetanol, 
ambos Pro ductos anhidros, el material de los 
equipos, tuberías, instalaciones, tanques, 
contenedores y demás elementos que tengan 
contacto directo con dicho alcohol, en particular 
para el etanol, debe estar de acuerdo a la tabla 
siguiente:        
Tabla 13. Material es para los equipos, tuberías, 
instalaciones, tanques, contenedores y demás 
elementos que tengan contacto directo con 
etanol anhidro  
Metales   Acero al carbono;  
 Acero inoxidable, y  
 Bronce.  
Elastómeros   Elastómero fluorado;  
 Fluorosilicón;  
 Neopreno;  
 Acrilonitr ila; 
 Butadieno, y  
 Espuma de polisufuro.  
Polímeros   Polipropileno;  
 Polietileno;  
 Teflón , y  
 Acetales.  
Referencia: SENER, Anexo 1: Lineamientos 
para el otorgamiento de permisos para la 
producción, el almacenamiento, el transporte y 
la comercialización de bio energéticos del tipo 
etanol anhidro y biodiesel. DOF: 13/11/2009.      Se modifica el numeral de la tabla, 
atendiendo a los comentarios recibidos  Tabla 14. Materiales 
para los equipos, 
tuberías, instalaciones, 
tanques, contenedores y 
demás elementos que 
tengan contacto directo 
con etanol anhidro  
Para efectos de lectura 
de la presente matriz de 
atención a comentarios 
y con el propósito de 
visualizar correctamente 
la Tabla 14, es 
necesario remitirse al 
Anexo XX.  
En el almacenamiento de Aditivos, 
Componentes O xigenantes y Biocombustibles, 
se deben prevenir y controlar los derrames, por 
lo que el Regulado tiene que considerar diques 
de contención en el área donde se ubiquen los 
tanques de almacenamiento; para más detalle 
consultar los numerales 9.1.4 Diques de 
contención, 10.1.5 Cimentación y diques de 
contención del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana.        
 
Instalaciones de inyección de Aditivo, 
Componentes Oxigenantes y Biocombustibles.        
La incorporación del Aditivo, Componentes 
Oxigenantes y B iocombustibles a la gasolina        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       debe realizarse utilizando dosificadores 
manuales o automáticos directamente en las 
líneas de llenado de Auto -tanques, Carro -
tanques, Buque -tanques y/o en la línea de 
Recepción de gasolina a tanques de 
almacenamiento de las ins talaciones, por 
ejemplo, como se muestra en la siguiente figura:  
 
 
Figura 14. Sistema automático de dosificación 
de Aditivos      Se modifica el numeral de la figura, 
atendiendo a los comentarios recibidos  Figura 7. Sistema 
automático de dosificaci ón 
de Aditivos  
Para efectos de lectura 
de la presente matriz de 
atención a comentarios 
y con el propósito de 
visualizar correctamente 
la Figura 7, es necesario 
remitirse al Anexo XXI.  
El sistema de inyección de Aditivos, 
Componentes Oxigenantes y Biocombu stibles 
debe ser diseñado para ser compatible con las 
sustancias químicas que serán inyectadas a las 
gasolinas.        
En la etapa de Diseño se debe determinar la 
manera en que se realizará la incorporación del 
Aditivo, Componentes Oxigenantes y 
Biocombust ibles a la gasolina, utilizando 
dosificadores manuales y/o automáticos.        
Cualquier sistema de aditivación en línea 
requiere que el fluido a inyectar llegue 
presurizado, a una presión suficiente para 
vencer la pérdida de carga del propio sistema 
de ad itivación y también para superar la presión 
del punto de inyección (mezclado en línea).        
B.2.2 Construcción        
Para la Construcción del área de Recepción y 
los tanques de almacenamiento para Aditivos, 
Componentes Oxigenantes y Biocombustibles, 
se debe realizar de acuerdo a lo establecido en 
la Ingeniería de detalle con la edición Aprobada 
Para Construcción (APC).        
 
Para la Construcción del sistema de inyección 
de Aditivos, Componentes Oxigenantes y 
Biocombustibles la compatibilidad de los 
materiales del sistema de tuberías, válvulas, 
accesorios, sellos, juntas, bombas y otros 
equipos que se encuentran conectados para 
realizar la inyección a las gasolinas, deben estar 
conforme a las propiedades físico -químicas de 
los Productos.        
Las inst alaciones terrestres de almacenamiento 
y sus respectivas áreas de inyección de             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   Aditivos, Componentes Oxigenantes y 
Biocombustibles deben contar con sistema de 
protección contra incendio y sistema de 
detección de humo, gas y fuego, acorde con la 
Ingeniería básica y de detalle, así como las 
recomendaciones del Análisis de Riesgos y el 
Análisis de Consecuencias. La Construcción se 
debe realizar con la edición Aprobada Para 
Construcción (APC) y con lo establecido en los 
numerales 9.3.12 y 10.2.5 Sistema contra 
incendio; 9.3.13 y 10.3.14 Sistema de detección 
de humo, gas y fuego del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  
B.3 Operación        
Antes de iniciar las operaciones de llenado de 
los tanques de almacenamiento de Aditivo, 
Componentes Oxigenant es y Biocombustibles, 
debe verificarse que el tanque de Recepción 
esté limpio, seco y en condiciones apropiadas 
para la Recepción del Producto.        
Para la Operación de los tanques de 
almacenamiento de Aditivos, Componentes 
Oxigenantes y Biocombustibles , el Regulado 
debe de contar con procedimientos operativos, 
en los cuales se deben incluir los de mezclado 
de Aditivos, Componentes Oxigenantes y 
Biocombustibles que se integran en las 
gasolinas.        
De acuerdo con las especificaciones técnicas 
de las g asolinas, la concentración del Aditivo, 
Componentes Oxigenantes y/o Biocombustibles 
debe determinarse con base en su adición 
(cálculo másico proporcional).        
Para la inyección de Aditivos, Componentes 
Oxigenantes y Biocombustibles se deben tomar 
medid as indicadas en sus procedimientos para 
que se inyecte la cantidad correcta. La 
calibración de los sistemas de inyección debe 
realizarse de conformidad con las 
recomendaciones del fabricante del equipo y de 
la empresa que proporcione el Aditivo, el 
Compone nte Oxigenante y/o el Biocombustible.      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo, se modifica la 
redacción del párrafo, para dar lugar a 
las medidas de seguridad que debe 
tener el Regulado durante la inyección 
del aditivo.  Para la inyección de 
Aditivos, Componentes 
Oxigenantes y 
Biocombustibles se 
deben tomar las 
medidas indicadas en 
sus procedimientos de 
operación para asegurar 
que la inyección se 
realice de forma segura 
para el personal y las 
instalaciones.  
 
El Regulado debe cons tatar que los inventarios 
de los Aditivos, Componentes Oxigenantes y 
Biocombustibles sean monitoreados, 
controlados y actualizados de manera 
apropiada.        
Debido a que el transporte de etanol por ducto 
ocasiona deterioro en ductos y bombas, el 
Regulado , como medida de seguridad y de 
acuerdo a las prácticas internacionales de 
transporte del etanol, este debe ser 
transportado por Auto -tanque o Carro -Tanque, y 
se debe realizar la mezcla con las gasolinas en 
las instalaciones terrestres de almacenamiento 
en el brazo de carga.        
El personal que opera el sistema de aditivación,        Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       debe estar capacitado en los procedimientos 
operativos y de emergencia.  
Para mayor detalle en la Operación de tanques 
de almacenamiento remitirse al Capítulo 12 
“Operación” del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana.        
B.4 Verificación y Mantenimiento        
Las actividades de Verificación y Mantenimiento 
de tanques para el almacenamiento de Aditivos, 
Componentes Oxigenantes y Biocombustibles, 
usados para el mejoram iento del octanaje de las 
gasolinas se realizan con la finalidad de 
determinar su estado físico y el ritmo de 
corrosión, así como determinar las causas de su 
deterioro.        
El Regulado antes de realizar el Mantenimiento 
a los tanques de almacenamiento de Aditivos 
Componentes Oxigenantes y Biocombustibles, 
debe aislar, ventilar, drenar, lavar y purgar todo 
el equipo.        
Todo el sistema de aditivación debe tener su 
programa de mantenimiento, pruebas e 
inspecciones para verificar la hermeticidad de 
las tuberías y conexiones.        
El Regulado debe conservar por 5 años los 
registros de las inspecciones y del 
Mantenimiento a las instalaciones terrestres de 
almacenamiento, Recepción y Entrega de 
Aditivos, Componentes Oxigenantes y 
Biocombustibles, para c uando le sea requerido 
por la Agencia.        
Para mayor detalle sobre el Mantenimiento de 
las instalaciones terrestres destinadas al 
almacenamiento, Recepción y Entrega de 
Aditivos, Componentes Oxigenantes y 
Biocombustibles, remitirse al Capítulo 13 
“Mant enimiento” del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.        
 
B.5 Medidas de protección al medio ambiente        
El Regulado debe cumplir con lo indicado en los 
numerales 9.3.15, 12.6.11 y 13.5.11 Sistema de 
protección ambiental, del presente Proyect o de 
Norma Oficial Mexicana.        
Apéndice C Normativo  Aviso de Inicio de 
Operaciones      Al llevar a cabo la revisión integral del 
instrumento normativo y a efecto de 
guardar coherencia con el texto 
normativo, este apéndice se elimina.  Se elimina.        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   
 
 
 
18. Bibliografía  
 Ley de Hidrocarburos,  fecha de publicación 
en el Diario Oficial de la Federación 11 de 
agosto de 2014.  
 Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de evaluación del impacto 
ambiental, fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación 30 de mayo de 
2000.  
 Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera,  fecha de 
publicación e n el Diario Oficial de la 
Federación 25 de noviembre de 1988.         Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)        Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos , fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación 30 de noviembre de 
2006.  
 Reglamento de la Ley G eneral del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes,  fecha de 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación 3 de junio de 2004.  
 Norma Oficial Mexicana NOM -093-SCFI -
1994 - Válvulas de relevo de presión 
(Seguridad, Seguridad -Alivio y Alivio) 
operadas por resorte y piloto; fabricadas de 
acero y bronce,  fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación 8 de 
diciembre de 1997.  
 Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -
2012 - Instalaciones Eléctricas (Utilización), 
fecha de publicación en el Diario Oficial de 
la Federación 29 de noviembre de 2012.  
 Norma Oficial Mexicana NOM -016-CRE -
2016 - Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos , fecha de publicación en el 
Diario Ofici al de la Federación 12 de mayo 
de 2016.  
 Norma Oficial Mexicana NOM -002-STPS -
2010 Condiciones de seguridad -Prevención 
y protección contra incendios en los centros 
de trabajo, fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación 9 de diciembre de 
2010. 
 Norma Oficial Mexicana NOM -005-STPS -
1998 - Relativa a las condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de 
trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas,  fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la Feder ación 2 de febrero de 
1999 . 
 API 2610 - Design, Construction, Operation, 
Maintenance, and Inspection of Terminal & 
Tank Facilities.  
 API 650 - Welded Steel Tanks for Oil 
Storage; American Petroleum Institute.  
 API 2015 - Requirements for Safe Entry and 
Cleaning of Petroleum Storage Tanks.  
 API 1632 - Cathodic Protection of 
Underground Petroleum Storage Tanks and 
Piping Systems.  
 
 Appendix II -F - Protected Aboveground 
Tanks for Motor Vehicle Fuel -Dispensing 
Stations Outside  Buildings; Uniform Fir e 
Code.  
 ASTM A -307 - Standard Specification for 
Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI 
Tensile Strength bolts, carbon steel.  
 ASTM A -216 - Standard Specification for 
Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion 
Welding, for High -Temperature Service.  
 ISGOTT 5ª edition - ICOS/OCIMF/IPAH - 
International Safety Guide for Oil Tankers 
and Terminals.  
 NFPA 10 - Estándar para Extintores de 
fuego portátiles.  
 NFPA 11 - Espumas de baja, media y alta 
expansión.  
 NFPA 80 - Standard for Fire Doors and Fire 
Wind ows; National Fire Protection             (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   Association.  
 NFPA 90A - Standard for the Installation of 
Air-Conditioning and Ventilating Systems; 
National Fire Protection Association.  
 NFPA 101 - Código de Seguridad Humana.  
 NFPA 780 - Standard for the installation of 
Lightning Protection Systems.  
 R893 -89 - Recommended Practice for 
External Corrosion Protection of Shop 
Fabricated Aboveground Tank Floors; Steel 
Tanks Institute.  
 R892 -91 - Recommended Practice for 
Corrosion Protection of Underground Piping 
Networks Ass ociated with Liquid Storage 
And Dispensing Systems; Steel Tanks 
Institute.  
 R891 -91 - Recommended Practice for Hold 
down Strap Isolation; Steel Tanks Institute.  
 RP011 -01 - Recommended Practice for 
Anchoring Of Steel Underground Storage 
Tanks; Steel Tank s Institute.  
 RP-400 - Recommended Procedure for 
Testing of Electrical Continuity of Fuel -
Dispensing Hanging Hardware; Petroleum 
Equipment Institute . 
 SWRI 93 -01 - Testing Requirements for 
Protected Aboveground Flammable Liquid 
Fuel Storage Tanks; Southw est Research 
Institute . 
 UL 79 - Power -Operated Pumps for 
Petroleum Dispensing Products; 
Underwriters Laboratories Inc.  
 UL 87 - Power -Operated Dispensing 
Devices for Petroleum Products; 
Underwriters Laboratories Inc.  
 UL 525 - Standard for Safety for F lame 
Arresters; Underwriters Laboratories Inc.  
 UL 2244 - Aboveground Flammable Liquid 
Tank Systems; Underwriters Laboratories 
Inc. 
 UL 515 - Standard for Electrical 
Resistance Trace Heating for Commercial 
Applications.   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)        
ANEXO I  
Tabla 1. Localiza ción de tanques sobre el suelo para almacenamiento de líquidos estables -la presión interna  debe ser superior a una presión manométrica 
de 2.5 psi (17 kPa).  
Tipo de tanque  Protección  Distancia Mínima, metros  
Desde el límite de propiedad que está o 
puede ser construido, incluyendo el lado 
opuesto de una vía públicaa. Desde el lado más cercano de cualquier vía 
pública o del edificio importante más cercano en 
la misma propiedada. 
Techo Flotante  Protección para Exposicionesb. 1/2 del diámetro del tanque.  1/6 del diámetro del tanque.  
Ninguna  Diámetro del tanque, pero no necesita 
exceder 54 m.  1/6 del diámetro del tanque.  
Vertical con soldadura débil techo 
a pared  Espuma aprobada o sistema3 de inertización en 
tanques que no exceden 45.72 m de diámetrod.  1/2 del diámetro del tanque.  1/6 del diámetro del tanque.  
Protección de exposicionesb. Diámetro del tanque.  1/3 del diámetro del tanque.  
Ninguna  2 veces el diámetro del tanque, pero no 
necesita exceder 110 m.  1/3 del diámetro del tanque.  
Tanques horizont ales y verticales 
con venteo de alivio emergente 
para limitar presiones a 2.5 psi 
(presión mano métrica a 17 kPa).  Sistema de inertización aprobadob en el tanque o 
sistema de espuma aprobado en tanques 
verticales.  1/2 del valor de la Tabla 2.  1/2 del valor  de la tabla 2.  
Protección de exposicionesb. Valor de la Tabla 2.  Valor de la Tabla 2.  
Ninguna.  2 veces el valor de la Tabla 2.  Valor de la Tabla 2.  
Tanque superficial protegido  Ninguna.  1/2 del valor de la Tabla 2.  1/2 del valor de la Tabla 2.  
 Referencia: Tabla 22.4.1.1.a de la NFPA 30, Edición 2015.  
a La distancia mínima no puede ser menor de 1.5 m.  
b Protección de exposiciones. (Ver definición).  
c Ver NFPA 69, “Sistema de Prevención de Explosiones”, vigente, equivalente o superior. 
dPara tanques de más de 45 m de diámetro, usar “Protección de exposiciones” o “Ninguna”, según el caso.        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018    
 
ANEXO II  
Tabla 2. Referencia aplicable para Tabla 1  
Capacidad del tanque  
L (galones)  Desde el límite de propiedad que está 
o puede ser construido, incluyendo el 
lado opuesto de una vía pública (m)  Desde el lado más cercano de 
cualquier vía pública o del edificio 
importante más cercano en la 
misma propiedad (m).  
1041 o menos  (275) o menos  1.52 1.52 
1042 a 2835  (276 a 750)  3.05 1.52 
2838 a 45360  (751 a 12,000)  4.58 1.52 
45363 a 113400  (12001 a 30000)  6.1 1.52 
113403 a 189000  (30001 a 50000)  9.14 3.05 
189003 a 378541  (50001 a 100000)  15.24  4.58 
378544 a 1890000  (100001 a 500000)  24.38  7.62 
1890003 a 3780000  (500001 a 1000000)  30.48  10.67  
378544 a 7560000  (10000 01 a 2000000)  41.15  13.72  
7560003 a 11340000  (2000001 a 3000000)  50.29  16.76  
11340003 o más  (3000001) o más  53.37  18.29  
 Referencia Tabla 22.4.1.1 (b) de NFPA 30, Edición 2015.  
Para unidades SI, 1 gal= 3.8 L  
  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)        
 
 
ANEXO III  
Tabla 3. Localización de tanqu es sobre el suelo para almacenamiento de líquidos con  Ebullición desbordante ( Boil Over ) 
Tipo de 
tanque  Protección  Distancia Mínima  
Desde el límite de propiedad que está o puede 
ser construido, incluyendo el lado opuesto  de 
una vía públicaa. Desde el l ado más cercano de cualquier vía  
pública o del edificio importante más cercano en  
la misma propiedada. 
Techo 
Flotante  Protección de exposicionesb. 1/2 del diámetro del tanque.  1/6 del diámetro del tanque.  
Ninguna.  Diámetro del tanque.  1/6 del diámetro  del tanque.  
Cualquier 
tipo Espuma aprobada o sistema de 
inertizaciónc. Diámetro del tanque.  1/3 del diámetro del tanque.  
Protección de exposicionesb. 2 veces el diámetro del tanque.  2/3 del diámetro del tanque.  
Ninguna.  4 veces el diámetro del tanque  pero no necesita 
exceder 105 m  2/3 del diámetro del tanque.  
 Referencia: Tabla 22.4.1.4 Localización de tanques sobre el suelo para almacenamiento de líquidos con ebullición desbordante,  NFPA 30, Edición 2015 . 
a  La distancia mínima no debe ser menor de 1.52 m  
b Protección de exposiciones. (Ver definición).  
c Ver NFPA 69, “Sistema de Prevención de Explosiones”, vigente, equivalente o superior.       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018    
 
ANEXO IV  
Tabla 4. Espaciamiento mínimo entre tanques superficiales (entre pared y pared)  
Diámetro del Tanque  Tanque de Techo Flotante  Tanques Fijos u Horizontales  
Líquidos Clase I o II  Liquido Clase III A  
Todos los tanques no mayores a 45 m en 
diámetro.  1/6 de la suma de los diámetros de tanques 
adyacentes, pero no menor a 0.9 m.  1/6 de la suma de los diámetr os de tanques 
adyacentes, pero no menor a 0.9 m.  1/6 de la suma de los diámetros de tanques 
adyacentes, pero no menor 0.9 m.  
Tanques mayores que 45 m de diámetro: El 
control de vertimientos se hace mediante 
drenajes hasta un área remota de desalojo, 
de ma nera que el líquido derramado no se 
acumule alrededor de los tanques, deben 
aplicarse los requerimientos descritos en el 
numeral 8.3.3  Drenajes.  
Si los Tanques están dentro de un dique 
abierto, estos sistemas deben cumplir los 
requerimientos descritos en e l numeral 
8.1.3  Diques de contención.  1/6 de la suma de los diámetros de tanques 
adyacentes.  
  
 
 
1/4 de la suma de los diámetros de tanques 
adyacentes.  1/4 de la suma de los diámetros de tanques 
adyacentes.  
 
  
 
1/3 de la suma de los diámetros de tanques 
adyacentes.  1/6 de la suma de los diámetros de tanques 
adyacentes.  
  
 
 
1/4 de la suma de los diámetros de tanques 
adyacentes.  
 
  Referencia: Tabla 22.4.2.1 Espacio mínimo entre tanques sobre el suelo (entre pared y pared), NFPA 30,  
 Edición 2015.  
Nota: La s uma de los diámetros de tanques adyacentes: significa la suma de los diámetros de cada par de tanques que sean adyacentes uno s a otros (entre sí).   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)        
ANEXO V  
Tabla 5. Requerimientos de distancia entre tanques superficiales por su tipo y capacidad  de instala ciones terrestres de almacenamiento con planta de 
proceso e instalaciones petroquímicas  
 
 D = Diámetro más grande del tanque  a Para Clase II, Producto III, Espacio Aceptable de 1.525 metros  
 Unidades    =   metros  b Clase II o III, Temperatura de Operación  > 93.24 °C  
 barriles (litros)*  
 Referencia: Figura 8.2.3 de NFPA Fire Protection Handbook,Twentieth Edition 2008.        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018   ANEXO VI  
Tabla 6. Requerimientos de distanciamiento para instalaciones terrestres de almacenamiento con planta de proceso e instalacio nes pe troquímicas  
 
Unidades en pies (metros)  
/ No requiere distancia  
 Referencia: Figura 8.2.1 de NFPA Fire Protection Handbook,Twentieth Edition 2008. Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)        
ANEXO VII  
Tabla 7. Accesorios  
No. Accesorio  Tanques horizontales superficiales  
1 Venteo.  Sí 
2 Sistema de Medición y monitoreo de nivel e inventarios, agua y temperatura*.  Sí 
3 Ranura (slot) de sobrellenado.  Sí 
4 Entrada Hombre.  Sí 
5 Escalera interna (de la entrada hombre al piso del tanque interior).  Sí 
6 Conexión de tierra física.  Sí 
7 Escaleras y plata formas de acceso a domo del tanque.  Sí 
8 Purga para remover agua y Producto fuera de especificación del fondo del tanque.  Sí 
9 Alarmas (bajo -alto nivel, detección de fugas).  Sí 
10 Recuperación de vapores (cuando aplique).  Sí 
11 Sistema de venteo.  Sí 
12 Bomba (cuando aplique).  Sí 
13 Sensor de sobrellenado y Alarma sonora y visual  Sí 
* De acuerdo a lo indicado en la RES/811/2015, RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposicion es administrativas de carácter general en mate ria 
de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018    
 
ANEXO VIII  
Tabla 8. Accesorios  
No. Accesorio  Tanques subterráneos  
1 Válvula de sobrellenado (1).  Sí 
2 Bomba sumergible.  Sí 
3 Sistema de control de inventarios (2).  Sí 
4 Detección electrónica de fugas en espacio anular.  Sí 
5 Dispositivo para la purga.  Sí 
6 Recuperación de vapores.  Sí 
7 Entrada hombre.  Sí 
8 Venteo normal.  Sí 
9 Conexión para protección catódica (cuando aplique) *.  Sí 
10 Conexión de tierra física.  Sí 
(1) El cierre debe de ser al 95% de la capacidad total del tanque.  
(2) Debe ser electrónico y registrar el nivel de agua, de Producto y temperatura como mínimo.   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)        
 
 
ANEXO IX  
 
 
Figura 1. Sistema de protección catódica por ánodos de sa crificio        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018    
 
ANEXO X  
 
 
Figura 2. Sistema de protección catódica por corriente impresa   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)        
ANEXO XI  
 
 
Figura 3. Sistema de Drenaje pluvial y aceitoso        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018    
ANEXO XII  
Tabla 9. Diseño para las válvulas seleccionadas según norma o código  
 
Tipo de válvula  Norma o có digo vigente, 
equivalente o aquel que lo 
sustituya  
Válvula Compuerta  ASTM B16.34  
ANSI B31.3 y ANSI B31.4  
ISO 10434  
API 600  
Válvula de Bola  ANSI B31.3 y ANSI B31.4  
ISO 14313  
Válvula Mariposa  ANSI B31.3 y ANSI B31.4  
API 609  
Válvula Check (retención)  ANSI  B31.3 y ANSI B31.4  
API 594  
Válvula Macho  ANSI B31.3 y ANSI B31.4  
API 599  
Válvula de Control (globo)  API 623  
API 602  
Válvulas de Presión -Vacío  API 2000  
Válvula de Alivio de Presión  Norma Oficial Mexicana NOM -
093-SCFI -1994  
API RP 520  
API 521  
Válvula de  carga y descarga de 
Auto-tanques  API RP 1004  
Bloqueo y Purga  
(Transferencia de custodia)  API 6D  
  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)        
ANEXO XIII  
 
 
Figura 4. Distribución de patio de carga de Auto -tanques sin estacionamiento interno        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018    
ANEXO XIV  
 
 
Figura 5. Distribución de patio de carga  de Auto -tanques con estacionamiento interno   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       ANEXO XV  
Tabla 10. Frecuencia  
Valor  Descripción  
4 El evento ha ocurrido alguna vez en los equipos o Instalaciones del 
mismo tipo o similar, durante los últimos 2 años.  
3 El evento ha ocurrido alguna vez en lo s equipos e Instalaciones  del 
mismo  tipo o similar, en un periodo ≥ 2 y ≤ 5 años.  
2 El evento ha ocurrido alguna vez en los equipos e Instalaciones del 
mismo tipo o similar, en un periodo ≥ 5 y ≤ 10 años.  
1 El evento no ha ocurrido en un periodo mayor d e 10 años,  en 
Instalaciones del mismo tipo o similar en la industria.  
 
 
ANEXO XVI  
Tabla 11. Consecuencia  
Calificación  
(Cuando el grupo responsable de llevar a cabo la RSPA 
defina que pudiera presentarse al menos una de las 
consecuencias de la fila corres pondiente)  Personas  Instalaciones y producción  Medio Ambiente  
4 Una o más fatalidades.  Daño a las instalaciones y 
producción que se restablecería 
en más de una semana.  Impacto al medio ambiente 
externo.  
3 Lesiones no reversibles.  Daño a las instalaciones  y 
producción que se restablecería 
entre 1 y 5 días.  Impacto al medio ambiente al 
interior de la instalación, que 
afecta a más de un área interna.  
2 Lesiones reversibles con 
incapacidades y tratamiento 
médico.  Daño a las instalaciones y 
producción que se restablecería 
en un día o menos.  Impacto al medio ambiente al 
interior de la instalación que 
tiene impacto sólo en el área 
donde se genera.  
1 Sin lesión.  La continuidad operativa no se 
pierde.  Las consecuencias serían 
menores a cualquiera de las 
anteriore s. 
       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018    
ANEXO XVII  
Tabla 12. Calificación  
Consecuencia  Frecuencia  
Personas  Activos  Medio Ambiente  1. El evento no ha 
ocurrido en los 
últimos 10 años  2. El evento ha 
ocurrido alguna vez 
en un periodo > 5 y 
< 10 años  3. El evento ha 
ocurrido alguna vez 
en un  periodo > 3 y 
< 5 años  4. El evento ha 
ocurrido alguna vez, 
durante los últimos 
2 años  
4. Una o más  
fatalidades  4. Daño a las 
instalaciones y 
producción; se 
restablece en más de 
una semana  4. Impacto al medio 
ambiente externo  A 
4 A 
8 A 
12 A 
16 
3. Lesio nes no 
reversibles  3. Daño a las 
instalaciones y 
producción; se 
restablece entre 1 y 5 
días 3. Impacto al medio 
ambiente interno, afecta 
a más de un área 
interna  B 
3 B 
6 A 
9 A 
12 
2. Lesiones 
reversibles con 
incapacidades y 
tratamiento médico  2. Daño a las  
instalaciones y 
producción; se 
restablece en un día o 
menos  2. Impacto al medio 
ambiente interno, sólo 
impacta el área donde 
se genera  C 
2 B 
4 B 
6 A 
8 
1. Sin lesión  1. La continuidad 
operativa no se pierde  1. Las consecuencias 
serían menores a 
cualquiera  de las 
anteriores  C 
1 C 
2 B 
3 A 
4 
  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)        
ANEXO XVIII  
Tabla 13. Procedimiento por Etapas de Evaluación de la Conformidad  
Etapa  Capítulo o Numeral 
a Verificar  Periodicidad de 
Verificación  Vigencia  Tipo de 
Verificación  Tercero 
Aprobado  Documento 
Emitido  
Diseño  5, 6, 7 y 8  
Verificar que el 
diseño cuente con 
las evidencias de 
cumplimiento.  
Apéndice A 
Normativo: 1, 2, 3, 4 
y 6 
Apéndice B 
Normativo: 1, 2.1 y 5  Una vez por diseño y  
cada vez que se 
modifiquen las 
instalaciones.  Vigente durante el ciclo 
de vida de la instalación, 
hasta en tanto no se 
modifiquen las 
condiciones del diseño, 
en este caso su vigencia 
termina.  Documental  Unidad de 
Verificación 
acreditada, y 
aprobada  Dictamen  
Pre-Arranque  10 
Apéndice A 
Normativo: 7.3  
Apéndice B 
Normativo: 2.2  Una vez al ini cio de 
operaciones, y en 
cada inicio de 
operaciones después 
de un paro total o 
parcial de la 
instalación.  Vigente durante el ciclo 
de vida de la instalación, 
hasta en tanto no se 
presente un paro total o 
parcial de las operaciones 
por adecuaciones a la 
instalación, en estos 
casos su vigencia 
termina.  Documental y  en 
Campo  
(verificación física 
de la instalación)  Unidad de 
Verificación 
acreditada, y 
aprobada  Dictamen  
Operación y 
Mantenimiento  12 y 12  
Apéndice A 
Normativo: A.7.4, A. 
7.5,  A.8 y A.9  
Apéndice B  
Normativo: B.3 y B.4  Anual  
(en los primeros tres 
meses de cada año 
cumplido)  Vigencia anual.  Documental y  
en Campo  
(verificación física 
de la instalación)  Unidad de 
Verificación 
acreditada, y 
aprobada  Dictamen  
       (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018    
 
 
ANEXO XIX  
 
 
Figura 6. Fase 0 del Siste ma de Recuperación de Vapores   Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)        
 
 
ANEXO XX  
Tabla 14. Materiales para los equipos, tuberías, instalaciones, tanques, contenedores y demás elementos que tengan contacto d irecto con etanol anhidro  
 
Metales   Acero al carbono;  
 Acero inoxidable, y  
 Bronce.  
Elastómeros   Elastómero fluorado;  
 Fluorosilicón;  
 Neopreno;  
 Acrilonitrila;  
 Butadieno, y  
 Espuma de polisufuro.  
Polímeros   Polipropileno;  
 Polietileno;  
 Teflón , y 
 Acetales.  
Referencia: SE NER, Anexo 1: Lineamientos para el otorgamiento de per misos para la producción, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de 
bioenergéticos del tipo etanol anhidro y biodi ésel. DOF: 13/11/2009.        (Tercera Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 9 de julio de 2018    
ANEXO XXI  
 
Referencia: Información proporcionada por el Instituto Mexicano del Petróleo  
Figura 7. Si stema automático de dosificación de Aditivos  
  Lunes 9 de julio de 2018   DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)       ___________________________________