Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       SEGUNDA SECCION  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
RESPUESTA a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -200-SCFI -2015, Calentadores de agua de uso doméstico y comercial que utilizan 
como combustible Gas L.P. o Gas Natural. - Requi sitos de seguridad, especificaciones, métodos de prueba, marcado e información comercial (Cancelará a la NOM -011-
SESH -2012, Calentadores de agua de uso doméstico y comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural -Requisitos de seguridad, espe cificaciones, métodos de 
prueba, marcado e información comercial), publicado el 15 de diciembre de 2016.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Economía.  
RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DEL PROYECTO DE NOR MA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -200-SCFI -2015, CALENTADORES DE AGUA DE USO DOMÉSTICO Y 
COMERCIAL QUE UTILIZAN COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL. - REQUISITOS DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA, MARCADO E 
INFORMACIÓN COMERCIAL (CANCELARÁ A LA NOM -011-SESH -2012, CALENTADORES DE AGUA DE USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL QUE UTILIZAN COMO COMBUSTIBLE 
GAS L.P. O GAS NATURAL -REQUISITOS DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA, MARCADO E INFORMACIÓN COMERCIAL), PUBLICADO EN FECHA 15 
DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía 
(CCONNSE), con fundamento en los artículos 34, fracciones II,  XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 39, fracción V, 40, fracción I, 46 y 47, fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y Nor malización, 33, del Reglamento de l a Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; y 22, fracciones I, II, IV, IX, X, XII y XXV del Reglamento Interior de la Secretar ía de Economía, publica las respuestas a los 
comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -200-SCFI -2015, Calentadores de agua de uso doméstico y comercial que utilizan como 
combustible Gas L.P. o Gas Natural. - Requisitos de seguridad, especificaciones, métodos de prueba, marcado e información comercial (Cancelará a la  NOM -011-
SESH -2012, Calentadores de ag ua de uso doméstico y comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural -Requisitos de seguridad, especificaciones, 
métodos de prueba, marcado e información comercial), publicado en fecha 15 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Fe deración.  
Empresas e Instituciones que present aron comentarios durante el peri odo de consulta pública:  
■ Asociación de No rmalización y Certificación, A. C. (ANCE)  
■ Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A. C. (ANFAD)  
■ Grupo IUSA, S.A. de C .V. 
■ CALOREX  
■ CALOREX SALTILLO  
■ Rheem de México, S.A. de C.V. (RHEEM)  
■ Laboratorio de Ensayos Industrias Lennox de México, S.A. de C.V. (LENOMEX)  
■ Pruebas especializadas SIGMA, S.A. de C.V. (SIGMA)  
■ Robert Bosch, S. de R.L. de C.V. (BOSCH)  
■ Mex Top,  S.A de C.V.  
■ Laboratorio de ensayos a Gasodomésticos (GASOLAB)  
■ Desarrollo de Productos, S.A. de C.V. (DEPSA)        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  ■ Equipos Metalcerámicos Mexicanos, S.A. de C.V.  
■ Laboratorio de Ensayos DELTA  
■ Manufacturera General de Metales RS, S.A. de C.V. (MEGAMEX)  
■ Empresa Mexicana de Manufacturas, S.A. de C.V. (EMMSA)  
■ Gilotronics, S.A. de C.V.  
■ CAMOMEX, S.A. de C.V.  
# ACTOR  DICE  DEBE DECIR  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  RESPUESTA DEL CCONNSE  
1 ANCE  1. Objetivo y campo de aplicación  
Este proyecto de norma oficial  mexicana 
establece los requisitos mínimos de 
seguridad, especificaciones, métodos de 
prueba, marcado e información comercial 
que deben cumplir los calentadores de agua 
que utilizan como combustible Gas L.P. o 
Gas Natural con una carga térmica no 
mayor que  108 kW, que proporcionan agua 
caliente en fase líquida, los cuales que se 
importan o comercializan, en el territorio de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
Asimismo, este proyecto de norma oficial 
mexicana establece el procedimiento para la 
evaluación de la con formidad 
correspondiente.  1. Objetivo y campo de aplicación  
Este proyecto de norma oficial mexicana 
establece los requisitos mínimos de 
seguridad, especificaciones, métodos de 
prueba, marcado e información comercial 
que deben cumplir los calentadores de 
agua que utilizan como combustible Gas 
L.P. o Gas Natural con una carga térmica 
no mayor que 108 kW, que proporcionan 
agua caliente en fase líquida, los cuales se 
importan o comercializan, en el territorio de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
Asimismo, este proy ecto de norma oficial 
mexicana establece el procedimiento para 
la evaluación de la conformidad 
correspondiente.  Para llevar la correcta redacción, se sugiere eliminar 
palabra “que” para evitar malas interpretaciones.  Con fundamento en los artículos 64 de l a Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente  quedando 
como sigue:  
“1. Objetivo y campo de aplicación  
Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mí nimos de 
seguridad, especificaciones, métodos de prueba, marcado e 
información comercial que deben cumplir los calentadores de agua que 
utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural con una carga 
térmica no mayor que 108 kW, que proporcionan agua calien te en fase 
líquida, los cuales se importan o comercializan en el territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
Asimismo, esta Norma Oficial Mexicana establece el procedimiento 
para la evaluación de la conformidad correspondiente”.  
2 SIGMA   2.- Referencias  
NOM-008-SCFI -2002, Sistema General de 
Unidades de Medida  No se está considerando la NOM -008-SCFI -2002  
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios  y decidió aceptarlos parcialmente , 
quedando el capítulo 2 como se muestra a continuación:  
“2. Referencias Normativas  
Para los fines de esta Norma Oficial Mexicana, es indispensable aplicar 
las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas que se lista n 
a continuación o las que las sustituyan, ya que constituyen 
disposiciones de esta Norma Oficial Mexicana:  
2.1 Norma Oficial Mexicana NOM -008-SCFI -2002, Sistema general de 
unidades de medida, fecha de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 002-11-27”. 3 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  
4 ANCE  3.2. Calentador:  
Aparato o equipo que está diseñado para 
calentar agua. Cuenta con cámara(s) de 
combustión, intercambiador(es) de cal or, 
quemador(es) y piloto(s), en su caso. Utiliza 
como combustible Gas L.P. o Gas Natural, y 
debe tener un control de temperatura 
automático (termostato) o control de 
encendido por presión y aislamiento térmico, 
cuando aplique.  3.2. Calentador:  
Aparato o e quipo que está diseñado para 
calentar agua. Conformado generalmente  
con cámara(s) de combustión, 
intercambiador(es) de calor, serpentín,  
quemador(es) y piloto(s), en su caso. 
Utiliza como combustible Gas L.P. o Gas 
Natural, y debe tener un control de 
tempe ratura automático (termostato) o 
control de encendido por presión y 
aislamiento térmico, cuando aplique.  Para darle un mejor entendimiento a la definición y 
ser incluyente con nuevas tecnologías que se 
presentan en el mercado, se sugiere mejorar la 
redacci ón. Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios vertidos al presente numeral y decidió 
aceptarlos parcialmente , modificando el texto de dicha  definición para 
quedar como sigue:  
“3.2 calentador  
Aparato o equipo que está diseñado para calentar agua, la cual se 
utiliza bajo demanda hidrosanitaria, que utiliza como combustible Gas 
L.P. o Gas Natural, y cuenta con control de corte automático por 
temperatura o por presión/flujo”.  
  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       5 ANFAD   Aparato o equipo que está diseñado para 
calentar agua. Cuenta con cámara(s) de 
combustión, intercambiador(es) de calor, 
quemador(es) y cuando su diseño lo 
requiera piloto(s). Utiliza como combustible 
Gas L.P. o Gas  Natural y debe tener un 
control de corte automático por 
temperatura (termostato o control 
electrónico),  o control de encendido por 
presión /flujo  y aislamiento térmico, cuando 
aplique.  Se mejora la redacción a fin de precisar la definición 
del calentador.   
6 CALOREX  Aparato o equipo que está diseñado para 
calentar agua. Cuenta con cámara(s) de 
combustión, intercambiador(es) de calor, 
serpentín (Cuando aplique) ; quemador(es) 
y piloto(s), cuando su diseño lo requiera. 
Utiliza como combustible Gas L.P. o Gas  
Natural, y debe tener un control de corte 
automático por temperatura, este puede 
ser termostato, sensores, controladores  o 
control de encendido por presión y 
aislamiento térmico, cuando aplique.  Actualmente hay calentadores de agua que ya no 
cuentan con u n termostato, pueden tener una o más 
características de las mencionadas  
7 CALOREX 
SALTILLO  Aparato o equipo que está diseñado para 
calentar agua. Cuenta con cámara(s) de 
combustión, intercambiador(es) de calor, 
serpentín (Cuando aplique) ; quemador(es) 
y piloto(s), cuando su diseño lo requiera. 
Utiliza como combustible Gas L.P. o Gas 
Natural, y debe tener un control de corte 
automático por temperatura, este puede 
ser termostato, sensores, controladores  o 
control de encendido por presión y 
aislamiento térm ico, cuando aplique.  Actualmente hay calentadores de agua que ya no 
cuentan con un termostato, pueden tener una o más 
características de las mencionadas  
8 CALOREX 
SALTILLO  Aparato o equipo que está diseñado para 
calentar agua. Cuenta con cámara(s) de 
combustión, intercambiador(es) de calor, 
serpentín (Cuando aplique) ; quemador(es) 
y piloto(s), cuando su diseño lo requiera. 
Utiliza como combustible Gas L.P. o Gas 
Natural, y debe tener un control de corte 
automático por temperatura, este puede 
ser termosta to, sensores, controladores  o 
control de encendido por presión y 
aislamiento térmico, cuando aplique.  Actualmente hay calentadores de agua que ya no 
cuentan con un termostato, pueden tener una o más 
características de las mencionadas  
9 ANCE  3.3. Calentad or de almacenamiento: 
Calentador en el que el agua se calienta en 
un depósito de almacenamiento.  3.3. Calentador de almacenamiento:  
Dispositivo que calienta agua almacenada 
hasta alcanzar la temperatura 
seleccionada, este ciclo se repite cuando el 
agua se enfría, por lo que el 
abastecimiento de agua caliente no es 
continuo.  Para darle un mejor entendimiento a la definición y 
ser incluyente con el desarrollo de nuevas 
tecnologías que se presentan en el mercado, se 
sugiere describir la definición con base al 
funcionamiento del tipo de calentador, más no por su 
composición.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios recibidos a este numeral y deci dió 
aceptarlos parcialmente , quedando, el texto de esta definición, como 
se muestra a continuación:  
“3.3 calentador de almacenamiento  
Aquel en el que el agua se calienta en un depósito de almacenamiento. 
No requiere flujo de agua para encender, ya que su p rincipio de 
funcionamiento es por diferencial de temperatura en el depósito, y está 
provisto de una válvula termostática (Termostato) o control electrónico 
de temperatura ”. 10 ANFAD  Calentador en el que el agua se calienta en 
un depósito de almacenamient o. No 
requiere flujo de agua para funcionar, ya 
que su principio de funcionamiento es por 
diferencial de temperatura en el depósito, y 
está provisto de una válvula termostática 
(Termostato) o control electrónico de 
temperatura.  Se mejora la redacción a fin  de precisar la definición 
del calentador de almacenamiento.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  11 Calorex   Calentador en el que el agua se calienta en 
un depósito de almacenamiento. No 
requiere flujo de agua para funcionar, ya 
que su principio de funcionamiento es por 
diferencial de tem peratura en el depósito, y 
está provisto de una válvula termostática 
(Termostato) o control electrónico de 
temperatura.  Actualmente hay calentadores de agua que ya no 
cuentan con un termostato, pueden tener una o más 
características de las mencionadas   
12 Calorex Saltillo  Calentador en el que el agua se calienta en 
un depósito de almacenamiento.  No 
requiere flujo de agua para funcionar, ya 
que su principio de funcionamiento es por 
diferencial de temperatura en el depósito, y 
está provisto de una válvula t ermostática 
(Termostato) o control electrónico de 
temperatura.  Actualmente hay calentadores de agua que ya no 
cuentan con un termostato, pueden tener una o más 
características de las mencionadas  
13 ANCE  3.4. Calentador de rápida recuperación:  
Calentador en el que el agua se calienta de 
manera continúa a una temperatura 
uniforme, al paso del agua por uno o más 
intercambiadores de calor.  3.4. Calentador de rápida recuperación:  
Dispositivo que calienta agua almacenada 
y la mantiene a la temperatura 
seleccion ada, el abastecimiento de agua 
caliente es continuo.  Para darle un mejor entendimiento a la definición y 
ser incluyente con el desarrollo de nuevas 
tecnologías que se presentan en el mercado, se 
sugiere describir la definición con base al 
funcionamiento de l tipo de calentador, más no por su 
composición.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios relativos al presente numeral y decidió 
aceptarl os parcialmente , quedando como sigue:  
“3.5 calentador de rápida recuperación  
Aquel en el que el agua se calienta de manera continua a una 
temperatura uniforme, el calentamiento se realiza de forma directa al 
paso del agua por uno o más intercambiadores de calor, los cuales 
forman parte o están contenidos en uno o más d epósitos. No requiere 
presión/ flujo de agua para encender, ya que su principio de 
funcionamiento es por diferencial de temperatura y está provisto de una 
válvula termostática (Termostato) o co ntrol electrónico de temperatura ”. 14 Calorex  Calentador en el que el agua se calienta de 
manera continúa a una temperatura 
uniforme, al paso del agua por uno o más 
intercambiadores de calor. No requiere 
flujo de agua para funcionar, ya que su 
principio de funcionamiento es por 
diferencial de temperatura y está provisto 
de una válvula termostática (Termostato) o 
control electrónico de temperatura  Se hace ampliación de la definición de acuerdo al 
principio de funcionamiento  
15 Lenomex  Calentador en el q ue el agua se calienta de 
manera continúa a una temperatura 
uniforme, al paso del  agua por uno o más 
intercambiadores de calor. Típicamente 
con control termostático para la 
temperatura del agua.  La definición del TIPO de calentador afecta 
directamente los requisitos aplicables para la 
evaluación. El término “intercambiador de calor” de 
3.4 y el término “Serpentín” en 3.5 son 
EQUIVALENTES, y por lo tanto indiferentes.  
16 Rheem  Calentador en el que el agua se calienta de 
manera continúa a una temperatura 
uniforme, el calentamiento se realiza de 
forma directa al paso del agua por uno o 
más intercambiadores de calor los cuales 
forman parte o están contenidos en uno o 
más depósitos. No requiere flujo de agua 
para funcionar, ya que su principio de 
funcionamient o es por diferencial de 
temperatura y está provisto de una válvula 
termostática (Termostato) o control 
electrónico de temperatura.  Es necesario ampliar definición de acuerdo a su 
construcción y principio de funcionamiento y se 
entienda con claridad el conc epto de este tipo de 
calentador además que se evite la confusión con 
alguna otra tecnología.  
  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       17 ANCE  3.5. Calentador instantáneo:  
Calentador en el que el agua se calienta de 
manera continúa a una temperatura 
uniforme, al paso del agua por un serpentín.  3.5. Calentador instantáneo:  
Dispositivo que calienta el agua de manera 
inmediata y continua a una temperatura 
uniforme al paso del flujo de agua.  Para darle un mejor entendimiento a la definición y 
ser incluyente con el desarrollo de nuevas 
tecnologías qu e se presentan en el mercado, se 
sugiere describir la definición con base al 
funcionamiento del tipo de calentador, más no por su 
composición.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la L FMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios que se realizaron a este numeral y 
decidió aceptarlos parcialmente , para quedar de la siguiente manera:  
“3.7 calentador instantáneo  
Aquel en el que el agua se calienta de manera continua a una 
temperatura unifo rme, al paso del agua por un serpentín, requiere 
presión/flujo de agua para funcionar”.  18 ANFAD  Calentador en el que el agua se calienta de 
manera continua a una temperatura 
uniforme, al paso del agua por un 
serpentín, requiere flujo de agua para 
funcio nar. Se mejora la redacción a fin de precisar la definición 
del calentador instantáneo|  
19 Calorex  Calentador en el que el agua se calienta de 
manera continua a una temperatura 
uniforme, al paso del agua por un 
serpentín, requiere flujo de agua para 
funcionar.  Incorporar clasificación de calentadores que existen 
en la actualidad  
20 Calorex Saltillo  Calentador en el que el agua se calienta de 
manera continua a una temperatura 
uniforme, al paso del agua por un 
serpentín, requiere flujo de agua para 
funcionar.  Incorporar clasificación de calentadores que existen 
en la actualidad  
21 Lenomex  Calentador en el que el agua se calienta de 
manera continua a una temperatura 
uniforme, al paso del  agua por un serpentín  La definición del TIPO de calentador afecta  
directamente los requisitos aplicables para la 
evaluación. El término “intercambiador de calor” de 
3.4 y el término “Serpentín” en 3.5 son 
EQUIVALENTES, y por lo tanto indiferentes.  
22 ANFAD   3.5.1 Flujo de agua fijo y flujo de gas 
variable.  
Calentador de agua en el que se puede 
variar el flujo de gas por la acción de un 
dispositivo manual incorporado al aparato.  Se sugiere incorporar las definiciones de las 
tecnologías de los calentadores instantáneos.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federa l sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió aceptarlos parcialmente , 
quedando la definición  de este numeral como sigue:  
“3.22 flujo de agua fijo y flujo de gas variable  
Calentador de agu a en el que se puede variar el flujo de gas por la 
acción de un dispositivo manual incorporado al aparato ”. 23 Calorex  Incorporar clasificación de calentadores que existen 
en la actualidad  
24 ANFAD   3.5.2 Flujo de agua variable y flujo de gas 
variable . 
Calentador de agua en el que se puede 
variar el flujo de gas y de agua por la 
acción de dispositivos manuales 
incorporados al aparato.  Se sugiere incorporar las definiciones de las 
tecnologías de los calentadores instantáneos.  Con fundamento en los artíc ulos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió aceptarlos parcialmente , 
quedando la definición  de este numeral como sigue:  
“3.21 flujo de agua variable y flujo de ga s variable  
Calentador de agua en el que se puede variar el flujo de gas y de agua 
por la acción de dispositivos manuales incorporados al aparato ”. 25 Calorex  Incorporar clasificación de calentadores que existen 
en la actualidad  
26 ANFAD   3.5.3 Flujo a utomático de agua y/o flujo 
automático de gas (modulante).  
Calentador de agua en el que varía el flujo 
de agua y/o de gas por la acción de un(os) 
dispositivo(s) automático(s) incorporado(s) 
al aparato.  Se sugiere incorporar las definiciones de las 
tecnolog ías de los calentadores instantáneos.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió aceptarlos parcialmente , por lo 
que se incorpora la d efinición  y queda de la siguiente manera:  
“3.20 flujo automático de agua y/o flujo automático de gas (modulante)  
Calentador de agua en el que varía el flujo de agua y/o de gas por la 
acción de un(os) dispositivo(s) automático(s) incorporado(s) al aparato”.  27 Calorex  Incorporar clasificación de calentadores que existen 
en la actualidad  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  28 ANFAD   3.5.4 Calentador de tiro forzado  
Calentador provisto con ventilador para la 
entrada de aire y/o la evacuación de gases 
producto de la combustión.  Se sugiere i ncorporar las definiciones de las 
tecnologías de los calentadores instantáneos.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parci almente , quedando la 
definición como se muestra enseguida : 
“3.6 calentador de tiro forzado  
Calentador provisto con ventilador para la entrada de aire y/o la 
evacuación de gases producto de la combustión ”. 
29 ANFAD   3.5.5 Calentador de condensación  
Calenta dor de tiro forzado en el que el 
vapor de agua contenido en los productos 
de combustión se condensa parcialmente 
con el fin de calentar o precalentar agua 
utilizando el calor latente de dicho vapor de 
agua.  Se sugiere incorporar las definiciones de las 
tecnologías de los calentadores instantáneos.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió aceptarlos parcialmente , 
quedando la definición  de este numeral como sigue:  
“3.4 calentador de condensación  
Calentador de tiro forzado en el que el vapor de agua contenido en los 
productos de combustión se condensa parcialmente con el fin de 
calentar o precalentar agua utilizando el calor latente de dic ho vapor de 
agua”.  30 Calorex  3.5.5 Calentador de condensación  
Calentador de tiro forzado en el que el 
vapor de agua contenido en los productos 
de combustión se condensa parcialmente 
calor latente de dicho vapor de agua.  Incorporar clasificación de calen tadores que existen 
en la actualidad  
31 RHEEM   3.6 Calentador híbrido:  
Calentador producto de la mezcla o 
combinación de dos o más tecnologías de 
calentadores (almacenamiento, rápida 
recuperación o instantáneo)  Se adiciona definición para calentadores qu e por 
innovación tecnología cuenten con características de 
construcción o funcionamiento de más de una de las 
clasificaciones descritas en la presente norma.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reg lamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que los 
calentadores híbridos no entran en el objetivo y campo de aplicación ni 
en la clasificación del proyecto de Norma que se comenta.  
32 ANCE  3.14. Control para el sum inistro de gas:  
Dispositivo que permite el flujo de gas al 
piloto y al quemador, por la presión que se 
ejerce por el paso del agua.  3.14. Control para el suministro de gas:  
Dispositivo que permite el flujo de gas al 
piloto y/o al quemador, por la presión q ue 
se ejerce por el paso del agua.  Se sugiere hacer el cambio en rojo, ya que existen 
generalmente los calentadores de rápida 
recuperación no cuentan con piloto.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del  Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios vertidos a este numeral y decidió 
aceptarlos parcialmente , por lo que se modifica el texto para quedar 
como sigue:  
“3.16 control para el suministro de gas  
Dispositivo que permite el flujo de gas al piloto o al quemador, que se 
efectúa mediante dispositivos de obturación que pueden ser accionados 
eléctricamente desde un módulo de control o mecánicamente por la 
demanda de agua ”. 33 ANFAD  Dispositivo que permite el flujo de gas al 
piloto y al q uemador, por la presión que se 
ejerce por el paso del agua.  
El control de flujo de gas al quemador se 
efectúa mediante dispositivos de 
obturación que pueden ser accionados 
eléctricamente desde un módulo de control 
o mecánicamente por el paso del agua.  Se m ejora la redacción a fin de precisar la definición 
del control para el suministro de gas.  
34 Calorex  Dispositivo que permite el flujo de gas al 
piloto y al quemador.  Se está haciendo referencia a calentadores de tipo 
instantáneo.  
35 ANCE  N/A 3. XX. Cu erpo interior del calentador de 
almacenamiento:  
Conjunto conformado al menos con un 
depósito el cual se encuentra en contacto 
con la cámara de combustión, piloto, 
quemador, válvula termostática.  Con el fin de no dejar a libre interpretación, se 
sugiere int egrar la definición de cuerpo interior del 
calentador de almacenamiento, y dado que dicho 
concepto se hace mención en el capítulo 4. 
Clasificación . Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de  la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que tras revisar el 
capítulo 4 del proyecto de norma, no se encontró el concepto indicado 
por el promovente.  
  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       36 ANCE  3.16. Cuerpo interior del calentador de 
rápida recuperación:  
Conjunto de uno o varios intercambiadores 
de calor para incrementar y mantener la 
temperatura del agua.  3.16. Cuerpo interior del calentador de 
rápida recuperación:  
Conjunto conformado al menos con un 
depósito y un intercambiador de calor los 
cuales se encue ntran en contacto con la 
cámara de combustión, piloto, quemador y 
válvula termostática.  Se sugiere describir que el intercambio de calor se 
obtiene con el contacto con los gases de combustión 
en el caso de los calentadores de rápida 
recuperación.  
 Con fund amento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , quedando el 
texto de la definición como se señala a continuación:  
“3.18 cuerpo interior del calentador de rápida recuperación  
Conjunto conformado al menos con un depósito y uno o varios 
intercambiadores de calor para incrementar y mantener la temperatura 
del agua ”. 
37 ANCE  3.17. Cuerpo interior del calentador 
instantáneo: Conjunto d e intercambiador de 
calor y control para el suministro de gas, 
para incrementar la temperatura del agua.  3.17. Cuerpo interior del calentador 
instantáneo:  
Conjunto conformado al menos con  un 
sistema valvular  y control para el 
suministro de gas, para increm entar la 
temperatura del agua.  Para evitar confusiones durante la aplicación de la 
norma, se sugiere la modificación en la definición.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , por lo que se 
incluye la propuesta en la Norma para quedar como sigue:  
“3.19 cuerpo interior del calentador instantáneo  
Conjunto conformado al menos con un sistema valvular y control para el 
suministro de gas, para incrementar la temperatura del agua ”. 
38 RHEEM   3.20 Híbrido:  
Adj. Dicho de una cosa: Utilizado para 
referir al resultado de la unión, mezcla o 
combinación de dos elementos que son de 
distinta naturaleza.  Se adiciona definición para  clarificar definiciones y 
clasificación.  
Fuente: RAE  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que de la revisión 
al proyecto de Norma que se comenta, no se advierte el uso de dicho 
término.  
39 ANCE  3.26. Intercambiador de calor:  
Dispositivo para transferir calor entre dos 
medios, que estén separados por una 
barrera o que se encuentren en contacto.  3.26. Intercambiado r de calor:  
Dispositivo para transferir calor entre dos 
medios, que estén separados por una 
barrera (conducción),  o que se encuentren 
en contacto (convección), y donde el 
diferencial de temperatura siempre debe 
ser positivo.  Para evitar confusiones durante  la aplicación de la 
norma, se sugiere la modificación en la definición  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios y decidió aceptarlos parc ialmente , 
modificándose el texto de esta definición quedando como se muestra 
enseguida:  
“3.30 intercambiador de calor  
Sistema para transferir el calor, producto de la combustión, al agua a 
calentar ”. 40 ANFAD  Para efectos de esta norma se refiere a un 
dispositivo para transferir el calor generado 
por los gases producto de la combustión 
del calentador al agua a calentar y que 
evita que los ambos fluidos se mezclen 
entre sí.  Se mejora la redacción a fin de precisar la definición 
del Intercambiador de calor.  
41 Rheem  Para efectos de esta norma se refiere a un 
dispositivo para transferir el calor generado 
por los gases producto de la combustión 
del calentador al agua a calentar y que 
evita que los ambos fluidos se mezclen 
entre sí.  
Nota: Entiéndase que al r eferirse a un 
intercambiador de calor se está refiriendo a 
un intercambiador distinto a un “Serpentín” 
el cual está definido en otro inciso de esta 
norma.  Ampliar definición de acuerdo a bibliografía técnica 
con el fin de clarificar el concepto de intercam biador 
de calor y no de origen a confusiones o 
interpretaciones distintas a lo que se refiere la 
presente norma y los principios básicos de la 
termodinámica.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  42 SIGMA  3.28. Laboratorio de pruebas extranjero:  
A aquel laboratorio de pruebas que se 
encuent ra fuera del territorio nacional y que 
cuenta con equipo suficiente y personal 
técnico calificado para realizar las pruebas 
descritas en el presente proyecto de norma 
oficial mexicana, cuyos informes de 
resultados son susceptibles de servir como 
referencia  para determinar el apego a las 
especificaciones de dicha normatividad.  3.28. Laboratorio de pruebas extranjero:  
A aquel laboratorio de pruebas que se 
encuentra fuera del territorio nacional y el 
cual está acreditado por el organismo de 
acreditación de su país y cuenta con 
reconocimiento mutuo ante nuestro 
organismo nacional de acreditación, 
adicionalmente debe estar acreditado y 
aprobado para el presente proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  Todos los laboratorios deben de mostrar su 
competencia vía la ISO/I EC 17025  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó los comentarios recibidos a esta definición y decidió aceptarlos 
parcialmente , para quedar como sigue:  
“3.32 l aboratorio de pruebas extranjero  
A aquel laboratorio de pruebas que se encuentra fuera del territorio 
nacional y el cual está acreditado por el organismo de acreditación de 
su país y cuenta con reconocimiento mutuo ante nuestro organismo 
nacional de acredi tación, adicionalmente debe estar acreditado y 
aprobado para la presente Norma Oficial Mexicana ”. 43 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  Todos los laboratorios deben de mostrar su 
competencia t écnica para el cumplimiento del 
presente proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
44 ANCE  3.29. Ley:  
A la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización.  3.29. Ley:  
A la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, y su Reglamento.  Se sugiere hacer referencia al Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, para un 
correcto uso de la misma.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y dec idió aceptarlo parcialmente , quedando el 
texto como sigue:  
“3.33 Ley  
A la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento ”. 
45 ANCE  3.31. Organismo de certificación de 
producto:  
A la persona moral acreditada y aprobada 
conforme a la Ley, que tenga por objeto 
realizar funciones de certificación de los 
calentadores de uso doméstico y/o 
comercial que utilizan como combustible 
Gas L. P. o Gas Natural.  3.31. Organismo de certificación de 
producto (OCP) : 
A la persona moral acreditada y aprobada 
conforme a la Ley, que tenga por objeto 
realizar funciones de certificación de los 
calentadores de uso doméstico y/o 
comercial que utilizan como combustible 
Gas L. P. o Gas Natural.  Con el fin de homologar la definición con los 
acrónimos utilizado en el proced imiento de la 
evaluación a la conformidad, se sugiere hacer la 
modificación pertinente a la presente definición.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el com entario y decidió aceptarlo parcialmente , 
incorporándose la propuesta en la Norma para quedar como sigue:  
“3.35 Organismo de Certificación de Producto (OCP)  
A la persona moral acreditada y aprobada conforme a la Ley, que tenga 
por objeto realizar funciones  de certificación de los calentadores de uso 
doméstico y/o comercial que utilizan como combustible Gas L. P. o Gas 
Natural ”. 
46 LENOMEX  Válvula para drenado: Válvula que se utiliza 
para permitir la salida de agua junto con los 
sedimentos o partículas sóli das que se 
contienen en el agua y evitar la acumulación 
de éstos.  . “ACCESO PARA EL DRENADO” que se 
utiliza para permitir la salida de agua junto 
con los sedimentos o partículas sólidas que 
se contienen en el agua y evitar la 
acumulación de éstos.  Se consi dera más importante la definición que 
permita la correcta interpretación de la 
especificación, ya que el diseño del calentador 
DEBE permitir la flexibilidad para que el producto 
sea DRENADO según 5.15 con “otros dispositivos”  Con fundamento en los artículo s 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que se considera 
necesario mantener la definición de la válvula de drenado, debido a que 
la Norma prevé el uso de dicho componente en la especificación del 
numeral 5.14.  
47 LENOMEX   3.34 Se solicita agregar la  definición de 
Válvula SEMIAUTOMÁTICA cuyo uso se 
restringe en 5.4.  Para clarificar el cumplimiento con la especificación 
5.4 Con fundamento en los ar tículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que en el numeral 
citado no se indica el término “válvula semiautomática”.  
48 ANCE  3.41. Tiempo d e recuperación:  
Tiempo que requiere el calentador de 
almacenamiento para elevar la temperatura 
del agua que se almacena en el depósito de 
298.15 K a 323.15 K (25 ° C a 50 ° C).  3.41. Tiempo de recuperación:  
Tiempo que requiere el calentador de 
almacenamien to para elevar la temperatura 
del agua que se almacena en el depósito 
de 25 ° C a 50 ° C (298.15 K a 323.15 K).  Se sugiere que en todo  el documento las 
temperaturas sean especificadas en grados Celsius, 
dado que en la práctica cotidiana los medidores de 
temperatura utilizados en laboratorio se expresan en 
°C. 
Recordando que en la Tabla 4  de la NOM -008-SCFI -
2002 , se permiten unidades SI derivadas., la cual 
incluye los grados Celsius.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y No rmalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , quedando 
como sigue:  
“3.46 tiempo de recuperación  
Tiempo que requiere el calentador de almacenamiento para elevar la 
temperatura del agua que se almacena en el depósito de  25 ° C a 50 ° 
C (298.15 K a 323.15 K) ”. 
49 ANCE  3.43. Tubo de inmersión o vena:  
Tubo metálico o de plástico que se utiliza 
para hacer llegar el agua fría al fondo del 
depósito, además de realizar el efecto 
antisifón.  3.43. Tubo de inmersión o vena:  
Tubo metálico o no metálico , que se utiliza 
para hacer llegar el agua fría al fondo del 
depósito, además de realizar el efecto 
antisifón.  Se sugiere hacer el cambio de “plástico”, por “no 
metálico”, ya que el plástico por definición es  
únicamente una división del polímero, cerrando así, 
la fabricación del tubo de inmersión o vena a ese 
tipo. 
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el coment ario y decidió aceptarlo parcialmente , por lo que se 
modifica el texto para quedar como sigue:  
“3.48 tubo de inmersión o vena  
Tubo que se utiliza para hacer llegar el agua fría al fondo del depósito, 
además de realizar el efecto antisifón ”.   Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       50 ANCE  3.46.  Válvula termostática (Termostato):  
Válvula automática que controla el 
suministro de gas al (los) quemador(es) y 
piloto(s), manteniendo la temperatura del 
agua entre límites preestablecidos. Consta 
básicamente de un sistema de seguridad 
contra falla de fla ma, un dispositivo de 
control y dirección de gas, válvula principal y 
un sensor de temperatura.  
Puede contar además con reguladores de 
presión, tanto para el(los) quemador(es) 
como para el(los) piloto(s) y con un 
interruptor eléctrico o sensor de seguridad  
para sobrecalentamiento.  3.46. Válvula termostática (Termostato):  
Válvula automática que controla el 
suministro de gas al (los) quemador(es) y/o 
piloto(s), manteniendo la temperatura del 
agua entre límites preestablecidos. Consta 
básicamente de un sistema  de seguridad 
contra falla de flama, un dispositivo de 
control y dirección de gas, válvula principal 
y un sensor de temperatura.  
Puede contar además con reguladores de 
presión, tanto para el(los) quemador(es) 
como para el(los) piloto(s) y con un 
interrupto r eléctrico o sensor de seguridad 
para sobrecalentamiento.  Se sugiere hacer el cambio en rojo, ya que existen 
calentadores que cuenten o no con piloto.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglament o de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , se modifica el 
texto para quedar como sigue:  
“3.51 válvula termostática (termostato)  
Válvula automática que controla el suministro de gas al (los) 
quemador(es) o piloto(s), ma nteniendo la temperatura del agua entre 
límites preestablecidos. Consta básicamente de un sistema de 
seguridad contra falla de flama, un dispositivo de control y dirección de 
gas, válvula principal y un sensor de temperatura.  
Puede contar además con regula dores de presión, tanto para el(los) 
quemador(es) como para el(los) piloto(s) y con un interruptor eléctrico o 
sensor de seguridad para sobrecalentamiento ”. 
51 IUSA  3.47. Verificación:  
A la constatación ocular o comprobación a 
la que están sujetos los cal entadores de uso 
doméstico y/o comercial que utilizan como 
combustible Gas L. P. o Gas Natural, 
mediante muestreo, medición, pruebas de 
Laboratorio, o revisión de documentos, que 
se realizan para evaluar la conformidad con 
el presente PROY -NOM, en un momen to 
determinado.  Eliminar  Se presta a confusiones, ya que al incluirse se 
puede tomar que es tarea de una Unidad de 
Verificación y ese no es el objetivo para evaluar la 
conformidad del presente Proy NOM.  
La evaluación de la conformidad se cumple con los 
incisos: 
Muestreo inciso 3.30,  
Evaluación de la Conformidad inciso 3.23 e Informe 
de Pruebas inciso 3.25  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios  y decidió rechazarlos , toda vez que esta 
definición se considera necesaria para el entendimiento del apartado 
relativo al “Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad” 
contenido en el proyecto de Norma que se comenta.  
52 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  3.47. Verificación:  
A la constatación ocular o comprobación a 
la que están sujetos los calentadores de uso 
doméstico y/o comercial que utilizan como 
combustible Gas L. P. o Gas Natural, 
mediante muestreo, medición, pruebas de 
Laboratorio, o revisión de documentos, que 
se realizan para evaluar la conformidad con 
el presente PROY -NOM, en un momento 
determinado.  Eliminar  
5.xx  Tiempo máximo de recuperación  
El tiempo de recuperación de los 
calentadores de almacenamiento debe 
cumplir con lo que se indica en la Tabla 1, 
o si es menor, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. Esto se 
comprueba con el método de prueba 
descrito en el numeral 7.2 del Presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexic ana. Ya se tiene contemplado dentro de este proyecto de 
NOM las actividades de Muestreo inciso 3.30, 
Evaluación de la Conformidad inciso 3.23 e Informe 
de Pruebas inciso 3.25  
53 ANCE  N/A 3.XX Seguimiento:  
Evaluación de los servicios, procesos y 
productos  mediante verificación ocular, 
muestreo, pruebas tipo, investigación de 
campo o evaluación del sistema de gestión 
de la calidad, posterior a la expedición del 
certificado de la conformidad del producto, 
para comprobar el cumplimiento con el 
presente Proyec to de Norma Oficial 
Mexicana, así como las condiciones bajo 
las cuales se otorgó inicialmente dicho 
certificado.  Con el objeto de diferenciar los conceptos de 
“seguimiento ” y “verificación ”, se sugiere integrar la 
definición de seguimiento . 
En caso de ser aceptado el comentario, se sugiere 
reenumerar los incisos de las definiciones, a partir de 
dicho inciso.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , por lo que se 
incorpora la propuesta en la norma, para quedar como sigue:  
“3.53 s eguimiento  
Evaluación de los servicios, procesos y productos mediante verificación 
ocular, muestreo, pruebas tipo, investigación de campo o e valuación del 
sistema de control de la calidad, posterior a la expedición del certificado 
de la conformidad del producto, para comprobar el cumplimiento con la 
presente Norma Oficial Mexicana, así como las condiciones bajo las 
cuales se otorgó inicialmente  dicho certificado ”. 
54 BOSCH  3.48 
El proyecto de NOM -200-SCFI no tiene 
inciso 3.48  
 3.48 Dispositivo de seguridad de por 
acumulación de gases de combustión:  
Dispositivo de seguridad incorporado en 
los calentadores para detectar acumulación 
de gases de co mbustión y ante ello genera 
una acción de seguridad obligando al 
calentador a apagarse, esto cuando el 
calentador es instalado en interior o 
vivienda vertical.  Hay muchos hogares en la República Mexicana que 
tienen instalados los calentadores en el interio r del 
hogar, comúnmente la cocina, cuarto de lavado, o en 
general al interior y es de suma importancia que los 
productos tengan un sistema de seguridad que 
detecte el retorno de los gases de combustión en la 
zona del difusor o corta tiros del calentador an te una 
falla de la correcta evacuación de los gases de 
combustión al exterior de la vivienda. El riesgo de no 
contar con este dispositivo es posible Intoxicación 
del usuario por monóxido de carbono, derivado de la 
inhalación de gases de combustión, ocasion ados por 
una mala evacuación de gases de la misma. Esto 
puede ocurrir por un bloqueo, total o parcial, de la 
salida de humos, o un diseño incorrecto de la 
chimenea o ducto de salida de humos.  
Referencia internacional de países con tratados 
comerciales Norm a Chilena NCh1938.Of2005 
(3.4.19 ; 6.2.10 ; 7.8.11).  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que la propuesta 
incorpora requisitos adicionales a los previstos en el proyecto de norma.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  55 LENOMEX  n/a AGUA CALENTADA: agua que ha ganado 
temperatura en referencia a su estado 
inicial.  Es un concepto utilizado en los métodos de prueba. 
Y no está definido.  Con fundamento e n los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que no se 
considera necesario definir el término.  
56 SIGMA   3.- Definiciones  
Válvula sole noide; Dispositivo que permite 
el cierre del paso de gas.  
Limitador de temperatura (Sensor de 
temperatura); Dispositivo que abre un 
circuito eléctrico cuando alcanza la 
temperatura a la cual está ajustado, 
normalmente usado en calentadores 
instantáneos y c olocar en el corta tiros.  
Sonda de Ionización (Sensor de flama); 
Dispositivo que detecta la flama y en caso 
de ausencia se abre el circuito eléctrico.  
Consumo calorífico; Cantidad de energía 
calorífica que genera un quemador de gas, 
en determinado tiempo u sualmente 
expresado en kJ/h  Es necesario que el proyecto de norma, tenga las 
definiciones de Válvula solenoide, Limitador de 
temperatura, Sonda de Ionización, Consumo 
calorífico  
Son esenciales para una correcta interpretación.  Con fundamento en los artícul os 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió rechazarlos , toda vez que los 
términos propuestos no se utilizan en el proyecto de norma.  
57 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  No se están incluyendo las definiciones de; 
Obturador, Limitador de Temperatura, Sonda de 
Ionización y Consumo calorífico.  
58 ANCE  4. Clasificación  
Los calentadores se clasifican de la manera 
siguiente:  
4.1. De acuerdo con su carga térmica:  
a) Doméstico: cuya carga térmica es menor 
o igual que 35 kW.  
b) Comercial: cuya carga térmica es mayor 
que 35 kW y menor o igual que 108 kW.  
4.2. De acuerdo con su funcionamiento:  
a) Calentador de almacenamiento.  
b) Con depósito galvanizado.  
c) Con depósito porcelanizado.d) Calentador 
de rápida recuperación.  
e) Con depósito galvanizado.  
f) Con depósito porcelanizado.  
g) Calentador instantáneo.  
h) Flujo de agua fijo y flujo de gas variable.  
i) Flujo de agua variable y flujo de gas 
variable.  
j) Flujo automático de agua y flujo 
automático de gas.  
Cualquier calentador diferente a la 
clasificación anterior debe cumplir las 
especificaciones que le apliquen y los 
métodos de prueba que puedan efectuarse 
a dicho aparato.  
 4. Clasificación  
Los calentadores se clasifican de la 
manera siguiente:  
4.1. De acuerdo con su carga térmica:  
a) Doméstico: cuya carga térmica es menor 
o igual que 35 kW.  
b) Comercial: cuya carga térmica es mayor 
que 35 kW y menor o igual que  108 kW.  
4.2. De acuerdo con su construcción : 
a) Calentador de almacenamiento.  
1) Con depósito galvanizado.  
2) Con depósito porcelanizado.  
3) Con depósito de acero inoxidable.  
4) Con depósito de cobre.  
5) Con depósito de aluminio.  
b) Calentador de rápida r ecuperación.  
1) Con depósito galvanizado.  
2) Con depósito porcelanizado.  
3) Con depósito de acero inoxidable.  
4) Con depósito de cobre.  
5) Con depósito de aluminio.  
c) Calentador instantáneo.  
1) Flujo de agua fijo y flujo de gas variable.  
2) Flujo de agua variable y flujo de gas 
variable.  
3) Flujo automático de agua y flujo 
automático de gas.  Se sugiere cambiar el término “funcionamiento”, por 
“construcción”, para dar mayor certeza al momento 
de clasificar el producto.  
Para evitar una mala interpretación a la clasificación 
de los calentadores de acuerdo con su 
funcionamiento, se sugiere modificar 
adecuadamente los incisos b), c), e), f), h), i) y j), 
siendo éstos, subdivisiones de los calentadores de 
almacenamiento, rápida recuperación e 
instantáneos.  
De acu erdo con la especificación 5.7. Protección 
contra la corrosión , se permite fabricar los depósitos 
de almacenamiento con acero inoxidable, cobre y 
aluminio, exentando dicha especificación al 
presentar su certificado de calidad o documento 
correspondiente. A  lo anterior, se sugiere ampliar la 
clasificación para los calentadores de 
almacenamiento y calentadores de rápida 
recuperación.  
Se sugiere integrar una descripción en la 
clasificación de acuerdo con su funcionamiento, que 
abarque aquellos calentadores de agua compuestos 
por accesorios de dos o más tecnologías diferentes 
entre sí, así como, adherir la descripción sobre su 
correcta clasificación.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la L FMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios recibidos y decidió aceptarlos 
parcialmente , por lo que se modifica el texto para quedar como sigue:  
“4.2 De acuerdo con su funcionamiento  
a) Calentador de almacenamiento.  
b) Calentador de rápida recuperación.  
c) Calentador instantáneo.  
i. Flujo de agua fijo y flujo de gas variable.  
ii. Flujo de agua variable y flujo de gas variable.  
iii. Flujo automático de agua y flujo automático de gas.  
4.3 De acuerdo con su construcción  
Para el caso de los calentadores de al macenamiento y rápida 
recuperación se subclasifican de la manera siguiente:  
a) Con depósito galvanizado.  
b) Con depósito porcelanizado.  
c) Con depósito de acero inoxidable, cobre o aluminio.  
Cualquier calentador diferente a la clasificación anterior debe c umplir 
las especificaciones que le apliquen y los métodos de prueba que 
puedan efectuarse a dicho aparato.  
Cualquier controversia en la clasificación de los calentadores de agua 
será resuelta por la DGN ”. 
 
  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       59 ANFAD   4.2. De acuerdo con su funcionamiento:  
a) Calentador de almacenamiento.  
Con depósito galvanizado.  
Con depósito porcelanizado.  
b) Calentador de rápida recuperación.  
Con depósito galvanizado.  
Con depósito porcelanizado.  
c) Calentador instantáneo.  
Flujo de agua fijo y flujo de gas variable.  
Flujo  de agua variable y flujo de gas 
variable.  
Flujo automático de agua y/o flujo 
automático de gas.  
Cualquier calentador diferente a la 
clasificación anterior debe cumplir las 
especificaciones que le apliquen y los 
métodos de prueba que puedan efectuarse 
a dicho aparato.  Se sugiere incorporar la clasificación conforme lo 
prevé la NOM -011-SESH -2012, toda vez que se 
debe segmentar el funcionamiento por el tipo de 
calentador.   
60 Calorex  4.2. De acuerdo con su funcionamiento:  
a) Calentador de almacenamiento.  
- Con depósito galvanizado.  
- Con depósito porcelanizado.  
b) Calentador de rápida recuperación.  
- Con depósito galvanizado.  
- Con depósito porcelanizado.  
c) Calentador instantáneo.  
- Flujo de agua fijo y flujo de gas variable.  
- Flujo de agua variable y fluj o de gas 
variable. - Flujo automático de agua y/o 
flujo automático de gas.  
Cualquier calentador diferente a la 
clasificación anterior debe cumplir las 
especificaciones que le apliquen y los 
métodos de prueba que puedan efectuarse 
a dicho aparato  Separar la s sub clasificaciones  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  61 
 Lenomex   4. Clasificación  
Los calentadores se clasifican de la 
manera siguiente:  
4.1 De acuerdo a su carga térmica:  
Doméstico, cuya carga térmica es menor o 
igual que 35 kW.  
Comercial, cuya carga térmica es mayor 
que 35 kW y m enor o igual que 108 kW.  
4.2 De acuerdo a su funcionamiento:  
4.2.1 Calentador de almacenamiento.  
4.2.1.1 Con depósito galvanizado.  
4.2.1.2 Con depósito porcelanizado.  
4.2.2 Calentador de rápida recuperación.  
4.2.2.1 Con depósito galvanizado.  
4.2.2.2 Con de pósito porcelanizado.  
4.2.3 Calentador instantáneo.  
4.2.3.1 Flujo de agua fijo y flujo de gas 
variable.  
4.2.3.2 Flujo de agua variable y flujo de gas 
variable.  
4.2.3.3 Flujo automático de agua y flujo 
automático de gas.  
Cualquier calentador diferente a la 
clasificación anterior deberá cumplir las 
especificaciones que le apliquen y los 
métodos de prueba que puedan efectuarse 
a dicho aparato.    
 
62 IUSA  4. Clasificación  
Los calentadores se clasifican de la manera 
siguiente:  
4.1. De acuerdo con su carga térmi ca: 
a) Doméstico: cuya carga térmica es menor 
o igual que 35 kW.  
b) Comercial: cuya carga térmica es mayor 
que 35 kW y menor o igual que 108 kW.  
4.2. De acuerdo con su funcionamiento:  
a) Calentador de almacenamiento.  
b) Con depósito galvanizado.  
c) Con dep ósito porcelanizado.d) Calentador 
de rápida recuperación.  
e) Con depósito galvanizado.  
f) Con depósito porcelanizado.  4.1. De acuerdo con su consumo  Es más imp ortante conocer cuál es el gasto o 
consumo en gas que tiene un calentador, con la 
finalidad de tener elementos de juicio que ayuden a 
la elección de un calentador.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 d el Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios y decidió rechazarlos , toda vez que las 
propuestas incorporan requisitos adicionales a los previstos en el 
proyecto.  63 SIGMA  4.1. De acuerdo con su Consumo 
Calorífico:  
a) Doméstico: cuyo  Consumo Calorífico es 
menor o igual que 126 MJ/h.  
b) Comercial: cuyo Consumo Calorífico es 
mayor que 126 MJ/h y menor o igual que 
389 MJ/h.  En normas oficiales mexicanas de aparatos de gas 
se usa el Joule por hora (J/h ó kJ/h ó MJ/h)  
64 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  Se va a determinar el consumo calorífico, el cual es 
un indicador que el consumidor puede utilizar para 
determinar el consumo de gas que tiene el producto.   Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       g) Calentador instantáneo.  
h) Flujo de agua fijo y flujo de gas variable.  
i) Flujo de agua variable y flujo de gas 
variable.  
j) Flujo auto mático de agua y flujo 
automático de gas.  
Cualquier calentador diferente a la 
clasificación anterior debe cumplir las 
especificaciones que le apliquen y los 
métodos de prueba que puedan efectuarse 
a dicho aparato.  
 
65 RHEEM  4. Cla sificación  
… Cualquier calentador diferente a la 
clasificación anterior debe cumplir las 
especificaciones que le apliquen y los 
métodos de prueba que puedan efectuarse 
a dicho aparato.  
 4. Clasificación … Cualquier calentador 
diferente a la clasificación a nterior o 
cualquier calentador que posea 
características de construcción o 
funcionamiento de más de una clasificación 
de las mencionadas, se clasificará de 
acuerdo a la tecnología que más 
características o mayor número de partes o 
componentes de la tecnolo gía que posea y 
deberá cumplir las especificaciones que le 
apliquen y los métodos de prueba que 
puedan efectuarse a dicho aparato 
especificados en esta Norma, de acuerdo a 
la combinación o mezcla de tecnologías 
que posea.  Clarificar como se debe clasificar  algún calentador 
para calentadores que por innovación tecnología 
cuenten con características de construcción o 
funcionamiento de más de una de las clasificaciones 
descritas en la presente norma.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre M etrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que se agrega en 
el apartado 4, clasificación, que cualquier controversia en la 
clasificación de los calentadores de agua será resuelt a por la DGN.  
66 ANCE  5. Especificaciones  
… 5. Especificaciones  
Cuando los calentadores hayan sido 
clasificados de acuerdo con 4.2, y 
presenten componentes adicionales 
diferentes a los de su cuerpo interior, éstos 
deben evaluarse conforme a las 
especifica ciones y métodos de prueba 
aplicables descritos en el presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana. … Se sugiere integrar la redacción para clarificar la 
aplicación de las especificaciones y métodos de 
prueba para aquellos calentadores que presenten 
componen tes adicionales a los indicados en el 
cuerpo interior correspondientes.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo ; no obstante , para clarificar 
la aplicación de las especificaciones y métodos de pruebas, se precisa 
el capítulo 4 de clasificación.  
67 ANCE  5.1. Tubo de inmersión o vena  
Los calentadores de almacenamiento y de 
rápida recuperación deben contar con un 
tubo de inmersió n o vena, metálico o de 
plástico, excepto cuando la alimentación del 
agua fría sea por el fondo o por la parte 
lateral inferior. Este tubo de inmersión o 
vena debe cumplir con lo siguiente:  
a) Colocarse en la entrada de agua fría.  
b) Contar con uno o más o rificios de efecto 
antisifón. Estas características deben 
comprobarse visualmente.  5.1. Tubo de inmersión o vena  
Los calentadores de almacenamiento y de 
rápida recuperación deben contar con un 
tubo de inmersión o vena, metálico o  no 
metálico , excepto cuand o la alimentación 
del agua fría sea por el fondo o por la parte 
lateral inferior. Este tubo de inmersión o 
vena debe cumplir con lo siguiente:  
a) Colocarse en la entrada de agua fría.  
b) Contar con uno o más orificios de efecto 
antisifón.  
Estas característ icas deben comprobarse 
visualmente.  Para evitar una mala interpretación en la evaluación 
de la presente especificación, se sugiere que la 
comprobación sea descrita fuera de los incisos a 
cumplir.  
Se sugiere hacer el cambio de “plástico”, por “no 
metálico”,  ya que el plástico por definición es 
únicamente una división del polímero, cerrando así, 
la fabricación del tubo de inmersión o vena a ese 
tipo. Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de l a LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , para quedar 
como sigue:  
“5.1 Tubo de inmersión o vena  
Los calentadores de almacenamiento y de rápida recuperación deben 
contar con un tubo de inmersión o vena, metálico o de plástic o, excepto 
cuando la alimentación del agua fría sea por el fondo o por la parte 
lateral inferior. Este tubo de inmersión o vena debe cumplir con lo 
siguiente:  
a) Colocarse en la entrada de agua fría.  
b) Contar con uno o más orificios de efecto antisifón.  
Estas características deben comprobarse visualmente ”.       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18   
68 ANFAD  5.1. Tubo de inmersión o vena  
Los calentadores de almacenamiento y de 
rápida recuperación deben contar con un 
tubo de inmersión o vena, metálico o de 
plástico, excepto cuando la alimentación d el 
agua fría sea por el fondo o por la parte 
lateral inferior.  
Este tubo de inmersión o vena debe cumplir 
con lo siguiente:  
a) Colocarse en la entrada de agua fría.  
b) Contar con uno o más orificios de efecto 
antisifón. Estas características deben 
comproba rse visualmente.  
Tabla 1 -Tiempo máximo de recuperación 
(continúa)  
Capacidad (L)  Tiempo (min)  
Menor o igual 
que 25  21 
Mayor que 25 y 
hasta 38  22 
Mayor que 38 y 
hasta 46  24 
Mayor que 46 y 
hasta 77  30 
Mayor que 77 y 
hasta 100  42 
Mayor que 100 
y hasta 13 3 56 
 
Tabla 1 -Tiempo máximo de recuperación 
(concluye)  
Capacidad (L)  Tiempo 
(min)  
Mayor que 133 
y hasta 220  68 
Mayor que 220 
y hasta 280  75 
Mayor que 280  85 
 5.1. Tubo de inmersión o vena  
Los calentadores de almacenamiento y de 
rápida recuperación deb en contar con un 
tubo de inmersión o vena, metálico o de 
plástico, excepto cuando la alimentación 
del agua fría sea por el fondo o por la parte 
lateral inferior. Este tubo de inmersión o 
vena debe cumplir con lo siguiente:  
a) Colocarse en la entrada de agu a fría.  
b) Contar con uno o más orificios de efecto 
antisifón.  
Estas características deben comprobarse 
visualmente.  Se incorpora la tabla 1 en la especificación del 
tiempo de recuperación.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrolog ía 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios y decidió aceptarlos , en consecuencia, 
se elimina la tabla 1 del numeral “ 5.1 Tubo de inmersión o vena”  para 
incorporarse en el numeral “ 5.2 Tiempo de recuperación” , quedando el 
numeral que nos ocupa como sigue:  
“5.1 Tubo de inmersión o vena  
Los calentadores de almacenamiento y de rápida recuperación deben 
contar con un tubo de inmersión o vena, metálico o de plástico, excepto 
cuando la alimentación del agua fría sea  por el fondo o por la parte 
lateral inferior. Este tubo de inmersión o vena debe cumplir con lo 
siguiente:  
a) Colocarse en la entrada de agua fría.  
b) Contar con uno o más orificios de efecto antisifón.  
Estas características deben comprobarse visualmente. ” 
 
69 IUSA  5.1. Tubo de inmersión o vena  Quitar  la tabla 1 de la especificación 5.1  No hay relación del tubo de inmersión o vena con la 
tabla 1, la cual indica el tiempo de máximo de 
recuperación del calentador.  
70 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcer ámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.   Los calentadores de almacenamiento y de 
rápida recuperación deben contar con un 
tubo de inmersión o vena, metálico o de 
plástico, excepto cuando la alimentación 
del agua fría sea por el fondo o por  la parte 
lateral inferior. Este tubo de inmersión o 
vena debe cumplir con lo siguiente:  
a) Colocarse en la entrada de agua fría.  
b) Contar con uno o más orificios de efecto  
anti sifón.  Estas características deben 
comprobarse visualmente.  
Elimina r la Tabla  1 de este inciso 5.1  El proyecto de Norma Oficial Mexicana contempla la 
tabla 1, la cual no corresponde a la especificación 
5.1  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       CAMOMEX   
71 ANCE  
 
 5.2 Tiempo de recuperación.  
El tiempo de recuperación de los 
calentadores de almacenamiento debe 
cumplir con lo q ue se indica en la Tabla 1, 
o si es menor, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. Esto se 
comprueba con el método de prueba 
descrito en el numeral 7.2.  
 
 Se sugiere integrar la especificación, con el fin de 
ser congruente con el método de prueb a enunciado 
en el numeral 7.2 Prueba de tiempo de recuperación 
y carga térmico, y con la Tabla 1 – Tiempo máximo 
de recuperación , en el presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana.  
En caso de ser aceptado el comentario, se sugiere 
reenumerar los incisos de  las especificaciones a 
partir de dicho inciso y reenumerar en el cuarto 
transitorio.  
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios recibidos a este numeral y decidió 
aceptarlos , por lo que el presente numeral queda de la siguiente 
manera:  
“5.2 Tiempo de recuperación  
El tiempo de recuperación de los calentadores de almacenamiento 
debe cumplir con lo que se indica en la Tabla 1, o si es menor, de  
acuerdo a las especificaciones del fabricante. Esto se comprueba con el 
método de prueba descrito en el numeral 7.2.  
TABLA 1 - Tiempo máximo de recuperación  
Capacidad (L)  Tiempo (min)  
Menor o igual que 25  21 
Mayor que 25 y hasta 38  22 
Mayor que 38 y ha sta 46  24 
Mayor que 46 y hasta 77  30 
Mayor que 77 y hasta 100  42 
Mayor que 100 y hasta 133  56 
Mayor que 133 y hasta 220  68 
Mayor que 220 y hasta 280  75 
Mayor que 280  85 
”. 
 72 ANFAD   5.2 Tiempo de recuperación.  El tiempo de 
recuperación de los cale ntadores de 
almacenamiento debe cumplir con lo que 
se indica en la Tabla 1, o si es menor, de 
acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. Esto se comprueba con el 
método de prueba descrito en el numeral 
7.2. 
Tabla 1. Tiempo máximo de recuperación  
 
Capac idad (L)  Tiempo 
(min)  
Menor o igual que 25  21 
Mayor que 25 y hasta 38  22 
Mayor que 38 y hasta 46  24 
Mayor que 46 y hasta 77  30 
Mayor que 77 y hasta 100  42 
Mayor que 100 y hasta 
133 56 
Mayor que 133 y hasta 
220 68 
Mayor que 220 y hasta 75 Se sugiere incorporar la especificación del tiempo de 
recuperación, tal como lo prevé en la NOM -011-
SESH -2012.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  280 
Mayor  que 280  85 
  
73 IUSA   5.xx  Tiempo máximo de recuperación  
El tiempo de recuperación de los 
calentadores de almacenamiento debe 
cumplir con lo  que se indica en la Tabla 1, 
o si es menor, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. Esto se 
comprueba con el método de prueba 
descrito en el numeral 7.2 del Presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
Incluir tabla 1  Dar consistencia a la norma  ya que el tiempo de 
recuperación es importante para determinar el buen 
calentamiento del calentador y se incluye el método 
de comprobación en 7.2   
74 LENOMEX   
 5.2 Tiempo de recuperación.  
El tiempo de recuperación de los 
calentadores de almacenamiento de be 
cumplir con lo que se indica en la Tabla 1, 
o si es menor, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. Esto se 
comprueba con el método de prueba 
descrito en el numeral 7.2.  Falta definir el texto para la especificación de la 
prueba de TIEMPO DE RE CUPERACION.   Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       75 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX   El tiempo de recuperación de los 
calentadores de almacenamiento debe 
cumplir con lo que se indica en la Tabla 1, 
o si es menor, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. Esto se 
comprueba con el método de prueba 
descrito en el numeral 7.2 del Presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
Tabla 1. Tiempo máximo de recuperación  
 
Capacidad (L)  Tiempo (min)  
Menor o igual que 25  21 
Mayor qu e 25 y hasta 38  22 
Mayor que 38 y hasta 46  24 
Mayor que 46 y hasta 77  30 
Mayor que 77 y hasta 100  42 
Mayor que 100 y hasta 133  56 
Mayor que 133 y hasta 220  68 
Mayor que 220 y hasta 280  75 
Mayor que 280  85 
   Se omitió en el presente Proyecto de NO M. 
 
 
76 CALOREX  5.3 Válvula termostática (Termostato).  
Los calentadores, según sea el caso, deben 
estar provistos de las válvulas y dispositivos 
de regulación de presión de gas necesarios 
para el funcionamiento normal de los 
mismos, conforme a la presión  de 
alimentación de gas especificada por el 
fabricante y a las características del propio 
calentador, debiendo además cumplir con 
las siguientes condiciones  5.3 Válvula termostática (Termostato).  
Los calentadores, según sea el caso, 
deben estar provistos d e las válvulas y 
dispositivos de control de gas necesarios 
para el funcionamiento normal de los 
mismos, conforme a la presión de 
alimentación de gas especificada por el 
fabricante y a las características del propio 
calentador, debiendo además cumplir con 
las siguientes condiciones  El termostato no es un dispositivo de regulación de 
presión de gas  
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , quedando 
como sigue:  
“5.4 Válvula termostática (Termostato)  
Los calentadores, según sea el caso, deben estar provistos de las 
válvulas y dispositivos de control de gas necesarios para el 
funcionamiento normal de los mismos, conforme a la presión de 
alimentación de gas especificada por el fabricante y a las 
características del propio calentador, debiendo además cumplir con las 
siguientes condiciones:  
a) Situarse de forma que su posición, funcionamiento y accesibilidad 
no sean alterados  por las maniobras a las que están sometidas 
durante la operación normal del calentador.  
b) Instalarse de forma que sea imposible un desplazamiento 
involuntario en relación con el circuito de alimentación de gas.  
Las válvulas termostáticas que utilicen los  calentadores, materia de 
esta Norma Oficial Mexicana, deben cumplir con la Norma Mexicana       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  NMX -X-018-SCFI -2013, esto se comprueba mediante la presentación 
del certificado de la conformidad, en los términos de lo dispuesto en el 
PEC a que se refiere el nume ral 10 de la presente Norma Oficial 
Mexicana.  
En el diseño y fabricación de calentadores no se permite el uso de 
válvulas semiautomáticas” . 
77 IUSA  5.5. Piloto  
Cuando el calentador cuente con piloto(s), 
éste(os) debe(n) garantizar el encendido 
rápido y se guro del (los) quemador(es). 
Todos los componentes del piloto deben 
estar diseñados para evitar ser dañados o 
desplazados accidentalmente durante el 
funcionamiento normal del aparato. Las 
posiciones relativas del piloto y del 
quemador deben estar suficient emente bien 
determinadas para permitir un buen 
funcionamiento del conjunto. Esta condición 
se comprueba visualmente.  
El piloto debe cumplir con las 
especificaciones descritas en la norma 
mexicana NMX -X-016-SCFI -2013, esto se 
comprueba mediante la presentac ión del 
certificado de la conformidad, en términos 
de lo dispuesto en el PEC a que se refiere el 
numeral 10.  5.5. Piloto  
Cuando el calentador cuente con piloto(s), 
éste(os) debe(n) garantizar el encendido 
rápido y seguro del (los) quemador(es). 
Todos los c omponentes del piloto deben 
estar diseñados para evitar ser dañados o 
desplazados accidentalmente durante el 
funcionamiento normal del aparato. Las 
posiciones relativas del piloto y del 
quemador deben estar suficientemente 
bien determinadas para permitir u n buen 
funcionamiento del conjunto. Esta 
condición se comprueba visualmente.  
 El piloto debe cumplir con las especificaciones 
descritas en la norma mexicana NMX -X-016-SCFI -
2013, esto se comprueba mediante la presentación 
del certificado de la conformidad, en términos de lo 
dispuesto en el PEC a que se refiere el numeral 10.  
A partir del tercer año de entrada en vigor del 
presente proyecto de NOM, se prohíbe el uso de los 
pilotos.  El piloto es un elemento que consume 
mucha energía, por lo que genera gastos n o útiles al 
usuario. Actualmente ya hay tecnologías como la del 
calentador instantáneo el cual no cuenta con piloto, 
al igual que algunos casos de calentadores de 
almacenamiento y rápida recuperación, tres años en 
un buen tiempo para que los fabricantes e 
importadores puedan desarrollar la tecnología para 
evitar el uso de pilotos.  
Ya que se contribuirá al ahorro de gas y se evita la 
emisión de gases a la atmosfera.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 de l Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que la NOM 
evalúa la seguridad de los calentadores de agua y no el consumo de 
gas, por tanto se consideró que no procede la propuesta.  
 
78 ANFAD  5.6. Espreas  
Las espr eas o conjunto de espreas y 
portaespreas deben ser desmontables y 
tener un medio indeleble de identificación de 
su orificio. No se permite el uso de espreas 
con orificio regulable o variable. El 
cumplimiento de estas especificaciones 
debe comprobarse por inspección visual . 5.7 Espreas.  
Las espreas o conjunto de espreas y 
portaespreas (manifold)  deben ser 
desmontables y tener un medio indeleble 
de identificación de su orificio. No se 
permite el uso de espreas con orificio 
regulable o variable. El cumplimient o de 
estas especificaciones debe comprobarse 
por inspección visual.  Se sugiere incorporar el termino manifold  a fin de dar 
claridad a lo que refiere un portaesprea.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió aceptarlos parcialmente , para 
quedar como sigue:  
“5.7 Espreas  
Las espreas o conjunto de espreas y portaespreas (manifold) deben ser 
desmontables y tener un medio indeleble de identif icación de su orificio. 
No se permite el uso de espreas con orificio regulable o variable. El 
cumplimiento de estas especificaciones debe comprobarse por 
inspección visual.”  
 79 Calorex  5.6. Espreas  
Las espreas, conjunto de espreas o 
manifold, deben ser desmontables y tener 
un medio indeleble de identificación de su 
orificio. No se permite el uso de espreas 
con orificio regulable o variable. El 
cumplimiento de estas especificaciones 
debe comprobarse por inspección visual.  En el ámbito de evaluación es más  común nombrar 
el manifold que el porta espreas  
80 ANFAD  5.7. Combustión  
La concentración máxima de monóxido de 
carbono (CO) que se produce durante la 5.7. Combustión  
La concentración máxima de monóxido de 
carbono (CO) que se produce durante  la Se sugiere incorporar una tolerancia de 2% para las 
presiones de prueba previstas en la tabla 2 a fin de 
evitar caídas de presión que perjudiquen el correcto Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió aceptarlos parcialmente , para  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       combustión y que se mide conforme a las 
Figuras 5 a), 5 b) o 5 c), según corresponda, 
debe cumplir con lo indicado en la Tabla 2 
en las condiciones de presión normal y 
presión aumentada. Esto se comprueba con 
el método de prueba descrito en el numeral 
7.4. 
Tabla 2 -Concentración máxima de CO  
Condiciones 
de prueba  Presión de prueba  Concentración 
mg/g (partes 
por millón)  Gas L.P. 
kPa (gf/cm2) Gas Natural 
kPa (gf/cm2) 
1. Normal  2.74 (27.94)  1.76 (17.95)  0.018 (180)  
2. 
Aumentada  3.23 (32.94)  2.25 (22.94)  0.040 (400)  
 
 combustión y que se mide conforme a las 
Figuras 5 a), 5 b) o 5 c), según 
corresponda, debe cumplir con lo indicado 
en la Tabla 2 en las condiciones de presión 
normal y presión aumentada. Esto se 
comprueba con el método de prueba 
descrito en el numeral 7.4. 
Tabla 2 -Concentración máxima de CO  
Condiciones 
de prueba  Presión de prueba  Concentración 
mg/g (partes 
por millón)  Gas L.P. kPa 
(gf/cm2) Gas Natural 
kPa (gf/cm2) 
1. Normal  2.74 (27.94) ± 
2% 1.76 (17.95) 
± 2%  0.018 (180)  
2. 
Aumentada  3.23 (32.94) ± 
2% 2.25 (22.94) 
± 2%  0.040 (400)  
    
 desarrollo de las mimas.  quedar como sigue:  
“5.8 Combustión  
La concentración máxima de monóxido de carbono (CO) que se  
produce durante la combustión y que se mide conforme a las Figuras 5 
a), 5 b) o 5 c), según corresponda, debe cumplir con lo indicado en la 
Tabla 2 en las condiciones de presión normal y presión aumentada. 
Esto se comprueba con el método de prueba descrit o en el numeral 7.4.  
TABLA 2 -Concentración máxima de CO  
Condiciones de 
prueba  Presión de prueba  
Concentración 
µg/g (partes por 
millón)  Gas L.P. kPa 
(gf/cm2) con 
una tolerancia 
de ± 2 %  Gas Natural kPa 
(gf/cm2) con una 
tolerancia de ±  2 
% 
1. Normal  2.74 (27.94)  1.76 (17.95)  0.018 (180)  
2. Aumentada  3.23 (32.94)  2.25 (22.94)  0.040 (400)  
 
” 81 Calorex  5.7. Combustión  
La concentración máxima de monó  xido de 
carbono (CO) que se produce durante la 
combustión y que se mide conforme a las 
Figuras 5 a), 5 b ) o 5 c), según 
corresponda, debe cumplir con lo indicado 
en la Tabla 2 en las condiciones de presión 
normal y presión aumentada. Esto se 
comprueba con el método de prueba 
descrito en el numeral 7.4.  Agregar tolerancia de +/ - 2% para  
las presiones de prueb a durante el  
ajuste para soportar variaciones  
en el suministro de la línea de gas  
82 IUSA  5.9. Carga térmica  
La carga térmica de los calentadores debe 
cumplir con lo que establezca el fabricante. 
Esto se constata con el método de prueba 
descrito en  los n umerales 7.2 ó 7.9, según 
corresponda.  5.9. Capacidad de calentamiento  
La capacidad de calentamiento de los 
calentadores debe cumplir con lo que 
establezca el fabricante. Esto se constata 
con el método de prueba descrito en 7.9.  Para los calentadores insta ntáneos y de rápida 
recuperación si es importante la capacidad de 
calentamiento. Se da en 7.2 la prueba de  capacidad 
térmica, que se propone en lugar de la carga 
térmica.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización  y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que la propuesta 
incorpora requisitos adicionales a los previstos en el proyecto de norma.  
 
83 ANCE  5.10. Temperatura de los gases de 
combustión  
La temperatur a de los gases de combustión 
no debe exceder de 573.15 K (300 ° C). 
Esta condición se corrobora con el método 
de prueba descrito en el numeral 7.6.  5.10. Temperatura de los gases de 
combustión  
La temperatura de los gases de 
combustión no debe exceder de 57 3.15 K 
(300 ° C). Esta condición se comprueba  
con el método de prueba descrito en el 
numeral 7.6.  Se sugiere hacer el cambio en la redacción, para 
homologar con la escritura dentro de todo el 
documento normativo.  Con fundamento en los artículos 64 de la Le y Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , para quedar 
como sigue:  
“5.11 Temperatura de los gases de combustión  
La temperatura de los gases de combustión no debe exceder de 573.15 
K (300 ° C). Esta condición se comprueba con el método de prueba 
descrito en el numeral 7.4 ”. 
84 BOSCH  5.11.1  
El proyecto de NOM -200-SCFI no tiene  
inciso 5.11.1  
 5.11.1  
El difusor o cortatiros debe garantizar la  
correcta evacuación/ eliminación de gases  
de combustión hacia la chimenea  
 Hay muchos hogares en la República Mexicana que 
tienen instalados los calentadores en el interior del 
hogar, comúnmente la cocina, cuarto de lavado, o en 
general al interior y es de suma importancia que  los 
productos tengan un sistema de seguridad que 
detecte el retorno de los gases de combustión en la 
zona del difusor o corta tiros del calentador ante una 
falla de la correcta evacuación de los gases de 
combustión al exterior de la vivienda. El riesgo de  no 
contar con este dispositivo es posible  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre M etrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que la propuesta 
incorpora requisitos adicionales a los previstos en el proyecto de norma.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  Intoxicación del usuario por monóxido de carbono, 
derivado de la inhalación de gases de combustión, 
ocasionados por una mala evacuación de gases de 
la misma. Esto puede ocurrir por un bloqueo, total o 
parcial, de la salida de humos, o un diseño incorrecto 
de la chimenea o ducto de salida de humos.  
Referencia internacional de países  
con tratados comerciales Norma  
Chilena NCh1938.Of2005  
(6.1.6.2.1 & 7.2.2).  
85 IUSA  5.15. Tuberías y conexiones  
Las t uberías y conexiones para gas deben 
ser de acero al carbón, cobre, latón o 
aluminio y estar diseñadas para soportar 
una presión neumática de 0.686 MPa (7 
kgf/cm2), lo cual se comprueba mediante la 
presentación del certificado de calidad o 
documento corresp ondiente, en términos de 
lo dispuesto en el PEC a que se refiere el 
numeral 10.  
Los tubos cortos (niples) y coples para agua, 
deben ser de cobre o acero, contar con 
cuerda tipo NPT y soportar una presión 
hidrostática mínima de 1.27 MPa (12.95 
kgf/cm2) para  los calentadores de 
almacenamiento y de 0.686 MPa (7 
kgf/cm2) para los calentadores de rápida 
recuperación e instantáneos. Esto se 
comprueba conforme a lo descrito en el 
numeral 7.3.  5.15. Tuberías y conexiones  
Las tuberías y conexiones para gas deben 
ser de acero al carbón, cobre, latón o 
aluminio y estar diseñadas para soportar 
las presiones de uso del calentador, lo cual 
se comprueba mediante la ejecución de los 
diferentes ensayos realizados al calentador 
y que se incluyen en este Proy de NOM.  
Los tubos  cortos (niples) y coples para 
agua, deben ser de cobre o acero, contar 
con cuerda tipo NPT y soportar una presión 
hidrostática mínima de 1.27 MPa (12.95 
kgf/cm2) para los calentadores de 
almacenamiento y de 0.686 MPa (7 
kgf/cm2) para los calentadores de r ápida 
recuperación e instantáneos.  
Esto se comprueba conforme a lo descrito 
en el numeral 7.3.  No se establece cuáles son los requisitos que den 
cumplir las tuberías y conexiones, ni se hace 
referencia a ninguna normativa.  
Las tuberías y conexiones van des pués del 
termostato por lo que siempre se maneja una 
presión regulada y la única forma en que se 
evidencia el cumplimiento es el comportamiento a 
través de las pruebas incluidas en este Proy. de 
NOM  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobr e Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , para quedar 
como sigue:  
“5.16 Tuberías y conexiones  
Las tuberías y conexiones para gas deben ser de acero al carbón, 
cobre, lató n o aluminio y estar diseñadas para soportar las presiones de 
uso del calentador, lo cual se comprueba mediante la ejecución de los 
diferentes ensayos realizados al calentador y que se incluyen en esta 
Norma Oficial Mexicana.  
Los tubos cortos (niples) y co ples para agua, deben ser de cobre o 
acero, contar con cuerda tipo NPT y soportar una presión hidrostática 
mínima de 1.27 MPa (12.95 kgf/cm2) para los calentadores de 
almacenamiento y de 0.686 MPa (7 kgf/cm2) para los calentadores de 
rápida recuperación e instantáneos.  
Esto se comprueba conforme a lo descrito en el numeral 7.3. ” 
 
86 ANCE  5.17. Protección contra la corrosión.  
El área del depósito para agua del 
calentador de almacenamiento y de rápida 
recuperación que se encuentra en contacto 
con dicho líqui do, debe protegerse contra la 
corrosión, ya sea con un galvanizado o un 
porcelanizado. Esta condición se 
comprueba conforme a lo descrito en el 
numeral 7.8, con excepción de los 
calentadores con depósito de acero 
inoxidable (únicamente serie 300), cobre o 
aluminio.  
Las propiedades del acero inoxidable deben 
comprobarse mediante la presentación del 
certificado de calidad o documento 
correspondiente, en términos de lo 
dispuesto en el PEC a que se refiere el 
numeral 10.  5.17. Protección contra la corrosión.  
El área del depósito para agua del 
calentador de almacenamiento y de rápida 
recuperación que se encuentra en contacto 
con dicho líquido, debe protegerse contra 
la corrosión, ya sea con un galvanizado o 
un porcelanizado. Esta condición se 
comprueba conforme a  lo descrito en el 
numeral 7.8, con excepción de los 
calentadores con depósito de acero 
inoxidable (únicamente serie 300), cobre 
(únicamente serie 1 000) o aluminio ( clase 
1 xx). 
Las propiedades del acero inoxidable, 
cobre o aluminio  deben comprobarse 
medi ante la presentación del certificado de 
calidad de fabricante, cuyo contenido sea 
en idioma español o en su defecto en 
idioma inglés,  en términos de lo dispuesto 
en el PEC a que se refiere el numeral 10.  Se sugiere como requisito para los calentadores que 
son abarcados en la presente especificación, 
presentar únicamente el certificado de calidad 
cuando los tanques de almacenamiento son 
fabricados en su totalidad con acero inoxidable, 
cobre o aluminio.  
Se sugiere integrar la composición mínima de cobre 
de se rie 1 000 para la fabricación del tanque de 
almacenamiento, esto con base a la Norma 
Mexicana NMX -W-037-SCFI -2015, “Cobre y sus 
aleaciones – Definiciones, terminología y 
clasificación”.  
Se sugiere integrar la composición mínima de 
aluminio de clase 1 xx pa ra la fabricación del tanque 
de almacenamiento, de acuerdo con 3.1.1  de la 
Norma Mexicana NMX -W-169-SCFI -2015, “Aluminio 
y sus aleaciones – Fundición - Aluminio de primera 
fusión aleado para fundición – Sistema de 
clasificación y designación”.  
Considerando  que en la actualidad los interesados 
en la certificación de los productos sujetos al Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el come ntario y decidió aceptarlo parcialmente , para quedar 
como sigue:  
“5.18 Protección contra la corrosión  
El área del depósito para agua del calentador de almacenamiento y de 
rápida recuperación que se encuentra en contacto con dicho líquido, 
debe protegerse c ontra la corrosión, ya sea con un galvanizado o un 
porcelanizado. Esta condición se comprueba conforme a lo descrito en 
el numeral 7.6, con excepción de los calentadores con depósito de 
acero inoxidable (únicamente serie 300), cobre o aluminio.  
Las propied ades del acero inoxidable, cobre o aluminio deben 
comprobarse mediante la presentación del certificado de calidad de 
fabricante, cuyo contenido sea en idioma español o en su defecto en 
idioma inglés, en términos de lo dispuesto en el PEC a que se refiere e l 
numeral 10”.   Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       cumplimiento del PROY -NOM en comento, ingresan 
el certificado de calidad en distintos idiomas y éstos, 
complica la verificación con el cumplimiento de 
dichos requisitos, se sugiere que el contenido del 
certificado sea como mínimo en idioma español o en 
su defecto en idioma inglés.  
87 ANCE  5.17.1. Los calentadores de 
almacenamiento y de rápida recuperación, 
con depósito(s) galvanizado(s), deben 
cumplir con lo siguiente:  
a) Ser galvanizado(s) por inmersión en 
caliente.  
b) El material del galvanizado debe contar 
con una  masa mínima de zinc de 0.448 
kg/m2. 
Estas condiciones se comprueban mediante 
la presentación de los certificados de 
calidad o documentos correspondientes, en 
términos de lo dispuesto en el PEC a que se 
refiere el numeral 10.  
c) El espesor mínimo de la pel ícula de 
galvanizado debe ser 0.0635 mm, 
comprobándose conforme a lo establecido 
en el numeral 7.8.  5.17.1. Los calentadores de 
almacenamiento y de rápida recuperación, 
con depósito(s) galvanizado(s), deben 
cumplir con lo siguiente:  
a) Ser galvanizado(s) p or inmersión en 
caliente.  
b) El material del galvanizado debe contar 
con una masa mínima de zinc de 0.448 
kg/m2. 
Estas condiciones se comprueban 
mediante la presentación de los 
certificados de calidad de fabricante, cuyo 
contenido sea en idioma español o e n su 
defecto en idioma inglés , en términos de lo 
dispuesto en el PEC a que se refiere el 
numeral 10.  
c) El espesor mínimo de la película de 
galvanizado debe ser 0.063 5 mm , 
comprobándose conforme a lo establecido 
en el numeral 7.8.  Considerando que en la a ctualidad los interesados 
en la certificación de los productos sujetos al 
cumplimiento del PROY -NOM en comento, ingresan 
el certificado de calidad en distintos idiomas y éstos, 
complica la verificación con el cumplimiento de 
dichos requisitos, se sugiere q ue el contenido del 
certificado sea como mínimo en idioma español o en 
su defecto en idioma inglés.  
Se sugiere dar el espacio entre cada 3 unidades 
para generar grupos apropiados, esto con base a la 
Tabla 21. - Reglas para la escritura de los números y 
su s igno decimal , de la NOM -008-SCFI -2002, 
Sistema General de Unidades de Medida.  
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcia lmente , para quedar 
como sigue:  
“5.18.1 Los calentadores de almacenamiento y de rápida recuperación, 
con depósito(s) galvanizado(s), deben cumplir con lo siguiente:  
a) Ser galvanizado(s) por inmersión en caliente.  
b) El material del galvanizado debe contar  con una masa mínima de 
zinc de 0.448 kg/m2. 
Estas condiciones se comprueban mediante la presentación de los 
certificados de calidad o documentos correspondientes, en términos de 
lo dispuesto en el PEC a que se refiere el numeral 10.  
c) El espesor mínimo d e la película de galvanizado debe ser 0.0635 
mm, comprobándose conforme a lo establecido en el numeral 7.6.  
5.18.2 Los calentadores de almacenamiento y de rápida recuperación, 
con depósito(s) porcelanizado(s), deben cumplir con lo siguiente:  
a) Ser porcela nizado(s) en su interior.  
b) Tener un espesor mínimo de 0.15 mm de porcelanizado, 
comprobándose de acuerdo al numeral 7.6.  
c) Contar con ánodo de sacrificio” . 
88 ANCE  5.18. Capacidad volumétrica.  
La capacidad de almacenamiento de agua 
en el depósito del c alentador de 
almacenamiento debe ser la marcada por el 
fabricante con una tolerancia de ± 5%. Esto 
se comprueba conforme a lo señalado en el 
numeral 7.1.  5.18. Capacidad volumétrica.  
La capacidad de almacenamiento de agua 
en el depósito del calentador de 
almacenamiento debe ser la marcada por 
el fabricante con una tolerancia de ± 5 %. 
Esto se comprueba conforme a lo señalado 
en el numeral 7.1.  
 Se sugiere dar el espacio entre número y símbolo 
porcentual.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , para quedar 
como sigue:  
“5.19 Capacidad volumétrica  
La capacidad de almacenamiento de agua en el depósito del calentador 
de almacenamiento debe ser la marcada por el fabricante con  una 
tolerancia de ± 5 %. Esto se comprueba conforme a lo señalado en el 
numeral 7.1 ”.  
89 ANCE  5.19.1. Capacidad de calentamiento.  
La capacidad de calentamiento debe 
permitir elevar la temperatura de l agua fría 
como mínimo 25 K (25 °C) proporcionando 
el flujo de agua que se establece en la placa 
o etiqueta de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante. El flujo de agua no debe ser 
menor a 2 L/min. Esta condición se 
demuestra conforme al método de p rueba 
descrito en el numeral 7.9.  5.19.1. Capacidad de calentamiento.  
La capacidad de calentamiento debe 
permitir elevar la temperatura del agua fría 
como mínimo 25 K (25 °C) proporcionando 
el flujo de agua que se establece en la 
placa o etiqueta de acuerd o con las 
especificaciones del fabricante. El flujo de 
agua no debe ser menor que 2 L/min.  Esta 
condición se demuestra conforme al 
método de prueba descrito en el  numeral 
7.9. Para evitar confusiones durante la aplicación de la 
norma, se sugiere la modif icación en la redacción.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , para quedar 
como sigue:  
“5.20.1 Capacidad de c alentamiento  
La capacidad de calentamiento debe permitir elevar la temperatura del 
agua fría como mínimo 25 K (25 °C) proporcionando el flujo de agua 
que se establece en la placa o etiqueta de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. El flujo de ag ua no debe ser menor que 
2 L/min. Esta condición se demuestra conforme al método de prueba 
descrito en el numeral 7.7 ”. 
90 ANCE  5.19.2. Control para el suministro de gas.  
El calentador instantáneo debe estar 
provisto de un control para el suministro de 
gas que soporte una presión mínima de 5.19.2. Control para el sumin istro de gas.  
El calentador instantáneo debe estar 
provisto de un control para el suministro de 
gas que soporte una presión mínima de Considerando que en la actualidad los interesados 
en la certificación de los productos sujetos al 
cump limiento del PROY -NOM en comento, ingresan 
el certificado de calidad en distintos idiomas y éstos, Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió aceptarlos parcialmente , para 
quedar como sigue:        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  0.686 MPa (7 kgf/cm2) en sus partes que 
están en contacto con el agua, sin presentar 
fugas; esto se comprueba de acuerdo con el 
método descrito en el numeral 7.3. Las 
partes que están en contacto con el gas (por 
ejemplo:  Válvula de Gas), deben soportar 
una presión mínima de 3.4 kPa (35 gf/cm2); 
esta condición se comprueba mediante la 
presentación del certificado de calidad, en 
términos de lo dispuesto en el PEC a que se 
refiere el numeral 10.  0.686 MPa (7 kgf/cm2) en sus partes que 
están en contacto con el agua, sin 
presentar fugas; esto se comprueba de 
acuerdo c on el método descrito en el 
numeral 7.3. Las partes que están en 
contacto con el gas (por ejemplo: Válvula 
de Gas), deben soportar una presión 
mínima de 3.4 kPa (35 gf/cm2); esta 
condición se comprueba mediante la 
presentación del certificado de calidad de  
fabricante, cuyo contenido sea en idioma 
español o en su defecto en idioma inglés,  
en términos de lo dispuesto en el PEC a 
que se refiere el numeral 10.  complica la verificación con el cumplimiento de 
dichos requisitos, se sugiere que el contenido del 
certificado sea como mínimo en idioma español o en 
su defe cto en idioma inglés.  
 “5.20.2 Control par a el suministro de gas  
El calentador instantáneo debe estar provisto de un control para el 
suministro de gas que soporte una presión mínima de 0.686 MPa (7 
kgf/cm2) en sus partes que están en contacto con el agua, sin presentar 
fugas; esto se comprueba de acuerdo con el método descrito en el 
numeral 7.3. Las partes que están en contacto con el gas (por ejemplo: 
Válvula de Gas), deben soportar una presión mínima de 3.4 kPa (35 
gf/cm2); esta condición se comprueba mediante la ejecución de los 
diferentes ensay os realizados al calentador y que se incluyen en esta 
Norma Oficial Mexicana ”. 
91 IUSA  5.19.2. Control para el suministro de gas.  
El calentador instantáneo debe estar 
provisto de un control para el suministro de 
gas que soporte una presión mínima de 
0.686 MPa (7 kgf/cm2) en sus partes que 
están en contacto con el agua, sin 
presentar fugas; esto se comprueba de 
acuerdo con el método descrito en el 
numeral 7.3. Las partes que están en 
contacto con el gas (por ejemplo: Válvula 
de Gas), deben soportar una pre sión 
mínima de 3.4 kPa (35 gf/cm2); esta 
condición se comprueba mediante la 
ejecución de los diferentes ensayos 
realizados al calentador y que se incluyen 
en este Proy de NOM.  No se establece cuáles son los requisitos que den 
cumplir las partes en contacto  con el gas, ni se hace 
referencia a ninguna normativa.  
Las partes en contacto con el gas usan presión 
regulada y la única forma en que se evidencia el 
cumplimiento es el comportamiento a través de las 
pruebas incluidas en este Proy. de NOM  
 
92 ANCE  5.21. Los Calentadores de tipo instantáneo 
deben contar con un dispositivo redundante 
de seguridad para el corte de gas hacia el 
quemador, que se conformará por una 
cámara con dos válvulas o dos válvulas por 
separado, debiendo asegurar que, en caso 
de que cual quiera de ellas llegase a no 
funcionar, la otra actúe suspendiendo el flujo 
de gas y, por tanto, apagando el equipo. Los 
sensores que aseguran el funcionamiento 
del dispositivo, son:  
a) Sensor de ausencia de flama en el 
quemador.  
b) Sensor de sobre tempera tura de agua 
caliente.  
c) Sensor interruptor de flujo de entrada de 
agua.  
El cumplimiento se hará por medio de 5.21. Los Calent adores de tipo instantáneo 
deben contar con un dispositivo 
redundante de seguridad para el corte de 
gas hacia el quemador, que se conformará 
por una cámara con dos válvulas o dos 
válvulas por separado, debiendo asegurar 
que, en caso de que cualquiera de el las 
llegase a no funcionar, la otra actúe 
suspendiendo el flujo de gas y, por tanto, 
apagando el equipo. Los sensores que 
aseguran el funcionamiento del dispositivo, 
son: 
a) Sensor de ausencia de flama en el 
quemador.  
b) Sensor de sobre temperatura de agua  
caliente.  
c) Sensor interruptor de flujo de entrada de 
agua.  Incluir en la especificación, el valor límite requerido 
de la característica cuantificable, en cumplimiento 
con 6.3.3, inciso b) de la NMX -Z-013-SCFI -2015.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios y decidió aceptarlos parcialmente , 
quedando como sigue:  
“5.22 Sistema de corte de gas  
Los Calentadores de tipo instantáneo deben contar con al menos dos 
válvulas integradas o por separado para el corte de gas hacia el 
quemador, debiendo asegurar que, en caso de que cualquiera de ellas 
llegase a no funcionar, la otra actúe suspendiendo el fl ujo de gas y, por 
tanto, apagando el equipo.  
El circuito de gas debe ser hermético, y la fuga de aire no debe ser 
mayor que:  
a) Para las válvulas 1 y 2: 0,06 dm3/h. 
b) Para cada una de las válvulas adicionales (cuando aplique): 0,06 
dm3/h. 
c) Para el total  de las válvulas del subensamble para el corte de gas: 
0,14 dm3/h.  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       prueba en sistema de seguridad en 
obturadores de la válvula de gas, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 7.11 de este 
PROY -NOM.  El circuito de gas debe ser hermético, y la 
fuga de aire no debe ser mayor que:  
• Prueba 1: 0,06 dm3/h (Obturador 1).  
• Prueba 2: 0,06 dm3/h para cada uno de 
los obturadores considerados (Obtura dor 
2). 
• Prueba 3: 0,14 dm3/h (Obturador 1 y 2).  
Esto se comprueba conforme a lo señalado 
en el numeral 7.11.  Esto se comprueba conforme a lo señalado en el numeral 7.9, aplicado 
a un subensamble (dos válvulas integradas o por separado) para el 
corte de gas, que debe proporcionar el solicitante.  
Los calentadores del tipo instantáneo deben contar con sensores que 
aseguren que el equipo deje de funcionar cuando exista:  
a) Ausencia de flama en el quemador.  
b) Sobretemperatura de agua caliente.  
c) Interrupción de flujo de agua”.  
 
93 CALOREX  5.21. Los Calentadores de tipo instantáneo 
deben contar con un dispositivo 
redundante de seguridad para el corte de 
gas hacia el quemador, que se conformará 
por una cámara con dos válvulas o dos 
válvulas por separado, debiendo asegurar 
que, en caso de que cualquiera  de ellas 
llegase a no funcionar, la otra actúe 
suspendiendo el flujo de gas y, por tanto, 
apagando el equipo. Los sensores que 
aseguran el funcionamiento del dispositivo, 
son: 
a) Sensor de ausencia de flama en el 
quemador.  
b) Sensor de sobre temperatura d e agua 
caliente.  
c) Sensor interruptor de flujo de entrada de 
agua.  
Resultados:  
El cumplimiento de los sensores será 
mediante el corte de suministro de gas 
hacia el quemador de manera visual 
activando los 3 tipos para verificar que no 
exista flama  
Para el caso de las válvulas, estas se 
comprobarán de acuerdo al método de 
prueba del numeral 7.11  El cumplimiento al que hace referencia el inciso crea 
confusión, ya que sólo hace referencia a la 
evaluación del sistema valvular y no a la efectividad 
de los sensor es de corte de suministro de gas.  
 
94 Calorex Saltillo   5.21. Los Calentadores de tipo instantáneo 
deben contar con un dispositivo 
redundante de seguridad para el corte de 
gas hacia el quemador, que se conformará 
por una cámara con dos válvulas o dos 
válvulas por separado, debiendo asegurar 
que, en caso de que cualquiera de ellas 
llegase a no funcionar, la otra actúe 
suspendiendo el flujo de gas y, por tanto, 
apagando el equipo. Los sensores que 
aseguran el funcionamiento del dispositivo, 
son: 
a) Sensor d e ausencia de flama en el 
quemador.  
b) Sensor de sobre temperatura de agua 
caliente.  
c) Sensor interruptor de flujo de entrada de 
agua.  El cumplimiento al que hace referencia el inciso crea 
confusión, ya que sólo hace referencia a la  
evaluación del sistema valvular y no a la efectividad 
de los sensores de corte de suministro de gas.         (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  Resultados:  
El cumplimiento de los sensores será 
mediante el corte de suministro de gas 
hacia el quemador de manera visu al 
activando los 3 tipos para verificar que no 
exista flama Para el caso de las válvulas, 
estas se comprobarán de acuerdo al 
método de prueba del numeral 7.11  
95 IUSA  5.21. El calentador de agua tipo 
instantáneo debe contar como mínimo con 
dos sistemas de seguridad que permitan; 
en caso de que cualquiera de e llas llegase 
a no funcionar, la otra actúe suspendiendo 
el flujo de gas y, por tanto, apagando el 
equipo, pudiendo ser por ejemplo;  
a) Sensor de ausencia de flama en el 
quemador.  
b) Sensor de sobre temperatura de agua 
caliente.  
c) Sensor interruptor de flu jo de entrada de 
agua.  
El cumplimiento se hará por medio de 
pruebas a los sistemas de seguridad.  No es entendible el objetivo de la especificación, 
además es limitativa ya que encasilla a un solo tipo 
de diseño.  
El objetivo debe enfocarse a dispositivos de  
seguridad que impidan el paso de gas en caso de 
fallas.  
Se deben establecer métodos para corroborar que 
los sensores que aseguran  el funcionamiento del 
dispositivo cumplan con su objetivo.  
96 SIGMA  5.21. - Sistemas de Seguridad, para 
calentadores de agu a de tipo instantáneo.  
El calentador de agua de tipo instantáneo 
debe contar como mínimo con dos 
sistemas de seguridad que permitan; En 
caso de que cualquiera de ellas llegase a 
no funcionar, la otra actúe suspendiendo el 
flujo de gas y, por tanto, apagand o el 
equipo, pudiendo ser por ejemplo;  
a) Sonda de Ionización (Sensor de flama).  
b) Limitador de temperatura (Sensor de 
temperatura).  
c) Obturador (válvula solenoide)  
El cumplimiento se hará de acuerdo a lo 
indicado en el numeral 7.11 de este PROY -
NOM  La redacción no es clara  
La propuesta original del proyecto de norma limita el 
desarrollo de tecnologías  
 
 
97 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX   5.21. - Sistemas de Seguridad, para 
calentadores de agua de tipo instantáneo.  
El calentador de agua de tipo instantáneo 
debe contar como mínimo con dos 
sistemas de seguridad que permitan; En 
caso de que cualquiera de ellas llegase a 
no funcionar, la otra actúe suspendiendo el 
flujo de gas y, por tanto, apag ando el 
equipo, pudiendo ser por ejemplo;  
a) Sonda de Ionización (Sensor de flama).  
b) Limitador de temperatura (Sensor de 
temperatura).  
c) Obturador (válvula solenoide)  
El cumplimiento se hará de acuerdo a lo La redacción no es clara y se limitan las tecnologías 
para el funcionamiento del calentador, adicional se 
enriquece a la especificación de este proyecto de 
NOM.    Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       indicado en el numeral 7.11 de este PROY -
NOM.  
 
98 LENOMEX   5.22 TODOS LOS Calentadores DEBEN 
INCORPORAR DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD seguridad  para el corte de 
gas hacia el quemador EN CASO DE 
FALLA DE FLAMA. ADICIONALMENTE 
PARA LOS CALENTADORES DE TIPO 
INSTANTANEOS SE DEBERAN 
CONSIDERAR LOS SIGUIENTES:  
Sensor de ausencia de flama en el 
quemador.  
Sensor de sobre temperatura de agua 
caliente.  
Sensor interruptor de flujo de agua.  
El cumplimiento deberá constar en los 
documentos aplicables esto se comprueba 
mediante la presentación del certificado de 
la conformidad, en términos de lo dispuesto 
en el PEC a que se refiere el numeral 10.  No existe en l a MIR del Proyecto una justificación 
para la exigencia en la necesidad del NUMERO DE 
OBTURADORES. Sino en la necesidad de la 
verificación de la HERMETICIDAD del sistema de 
distribución del gas.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Met rología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó los comentarios relativos a la hermeticidad, y decidió 
aceptarlos parcialmente , en consecuencia, el numeral 5.22 queda 
redactado como se muestra enseguida:  
“5.22 Sistema de corte de  gas 
Los Calentadores de tipo instantáneo deben contar con al menos dos 
válvulas integradas o por separado para el corte de gas hacia el 
quemador, debiendo asegurar que, en caso de que cualquiera de ellas 
llegase a no funcionar, la otra actúe suspendiendo el flujo de gas y, por 
tanto, apagando el equipo.  
El circuito de gas debe ser hermético, y la fuga de aire no debe ser 
mayor que:  
a) Para las válvulas 1 y 2: 0,06 dm3/h. 
b) Para cada una de las válvulas adicionales (cuando aplique): 0,06 
dm3/h. 
c) Para el total de las válvulas del subensamble para el corte de gas: 
0,14 dm3/h. 
Esto se comprueba conforme a lo señalado en el numeral 7.9, aplicado 
a un subensamble (dos válvulas integradas o por separado) para el 
corte de gas, que debe proporcionar el solicitant e. 
Los calentadores del tipo instantáneo deben contar con sensores que 
aseguren que el equipo deje de funcionar cuando exista:  
a) Ausencia de flama en el quemador.  
b) Sobre temperatura de agua caliente.  
c) Interrupción de flujo de agua”.  99 LENOMEX  5.4 H ermeticidad.  
5.4.1 Del circuito de gas para todo tipo de 
calentador. Todas las conexiones del 
circuito de gas deben ser herméticas.  
El circuito de gas y sus conexiones no 
deben presentar fugas mayores a 0.07 
dm3/h (aire seco) cuando se le aplique una 
presi ón de pru eba de 15 kPa - 0.2 kPa + 0 
kPa. Esta condición se comprueba con el 
método de prueba indicado en el numeral 
7.11 YA EXISTE EN LA NOM -011-SESH -2012 UNA 
ESPECIFICACIÓN RELATIVA A LA  VERIFICACIÓN 
DE FUGAS EN TODOS LOS CALENTADORES  
5.14 Materiales.  
Todos los materiales que se utilizan en l a fabricación 
de los calentadores, incluyendo componentes y 
accesorios, no  deben deformarse, fundirse ni 
mostrar fugas de gas o agua durante su 
funcionamiento normal. Estas condiciones deben  
comprobarse visualmente du rante las pruebas.  
SE PROPONE METODO REFERENTE A LA 
VERIFICACION DE LA HERMETICIDAD  DEL 
CIRCUITO DE GAS SEGÚN nom -012-sesh -2010   
100 BOSCH  5.23 
El proyecto de NOM -200-SCFI no tiene  inciso 5.11.1  
Durabilidad o resistencia al uso 
garantizando que las válvu las automáticas 
de corte normalmente abierto y que solo 
cierran por acción del dispositivo de 
protección al sobrecalentamiento o por 
acción del dispositivo de control de la 
contaminación a la atmosfera, deben 
resistir un ensayo de durabilidad de 5000 
ciclos. 
Las válvulas automáticas de corte 
accionadas por agua y las válvulas 
automáticas de corte que accionan con 
cada paso de agua deben resistir un Referencia internacional de países  
con tratados comerciales Norma  
Chilena NCh1938.Of2005  
(7.8.3.4).  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que la propuesta 
incorpora requisitos adicionales a los previstos en el proye cto de norma  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  ensayo de durabilidad de 50000 ciclos.  
Procedimiento: En esta prueba de ciclado 
el funcionamiento de ambos tip os de 
válvulas debe permanecer satisfactorio y 
luego de terminar debe cumplir con los 
requisitos de cantidad de ciclos sin que el 
equipo deje de operar.  
101 ANCE  6. Instalación y equipo para las pruebas  
Las pruebas establecidas en el presente 
PROY -NOM deben realizarse utilizando los 
gases de prueba que se especifican a 
continuación:  
a) Tratándose de calentadores que utilizan 
Gas L.P. como co mbustible, debe utilizarse 
Gas L.P. con un poder calorífico de 93 
MJ/m3 ± 2 MJ/m3. 
b) Tratándose de calentadores que utilizan 
Gas Natural como combustible, debe 
utilizarse Gas Natural con un poder 
calorífico de 34 MJ/m3 ± 2 MJ/m3. 
Antes de iniciar las prue bas con Gas L.P. o 
Gas Natural, debe determinarse el poder 
calorífico del gas que se utilizará. Este dato 
debe registrarse en el informe de pruebas.  
Para determinar el poder calorífico del gas 
puede utilizarse cromatógrafo, calorímetro u 
otro analizador, t ambién puede presentarse 
un certificado de análisis del gas.  
Los calentadores de agua objeto de 
cumplimiento con este PROY -NOM, deben 
entregarse junto con los accesorios 
requeridos para su funcionamiento u 
operación durante las pruebas.  6. Instalación y eq uipo para las pruebas  
Las pruebas establecidas en el presente 
PROY -NOM deben realizarse utilizando los 
gases de prueba que se especifican a 
continuación:  
a) Tratándose de calentadores que utilizan 
Gas L.P. como combustible, debe utilizarse 
propano con una porción molar mínima de 
95 % (certificada).  
b) Tratándose de calentadores que utilizan 
Gas Natural como combustible, debe 
utilizarse metano con una porción molar 
mínima de 95 % (certificada).  
Antes de iniciar las pruebas con propano o 
metano , debe determin arse el poder 
calorífico del gas que se utilizará. Este dato 
debe registrarse en el informe de pruebas.  
Para determinar el poder calorífico del gas 
puede utilizarse cromatógrafo, calorímetro 
u otro analizador, también puede 
presentarse un certificado de an álisis del 
gas. 
Los calentadores de agua objeto de 
cumplimiento con este PROY -NOM, deben 
entregarse junto con los accesorios 
requeridos para su funcionamiento u 
operación durante las pruebas.  Con el fin de realizar pruebas repetibles y 
reproducibles, indep endientemente de la zona 
geográfica donde se evaluará el producto objeto de 
este PROY -NOM, se sugiere hacer el cambio en el 
gas de trabajo, y así, homologar dicho gas con la 
NOM -003-ENER -2011, Eficiencia térmica de 
calentadores de agua para uso doméstico y  
comercial. Límites, método de prueba y etiquetado . Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios vertidos al presente numeral y decidió 
acepta rlos parcialmente , para quedar como sigue:  
“6. Instalación y equipo para las pruebas  
Las pruebas establecidas en la presente Norma Oficial Mexicana deben 
realizarse utilizando los gases de prueba que se especifican a 
continuación:  
a)  Tratándose de calenta dores que utilizan Gas L.P. como 
combustible, debe utilizarse propano con una porción molar mínima 
de 95 % (certificada).  
b)  Tratándose de calentadores que utilizan Gas Natural como 
combustible, debe utilizarse metano con una porción molar mínima 
de 95 % (certificada).  
c)  Si se utiliza Gas L.P. debe tener un poder calorífico inferior de 93 
MJ/m3 ± 2 MJ/m3. 
d) Si se utiliza Gas Natural debe tener un poder calorífico inferior de 34 
MJ/ m3 ± 2 MJ/ m3. 
Para los incisos a) y b) debe presentarse un certificado de análisis del 
gas, para comprobar la porción molar mínima.  
Para determinar el poder calorífico previsto en los incisos c) y d) debe 
utilizarse cromatógrafo, calorímetro u otro analizador.  
 
102 ANFAD   6. Instalación y equipo para las pruebas  
Los calentad ores de agua objeto de 
cumplimiento con este PROY -NOM, deben 
entregarse junto con los accesorios 
requeridos para su funcionamiento u 
operación durante las pruebas.  
Las pruebas establecidas en el presente 
PROY -NOM deben realizarse conforme a 
lo dispuesto a continuación:  
Para los numerales 7.1, 7.3 y 7.8 no es 
indispensable el uso de los gases de 
prueba.  
La prueba del numeral 7.11 debe realizarse 
con aire o gas inerte.  
En los numerales 7.5 y 7.10 las pruebas Se sugiere incorporar la descripción del uso de los 
gases de prueba para el correcto desarrollo de l os 
métodos de pruebas previstos en el proyecto de 
NOM  Cuando se utilice cromatógrafo o calorímetro debe determinarse el 
poder calorífico del gas durante las pruebas. Este dato debe registrarse 
en el informe de pruebas.  
La porción molar o el poder calorífic o del gas que se utiliza para el 
desarrollo de las pruebas, debe registrarse en el informe de pruebas.  
Los calentadores de agua objeto de cumplimiento con esta Norma 
Oficial Mexicana, deben entregarse junto con los accesorios requeridos 
para su funcionamie nto u operación durante las pruebas.  
Las pruebas establecidas en la presente Norma Oficial Mexicana deben 
realizarse conforme a lo dispuesto a continuación:  
a) Para los numerales 7.1, 7.3 y 7.6 no es indispensable el uso de 
los gases de prueba.  
b) La prueb a del numeral 7.9 debe realizarse con aire o gas inerte.  
c) En los numerales 7.5 y 7.8 las pruebas deben realizarse con  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       deben realizarse con gases de prueba o 
gas comercia l (L.P. o Natural).  
Para el desarrollo de los métodos de 
prueba descritos en los numerales 7.2, 7.4, 
7.6, 7.7 y 7.9 se debe usar los gases de 
prueba.  
Los gases de prueba a los que refieren los 
incisos c y d del presente numeral se 
especifican a continuació n: 
Tratándose de calentadores que utilizan 
Gas L.P. como combustible, debe utilizarse 
Gas L.P. con un poder calorífico inferior  de 
93 MJ/m3 ± 2 MJ/ m3. 
Tratándose de calentadores que utilizan 
Gas Natural como combustible, debe 
utilizarse Gas Natural con un  poder 
calorífico inferior de 34 MJ/ m3 ± 2 MJ/ m3. 
Antes de iniciar las pruebas con Gas L.P. o 
Gas Natural, debe determinarse el poder 
calorífico inferior del gas que se utilizará. 
Este dato debe registrarse en el informe de 
pruebas.  
Para determinar el po der calorífico inferior 
del gas puede utilizarse cromatógrafo, 
calorímetro u otro analizador, también 
puede presentarse un certificado de 
análisis del gas.  gases de prueba o gas comercial (L.P. o Natural).  
d) Para el desarrollo de los métodos de prueba descritos en los 
numerales 7.2, 7.4 y 7 .7 se debe usar los gases de prueba ”. 
103 BOSCH  Las pruebas establecidas en el presente 
PROY -NOM deben realizarse utilizando los 
gases de prueba que se especifican a 
continuación; Un gas combustible de 
composición conocida cuyo componente 
principal sea:  
PROPANO, para los calentadores que 
usan como gas combustible, y así lo 
marcan en su placa de datos, "Gas LP".  
Y, METANO, para los calentadores que 
usan como gas combustible, y así lo 
marcan en su placa de datos, "Gas 
natural".  
Ambos con una proporción mola r mínima 
del 95%.  Obtener resultados reproducibles entre pruebas y 
entre laboratorios acreditados.  
Se anexa estudio de resultados de los laboratorios 
acreditados actualmente.  
Con esto se tendrá homologado el uso de los gases 
de prueba tanto en la norma NOM -003-ENER -2011 y 
el PROY -NOM -200-SCFI -2015.  
 
104 Calorex   6. Instalación y equipo para las pruebas  
Las pruebas establecidas en el presente 
PROY -NOM deben realizarse utilizando los 
gases de prueba que se especifican a 
continuación  
a) Tratándose de calenta dores que utilizan 
Gas L.P. como combustible, debe utilizarse 
Gas L.P. con un poder calorífico de 90 
MJ/m3 ± 5 MJ/m3.  
 PROYECTO de Norma OficialMexicana PROY -
NOM -200-SCFI -2015, Calentadores de agua deuso 
doméstico y comercial que  
utilizan como combustible Gas 
L.P. o Gas Natural.  
Las evaluaciones deben de  
realizarse con el gas comercial  
que surten las diferentes gaseras,  
un usuario no utiliza gas  
certificado, se propone ajustar los  
valores de los poderes caloríficos  
debido a que estos rangos son los         (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  que pres enta un cilindro durante  
los períodos de prueba al irse  
consumiendo, el marcado e  
información comercial es gas LP  
105 Calorex saltillo  6. Instalación y equipo para las pruebas  
Las pruebas establecidas en el presente 
PROY -NOM deben realizarse utilizando los 
gases de prueba que se especifican a 
continuación  
a) Tratándose de calentadores que utilizan 
Gas L.P. como combustible, debe utilizarse 
Gas L.P. con un poder calorífico de 90 
MJ/m3 ± 5 MJ/m3.  Las evaluaciones deben de realizarse  
con el gas comercial qu e surten las  
diferentes gaseras, un usuario no  
utiliza gas certificado, se propone  
ajustar los valores de los poderes  
caloríficos debido a que estos rangos  
son los que presenta un cilindro  
durante los períodos de prueba al irse  
consumiendo, desde un 80 has ta un 25  
% de capacidad del tanque  
106 Iusa 6. Instalación y equipo para las pruebas  
Las pruebas establecidas en el presente 
PROY -NOM deben realizarse utilizando los 
gases de prueba que se especifican a 
continuación:  
a) Tratándose de calentadores que ut ilizan 
Gas L.P. como combustible, debe utilizarse 
Propano con una proporción molar mínima 
del 95%.  
b) Tratándose de calentadores que utilizan 
Gas Natural como combustible, debe 
Metano con una proporción molar mínima 
del 95%.  
Antes de iniciar las pruebas de be 
determinarse el poder calorífico del gas 
que se utilizará. Este dato debe registrarse 
en el informe de pruebas.  
Para determinar el poder calorífico del gas 
puede utilizarse cromatógrafo, calorímetro 
u otro analizador, también puede 
presentarse un certif icado de análisis  del 
gas. 
Los calentadores de agua objeto de 
cumplimiento con este PROY -NOM, 
debe<n entregarse junto con los accesorios 
requeridos para su funcionamiento u 
operación durante las pruebas.  Obtener resultados reproducibles entre pruebas y 
entre laboratorios, actualmente la obtención del gas 
es costoso y varia de lote a lote.  
Unificando el tipo de gas a usar se pueden obtener 
mejores resultados entre pruebas y entre 
laboratorios, ya que no se usa una mezcla, sino un 
gas prácticamente puro.  
 
107 Rheem   6. Instalación y equipo para las pruebas  
Las pruebas establecidas en el presente 
PROY -NOM deben realizarse utilizando los 
gases de prueba que se especifican a 
continuación:  
a) Tratándose de calentadores que utilizan 
Gas L.P. como combustible, de be utilizarse 
gas PROPANO con una proporción molar 
mínima del 95%.  
b) Tratándose de calentadores que utilizan Hacer los métodos de prueba técnicamente 
repetib les y acordes a la normatividad internacional 
(chilena NCh1938 y europea EN 26) que emplean 
gases de referencia certificados para pruebas de 
laboratorio    Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Gas Natural como combustible, debe 
utilizarse gas METANO con una proporción 
molar mínima del 95%.  
108 Sigma  Las pruebas establecidas en el presente 
PROY -NOM deben realizarse utilizando los 
gases de prueba que se especifican a 
continuación;  
Un gas combustible de composición 
conocida cuyo componente principal sea: 
PROPANO, para los calentadores que 
usan como gas combustible, y así lo 
marcan en su placa de datos, "Gas LP".Y, 
METANO, para los calentadore s que usan 
como gas combustible, y así lo marcan en 
su placa de datos, "Gas natural".  
Ambos con una proporción molar mínima 
del 95%.  Con esto se tendrá homologado los gases de trabajo 
tanto en la norma de seguridad de calentadores 
como en la de eficiencia de calentadores  
109 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  Las pruebas establecidas en el presente 
PROY -NOM deben realizarse utilizando los 
gases de prueba que se especifican a 
continuación;  
Un ga s combustible de composición 
conocida cuyo componente principal sea:  
PROPANO, para los calentadores que 
usan como gas combustible, y así lo 
marcan en su placa de datos, "Gas LP".  
Y, METANO, para los calentadores que 
usan como gas combustible, y así lo 
marc an en su placa de datos, "Gas 
natural". Ambos con una proporción molar 
mínima del 95%.  Obtener resultados reproducibles entre pruebas y 
entre laboratorios acreditados.  
Se anexa estudio de resultados de los laboratorios 
acreditados actualmente.  
110 CALORE X Durante las pruebas con Gas L.P. o Gas 
Natural, debe determinarse el poder 
calorífico del gas que se utilizará. Este dato 
debe registrarse en el informe de pruebas.  Los resultados de los poderes caloríficos obtenidos 
durante la evaluación de calentadore s con 
capacidades altas( Comerciales) varían durante el 
desarrollo de la prueba, por lo que se debe de 
determinar durante este ejercicio   
111 ANCE  6.1. Instalación de los calentadores.  
El manómetro de línea de gas debe 
colocarse a una distancia no mayor que 152 
mm de la entrada de gas.  6.1. Instalación de los calentadores.  
El manómetro de línea de gas debe 
colocarse a una distancia no mayor que 
152 mm, medidos de manera lineal, de la 
entrada de gas.  Para realizar la correcta medición requerida (no 
mayor q ue 152 mm), se sugiere adherir la redacción 
que describa que la medición debe realizarse de 
manera linear.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentari o y decidió aceptarlo , para quedar como sigue:  
“6.1 Instalación de los calentadores  
El manómetro de línea de gas debe colocarse a una distancia no mayor 
que 152 mm, medidos de manera lineal, de la entrada de gas” . 
112 CALOREX  6.2 Equipos para realizar pru ebas  
Tabla 3 Equipos e instrumentos Resolución 
máxima  6.2 Equipos para realizar pruebas  
Tabla 3 Equipos e instrumentos  
Resolución mínima y establecer redondeo El contar con mayor resolución no hay afectación en 
los resultados siempre y cuando se establezca 
redondear cuando aplique a 2 cifras significativas en 
caso de que el equipo de medición nos de 3 o más Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobr e Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que la propuesta 
es un requerimiento que deberán cumplir los laboratorios de prueba con       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18   a 2 cifras en los informes y / hojas de 
prueba cuando el equipo utilizado sea 
digital  dígitos  base a lo previsto en la NMX -EC-17025 -IMNC -2006.  
113 IUSA   Eliminar la columna que se indica  como 
intervalo de medida  Existe equipo que proporciona un mejor resultado, 
pero que desafortunadamente no cumple con el 
intervalo indicado, la intención de la norma debe ser 
el obtener resultados confiable s. Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió aceptarlos , por lo que, en el 
numeral 6.2, se elimina la columna de intervalo de medida  de la  Tabla 
3. 114 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  Eliminar de la tabla 3 la columna de 
“Intervalo de medida”  Actualmente existen equipos que cuentan con mejor 
resolución y no necesariamente  cumplen con el 
intervalo de medida requerido en la tabla del 
Proyecto de NOM  
115 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  Termómetro línea de gas T3 Acorde a la 
temperatura de las pruebas  0.1 K 
(0.1 ° C) Eliminar  No se utiliza en ningún momento durante la 
realización de los ensayos descritos en este 
proyecto de NOM  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo , por lo que se elimina el texto 
señalado de la Norma definitiva.  
 
116 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX   Agregar el equipo;  
Medidor de Flujo de gas, Clave FQI1 , 
Intervalo de Medida como mínimo de 0 a 
2,7 dm3/s y Resolución máxima de 0,05 a 
0,25 dm3/s ; 0,05 a 0,35 dm3/s  
Bureta, Clave B1, Intervalo de Medida 
como mínimo de 0 a 500 mL y Resolución 
máxima de 0,1 a 1,0 mL  Este equipo se requiere para la determinació n del 
consumo calorífico  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que no se 
incorpora la propuesta para determinar el consumo calorífico.  
  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       
 
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  119 ANFAD  7. Métodos de prueba  
Los instrumentos de medición, equipos y 
dispositivos que se indican en el presente 
PROY -NOM, representan los requisitos 
mínimos para la aplicación de las pruebas y 
pueden sustituirse por otros equ ivalentes 
que permitan obtener el resultado de la 
prueba en las unidades o valores que se 
especifican.  7. Métodos de prueba  
Los instrumentos de medición, equipos y 
dispositivos que se indican en el presente 
PROY -NOM, representan los requisitos 
mínimos para  la aplicación de las pruebas 
y pueden sustituirse por otros equivalentes 
o de propiedades metrológicas superiores  
que permitan obtener el resultado de la 
prueba en las unidades o valores que se 
especifican.  
Para el correcto desarrollo de las pruebas 
previ stas en el presente proyecto de 
norma, la temperatura del agua a la 
entrada del calentador debe ser a 20 ° C 
+/- 2°C. 
Las pruebas deben llevarse a cabo a una 
temperatura ambiente de 17 °C a 27 °C, a 
menos que se especifique otra temperatura 
en el numeral c orrespondiente.  Se sugiere incorporar el parámetro de temperatura 
del agua a la entrada del calentador y temperatura 
ambiente a fin de que las pruebas sean repetibles.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió aceptarlos , quedando el texto 
como sigue:  
“7. Métodos de prueba  
Los instrumentos de medición, equipos y dispositivos que se indican en 
la presente Norma Oficial Mexicana, represen tan los requisitos mínimos 
para la aplicación de las pruebas y pueden sustituirse por otros 
equivalentes o de propiedades metrológicas superiores que permitan 
obtener el resultado de la prueba en las unidades o valores que se 
especifican.  
Para el correcto desarrollo de las pruebas previstas en la presente 
Norma Oficial Mexicana, la temperatura del agua a la entrada del 
calentador debe ser a 20 ° C +/ - 2°C. 
Las pruebas deben llevarse a cabo a una temperatura ambiente de 17 
°C a 27 °C, a menos que se especifi que otra temperatura en el numeral 
correspondiente”  
 
120 CALOREX  La norma no establece condiciones 
ambientales ni de temperatura de entrada 
de agua  Temperatura de entrada de agua 20 ° C +/ - 
2°C 
Temperatura ambiente del área de pruebas 
17 ° C a 27 ° C  Al establecer estas condiciones las evaluaciones son 
más uniformes y se obtendrán menos variaciones en 
los resultados.  
121 IUSA  7.1.3. Resultados.  
El producto cumple cuando el valor que se 
obtiene se encuentra dentro del intervalo de 
± 5% de la capacidad vol umétrica que 
establece el fabricante.  7.1.3. Resultados.  
El producto cumple cuando el valor que se 
obtiene es: un litro menos, la capacidad 
establecida o más de la capacidad que 
establece el fabricante.  El 5% es un volumen considerable, por lo que se 
gener an engaños al comprador, ya que si nos vamos 
al límite inferior al obtener un calentador de 40L, 
realmente estaríamos comprando un calentador  de 
38L. 
El fabricante debe controlar su proceso.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metro logía 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió rechazarlos , toda vez que se 
considera que la expresión de resultados es la adecuada para el 
método.  
122 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexi canos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  7.1.3. Resultados.  
El producto cumple cuando el valor que se 
obtiene se encuentra dentro del intervalo de 
± 5% de la capacidad volumétrica que 
establece el fabricante.  
7.2. Prueba de tiempo de recuperación y 
carga térmica.  
Esta prueba sólo se aplica a los 
calentadores de almacenamiento.  
7.2.1. Procedimiento  
a) Instalar el calentador como se muestra en 
la Figura 1.  
b) Comprobar que la punta del sensor de 
temperatura (T2) se encuentra a una 
profundidad de 25 mm ±  5 mm a partir de la 
parte superior interna del depósito del 
calentador.  
c) Poner en funcionamiento el calentador 
con su control de temperatura al máximo.  
d) Medir y registrar el tiempo que tarda en 
incrementarse la temperatura del agua de 
298.15 K a 323.1 5 K (25 ° C a 50 ° C).  1.-El producto cumple cuando mínimo, se 
obtiene lo declarado por el fabric ante.  
2.-Mantener como se tiene a la fecha.  
3.-Para calentadores de agua menores e 
igual a 25 L, se acepta una tolerancia de  -
0,5 L.  
Para calentadores de agua mayores a  25 
L, se acepta una tolerancia de -1,0 L    Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Para obtener la carga térmica se aplica la 
siguiente ecuación.  
En donde:  
Qa es el calor que se absorbe durante el 
periodo de prueba (carga térmica) en kW.  
ma es la masa de agua calentada durante la 
prueba, en kg.  
cpa es la carga térm ica específica del agua, 
igual a 4.186 kJ/(kg·K), para el intervalo de 
temperatura de 270.15 K a 360.15 K ( -3 °C 
a 87 °C).  
ΔT es el incremento de la temperatura de la 
masa de agua (Tf - Ti), en K.  
T es el tiempo de duración de la prueba,  en 
s. 
Tf es la temperatura final, en K.  
Ti es la temperatura inicial, en K.  
7.2.2. Resultados.  
El producto cumple cuando:  
a) El tiempo que s e registra no excede lo 
que marca el fabricante y cumple con lo que 
se indica en la Tabla 1.  
b) La carga térmica de los calentadores no 
es menor a lo especificado por el fabricante.  
 
123 IUSA  7.2. Prueba de tiempo de recupe ración y 
carga térmica.  
Esta prueba sólo se aplica a los 
calentadores de almacenamiento.  
7.2.1. Procedimiento  
a) Instalar el calentador como se muestra en 
la Figura 1.  
b) Comprobar que la punta del sensor de 
temperatura (T2) se encuentra a una 
profundidad de 25 mm ± 5 mm a partir de la 
parte superior interna del depósito del 
calentador.  
c) Poner en funcionamiento el calentador 
con su control de temperatura al máximo.  
d) Medir y registrar el tiempo que tarda en 
incrementarse la temperatura del agua de 
298.15  K a 323.15 K (25 ° C a 50 ° C).  
Para obtener la carga térmica se aplica la 
siguiente ecuación.  
 7.2. Prueba de tiempo de recuperación y 
capacidad térmica.  
Esta prueba sólo se aplica a los 
calentadores de almacenamiento.  
7.2.1. Procedimiento  
a) Instalar e l calentador como se muestra 
en la Figura 1.  
b) Comprobar que la punta del sensor de 
temperatura (T2) se encuentra a una 
profundidad de 25 mm ±5 mm a partir de la 
parte superior interna del depósito del 
calentador.  
c) Poner en funcionamiento el calentador 
con su control de temperatura al máximo y 
con la presión normal de alimentación de 
gas. 
d) Medir y registrar el tiempo que tarda en 
incrementarse la temperatura del agua de 
298.15 K a 323.15 K (25 ° C a 50 ° C).  
Capacidad térmica  
7.2.2. Procedimiento  
7.2.2 .1 Esta prueba aplica a los 
calentadores de almacenamiento, de  La capacidad térmica es un elemento que permite 
reconocer cuando un calentador gasta más o menos 
gas, ya que proporciona un consumo de gas.  
El método propuesto es tomado de la NOM -010-
SESH de Estufas, en la cual si se hace un análisis 
del gas consumido por el quemador.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que incorpora 
requisitos adicionales a los previstos en el proyecto de norma que se 
comenta.  
 
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18    En donde:  
Qa es el calor que se absorbe durante el 
periodo de prueba (carga térmica) en kW.  
ma es la masa de agua calentada durante la 
prueba, en kg.  
cpa es la carga térmica específica del agua, 
igual a 4.186 kJ/(kg·K), para el intervalo de 
temperatura de 270.15 K a 360.15 K ( -3 °C 
a 87 °C). 
ΔT es el incremento de la temperatura de la 
masa de agua (Tf - Ti), en K.  
T es el tiempo de duración de la prueba, en  
s. 
Tf es la temperatura final, en K.  
Ti es la temperatura inicial, en K.  
7.2.2. Resultados.  
El producto cumple cuando:  
a) El tiempo que se registra no excede lo 
que marca el fabricante y cumple con lo que 
se indica en la Tabla 1.  
b) La carga térmica de lo s calentadores no 
es menor a lo especificado por el fabricante.  rápida recuperación e instantáneos, los 
cuales deben instalarse de acuerdo a las 
Figuras 1, 2 ó 3, según corresponda.  
7.2.2.1.1 Para los calentadores de 
almacenamiento  
Al iniciar la prueba 7.2 .1 se registra la 
temperatura del gas y la lectura indicada 
en el medidor de gas y cuando se alcanza 
el incremento de 298.15K a 323.15K (25° C 
a 50°C), nuevamente se registra la lectura 
indicada en el medidor de gas.  
7.2.2.1.2 Para calentadores de rápida 
recuperación e instantáneos.  
a) Los sensores de temperatura se deben 
colocar a no más de 152 mm de la salida 
de agua caliente y de la entrada de agua 
fría, se registran las temperaturas tanto en 
la entrada como en la salida del calentador.  
b) En los calenta dores de rápida 
recuperación, se llena(n) el (los) 
depósito(s) con agua fría.  
En el caso de los calentadores 
instantáneos se llena el sistema valvular 
con agua fría.  
c) Se pone a funcionar el calentador con su 
control de temperatura a su máxima 
capacidad c on la presión normal de 
alimentación de gas. Se ajusta el flujo de 
agua de acuerdo a lo indicado por el 
fabricante hasta que se estabilice la 
temperatura del agua, la cual no debe 
variar más de 2 K (2°C) en la salida.  
Para calentadores equipados con contro l 
digital de temperatura, éste debe 
programarse de tal forma que se obtenga 
el incremento de temperatura mínimo de 
25 K (25°C).  
d) Una vez que se estabilizo la temperatura 
del agua se procede a tomar la 
temperatura del gas y la lectura indicada 
en el medid or de gas  y se deja que el 
calentador trabaje durante 5 minutos, al 
término, tomar la lectura indicada en el 
medidor de gas  
La capacidad térmica nominal que se 
indica por el fabricante, se comprueba con 
la expresión siguiente:  
CT= (Vo) (PC)  
En donde:  
CT es  la capacidad térmica en kJ/h.  
Vo es el flujo volumétrico de gas seco bajo 
las condiciones de referencia [101.3 kPa a 
288.15 K (15 °C)] en m3/h.     Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       PC es el poder calorífico nominal del gas  
Las entradas de volumen corresponden a 
una medición y flujo de gas de  referencia, 
bajo las condiciones de referencia [101.33 
kPa a 288.15 K (15 °C)].  
En la práctica, los valores que se obtienen 
durante las pruebas no corresponden a 
estas condiciones de referencia, por lo que 
deben corregirse para que alcancen los 
valores qu e se habrían obtenido:  
 
 
   El flujo volumétrico se obtiene mediante la 
fórmula siguiente:  
En donde:  
Vo es el flujo volumétrico de gas seco que 
se pudo haber obtenido bajo las 
condiciones de referencia, en m3/h, bajo 
las mismas condiciones.  
V es el flu jo volumétrico que se obtiene y 
se expresa, bajo condiciones de prueba, en 
m3/h.  
Pa es la presión atmosférica en kPa 
(101.33).  
P es la presión de suministro de gas en 
kPa. 
tg es la temperatura de gas en el punto de 
medición en °C.  
d es la densidad relativa  del gas utilizado, 
seco o húmedo, relativo al aire seco.  
dr es la densidad relativa del gas de 
referencia seco, relativo al aire seco .  
Densidad (dr)  
 Propano    1.55 
 Metano    0.612  
La fórmula anterior aplica cuando el gas 
que se utiliza es seco (metan o). Si se 
utiliza un medidor húmedo o si se utiliza 
gas saturado de humedad (propano), el 
valor “d” (densidad relativa del gas 
utilizado, relativoal aire seco) debe 
sustituirse por la densidad del gas húmedo 
“dh” que se calcula mediante la fórmula 
siguient e: 
         (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18   
En donde:  
PW es la presión de vapor de agua (que se 
expresa en kPa) a la temperatura del gas 
(tg). 
La presión de saturación de vapor (Pw), a 
la temperatura del gas (tg), puede 
determinarse con la siguiente expresión 
matemática:  
 
 
 
7.2.2. Resultados.  
El producto cumple cuando:  
a) El tiempo que se registra no excede lo 
indicado en la tabla 1.  
b) La capacidad térmica de los 
calentadores cumple con lo especificado 
por el fabricante con una tolerancia de  ± 
10%.  
 
124 ANFAD  7.2.1. Procedimiento  
a) Insta lar el calentador como se muestra en 
la Figura 1.  
b) Comprobar que la punta del sensor de 
temperatura (T2) se encuentra a una 
profundidad de 25 mm ± 5 mm a partir de la 
parte superior interna del depósito del 
calentador.  
c) Poner en funcionamiento el calen tador 
con su control de temperatura al máximo.  
d) Medir y registrar el tiempo que tarda en 
incrementarse la temperatura del agua de 
298.15 K a 323.15 K (25 ° C a 50 ° C).  
Para obtener la carga térmica se aplica la 
siguiente ecuación.  
 
En donde:  
Qa es el c alor que se absorbe durante el 
periodo de prueba (carga térmica) en kW.  
ma es la masa de agua calentada durante la 7.2.1. Procedimiento  
a) Instalar el calentador como se muestra 
en la Figura 1.  
b) Comprobar que la punta del sensor de 
temperatura (T2) se encuentra a una 
profundidad de 25 mm ± 5 mm a partir de 
la parte superior interna del depósito del 
calentador.  
c) Poner en funcionamiento el calentador 
con su control de temperatura al máximo  a 
presión normal de alimentación de gas 
conforme a lo dispuesto en la tabla 2.  
d) Medir y registrar el tiempo que tarda en 
incrementarse la temperatura del agua de 
298.15 K a 323.15 K (25 ° C a 50 ° C).  
Para obtener la carga térmica se aplica la 
siguiente ecuación.  
 
En donde:  Para el correcto desarrollo de la prueba se sugiere 
incorporar el  parámetro de presión normal conforme 
a lo dispuesto en la tabla 2.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , que dando este 
numeral como sigue:  
“7.2 Prueba de tiempo de recuperación y carga térmica  
a) Fundamento  
 Esta prueba sólo se aplica a los calentadores de almacenamiento.  
b) Procedimiento  
i. Instalar el calentador como se muestra en la Figura 1.  
ii. Comprobar qu e la punta del sensor de temperatura (T2) se 
encuentra a una profundidad de 25 mm ± 5 mm a partir de la 
parte superior interna del depósito del calentador.  
iii. Poner en funcionamiento el calentador con su control de 
temperatura al máximo  a presión normal de alimentación de 
gas conforme a lo dispuesto en la Tabla 2.  
iv Medir y registrar el tiempo que tarda en incrementarse  a 
temperatura del agua de 298.15 K a 323.15 K (25 ° C a 50 °C).  
 
Para obtener la carga térmica se aplica la siguiente ecuación.  
  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       prueba, en kg.  
cpa es la carga térmica específica del agua, 
igual a 4.186 kJ/(kg·K), para el intervalo de 
temperatura de 270.15 K a 360.15 K (-3 °C 
a 87 °C). 
ΔT es el incremento de la temperatura de la 
masa de agua (Tf - Ti), en K.  
T es el tiempo de duración de la prueba, en 
s. 
Tf es la temperatura final, en K.  
Ti es la temperatura inicial, en K. Qa es el calor que se absorbe durante el 
periodo de prueba (carga térmica) en kW.  
ma es la masa de agua calentada durante 
la prueba, en kg.  
cpa es la carga térmica específica del 
agua, igual a 4.186 kJ/(kg·K), para el 
interv alo de temperatura de 270.15 K a 
360.15 K ( -3 °C a 87 °C). 
ΔT es el incremento de la temperatura de 
la masa de agua (Tf - Ti), en K.  
T es el tiempo de duración de la prueba, en 
s. 
Tf es la temperatura final, en K.  
Ti es la temperatura inicial, en K. En do nde: 
Qa es el calor que se absorbe durante el periodo de prueba (carga 
térmica) en kW.  
ma es la masa de agua calentada durante la prueba, en kg.  
cpa es la carga térmica específica del agua, igual a 4.186 kJ/(kg·K), 
para el intervalo de temperatura de 270.1 5 K a 360.15 K ( -3 °C a 
87 °C). 
ΔT es el incremento de la temperatura de la masa de agua (Tf - Ti), 
en K.  
T es el tiempo de duración de la prueba, en s.  
Tf es la temperatura final, en K.  
Ti es la temperatura inicial, en K  
c) Expresión de Resultados  
El producto cumple cuando:  
i. El tiempo  que se registra no excede lo que marca el fabricante y 
cumple con lo que se indica en la Tabla 1.  
ii. La carga térmica de los calentadores no es menor a lo 
especificado por el fabricante” . 
125 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  7.2.1 Procedimiento  
a) Instalar el calentador como se muestra en 
la Figura 1.  
b) Comprobar que la  punta  del sensor  de 
temperatura  (T2) se encuentra  a una 
profundidad  de 25 mm ± 5 mm a partir de la 
parte superior interna d el depósito del 
calentador.  
c) Poner en funcionamiento el calentador 
con su control de temperatura al máximo.  
d) Medir y registrar el tiempo que tarda en 
incrementarse la temperatura del agua de 
298.15 K a 323.15 K (25 °C a 50 °C).  
 a) Instalar el calentad or como se muestra 
en la Figura 1.  
b) Comprobar que la punt a del sensor de 
temperatura (T2) se encuentra a una 
profundidad de 25 mm ± 5 mm a partir de 
la parte superior interna del depósito del 
calentador.  
c) Poner en funcionamiento el calentador 
con su co ntrol de temperatura al máximo.  
d) Medir y registrar el tiempo que tarda en 
incrementarse la temperatura del agua de 
298.15 K a 323.15 K (25 °C a 50 °C).  
e) Medir el consumo de gas durante el 
tiempo que dura la prueba.  La carga térmica no da un valor agreg ado al usuario 
y no permite determinar el consumo de gas que es lo 
que interesa para cálculos de consumo en cualquier 
instalación.  
Durante los ensayos los equipos indicados en la 
tabla (Medidor de gas  y Poder Calorífico) no son 
utilizados en los métodos qu e se realizan 
actualmente.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió rechazarlos , toda vez que 
incorpora requisitos adicionales a los  previstos en el proyecto de norma.  
126 SIGMA  7.2.1 Procedimiento  
a) Instalar el calentador como se muestra 
en la Figura 1.  
b) Comprobar que la punta del sensor de 
temperatura (T2) se encuentra a una 
profundidad de 25 mm ± 5 mm a partir de 
la parte super ior interna del depósito del 
calentador.  
c) Poner en funcionamiento el calentador 
con su control de temperatura al máximo.  
d) Medir y registrar el tiempo que tarda en 
incrementarse la temperatura del agua de 
298.15 K a 323.15 K (25 °C a 50 °C).  
e) Medir el  consumo de gas durante el 
tiempo que dura la prueba.  En normas oficiales mexicanas de aparatos de gas 
se usa el Joule por hora (J/h ó kJ/h ó MJ/h)  
 
127 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  7.2.2 . Resultados  
El producto cumple cuando:  
a) El tiempo que se registra no excede lo Se elimina el c oncepto de carga térmica  
Se incluye el concepto de consumo 
calorífico, el cual se evalúa mediante la La carga térmica no da un valor agregado al usuario 
y no permite determinar el consumo de gas que es lo 
que interesa para cálculos de consumo en cualquier Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó los comentarios y decidió rechazarlos , toda vez que incorpora       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  que marca el fabricante y cumple con lo que 
se indica en la tabla 1.  
b) La carga térmica de los calentadores no 
es menor a lo especificado por el fabricante.  
 siguiente formula  
Q= 0,278 X V X PCi  
Al método se anexa el inciso e), se debe 
medir el consumo de gas, durante la 
realización de la prueba.  
Q= Consumo calo rífico kJ/h  
0,278 Constante adimensional  
V= consumo de gas determinado en m3/h  
PCi=  Gas Propano (95% como mínimo) 95 
000 kJ/m3  
Gas Metano (95% como mínimo) 37 300 
kJ/m3  
Resultado:  
b) El consumo calorífico de los 
calentadores debe ser el indicado por el 
fabricante con una tolerancia de ± 5%  instalación.  requisitos adicionales a los previstos en el proyecto de norma.  
 
128 SIGMA  7.2.2. Resultados  
El producto cump le cuando:  
a) El tiempo que se registra no excede lo 
que marca el fabricante y cumple con lo que 
se indica en la tabla 1.  
b) La carga térmica de los calentadores no 
es menor a lo especificado por el fabricante  Se elimina el concepto de carga térmica  
Se inc luye el concepto de consumo 
calorífico, el cual se evalúa mediante la 
siguiente formula  
Q= 0,278 * V * PCi  
Al método se anexa el inciso e), se debe 
medir el consumo de gas, durante la 
realización de la prueba.  
Q= Consumo calorífico kJ/h  
0,278 Constante adi mensional  
V= consumo de gas determinado en m3/h  
PCi=  Gas Propano (95% como mínimo) 95 
000 kJ/m3  
Gas Metano (95% como mínimo) 37 300 
kJ/m3  
Resultado:  
b) El consumo calorífico de los 
calentadores debe ser el indicado por el 
fabricante con una tolerancia de ±  5% En normas oficiales mexicanas de aparatos de gas 
se usa el Joule por hora (J/h ó kJ/h ó MJ/h)  
 
129 IUSA  7.3. Prueba de resistencia hidrostática.  
Esta prueba se aplica a los calentadores de 
almacenamiento, de rápida recuperación e 7.3. Prueba de resistencia hidrostática.  
Esta pru eba se aplica a los calentadores 
de almacenamiento, de rápida El método actual evalúa la deformación de forma 
puntual, ya que solo considera el perímetro, sin 
tomar en cuenta la tapa superior e inferior.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó los comentarios recibidos relativos a este numeral y decidió  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       instantáneos.  
7.3.1.  Procedimiento.  
a) Desensamblar o retirar el cuerpo exterior 
del calentador e instalar el (los) depósito(s) 
o sistema valvular, al banco de pruebas.  
b) Colocar el manómetro a la salida del flujo 
de agua del calentador a una distancia no 
mayor que  250 mm.  
c) Sellar todas las conexiones tales como 
válvula de drenado, termostato, válvula de 
alivio, etc., según sea el caso, a fin de evitar 
que se presenten fugas cuando se aplique 
la presión hidrostática.  
Figura 4.  
Para el caso de calentadores de 
almacenamiento y de rápida recuperación:  
a) Medir la longitud del(los) depósito(s) y 
dividirlo(s) en dos partes iguales.  
b) Medir el perímetro al centro (Li). Figura 4.  
c) Llenar el (los) depósito(s) con agua fría.  
d) Incrementar la presión hasta alcanzar la 
presión de p rueba hidrostática especificada 
por el fabricante,  la cual no podrá ser inferior 
de 1.27 MPa (12.95 kgf/cm2) para los 
calentadores de almacenamiento y  de 0.686 
MPa (7 kgf/cm2) para los calentadores de 
rápida recuperación, en un tiempo no menor  
de 2 min.  
e) Mantener esta presión durante 8 min.  
f) Comprobar de manera visual que no 
existan fugas en el (los) depósito(s).  
g) Al finalizar este tiempo reducir la presión 
hasta alcanzar la presión atmosférica y 
repetir la medición  inicial (Lf).  
La medición de la cir cunferencia no debe 
variar por más de 0.5% entre las dos 
lecturas.  % Deformación = Li -Lf/Li *100  
Li es la medición inicial, en mm.  
Lf es la medición final, en mm.  
Para los calentadores instantáneos, el 
equipo para elevar la presión del agua se 
conecta a la  entrada de  agua fría del 
calentador y se obtura la salida. En caso de 
contar con válvula de alivio o de 
sobrepresión  integrada, ésta debe retirarse 
y obturar el orificio. Una vez cumplidas estas 
condiciones:  
a) Llenar el sistema valvular con agua fría.  
b) Incrementar la presión hasta alcanzar la 
presión de prueba hidrostática especificada recuperación e instantáneos.  
7.3.1. Procedimiento.  
a) Desensamblar o retirar el cuerpo exterior 
del calentador e instalar el (los) depósito(s) 
o sistema valvular, al banco de pruebas.  
b) Colocar  el manómetro a la salida del 
flujo de agua del calentador a una distancia 
no mayor que 250 mm.  
c) Sellar todas las conexiones tales como 
válvula de drenado, termostato, válvula de 
alivio, etc., según sea el caso, a fin de 
evitar que se presenten fugas cua ndo se 
aplique la presión hidrostática.  
Figura 4.  
Para el caso de calentadores de 
almacenamiento y de rápida recuperación:  
a) Colocar el depósito (s)  sobre una 
báscula  
b) Llenar el (los) depósito(s) con agua fría.  
c) Tomar el peso del depósito y registrarl o 
d) Incrementar la presión hasta alcanzar la 
presión de prueba hidrostática especificada 
por el fabricante,  la cual no podrá ser 
inferior de 1.27 MPa (12.95 kgf/cm2) para 
los calentadores de almacenamiento y  de 
0.686 MPa (7 kgf/cm2) para los 
calentadores de rápida recuperación, en un 
tiempo no menor de 2 min.  
e) Mantener esta presión durante 8 min.  
f) Comprobar de manera visual que no 
existan fugas en el (los) depósito(s).  
g) Al finalizar este tiempo reducir la presión 
hasta alcanzar la presión atmosférica  y 
tomar el peso del depósito  
% Deformación= Pi – Pf / Pi *100  
Pi es el peso inicial, en kg  
Pf es el peso final, en kg  
Para los calentadores instantáneos, el 
equipo para elevar la presión del agua se 
conecta a la entrada de agua fría del 
calentador y se ob tura la salida. En caso 
de contar con válvula de alivio o de 
sobrepresión integrada, ésta debe retirarse 
y obturar el orificio. Una vez cumplidas 
estas condiciones:  
a) Llenar el sistema valvular con agua fría.  
b) Incrementar la presión hasta alcanzar la 
presión de prueba hidrostática especificada 
por el fabricante,  la cual no podrá ser 
inferior de 0.686 MPa (7 kgf/cm2), en un 
tiempo no menor de 2 min.  
c) Mantener esta presión durante 8 min.  Con el método propuesto se tiene la certeza de que 
el depósito es medido en toda su capacidad 
volumétrica, ya que la deformación se puede 
presentar en cualquier punto y se verá reflejada en el 
cambio de peso  antes y después del ensayo.  aceptarlos parcialmente , qued ando como sigue:  
“7.3 Prueba de resistencia hidrostática  
a) Fundamento  
Esta prueba se aplica a los calentadores de almacenamiento, de rápida 
recuperación e instantáneos.  
b) Procedimiento  
i. Desensamblar o retirar el cuerpo exterior del calentador.  
ii. Instalar el (los) depósito(s) o sistema valvular, al banco de 
pruebas.  
iii. Colocar el manómetro a la salida del flujo de agua del calentador a 
una distancia no mayor que 250 mm.  
iv. Sellar todas las conexiones tales como válvula de drenado, 
termostato, válvul a de alivio, etc., según sea el caso, a fin de 
evitar que se presenten fugas cuando se aplique la presión 
hidrostática.  
 
FIGURA 4 - Exterior del calentador (ilustrativa no limitativa)  
7.3.1 Para el caso de calentadores de almacenamiento y de rápida 
recupe ración:  
a)  Procedimiento  
i. Llenar el (los) depósito(s) con agua.  
ii. Determinar la capacidad volumétrica de acuerdo al inciso 7.1.  
iii. Incrementar la presión hasta alcanzar la presión de prueba 
hidrostática especificada por el fabricante, la cual no pod rá ser 
inferior de 1.27 MPa (12.95 kgf/cm2) para los calentadores de 
almacenamiento y de 0.686 MPa (7 kgf/cm2) para los 
calentadores de rápida recuperación, en un tiempo no menor de 2 
min. 
iv. Mantener esta presión durante 8 min.  
v. Comprobar de manera vis ual que no existan fugas en el (los) 
depósito(s).  
vi. Al finalizar este tiempo reducir la presión hasta alcanzar la presión 
atmosférica y determinar la capacidad volumétrica de acuerdo al       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  por el fabricante,  la cual no podrá ser inferior 
de 0.686 MPa (7 kgf/cm2), en un tiempo no 
menor de 2 min.  
c) Mantener esta presión durante 8 min.  
d) Comprobar de manera visual que no 
existan fugas en el calentador.  
Al finalizar este tiempo reducir la presión 
hasta alcanzar la presión atmosférica.  
7.3.2. Resultados.  
a) En ningún caso los calentadores deben 
presentar fugas de agua.  
b) Los calentadores de almacenamiento y 
de rápida recuperación, no deben presentar 
deformación mayor que 0.5% con respecto 
a la medición inicial.  
c) Los calentadores instantáneos no deben 
presentar deformaciones permanentes 
apreciables visualmente.  d) Comprobar de manera visual que no 
existan fugas en el calentador . 
Al finalizar este tiempo reducir la presión 
hasta alcanzar la presión atmosférica.  
7.3.2. Resultados.  
a) En ningún caso los calentadores deben 
presentar fugas de agua.  
b) Los calentadores de almacenamiento y 
de rápida recuperación, no deben 
presentar def ormación mayor que 0.5% 
con respecto a la medición inicial.  
c) Los calentadores instantáneos no deben 
presentar deformaciones permanentes 
apreciables visualmente.  inciso 7.1.  
% Deformación= Vf – Vi / Vi *100  
En donde:  
Vi es el volu men inicial, en L.  
Vf es el volumen final, en L.  
7.3.2 Para los calentadores instantáneos:  
a) Procedimiento  
El equipo para elevar la presión del agua se conecta a la entrada de 
agua fría del calentador y se obtura la salida. En caso de contar con 
válvula d e alivio o de sobrepresión integrada, ésta debe retirarse y 
obturar el orificio. Una vez cumplidas estas condiciones:  
i. Llenar el sistema valvular con agua.  
ii. Incrementar la presión hasta alcanzar la presión de prueba 
hidrostática especificada por el fa bricante, la cual no podrá ser 
inferior de 0.686 MPa (7 kgf/cm2), en un tiempo no menor de 2 
min. 
iii. Mantener esta presión durante 8 min.  
iv. Comprobar de manera visual que no existan fugas en el 
calentador. Al finalizar este tiempo reducir la presión ha sta 
alcanzar la presión atmosférica.  
b) Expresión de Resultados  
i. En ningún caso los calentadores deben presentar fugas de 
agua.  
ii. Los calentadores de almacenamiento y de rápida 
recuperación, no deben presentar cambios en volumen 
mayores que 1% con resp ecto a la medición inicial.  
iii. Los calentadores instantáneos no deben presentar 
deformaciones permanentes apreciables visualmente”.  130 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  7.3. Prueba de resist encia hidrostática.  
Esta prueba se aplica a los calentadores de 
almacenamiento, de rápida recuperación e 
instantáneos.  
7.3.1. Procedimiento.  
a) Desensamblar o retirar el cuerpo exterior 
del calentador e instalar el (los) depósito(s) 
o sistema valvular, al banco de pruebas.  
b) Colocar el manómetro a la salida del flujo 
de agua del calentador a una distancia no 
mayor que 250 mm.  
c) Sellar todas las conexiones tales como 
válvula de drenado, termostato, válvula de 
alivio, etc., según sea el caso, a fin de evita r 
que se presenten fugas cuando se aplique 
la presión hidrostática.  
Figura 4.  
Para el caso de calentadores de 
almacenamiento y de rápida recuperación:  
a) Medir la longitud del(los) depósito(s) y 
dividirlo(s) en dos partes iguales.  
b) Medir el perímetro al centro (Li). Figura 4.  
c) Llenar el (los) depósito(s) con agua fría.  
d) Incrementar la presión hasta alcanzar la 
presión de prueba hidrostática especificada 
por el fabricante, la cual no podrá ser inferior 
de 1.27 MPa (12.95 kgf/cm2) para los 
calentadores de almacenamiento y de 0.686 
MPa (7 kgf/cm2) para los calentadores de 
rápida recuperación, en un tiempo no menor 
de 2 min.  7.3 Prueba de resistencia hidrostática.  
Esta prueba se aplica a los calentadores 
de almacenamiento, de rápida 
recuperación e instantá neos.  
7.3.1 Procedimiento.  
a) Desensamblar o retirar el cuerpo exterior 
del calentador e instalar el (los) depósito(s) 
o sistema  valvular, al banco de pruebas.  
b) Colocar el manómetro a la salida del 
flujo de agua del calentador a una distancia 
no mayor qu e 250 mm.  
c) Sellar todas las conexiones tales como 
válvula de drenado, termostato, válvula de 
alivio, etc., según  sea el caso, a fin de 
evitar que se presenten fugas cuando se 
aplique la presión hidrostática.  
Para el caso de calentadores de 
almacenamiento  y de rápida recuperación, 
referenciado a la figura 1 de este 
documento:  
1.- Abrir todas las válvulas para permitir 
que el sistema se llene por completo. 
Cuando el nivel del agua llegue en la 
probeta a (Vo), cerrar la válvula (B).  
2.- Eliminar el aire del sistema a través de 
la válvula (E). Una vez cerrado se cierra la 
válvula (E).  
3.- Se cierran las válvulas (A), (D) e (I) y se 
incrementa la presión hasta alcanzar la 
presión de prueba hidrostática especificada   
 
  e) Mantener esta presión durante 8 min.  
f) Comprobar de manera visual que no por el fabricante, la cual no p odrá ser 
inferior de 1.27 MPa (12.95 kgf/cm2) para 
los calentadores de almacenamiento y de    Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       existan fugas en el (los) depósito(s).  
g) Al finalizar este tiempo reducir la presión 
hasta alcanzar la presión atmosférica y 
repetir la medición inicial (Lf).  
La medición de la circunferencia no debe 
variar por más de  0.5% entre las dos 
lecturas.  
% Deformación = Li -Lf/Li *100  
Li es la medición inicial, en mm.  
Lf es la medición final, en mm.  
Para los calentadores instantáneos, el 
equipo para elevar la presión del agua se 
conecta a la entrada de agua fría del 
calentador y se obtura la salida. En caso de 
contar con válvula de alivio o de 
sobrepresión integrada, ésta debe retirarse 
y obturar el orificio. Una vez cumplidas estas 
condiciones:  
a) Llenar el sistema valvular con agua fría.  
b) Incrementar la presión hasta alcanza r la 
presión de prueba hidrostática especificada 
por el fabricante, la cual no podrá ser inferior 
de 0.686 MPa (7 kgf/cm2), en un tiempo no 
menor de 2 min.  
c) Mantener esta presión durante 8 min.  
d) Comprobar de manera visual que no 
existan fugas en el cal entador.  
Al finalizar este tiempo reducir la presión 
hasta alcanzar la presión atmosférica.  
7.3.2. Resultados.  
a) En ningún caso los calentadores deben 
presentar fugas de agua.  
b) Los calentadores de almacenamiento y 
de rápida recuperación, no deben presen tar 
deformación mayor que 0.5% con respecto 
a la medición inicial.  
c) Los calentadores instantáneos no deben 
presentar deformaciones permanentes 
apreciables visualmente.  
7.6. Prueba de temperatura de los gases de 
combustión.  0.686 MPa (7 kgf/cm2) para los 
calentadores de rápida recuperación, en un 
tiempo no menor de 2 min.  
Mantener esta presión durante 8 min.  
Comprobar de manera visual q ue no 
existan fugas en el (los) depósito(s).  
Al finalizar este tiempo se libera la presión 
hacia la bureta abriendo la válvula (I) y se 
registra el valor (V2) observado en la 
misma. Calcular el porcentaje de 
deformación utilizando la siguiente fórmula:  
 
Donde:  
V2= es el volumen  desplazado del agua 
observado en la bureta  
Vtanque: Es el volumen del tanque 
obtenido en la prueba de capacidad 
volumétrica.  
% es el porcentaje de deformación 
obtenido después de la prueba.  
Para los calentadores instantáneos, el 
equipo para elevar la presión del agua se 
conecta a la entrada de agua fría del 
calentador y se obtura la salida. En caso 
de contar con válvula de alivio o de 
sobrepresión integrada, ésta debe retirarse 
y obturar el orificio. Una vez cumplidas 
estas condicion es: 
Llenar el sistema valvular con agua fría.  
Incrementar la presión hasta alcanzar la 
presión de prueba hidrostática especificada 
por el fabricante, la cual no podrá ser 
inferior de 0.686 MPa (7 kgf/cm2), en un 
tiempo no menor de 2 min.  
Mantener esta pres ión durante 8 min.  
Comprobar de manera visual que no 
existan fugas en el calentador.  
Al finalizar este tiempo reducir la presión 
hasta alcanzar la presión atmosférica.  
7.3.2 Resultados.  
En ningún caso los calentadores deben 
presentar fugas de agua.  
Los cal entadores de almacenamiento y de 
rápida recuperación, no deben presentar 
deformación mayor que 0,5% con respecto 
a la medición inicial.  
Los calentadores instantáneos no deben 
presentar deformaciones permanentes 
apreciables visualmente.  
 
131 ANFAD  7.4.1.  Procedimiento.  
Las pruebas de la concentración máxima de 7.4.1. Procedimiento.  
Las pruebas de la concentración máxima Se precisa que en el caso de no poder hacer la 
medición por la configuración del difusor, esta se Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  las emisiones de CO deben efectuarse 
considerando las presiones de gas que se 
indican en la Tabla 2.  
a) Instalar el calentador como se muestra en 
las Figuras 1, 2 ó 3, según corresponda.  
Colocar el ducto de toma de muestra en la 
salida del difusor o corta tiro o colector de 
gases. Figura 5 a). Se permite utilizar un 
aditamento en forma de cono u otra forma 
siempre que no se altere el área de salida, 
lo anterior en caso de que el diámetro del 
difusor sea mayor al del ducto de prueba.  
En el caso de que el calentador cuente con 
tubo de salida de gases, éste debe 
instalarse de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante, en lugar del ducto de toma de 
muestra. Figura 5 b).  
b) Poner a funcionar el calentador  con su 
control de temperatura a su máxima 
capacidad con la presión normal de 
alimentación de gas.  
Para operar el calentador con su control de 
temperatura a su máxima capacidad, debe 
considerarse lo siguiente:  
I. Para los calentadores de almacenamiento 
se llena el depósito previamente con agua 
fría. En caso de que el termostato pudiera 
cortar la alimentación del gas antes de 
terminar la prueba, se debe circular agua 
fría hasta terminar la prueba.  
II. Para los calentadores de rápida 
recuperación e instantáne os, se ajusta el 
flujo de agua de acuerdo a lo especificado 
por el fabricante.  
III. Para calentadores equipados con control 
digital de temperatura, éste debe 
programarse de tal forma que se obtenga el 
incremento de temperatura mínimo de 25 K 
(25 ° C).  
c) Colocar la sonda del analizador de CO en 
el ducto de toma de muestra en la posición 
prevista para ello a los 10 min de operación. 
Figura 5 a).  
En el caso de que el calentador cuente con 
tubo de salida de gases, la sonda del 
analizador se coloca al final del  tubo y en su 
parte central. Figura 5 b). Se permite utilizar 
un aditamento en forma de cono u otra 
forma siempre que no se altere el área de 
salida, lo anterior en caso de que el 
diámetro del difusor sea mayor al del ducto 
de prueba.  
Cuando el calentador sea provisto de salida 
de gases frontal y no sea posible de las emisiones de CO deben efectuarse 
considerando las presiones de gas que se 
indican en la Tabla 2.  
a) Instalar el calentador como se muestra 
en la s Figuras 1, 2 ó 3, según corresponda.  
Colocar el ducto de toma de muestra en la 
salida del difusor o corta tiro o colector de 
gases. Figura 5 a). Se permite utilizar un 
aditamento en forma de cono u otra forma 
siempre que no se altere el área de salida, 
lo anterior en caso de que el diámetro del 
difusor sea mayor al del ducto de prueba.  
En el caso de que el calentador cuente con 
tubo de salida de gases, éste debe 
instalarse de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante, en lugar del ducto de toma 
de muestr a. Figura 5 b).  
b) Poner a funcionar el calentador con su 
control de temperatura a su máxima 
capacidad con la presión normal de 
alimentación de gas.  
Para operar el calentador con su control de 
temperatura a su máxima capacidad, debe 
considerarse lo siguien te: 
I. Para los calentadores de 
almacenamiento se llena el depósito 
previamente con agua fría. En caso de que 
el termostato pudiera cortar la alimentación 
del gas antes de terminar la prueba, se 
debe circular agua fría hasta terminar la 
prueba.  
II. Para lo s calentadores de rápida 
recuperación e instantáneos, se ajusta el 
flujo de agua de acuerdo a lo especificado 
por el fabricante.  
III. Para calentadores equipados con 
control digital de temperatura, éste debe 
programarse de tal forma que se obtenga 
el incre mento de temperatura mínimo de 
25 K (25 ° C).  
c) Colocar la sonda del analizador de CO 
en el ducto de toma de muestra en la 
posición prevista para ello a los 10 min de 
operación. Figura 5 a).  
En el caso de que el calentador cuente con 
tubo de salida de gas es, la sonda del 
analizador se coloca al final del tubo y en 
su parte central. Figura 5 b). Se permite 
utilizar un aditamento en forma de cono u 
otra forma siempre que no se altere el área 
de salida, lo anterior en caso de que el 
diámetro del difusor sea m ayor al del ducto realice directamente en la salida del calentador.  analizó todos los comentarios recib idos al numeral 7.4 y decidió 
aceptarlos parcialmente , quedando como sigue:  
“7.4 Prueba de combustión, temperatura de gases de combustión y las 
partes operadas manualmente  
a) Fundamento  
Esta prueba se aplica a los calentadores de almacenamiento, de rápida 
recuperación e instantáneos.  
b) Procedimiento.  
Las pruebas de la concentración máxima de las emisiones de CO 
deben efectuarse considerando las presiones de gas que se indican en 
la Tabla 2.  
i. Instalar el calentador como se muestra en las Figuras 1, 2 ó 3,  según 
corresponda. Colocar el ducto de toma de muestra en la salida del 
difusor o corta tiro o colector de gases. Figura 5 a).  
El ducto de toma de muestra debe ser tal que no se altere el área de 
salida del difusor o corta tiro o colector de gases.  
En el caso de que el calentador cuente con tubo de salida de gases, 
éste debe instalarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante, en 
lugar del ducto de toma de muestra. Figura 5 b).  
ii. Poner a funcionar el calentador con su control de temperatura a su 
máxima capacidad con la presión normal de alimentación de gas.  
Para operar el calentador con su control de temperatura a su máxima 
capacidad, debe considerarse lo siguiente:  
● Para los calentadores de almacenamiento se llena el depósito 
previamente con agua f ría. En caso de que el termostato pudiera 
cortar la alimentación del gas antes de terminar la prueba, se debe 
circular agua fría hasta terminar la prueba.  
● Para los calentadores de rápida recuperación e instantáneos, se 
ajusta el flujo de agua de acuerdo a lo especificado por el 
fabricante.  
● Para calentadores equipados con control digital de temperatura, 
éste debe programarse de tal forma que se obtenga el incremento 
de temperatura mínimo de 25 K (25 °C).  
iii. Colocar la sonda del analizador de CO y el se nsor de temperatura en 
el ducto de toma de muestra en la posición prevista para ello a los 10 
min de operación. (Figura 5 a).  
En el caso de que el calentador cuente con tubo de salida de gases, la 
sonda del analizador se coloca al final del tubo y en su pa rte central. 
(Figura 5 b).  
Cuando el calentador sea provisto de salida de gases frontal y no sea 
posible ensamblarlo con el ducto de toma de muestra, la sonda del 
analizador se coloca en la salida de gases y en la parte central de dicha 
salida, la cual no debe quedar dentro ni alejada de la salida.  (Figura 5 
c). 
iv. Para los calentadores de rápida recuperación e instantáneos, 
registrar el valor de CO, la temperatura de los gases de combustión y la 
temperatura de las partes operadas manualmente a los 15 min  de 
operación, posteriormente retirar la sonda.  
v. Para los calentadores de almacenamiento, registrar el valor de CO a 
los 15 min y retirar la sonda, cuando el calentador alcance los 333.15 K  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       ensamblarlo con el ducto de toma de 
muestra, la sonda del analizador se coloca 
en la salida de gases y en la parte central de 
dicha salida, la cual no debe quedar dentro 
ni alejada de la salida. Figu ra 5 c).  
d) Registrar el valor de CO a los 15 min de 
operación, posteriormente retirar la sonda.  
e) Apagar el calentador y hacer circular 
agua fría hasta obtener una diferencia 
menor que 2 K (2 ° C) en la entrada y la 
salida de agua.  
Para la prueba de pres ión aumentada, el 
calentador debe ponerse en funcionamiento 
con su control de temperatura a su máxima 
capacidad.  
En el caso de los calentadores equipados 
con control digital de temperatura, éste debe 
programarse de tal forma que se obtenga el 
incremento de  temperatura mínimo de 25 K 
(25 ° C).  
f) Ajustar la presión de gas de acuerdo con 
la Tabla 2, en lo referente a presión 
aumentada.  
g) Colocar la sonda en la posición prevista 
para ello a los 10 min de operación.  
h) Registrar el valor de CO a los 15 min de 
operación, posteriormente retirar la sonda.  de prueba.  
Cuando el calentador sea provisto de 
salida de gases frontal y no sea posible 
ensamblarlo con el ducto de toma de 
muestra, la sonda del analizador se coloca 
en la salida de gases y en la parte central 
de dicha salida, la cual n o debe quedar 
dentro ni alejada de la salida. Figura 5 c).  
Cuando no sea posible realizar la 
medición, se colocara  directamente el 
ducto en la salida del calentador  
d) Registrar el valor de CO a los 15 min de 
operación, posteriormente retirar la sonda.  
e) Apagar el calentador y hacer circular 
agua fría hasta obtener una diferencia 
menor que 2 K (2 ° C) en la entrada y la 
salida de agua.  
Para la prueba de presión aumentada, el 
calentador debe ponerse en 
funcionamiento con su control de 
temperatura a su máxim a capacidad.  
En el caso de los calentadores equipados 
con control digital de temperatura, éste 
debe programarse de tal forma que se 
obtenga el incremento de temperatura 
mínimo de 25 K (25 ° C).  
f) Ajustar la presión de gas de acuerdo con 
la Tabla 2, en lo referente a presión 
aumentada.  
g) Colocar la sonda en la posición prevista 
para ello a los 10 min de operación.  
h) Registrar el valor de CO a los 15 min de 
operación, posteriormente retirar la sonda.  (60°C) registrar la temperatura de los gases de combustión; el 
calentador debe permanecer encendido hasta que alcance la 
temperatura de corte y en ese momento se toma la temperatura de las 
partes operadas manualmente.  
vi. Apagar el calentador y hacer circular agua fría hasta obtener una 
diferencia menor que 2 K (2 ° C)  en la entrada y la salida de agua.  
7.4.1. Para la prueba de presión aumentada, mantener el calentador 
como se indica en 7.4 inciso b)  
a). Procedimiento  
i. El calentador debe ponerse en funcionamiento con su control de 
temperatura a su máxima capacidad.  
ii.  En el caso de los calentadores equipados con control digital de 
temperatura, éste debe programarse de tal forma que se 
obtenga el incremento de temperatura mínimo de 25 K (25 ° C).  
iii.  Ajustar la presión de gas de acuerdo con la Tabla 2, en lo 
referen te a presión aumentada.  
iv.  Colocar la sonda en la posición prevista para ello a los 10 min de 
operación.  
v.  Registrar el valor de CO a los 15 min de operación, 
posteriormente retirar la sonda.  
b) Expresión de Resultados  
El calentador cumple cuando:  
i. La concentración de las emisiones de CO es igual o menor a lo 
que se establece en la Tabla 2, bajo las condiciones de presión 
normal y presión aumentada.  
ii. El calentador cumple cuando la temperatura de los gases de 
combustión no excede de 573.15 K (300 ° C). 
ii. Las partes que se operan manualmente cumplen cuando su 
temperatura no excede de 328.15 K (55 ° C)”  
132 Calorex  7.4.1. Procedimiento.  
Las pruebas de la concentración máxima 
de las emisiones de CO deben efectuarse 
considerando las presiones de gas que se 
indican en la Tabla 2.  
a) Instalar el calentador como se muestra 
en las Figuras 1, 2 o 3, según corresponda.  
Colocar el ducto de toma de muestra en la 
salida del difusor, corta tiro o colector de 
gases, cuando el diseño del calentador lo 
permita. Fi gura 5 a). Se permite utilizar un 
aditamento en forma de cono u otra forma 
siempre que no se altere el área de salida, 
lo anterior en caso de que el diámetro del 
difusor sea mayor al del ducto de prueba.  
Cuando por diseño del difusor o corta tiro 
no sea po sible realizar la medición, se 
colocara directamente el ducto en la salida 
del calentador  Los diferentes diseños de los calentadores que hay 
en la actualidad, son diferentes de los 
convencionales, en algunos casos no es posible 
colocar el ducto de prueba s obre los difusores  
 
133 IUSA   7.4. Prueba de combustión.  Durante la  prueba de combustión se realiza la toma        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  Esta prueba se aplica a los calentadores 
de almacenamiento, de rápida 
recuperación e instantáneos.  
7.4.1. Procedimiento.  
Las pruebas de la concentración máxima 
de las emisiones de CO deben efectuar se 
considerando las  presiones de gas que se 
indican en la Tabla 2.  
a) Instalar el calentador como se muestra 
en las Figuras 1, 2 ó 3, según corresponda.  
Colocar el ducto de toma de muestra en la 
salida del difusor o corta tiro o colector de 
gases.  
El ducto  de toma de muestra debe ser tal 
que no se altere el área de salida del 
difusor o corta tiro o colector de gases.  
El ducto debe tener uno o dos  orificios de 
toma de muestra a 100 mm + 5mm 
(analizador de gases y termómetro)  
En el caso de que el calentador c uente con 
tubo de salida de gases, éste debe 
instalarse de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante, en lugar del ducto de toma 
de muestra. Figura 5 b).  
b) Poner a funcionar el calentador con su 
control de temperatura a su máxima 
capacidad con la presión  normal de 
alimentación de gas.  
Para operar el calentador con su control de 
temperatura a su máxima capacidad, debe 
considerarse lo siguiente:  
I.- Para los calentadores de 
almacenamiento se llena el depósito 
previamente con agua fría. En caso de que 
el ter mostato pudiera cortar la alimentación 
del gas antes de terminar la prueba, se 
debe circular agua fría hasta terminar la 
prueba.  
II. Para los calentadores de rápida 
recuperación e instantáneos, se ajusta el 
flujo de agua de acuerdo a lo especificado 
por el  fabricante.  
III. Para calentadores equipados con 
control digital de temperatura, éste debe 
programarse de tal forma  que se obtenga 
el incremento de temperatura mínimo de 
25 K (25 ° C).  
c) Colocar la sonda del analizador de CO y 
el sensor de temperatura en  el ducto de 
toma de muestra en la posición prevista 
para ello a los 10 min de operación.  
En el caso de que el calentador cuente con 
tubo de salida de gases, la sonda del 
analizador se coloca al final del tubo y en 
su parte central. Figura 5 b).  de la temperatura de los gases de combustión y la 
temperatura de las partes operadas manualmente, 
no se realizan procesos por separado para tomar los 
datos.  
Con un solo método se permite la unificación de 
criterios de prueba y sobre todo se evitan gastos 
innecesarios.  
 
   Cuando el calentador sea provisto de    Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       salida de gases frontal y no sea posible 
ensamblarlo con el ducto de toma de 
muestra, la sonda del analizador se coloca 
en la salida de gases y en la parte cen tral 
de dicha salida, la cual no debe quedar 
dentro ni alejada de la salida. Figura 5 c).  
d) Para los calentadores de rápida 
recuperación e instantáneos, registrar el 
valor de CO, la temperatura de los gases 
de combustión y la temperatura de las 
partes ope radas manualmente a los 15 min 
de operación, posteriormente retirar la 
sonda.  
e) Para los calentadores de 
almacenamiento, registrar el valor de CO a 
los 15 min y retirar la sonada, cuando el 
calentador alcance los 33.15 K (60°C) 
registrar la temperatura de  los gases de 
combustión; el calentador debe 
permanecer encendido hasta que alcance 
la temperatura de corte y en ese momento 
se toma la temperatura de las partes 
operadas manualmente.  
f) Apagar el calentador y hacer circular 
agua fría hasta obtener una dif erencia 
menor que 2 K (2 ° C) en  la entrada y la 
salida de agua.  
7.4.2 Para la prueba de presión 
aumentada, mantener el calentador como 
se indica en 7.4.1 a).  El calentador debe 
ponerse en funcionamiento con su control 
de temperatura a su máxima capacidad.  
En el caso de los calentadores equipados 
con control digital de temperatura, éste 
debe programarse de tal  forma que se 
obtenga el incremento de temperatura 
mínimo de 25 K (25 ° C).  
a) Ajustar la presión de gas de acuerdo con 
la Tabla 2, en lo referente a presión 
aumentada.  
b) Colocar la sonda en la posición prevista 
para ello a los 10 min de operación.  
c) Registrar el valor de CO a los 15 min de 
operación, posteriormente retirar la sonda.  
7.4.3. Resultados.  
El calentador cumple cuando:  
a) La concentración de las emisiones de 
CO es iguales o menores a lo que se 
establece en la Tabla 2, bajo las 
condiciones de presión normal y presión 
aumentada.  
b) El calentador cumple cuando la 
temperatura de los gases de combustión 
no excede de 573.15 K (300 ° C)  
c) Las par tes que se operan manualmente 
cumplen cuando su temperatura no excede 
de 328.15 K (55 ° C).         (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  134 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX   7.4. Prueba de combustión, temperatura de 
gases de combusti ón y las partes operadas 
manualmente.  
Esta prueba se aplica a los calentadores 
de almacenamiento, de rápida 
recuperación e instantáneos.  
7.4.1. Procedimiento.  
Las pruebas de la concentración máxima 
de las emisiones de CO deben efectuarse 
considerando las p resiones de gas que se 
indican en la Tabla 2.  
Instalar el calentador como se muestra en 
las Figuras 1, 2 ó 3, según corresponda. 
Colocar el ducto de toma de muestra en la 
salida del difusor o corta tiro o colector de 
gases. Figura 2  
El ducto de toma de mue stra debe ser tal 
que no se altere el área de salida del 
difusor o corta tiro o colector de gases.  
En el caso de que el calentador cuente con 
tubo de salida de gases, éste debe 
instalarse de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante, en lugar del ducto de  toma 
de muestra. Figura 2  
b) Poner a funcionar el calentador con su 
control de temperatura a su máxima 
capacidad con la presión normal de 
alimentación de gas.  
Para operar el calentador con su control de 
temperatura a su máxima capacidad, debe 
considerarse  lo siguiente:  
I. Para los calentadores de 
almacenamiento se llena el depósito 
previamente con agua fría. En caso de que 
el termostato pudiera cortar la alimentación 
del gas antes de terminar la prueba, se 
debe circular agua fría hasta terminar la 
prueba.  
II. Para los calentadores de rápida 
recuperación e instantáneos, se ajusta el 
flujo de agua de acuerdo a lo especificado 
por el fabricante.  
III. Para calentadores equipados con 
control digital de temperatura, éste debe 
programarse de tal forma que se obten ga 
el incremento de temperatura mínimo de 
25 K (25 ° C).  
c) Colocar la sonda del analizador de CO y 
el sensor de temperatura en el ducto de 
toma de muestra en la posición prevista 
para ello a los 10 min de operación.  Figura 
2 Se están conjuntando durante la ejecución del 
método  
7.4 Prueba de combustión, los siguientes métodos:  
7.6 Prueba de temperatura  de gases de combustión.  
7.7 Prueba de temperatura de las partes operadas 
manualmente.  
Los métodos mencionados se pueden realizar 
durante la misma prueba.    Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       En el caso de que el calentad or cuente con 
tubo de salida de gases, la sonda del 
analizador se coloca al final del tubo y en 
su parte central. Figura 5 b).  
 
   Cuando el calentador sea provisto de 
salida de gases frontal y no sea posible 
ensamblarlo con e l ducto de toma de 
muestra, la sonda del analizador se coloca 
en la salida de gases y en la parte central 
de dicha salida, la cual no debe quedar 
dentro ni alejada de la salida. Figura 5 c).  
d) Para los calentadores de rápida 
recuperación e instantáneos, r egistrar el 
valor de CO, la temperatura de los gases 
de combustión y la temperatura de las 
partes operadas manualmente a los 15 min 
de operación, posteriormente retirar la 
sonda.  
e) Para los calentadores de 
almacenamiento, registrar el valor de CO a 
los 15  min y retirar la sonada, cuando el 
calentador alcance los 33.15 K (60°C) 
registrar la temperatura de los gases de 
combustión; el calentador debe 
permanecer encendido hasta que alcance 
la temperatura de corte y en ese momento 
se toma la temperatura de las partes 
operadas manualmente.  
f) Apagar el calentador y hacer circular 
agua fría hasta obtener una diferencia 
menor que 2 K (2 ° C) en la entrada y la 
salida de agua.  
7.4.2 Para la prueba de presión 
aumentada, mantener el calentador como 
se indica en 7.4.1  
a). El calentador debe ponerse en 
funcionamiento con su control de 
temperatura a su máxima capacidad.  
En el caso de los calentadores equipados 
con control digital de temperatura, éste 
debe programarse de tal forma que se 
obtenga el incremento de temperatur a 
mínimo de 25 K (25 ° C).  
a) Ajustar la presión de gas de acuerdo con 
la Tabla 2, en lo referente a presión 
aumentada.  
b) Colocar la sonda en la posición prevista 
para ello a los 10 min de operación.  
c) Registrar el valor de CO a los 15 min de 
operación, posteriormente retirar la sonda.          (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  7.4.3. Resultados.  
El calentador cumple cuando:  
a) La concentración de las emisiones de 
CO es iguales o menores a lo que se 
establece en la Tabla 2, bajo las 
condiciones de presión normal y presión 
aumentada.  
b) El calentad or cumple cuando la 
temperatura de los gases de combustión 
no excede de 573.15 K (300 ° C).  
c) Las partes que se operan manualmente 
cumplen cuando su temperatura no excede 
de 328.15 K (55 ° C)  
 
135 ANFAD  7.5.1. Procedimiento.  
Antes de iniciar la prueba,  debe verificarse 
que la velocidad del aire que se incide en 
las partes del calentador sea de 21 km/h ± 2 
km/h. El ventilador o equipo para aplicar las 
corrientes de aire debe permitir aplicar de 
forma directa las corrientes de aire en las 
partes indicadas . 
a) Se instala el calentador como se muestra 
en las Figuras 1, 2 ó 3, según corresponda.  
b) Para calentadores de almacenamiento y 
rápida recuperación, se llena(n) el (los) 
depósito(s) con agua fría; para calentadores 
instantáneos se llena el sistema valvu lar. 
c) Se pone a funcionar el calentador 
únicamente con el (los) piloto(s) 
encendido(s), en caso de presentarlo(s) y 
operando de manera continua, con la puerta 
cerrada, en caso de tenerla; para los 
calentadores de rápida recuperación e 
instantáneos, se ha ce circular agua 
ajustando el flujo de acuerdo a lo indicado 
por el fabricante.  
d) Se aplica una corriente de aire con una 
velocidad de 21 km/h ± 2 km/h en dirección 
a cada una de las siguientes partes por un 
tiempo de 10 s como mínimo:  
I. En cada una de l as entradas de aire para 
combustión.  
II. Base.  
III. Puerta, en caso de tenerla.  
IV. Difusor o corta tiro o colector de gases.  
e) Se pone a funcionar el calentador con el 
(los) piloto, en caso de presentarlo(s) y 
operando de manera continua, y 
quemador(es) encendido(s), con la puerta 
cerrada en caso de tenerla, y se repite lo 
descrito en el inciso d); para el caso de 
calentadores de rápida recuperación e 
instantáneos se hace circular agua 
ajustando el flujo de acuerdo a lo indicado 
por el fabricante.  7.5.1. Procedimiento.  
Antes de iniciar la prueba, debe verificarse 
que la velocidad del aire que se incide en 
las partes del calentador sea de 21 km/h ± 
2 km/h. El ventilador o equipo para aplicar 
las corrientes de aire debe permitir aplicar 
de forma directa las corrientes de aire en 
las partes indicadas.  
a) Se instala el calentador como se 
muestra en las Figuras 1, 2 ó 3, según 
corresponda.  
b) Para calentadores de almacenamiento y 
rápida recuperación, se llena(n) el (los) 
depósito(s) con agua fría; para 
calentado res instantáneos se llena el 
sistema valvular.  
c) Se pone a funcionar el calentador 
únicamente con el (los) piloto(s) 
encendido(s), en caso de presentarlo(s) y 
operando de manera continua, con la 
puerta cerrada, en caso de tenerla; para 
los calentadores de  rápida recuperación e 
instantáneos, se hace circular agua 
ajustando el flujo de acuerdo a lo indicado 
por el fabricante.  
d) Se aplica una corriente de aire con una 
velocidad de 21 km/h ± 2 km/h en dirección 
a cada una de las siguientes partes por un 
tiemp o de 10 s como mínimo:  
I. En cada una de las entradas de aire para 
combustión.  
II. Base.  
III. Puerta, en caso de tenerla.  
IV. Difusor o corta tiro o colector de gases.  
e) Se pone a funcionar el calentador con el 
(los) piloto, en caso de presentarlo(s) y 
operando de manera continua, y 
quemador(es) encendido(s), con la puerta 
cerrada en caso de tenerla, y se repite lo 
descrito en el inciso d); para el caso de 
calentadores de rápida recuperación e 
instantáneos se hace circular agua 
ajustando el flujo de acuerd o a lo indicado 
por el fabricante.  
En todos los casos ajustar y mantener la 
presión de gas a la presión normal de Para el correcto desarrollo de la prueba se sugiere 
incorporar el parámetro de presión normal conforme 
a lo dispuesto en la tabla 2.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo parcialmente , quedando 
como sigue:  
“7.5 Prueba de resiste ncia de las flamas a las corrientes de aire  
a) Fundamento  
Esta prueba se aplica a los calentadores de almacenamiento, de rápida 
recuperación e instantáneos.  
b) Procedimiento  
Antes de iniciar la prueba, debe verificarse que la velocidad del aire que 
se inci de en las partes del calentador sea de 21 km/h ± 2 km/h. El 
ventilador o equipo para aplicar las corrientes de aire debe permitir 
aplicar de forma directa las corrientes de aire en las partes indicadas.  
i. Se instala el calentador como se muestra en las Fi guras 1, 2 ó 3, 
según corresponda.  
ii. Para calentadores de almacenamiento y rápida recuperación, se 
llena(n) el (los) depósito(s) con agua fría; para calentadores 
instantáneos se llena el sistema valvular.  
iii. Se pone a funcionar el calentador únicamente  con el (los) piloto(s) 
encendido(s), en caso de presentarlo(s) y operando de manera 
continua, con la puerta cerrada, en caso de tenerla; para los 
calentadores de rápida recuperación e instantáneos, se hace 
circular agua ajustando el flujo de acuerdo a lo indicado por el 
fabricante.  
iv Se aplica una corriente de aire a través de un ducto de un diámetro 
interior de 50 mm ± 2 mm y a una velocidad de 21 km/h ± 2 km/h en 
dirección a cada una de las siguientes partes por un tiempo de 10 s 
como mínimo:  
• En cada una de las entradas de aire para combustión.  
• Base.  
• Puerta, en caso de tenerla.  
• Difusor o corta tiro o colector de gases.  
v. Se pone a funcionar el calentador con el (los) piloto (s), en caso de 
presentarlo (s) y operando de manera continua, y quemado r(es) 
encendido(s), con la puerta cerrada en caso de tenerla, y se repite 
lo descrito en el inciso d); para el caso de calentadores de rápida 
recuperación e instantáneos se hace circular agua ajustando el flujo 
de acuerdo a lo indicado por el fabricante.  
En todos los casos ajustar y mantener la presión de gas a la presión 
normal de alimentación indicada en la Tabla 2 ”.  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       alimentación indicada en la tabla 2.   
136 Calorex   7.5.1. Procedimiento.  
Antes de iniciar la prueba, debe verificarse 
que la velocidad del aire que se incide en 
las partes del calentador sea de 21 km/h ± 
2 km/h. El ventilador o equipo para aplicar 
las corrientes de aire debe permitir aplicar 
de forma directa las corrientes de aire en 
las partes indicadas, la realización de esta 
prueba debe efectuarse con la presión de 
gas normal  establecida en la tabla 2  Se incorpora referencia de la presión ya que no se 
hacía mención.   
137 IUSA  7.5.1. Procedimiento.  
Antes de iniciar la prueba, debe verificarse 
que la velocidad del aire que se incide en 
las partes del calentador sea de 21 km/h ± 
2 km/h. El ventilador o equipo para aplicar 
las corrientes de aire debe permitir aplicar 
de forma directa las corrientes de aire en 
las partes indicadas.  
a) Se instala el calentador como se 
muestra en las Figuras 1, 2 ó 3, según 
corresponda.  
b) Para cale ntadores de almacenamiento y 
rápida recuperación, se llena(n) el (los) 
depósito(s) con agua fría; para 
calentadores instantáneos se llena el 
sistema valvular.  
c) Se pone a funcionar el calentador 
únicamente con el (los) piloto(s) 
encendido(s), en caso de p resentarlo(s) y 
operando de manera continua, con la 
puerta cerrada, en caso de tenerla; para 
los calentadores de rápida recuperación e 
instantáneos, se hace circular agua 
ajustando el flujo de acuerdo a lo indicado 
por el fabricante.  
d) Se aplica una corri ente de aire a través 
de un ducto de un diámetro interior de 50 
mm ± 2 mm y a una velocidad de 21 km/h ± 
2 km/h en dirección a cada una de la 
siguientes partes por un tiempo de 10 s 
como mínimo:  Se da la especificación del ducto para aplicar la 
corriente d e aire, con la finalidad de medir todos de 
la misma forma.  
No se obtiene el mismo resultado si se hace con un 
ducto por ejemplo de 25mm que si se hace con un 
ducto de 250 mm  
138 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA   Antes de iniciar la prueba, debe verificarse 
que la velocidad del aire que se incide en 
las partes  del calentador sea de 21 km/h ± 
2 km/h, a través de un ducto de un 
diámetro interior de 50 mm ± 2 mm. El 
ventilador o equipo para aplica r las 
corrientes de aire debe permitir aplicar de 
forma directa las corrientes de aire en las 
partes indicadas         (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  Gilotronics.  
CAMOMEX   
139 IUSA  7.6. Prueba de temperatura de los gases de 
combustión.  Eliminar  Se considera en el método 7.4  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió aceptarlos , lo anterior, en razón a 
que el método de prueba se incorporará en el numeral 7.4, en 
consecuencia, se elimina el nume ral 7.6 y se recorren los numerales del 
capítulo 7.  
 140 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  7.6.1 Procedimiento.  
Para el caso del calentador de 
almacenamiento, se instala como se 
muestra en la F igura 1.  
a) Se llena el depósito con agua fría.  
b) Colocar el ducto de toma de muestra en 
la salida del difusor o corta tiro o colector de 
gases en la posición prevista para ello. 
Figura 5 a). Se permite utilizar un 
aditamento en forma de cono u otra forma  
siempre que no se altere el área de salida, 
lo anterior en caso de que el diámetro del 
difusor o corta tiro o colector de gases, sea 
mayor al del ducto de prueba.  
c) Se pone a funcionar el calentador con su 
control de temperatura a su máxima 
capacidad con  la presión normal de 
alimentación de gas.  
Para calentadores equipados con control 
digital de temperatura, éste debe 
programarse de tal forma que se obtenga el 
incremento de temperatura requerido en el 
inciso d).  
d) Se registra la temperatura de los gases 
de combustión cuando la temperatura del 
agua en la salida alcance 333.15 K (60 °C).  
Para el caso de calentadores de rápida 
recuperación e instantáneos, se instalan 
como se muestra en las  
Figuras 2 ó 3, según corresponda.  
Se llena(n) el (los) depósito(s) o sistema 
valvular con agua fría.  
b) Colocar el ducto de toma de muestra en 
la salida del difusor o corta tiro o colector de 
gases. Figura 5 a). Se permite utilizar un 
aditamento en forma de cono u otra forma, 
siempre que no se altere el área de salida; 
lo anterior, en caso de que el diámetro del 
difusor o corta tiro o colector de gases, sea 
mayor al del ducto de prueba.  
Cuando el calentador cuente con tubo de 
salida de gases, el termómetro o termopar 
se coloca al final del tubo en su parte 
central. Figura 5 b). 
Cuando el calentador cuente con salida de 
gases frontal y no sea posible ensamblarlo 
con el ducto de toma de muestra, el 
termómetro o termopar se coloca en la 
salida de gases en su parte central de dicha 
salida, la cual no debe quedar dentro ni ELIMINAR YA QUE SE ESTA 
CONSIDERANDO EN CONJUNTO EN EL 
INCISO 7. 4 DE ESTE DOCUMENTO  Se están conjuntando durante la ejecución del 
método  
7.4 Prueba de combustión, los siguientes métodos:  
7.6 Prueba de temperatura de gases de combustión.  
7.7 Prueba de temperatura de las partes operadas 
manualmente.  
Los métodos menciona dos se pueden realizar 
durante la misma prueba.   Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       alejada  de la salida. Figura 5 c).  
c) Se enciende el (los) piloto(s) o se 
energiza el sistema de encendido cuando 
aplique.  
d) Se pone a funcionar el calentador con su 
control de temperatura a su máxima 
capacidad con la presión normal de 
alimentación de gas. El fl ujo de agua debe 
ajustarse de acuerdo con lo que se indica en 
el calentador.  
Para calentadores equipados con control 
digital de temperatura, éste debe 
programarse de tal forma que se obtenga el 
incremento de temperatura mínimo de 25 K 
(25 °C).  
e) Se regist ra la temperatura de los gases 
de combustión a los 15 min de operación.  
7.6.2 Resultados.  
El calentador cumple cuando la temperatura 
de los gases de combustión no excede de 
573.15 K (300 °C).  
 
141 IUSA  7.7. Prueba de temperatura de las partes 
operadas manualmente.  Eliminar  Se considera en el método 7.4   
142 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  7.7.1 Procedimiento.  
a) En el caso de los calentadores de 
almacenamiento y de rápida recuperación, 
se llena(n) el (los) depósito(s) con agua fría.  
b) Se pone a funcionar el calentador con su 
control de temperatura a su máxima 
capacidad con la presi ón normal de 
alimentación del gas.  
Para los calentadores de rápida 
recuperación e instantáneos se hace circular 
agua ajustando el flujo a lo especificado por 
el fabricante.  
Para calentadores equipados con control 
digital de temperatura, éste debe 
programar se de tal forma que se obtenga el 
incremento de temperatura mínimo de 25 K 
(25 °C).  
c) Registrar la temperatura de las partes 
operadas manualmente cuando:  
En los calentadores  de almacenamiento  se 
alcance  la temperatura  de corte  de la 
válvula termostática.  
En los calentadores de rápida recuperación 
e instantáneos, transcurran 15 min de 
operación.  
7.7.2 Resultados.  
Las partes que se operan manualmente 
cumplen cuando su temperatura no excede 
de 328.15 K (55 °C).  ELIMINAR YA QUE SE ESTA 
CONSIDERANDO EN CONJUNTO  EN EL 
INCISO 7.4 DE ESTE DOCUMENTO  Se están conjuntando durante la ejecución del 
método  
7.4 Prueba de combustión, los siguientes métodos:  
7.6 Prueba de temperatura de gases de combustión.  
7.7 Prueba de temperatura de las partes operadas 
manualmente.  
Los métodos mencionados se pueden realizar 
durante la misma prueba.  
143 ANCE  7.8.1. Procedimiento.  
El (los) depósito(s) debe(n) ser 
seccionado(s) y tomar una muestra con un 
área mínima de 100 cm2. Se realizan 
mediciones con el instrumento para medir 7.8.1. Procedimiento.  
El (los) depósito(s) debe(n) ser 
seccionado(s) y t omar una muestra con un 
área mínima de 100 cm2. Se realizan 
mediciones con el instrumento para medir Se sugiere corregir el superíndice descrito en la 
unidad, con base a la Tabla 3  de la NOM -008-SCFI -
2002, Sistema General de Unidades de Medida . Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Nor malización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió aceptarlo  para quedar como sigue:  
“7.6. Prueba de protección contra la corrosión  
Esta prueba se aplica a la parte interna de los depósitos galvanizados o       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  espesore s en cuatro puntos donde el 
recubrimiento no haya sido dañado o 
alterado por el corte. Los puntos de 
medición deben estar equidistantes entre sí 
y lo más alejado posible uno del otro.  espesores en cuatro puntos donde el 
recubrimiento no haya sido dañado o 
alterado por el corte. Los puntos de 
medición deben estar equidistantes entre sí 
y lo más alejado posible uno del otro.  porcelanizados d e los calentadores de almacenamiento y de rápida 
recuperación”.  
 
144 IUSA  7.9. Prueba de capacidad de calentamiento 
y carga térmica.  
Esta prueba sólo se aplica a los 
calentadores de rápida recuperación e 
instantáneos.  
7.9.1. Procedimiento.  
a) Se instala e l calentador como se muestra 
en las Figuras 2 ó 3, según corresponda.  
Los sensores de temperatura se deben 
colocar a no más de 152 mm de la salida de 
agua caliente y de la entrada de agua fría, 
se registran las temperaturas tanto en la 
entrada como en la s alida del calentador.  
En el caso de los calentadores de rápida 
recuperación, se llena(n) el (los) depósito(s) 
con agua fría.  
En el caso de los calentadores instantáneos 
se llena el sistema valvular con agua fría.  
b) Se pone a funcionar el calentador con su  
control de temperatura a su máxima 
capacidad con la presión normal de 
alimentación de gas. Se ajusta el flujo de 
agua de acuerdo a lo indicado por el 
fabricante hasta que se estabilice la 
temperatura del agua, la cual no debe variar 
más de 2 K (2 ° C) en la salida.  
Para calentadores equipados con control 
digital de temperatura, éste debe 
programarse de tal forma que se obtenga el 
incremento de temperatura mínimo de 25 K 
(25 ° C).  
c) La determinación de la capacidad de 
calentamiento se puede dar de dos form as: 
Primera: Se colecta el agua calentada en 
el(los) recipiente(s) de peso conocido por 
espacio de 5 min, se procede a pesarlos en 
la báscula y por diferencia de peso se 
obtiene la masa de agua calentada que es 
equivalente a la capacidad de 
calentamiento.  
Segunda: Por medio del medidor de flujo de 
agua se determina el mismo durante 5 min.  
d) Con los valores obtenidos y aplicando la 
ecuación descrita en el numeral 7.2.1 se 
determina la carga térmica.  
7.9.2. Resultados.  
La capacidad de calentamiento y la carg a 
térmica no deben ser menores a lo 
especificado por el fabricante. El incremento 
de temperatura debe ser como mínimo 25 K 7.9. Prueba de capacidad de calentamiento  
Esta prueba sólo se aplica a los 
calentadores de rápida recuperación e 
instantán eos. 
7.9.1. Procedimiento.  
a) Se instala el calentador como se 
muestra en las Figuras 2 ó 3, según 
corresponda.  
Los sensores de temperatura se deben 
colocar a no más de 152 mm de la salida 
de agua caliente y de la entrada de agua 
fría, se registran las tem peraturas tanto en 
la entrada como en la salida del calentador.  
En el caso de los calentadores de rápida 
recuperación, se llena(n) el (los) 
depósito(s) con agua fría.  
En el caso de los calentadores 
instantáneos se llena el sistema valvular 
con agua fría.  
b) Se pone a funcionar el calentador con su 
control de temperatura a su máxima 
capacidad con la presión normal de 
alimentación de gas. Se ajusta el flujo de 
agua de acuerdo a lo indicado por el 
fabricante hasta que se estabilice la 
temperatura del agua, la cual no debe 
variar más de 2 K (2 ° C) en la salida.  
Para calentadores equipados con control 
digital de temperatura, éste debe 
programarse de tal forma que se obtenga 
el incremento de temperatura mínimo de 
25 K (25 ° C).  
c) Registrar la presión de alimenta ción del 
agua con la cual se logran las condiciones 
de flujo de agua.  
d) La determinación de la capacidad de 
calentamiento se puede dar de dos formas:  
Primera: Se colecta el agua calentada en 
el(los) recipiente(s) de peso conocido por 
espacio de 5 min, se procede a pesarlos en 
la báscula y por diferencia de peso se 
obtiene la masa de agua calentada que es 
equivalente a la capacidad de 
calentamiento.  
Segunda: Por medio del medidor de flujo 
de agua se determina el mismo durante 5 
min. 
7.9.2. Resultados.  
La ca pacidad de calentamiento no debe 
ser menor a lo especificado por el Se pr opone eliminar la carga térmica, se consideró 
en 7.2, de estos comentarios.  
Es necesario determinar la presión con la cual se 
logran las condiciones indicadas por el fabricante, ya 
que esto permite determinar si la instalación del 
usuario es la necesaria p ara el uso de los 
calentadores instantáneos.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó los comentarios recibidos al presente numeral y decidió 
rechazarlos , toda vez que se mantiene la prueba de carga térmica y el 
incorporar una nueva metodología para la prueba de capacidad de 
calentamiento crea requisitos adicionales al proyecto de NOM.  
  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       (25 ° C).  
 fabricante. El incremento de temperatura 
debe ser como mínimo 25 K (25 ° C).  
La presión de alimentación del agua 
registrada debe ser menor o igual a la que 
especifique el fabricante.   
145 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX   7.9 Prueba de capacidad de calentamiento, 
y presión de operación  
a) Se instala el calentador como se 
muestra en las Figuras 2 ó 3, según 
corresponda.  
Los sensores de temperatura se deben 
colocar a no más de 152 mm de la salida 
de agua caliente y de la entrada de agua 
fría, se registran las temperaturas tanto en 
la entrada  como en la salida del calentador.  
En el caso de los calentadores de rápida 
recuperación, se llena(n) el (los) 
depósito(s) con agua fría. En el caso de los 
calenta dores instantáneos se llena el 
sistema valvular con agua fría.  
b) Se pone a funcionar el calentador con su 
control de temperatura a su máxima 
capacidad con la presión normal de 
alimentación de gas. Se ajusta el flujo de 
agua de acuerdo a lo indicado por el  
fabricante hasta que se estabilice la 
temperatura del agua, la cual no debe 
variar más de 2 K (2 °C) en la salida, y se 
registra la presión de entrada del agua que 
permite la capacidad de calentamiento 
declarada del calentador de agua.  
Para calentadores e quipados con control 
digital de temperatura, éste debe 
programarse de tal forma que se obtenga 
el incremento de temperatura mínimo de 
25 K (25 °C).  
c) La determinación de la capacidad de 
calentamiento se puede dar de dos formas:  
Primera: Se colecta el agua  calentada en 
el(los) recipiente(s) de peso conocido por 
espacio de 5 min, se procede a pesarlos en 
la báscula y por diferencia de peso se 
obtiene la masa de agua calentada que es 
equivalente a la capacidad de 
calentamiento.  
Segunda: Por medio del medidor de flujo 
de agua se determina el mismo durante 5 
min. 
7.9.2 Resultados  Ya se considera el cálculo de Consumo Calorífico en 
7.2 
  
146 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  
147        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  La capacidad de calentamiento no debe 
ser menor  a lo especificado  por el 
fabricante. El incremento de temperatura 
debe ser como mínimo 25 K (25 °C), la 
presión de operación debe ser com o 
máximo lo especificado por el fabricante.   
 
148 ANCE  7.11. Sistema de seguridad en obturadores 
de la válvula de gas  
Esta prueba sólo aplica a calentadores de 
agua tipo instantáneo, para verificar el 
funcionamiento y hermeticidad del sistema 
de seguridad en los obturadores de las 
válvulas de gas, conforme a un sistema  que 
debe contar con dos o más obturadores, 
debiendo observar las condiciones 
establecidas en este  PROY -NOM.  
7.11.1. Requisitos  
a) El circuito de gas debe de ser hermético.  
b) La hermeticidad se asegura cuando la 
fuga de aire no sobrepasa para:  
• Prueba 1: 0,06 dm3/h (Obt urador 1).  
• Prueba 2: 0,06 dm3/h para cada uno de los 
obturadores considerados (Obturador 2).  
• Prueba 3: 0,14 dm3/h (Obturador 1 y 2).  
7.11.2. Procedimiento  
a) Acondicionar el calentador a temperatura 
ambiente, la cual debe estar de 15 ° C a 25 
° C y man tenerse en ese intervalo durante la 
ejecución de toda la prueba.  
b) Conectar la entrada de gas del calentador 
a una alimentación de aire que suministre 
una presión adecuada y constante, según 
se describe en el Apéndice A o mediante 
medidor de flujo con res olución adecuada 
para realizar las mediciones y capaz de 
proporcionar la presión del aire conforme a 
la prueba.  
c) Según sea el caso se efectúan dos o tres 
pruebas, por una parte, cuando se entregan 
los calentadores antes de cualquier otra 
prueba; y, por o tra parte, al término de las 
pruebas de la norma y después de 
desmontar y volver a montar dos veces las 
piezas del circuito de gas que llevan juntas 
herméticas y que puedan ser desmontadas 
según las instrucciones técnicas.  
El solicitante debe proveer las i nstrucciones 
para desmontaje y montaje de las piezas del 
circuito de gas que llevan juntas herméticas 
e indicar con qué piezas puede realizarse 7.11. Sistema de seguridad en obturadores 
de la válvula de gas  
7.11.1. Principio  
Esta prueba tiene por objeto comprobar el 
funcionamiento y la hermeticidad del 
sistema de seguridad en los obturadores 
de las válvulas de gas.  
7.11.2. Procedimiento  
a) Acondicionar el calentador a 
temperatura ambiente, la c ual debe estar 
de 15 ° C a 25 ° C y mantenerse en ese 
intervalo durante la ejecución de toda la 
prueba.  
b) Conectar la entrada de gas del 
calentador a una alimentación de aire que 
suministre una presión adecuada y 
constante, según se describe en el 
Apéndic e A o mediante medidor de flujo 
con resolución adecuada para realizar las 
mediciones y capaz de proporcionar la 
presión del aire conforme a la prueba.  
c) Según sea el caso se efectúan dos o 
tres pruebas, por una parte, cuando se 
entregan los calentadores a ntes de 
cualquier otra prueba; y, por otra parte, al 
término de las pruebas de la norma y 
después de desmontar y volver a montar 
dos veces las piezas del circuito de gas 
que llevan juntas herméticas y que puedan 
ser desmontadas según las instrucciones 
del fabricante.  
El solicitante debe proveer las 
instrucciones para desmontaje y montaje 
de las piezas del circuito de gas que llevan 
juntas herméticas e indicar con qué 
herramienta  puede realizarse dicha 
operación. Asimismo, debe indicarse la 
forma en que se a ctivan o desactivan los 
elementos de obturación, a fin de que 
puedan abrir o cerrar para realizar  la 
prueba, y debe proporcionar los inyectores Se sugiere estruct urar el método de prueba de 
acuerdo con 6.3.5.1, de la NMX -Z-013-SCFI -2015.  
Se sugiere homologar las unidades a dm3/h, con el 
fin de evitar confusiones cuando se registren los 
valores obtenidos en el método de prueba.  
 Con fundamento en los artículos 64 de  la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios recibidos al presente numeral y decidió 
aceptarlos parcialmente , quedando en la Norma definitiva como se 
muestra enseguida:  
“7.9 Herme ticidad del circuito de gas  
a) Fundamento  
Esta prueba sólo aplica a calentadores de agua tipo instantáneo, para 
verificar hermeticidad de las válvulas del control para el suministro de 
gas, debiendo observar las condiciones establecidas en esta Norma 
Oficial Mexicana. La prueba debe realizarse al subensamble (dos 
válvulas integradas o por separado) para el corte de gas proporcionado 
por el solicitante.  
El solicitante debe indicar la forma, así como proporcionar los 
dispositivos (cuando aplique) para activar  o desactivar las válvulas 
(eléctrica, mecánica, etc.), a fin de que puedan abrir o cerrar para 
efectos de ejecutar la prueba, y debe entregar los medios con los 
cuales se bloqueará la salida.  
b) Aparatos y/o Instrumentos  
• El descrito en el apéndice A o m ediante un medidor de flujo con 
resolución mínima de 0.001 dm3/h.  
• Fuente de alimentación de aire que suministre una presión de 5 
kPa y 15 kPa.  
• Manómetro con una resolución mínima de 0.1 kPa.  
c) Procedimiento  
i. Acondicionar el subensamble a temperatura  ambiente, la cual 
debe estar a 22 °C +/ - 5 °C y mantenerse en ese intervalo durante 
la ejecución de toda la prueba.  
ii. Conectar el subensamble para el corte de gas a una alimentación 
de aire que suministre la presión de prueba.  
iii. Conectar el equipo de scrito en el apéndice A o el medidor de flujo 
a la entrada del subensamble.  
iv. Numerar las válvulas del subensamble considerando la secuencia 
en que cierren el paso de gas respecto a la entrada del mismo.  
v. Realizar las pruebas en las condiciones de pres ión a la entrada 
del subensamble para el corte de gas, considerando las 
disposiciones especiales para cada uno, como se señala en las 
pruebas 7.9.1, 7.9.2 y 7.9.3 siguientes:   Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       dicha operación. Asimismo, debe indicarse 
la forma en que se activan o desactivan los 
elementos de obturación, a  fin de que 
puedan abrir o cerrar para efectos de poder 
ejecutar la prueba, y debe proporcionar los 
inyectores ciegos o los medios mediante los 
cuales se bloqueará la salida.  
d) Realizar las pruebas en las condiciones 
de presión a la entrada del calentador , 
considerando las disposiciones especiales 
para cada uno, como se señala en las 
pruebas 1, 2 y 3 siguientes:  
d.1) Prueba 1  
Comprobar la hermeticidad del primer 
dispositivo de obturación, estando los 
demás dispositivos de obturación 
posteriores en posición  abierta. La presión 
de prueba debe ser 15 kPa.  
d.2) Prueba 2  
Comprobar la hermeticidad del segundo 
dispositivo de obturación estando los demás 
dispositivos de obturación.  
Si por efectos del diseño de la válvula de 
gas automática accionada por agua, la 
presión del agua puede tener influencia en 
la hermeticidad del circuito, comprobar la 
hermeticidad efectuando la prueba, primero 
sin agua y luego a la presión máxima de 
agua. La presión de prueba debe ser 5 kPa 
y debe repetirse a 15 kPa.  
d.3) Prueba 3  
Comprob ar la hermeticidad y la fuga total 
con todas las válvulas abiertas, como si el 
calentador estuviera en funcionamiento; 
bloquear la salida de gas mediante la 
instalación cuidadosa de inyectores ciegos o 
piezas que hayan suministrado el solicitante. 
Este se puede sellar de cualquier forma que 
no permita la salida de aire. La presión de 
prueba debe ser 5 kPa y debe repetirse a 15 
kPa. 
7.11.3. Resultados  
El producto cumple cuando el sistema de 
seguridad del calentador cuenta con dos o 
más obturadores y la fuga de aire no 
sobrepasa los valores siguientes:  
a) Prueba 1: 60 cm3/h. (Obturador 1).  
b) Prueba 2: 60 cm3/h para cada uno de los 
obturadores considerados (Obturador 2).  
c) Prueba 3: 140 cm3/h (Obturador 1 y 2).  ciegos o los medios mediante los cuales se 
bloquea  la salida.  
d) Realizar las pruebas en las condiciones 
de pres ión a la entrada del calentador, 
considerando las disposiciones especiales 
para cada uno, como se señala en las 
pruebas 1, 2 y 3 siguientes:  
1) Prueba 1  
Comprobar la hermeticidad del primer 
dispositivo de obturación, estando los 
demás dispositivos de obtur ación 
posteriores en posición abierta. La presión 
de prueba debe ser 15 kPa.  
2) Prueba 2  
Comprobar la hermeticidad del segundo 
dispositivo de obturación estando los 
demás dispositivos de obturación.  
Si por efectos del diseño de la válvula de 
gas automática  accionada por agua, la 
presión del agua puede tener influencia en 
la hermeticidad del circuito, comprobar la 
hermeticidad efectuando la prueba, primero 
sin agua y luego a la presión máxima de 
agua. La presión de prueba debe ser 5 kPa 
y debe repetirse a 15  kPa. 
3) Prueba 3  
Comprobar la hermeticidad y la fuga total 
con todas las válvulas abiertas, como si el 
calentador estuviera en funcionamiento; 
bloquear la salida de gas mediante la 
instalación cuidadosa de inyectores ciegos 
o piezas que hayan suministrado  el 
solicitante. Este se puede sellar de 
cualquier forma que no permita la salida de 
aire. La presión de prueba debe ser 5 kPa 
y debe repetirse a 15 kPa.  
7.11.3. Resultados  
El producto cumple cuando el sistema de 
seguridad del calentador cuenta con dos o 
más obturadores y la fuga de aire no 
sobrepasa los valores siguientes:  
a) Prueba 1: 0,06 dm3/h (Obturador 1).  
b) Prueba 2: 0,06 dm3/h para cada uno  de 
los obturadores considerados (Obturador 
2). 
c) Prueba 3: 0,14 dm3/h (Obturador 1 y 2).  7.9.1.  Hermeticidad de la primera válvula  
a) Procedimiento  
Comprobar la hermetici dad de la primera válvula (cerrada), estando las 
válvulas posteriores en posición abierta activadas de acuerdo a las 
indicaciones del solicitante. La presión de prueba debe ser 15 kPa 
durante un minuto.  
 
 
FIGURA 6 a) -Prueba de hermeticidad de la primera v álvula 
(ilustrativa no limitativa)  
7.9.2.  Hermeticidad de la segunda válvula  
a) Procedimiento  
Comprobar la hermeticidad de la segunda válvula (cerrada), estando las 
demás válvulas en posición abierta, activadas de acuerdo a las 
indicaciones del solicitante . La presión de prueba debe ser 5 kPa y 
repetirse a 15 kPa, ambas pruebas durante un minuto.  
 
 
FIGURA 6 b) -Prueba de hermeticidad de la segunda válvula 
(ilustrativa no limitativa)  
En caso de que el subensamble para el corte de gas cuente con más 
de dos vá lvulas se debe realizar la prueba para cada válvula adicional 
conforme al procedimiento descrito en este numeral.  
7.9.3. Hermeticidad para el total de las válvulas del subensamble para 
el corte de gas  
a) Procedimiento  
a.1) Para comprobar la hermeticidad y la fuga total con todas las 149 Iusa 7.11. Sistema de seguridad en obturadores 
de la válvula de gas  
Esta prueba sólo aplica a calentadores de 
agua tipo instantáneo, para verificar el Reconsiderar este método de prueba, ya q ue se 
contradice con la especificación 5.21, la cual está 
enfocada a la seguridad del calentador y lo que se 
propone es una prueba de hermeticidad        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  funcionamiento y hermeticidad del sistema 
de seguridad en los obturadores de las 
válvulas de gas, conforme a un sistema 
que debe contar con dos o más 
obturadores, debiendo observar las 
condiciones establecidas en este  PROY -
NOM.  
7.11.1. Requisitos  
a) El circuito de gas debe de ser hermético.  
b) La hermeticidad se asegura cuando la 
fuga de gas no sobrepasa para:  
• Prueba 1: 0,06 dm3/h (Obturador 1).  
• Prueba 2: 0,06 dm3/h para cada  uno de 
los obturadores considerados (Obturador 
2). 
• Prueba 3: 0,14 dm3/h (Obturador 1 y 2).  
7.11.2. Procedimiento  
a) Acondicionar el calentador a 
temperatur a ambiente, la cual debe estar 
de 15 ° C a 25 ° C y mantenerse en ese 
intervalo durante la ejecución de toda la 
prueba.  
b) Con el calentador apagado, conectar la 
entrada de gas del calentador a una 
alimentación que suministre una presión de 
5kPa constantes , mediante el medidor de 
flujo realizar las mediciones.  
c) Se repite el inciso b) considerando una 
presión de 15 kPa.  
7.11.3. Resultados  
El producto cumple cuando la hermeticidad 
del calentador no sobrepasa  60 cm3/h   válvulas abiertas, activadas de acuerdo a las indicaciones del 
solicitante, se debe bloquear la salida de gas con los medios 
proporcionados, sellando de tal forma que no permita la salida de aire, 
posteriormente aplicar una pres ión de prueba de 5 kPa y repetirse a 15 
kPa, durante un minuto.  
 
FIGURA 6 c) -Prueba de hermeticidad para el total de las válvulas 
del subensamble para el corte de gas (ilustrativa no limitativa)  
i. Comprobar que los sensores aseguren el funcionamiento de los 
calentadores instantáneos conforme a lo siguiente:  
a.2) Sensor de ausencia de flama en el quemador.  
i. Instalar el calentador y ajustar flujo de agua a capacidad marcada.  
ii. La presión de gas debe ser normal de acuerdo a la Tabla 2.  
iii. Verificar que  el calentador este encendido.  
iv. Desconectar o retirar el sensor a fin de extinguir la flama del 
quemador.  
v. Verificar que cuando hay ausencia de flama el equipo corte el 
suministro de gas.  
a.3) Sensor de sobre temperatura de agua caliente.  
i. Instalar el calentador y ajustar flujo de agua a capacidad marcada.  
ii. La presión de gas debe ser normal de acuerdo a la Tabla 2.  
iii. Ajustar el control de temperatura o el flujo de gas a su máxima 
capacidad, según sea el caso.  
iv. Verificar que el calentador est é encendido.  
v. Disminuir gradualmente el flujo de agua hasta el corte del suministro 
de gas y el quemador se apague en el intervalo de temperatura que 
declara el solicitante.  
a.4) Sensor interruptor de flujo de entrada de agua.  
i. Instalar el calentador y  ajustar flujo de agua a capacidad marcada.  
ii. La presión de gas debe ser normal de acuerdo a la Tabla 2.  
iii. Verificar que el calentador esté encendido.  
iv. Cerrar el suministro de agua súbitamente y verificar que el 
calentador se apaga.  
b) Expresión de  resultados  150 Lenomex  7.11 Hermeticidad.  
7.11.1 Fundamento.  
Este método de prueba tiene como objeto 
verificar que l a hermeticidad en 
conexiones, uniones y tubería de 
conducción de gas combustible, así como 
del recipiente portátil, sea la establecida en 
la especificación 5.4 de esta Norma Oficial 
Mexicana.  
7.11.2 Reactivos y materiales.  
a) Aire;  
b) Líquido detector de f ugas.  
7.11.3 Equipo.  METODO PROPUESTO REFERENCIAS DE 
PRUEBAS DE HERMETICIDAD:  
NORMA Oficial Mexicana NOM -012-SESH -2010, 
Calefactores de ambiente para uso doméstico que 
empleen como combustible Gas L.P. o Natural. 
Requisitos de seguridad y métodos de p rueba.  
NORMA Oficial Mexicana NOM -010-SESH -2012, 
Aparatos domésticos para cocinar alimentos que 
utilizan Gas  
L.P. o Gas Natural. Especificaciones y métodos de 
prueba.  
  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       a) Instalación para suministro de aire con 
regulación de 0 a 50 kPa (0.5 kgf/cm2, 500 
mbar), filtro y separador de condensación;  
b) Medidores de baja presión con un 
intervalo de 0 a 50 kPa (0.5 kgf/cm2, 500 
mbar) y resolución de 0.2 kP a (0.002 
kgf/m2, 2 mbar);  La prueba se cumple cuando  
b.1) El sistema redundante de seguridad cuenta con dos o más válvulas 
y la fuga de aire no sobrepasa los valores siguientes:  
i. Para las válvulas 1 y 2: 0,06 dm3/h. 
ii. Para cada una de las válvulas adicionales (cuand o aplique): 0,06  
 
   c) Medidor de flujo de aire con capacidad 
de 1 dm3/revolución con resolución de 
0.001 dm3/h u otro dispositivo con 
capacidad de medir como mínimo 0.01 
dm3/h con resolución mínima de 0.0001 
m3/h;  
d) Cronómetro con resolución mínima  de 1 
s. 
7.11.4 Procedimiento.  
7.11.4.1 Del circuito de gas. En el estado 
de recepción del calentador a ens ayar.  
a) Se conecta el calentador en la posición 
de “cerrado/apagado” - a la línea de aire 
regulada que deberá tener conectado el 
medidor de flujo entre la línea de aire y el 
calentador Se aplica una presión de 15 kPa 
- 0.2 kPa + 0 kPa  a la entrada del gas 
según indique el fabricante.  
Se registra el valor de flujo indicado por el 
medidor.  
b) Se coloca el control del calentador en 
posición “abierto/encendido”, se excita el 
sistema valvular (según sea el caso: 
termopar de manera independiente por 
medio de una flama o por medio de 
suministro eléctrico de corriente directa o a 
través  de corriente en todos los 
obturadores para permitir el paso del aire 
hasta los inyectores de todos los 
quemadores y piloto (en caso de tener), el 
control de paso de gas debe colocars e a 
potencia máxima al igual que la capacidad 
de los quemadores; lo anterior para 
establecer flujo de aire a través de todo el 
sistema y hasta cada uno de los 
inyectores.  
Se verifica que las conexiones, uniones y 
tubería no presenten fugas utilizando 
liquido detector de fugas, se registran 
resultados.   dm3/h. 
iii. Para el total de las válvulas del subensamble para el corte de gas: 
0,14 dm3/h. 
b.2) Los sensores aseguran que el equipo deja de funcionar cuando 
existe:  
i.  Ausencia de flama en el quemador.  
ii.  Sobre temperatura de agua caliente.  
iii. Interrupción de flujo de agua”.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  7.11.5 Expresión de resultados.  
Del circuito de gas.  
La fuga máxima permitida en la posición 
“cerrado/apagado” debe ser de 0.07 dm3/h; 
en las posiciones “abierto” no deben 
aparecer fugas evidenciadas por el lí quido 
detector de fugas.139  
151 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX   7.11 Sistemas de seguridad para el 
apagado de los calentadores de agua.  
7.11.1 Procedimiento  
7.11.1 .1 Dispositivo de Sensor de flama 
(sonda de ionización), este solo aplica a 
calentadores que cuenten con este 
dispositivo.  
7.11.1.1.1 Se instala el calentador de agua 
de acuerdo al diagrama que corresponda 
por el tipo de calentador y se suministra el 
gas d e acuerdo a la presión normal 
establecida para el tipo de gas.  
7.11.1.1.2 Para el calentador de agua, tipo 
instantáneo ó aquel que cuente con este 
dispositivo, una vez instalado se procede a 
retirar la cubierta y se procede a 
encenderlo y ponerlo a funcion ar de 
acuerdo al flujo indicado por el fabricante, 
mínimo 5 minutos y posteriormente, se 
procede a desconectar el cable del sensor 
de flama (sonda de ionización) 
manualmente, y se verifica que las flamas 
de los quemadores se extingan.  
7.11.1.2 Dispositivo de termopar o 
termopila, este solo aplica a calentadores 
que cuenten con este dispositivo.  
7.11.1.2.1 Se instala el calentador de agua 
de acuerdo al diagrama que corresponda 
por el tipo de calentador y se suministra el 
gas de acuerdo a la presión normal 
establecida para el tipo de gas.  
7.11.1.2.2 Para los calentadores de agua 
que utilizan la válvula termostática de 
seguridad, y que cuentan con este 
dispositivo, se pone  a funcionar durante un 
tiempo mínimo de 5 minutos, y una vez 
transcurrido este tiempo se desconecta a 
través de una llave mecánica el termopar o 
termopila de la válvula termostática y en 
este instante se gira la perilla de la válvula 
termostática a la posición piloto, para que 
solo se mantenga encendido el piloto con 
el gas fluyendo, hasta que  se visualice la 
extinción de la flama del piloto y el medidor 
de gas ya no registre movimiento de flujo 
de gas.  
7.11.1.3 Dispositivo de Limitador de No se está considerando a los tres tipos de 
calentadores de agua existentes en el merca do. 
Técnicamente el desarme y armado no es viable ya 
que los productos que se proponen a evaluar 
solamente los proveedores restringen la 
manipulación de los componentes internos 
incurriendo en la violación a la garantía y buen 
desempeño de los mismos.  
Ya s e está considerando la evaluación de los 
dispositivos de seguridad con los que cuentan 
actualmente los tres tipos de calentadores de agua, 
ya que no se estaba considerando esta evaluación.  
El método propuesto en el proyecto de NOM, no está 
considerando la seguridad de los tres tipos de 
calentadores de agua, solo se considera evaluar la 
hermeticidad en el desarme y armado de los 
dispositivos considerados (obturadores), cuando en 
el mercado nacional ya existen calentadores del tipo 
almacenamiento y de rápida recuperación que 
cuentan con estos dispositivos de seguridad 
(obturadores).    Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       temperatura, este solo aplica a 
calentadores que cuenten con este 
dispositivo.  
7.11.1.3.1 Se instala el ca lentador de agua 
de acuerdo al diagrama que corresponda 
por el tipo de calentador y se suministra el 
gas de acuerdo a la presión normal 
establecida para el tipo de gas.  
 
 
   7.11.1.3.2 Para los calentadores de agua 
que utilizan el limitador de temperatura, y 
que cuentan con este dispositivo, se pone 
a funcionar durante un tiempo mínimo de 5 
minu tos, y una vez transcurrido este tiempo 
se empieza a disminuir el flujo de agua 
hasta que se visualice en el indicador de 
temperatura el incremento de temperatura, 
hasta que se extingan las flamas de los 
quemadores. Posteriormente se enfría todo 
el calenta dor haciéndole circular agua fría y 
volver a efectuar el proceso de encendido 
para verificar su encendido. Este proceso 
de encendido y apagado se repite en tres 
ocasiones.  
7.11.1.4 Dispositivo de seguridad Válvula 
solenoide (obturador), este solo aplica a 
calentadores que cuenten con este (os) 
dispositivo (s).  
7.11.1.4.1 Se instala el calentador de agua 
de acuerdo al diagrama que corresponda 
por el tipo de calentador y se suministra el 
gas de acuerdo a la presión normal 
establecida para el tipo de gas.  
7.11.1.4.2 Para los calentadores de agua 
que utilizan la (s) Válvula (s) Solenoide (s), 
se pone a funcionar durante un tiempo 
mínimo de 5 minutos, y una vez 
transcurrido este tiempo se apaga el 
calentador y se desconecta del suministro 
de gas y se cambia a una  instalación de 
aire, el cual va a ser sustituido por el gas, 
en donde se va a proporcionar de manera 
directa una presión de aire de 15 kPa ± 1.0 
kPa, y se va a realizar el proceso de 
encendido del calentador de agua, y en 
caso de que la (s) válvula (s) So lenoide (s), 
permitan el flujo de aire a los quemadores 
se considera que no cumple la seguridad 
en esta (s).  
Una vez realizada la verificación de la (s) 
Válvula (s) Solenoide (s) con el aire, 
nuevamente se conecta y se suministra el 
gas de acuerdo a la pre sión normal 
establecida para el tipo de gas y se verifica 
que el calentador encienda sin problema 
alguno y se deja funcionando durante 5 
minutos como mínimo.          (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  7.11.1.5 Dispositivo de seguridad Válvula 
termostática, este solo aplica a 
calentadores que cuente n con este (os) 
dispositivo (s).  
7.11.1.5.1 Se instala el calentador de agua 
de acuerdo al diagrama que corresponda 
por el tipo de calentador y se suministra el 
gas de acuerdo a la presión normal 
establecida para el tipo de gas.  
 
   7.11.1.5.2 Para los calentadores de agua 
que utilizan la (s) Válvula (s) termostática 
(s), se pone a funcionar durante un tiempo 
mínimo de 5 minutos, y una vez 
transcurrido este tiempo se apaga el 
calentador y se desconecta del suministro 
de gas y se cambia a una instalación de 
aire, el cual va a ser sustituido por el gas, 
en donde se va a proporcionar de manera  
directa una presión de aire de 6.6 kPa ± 
0.5 kPa, y se va a realizar el proceso de 
encendido del calentador de agua, para 
esto se energiza la bobina de la (s) válvula 
(s) termostática (s)  y en caso de que la (s) 
válvula (s) termostática (s), permitan el flujo 
de aire a los quemadores se considera que 
no cumple la seguridad en esta (s).  
Una vez realizada la verificación de la (s) 
Válvula (s) termostática (s) con el aire,  
nuevamente se conecta y se suministra el 
gas de acuerdo a la presión normal 
establecida para el tipo de gas y se verifica 
que el calentador encienda sin problema 
alguno y se deja funcionando durante 5 
minutos como mínimo.  
7.11.2 Resultados  
7.11.2.1 Para e l Dispositivo de Sensor de 
flama.  
No deben existir la presencia de flamas en 
los quemadores del calentador de agua.  
7.11.2.2 Para el Dispositivo de termopar o 
termopila.  
No deben existir la presencia de flamas en 
los quemadores del calentador de agua.  
7.11.2.3 Para el Dispositivo de Limitador de 
temperatura.  
No deben existir la presencia de flamas en 
los quemadores del calentador de agua y 
no se debe permitir el encendido una vez 
que acciona el dispositivo (limitador de 
temperatura) hasta que este se 
restab lezca.     Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       7.11.2.4 Para el Dispositivo de seguridad 
Válvula solenoide (Obturador).  
No debe permitir el paso de aire hacia los 
quemadores del calentador de agua.  
7.11.2.5 Para el Dispositivo de seguridad 
Válvula termostática,  
No debe permitir el paso de aire h acia los 
quemadores del calentador de agua  
 
152 BOSCH  7.12 
El proyecto de NOM -200-SCFI no tiene  
inciso 7.12  
 7.12. Prueba de dispositivo de seguridad 
por acumulación de gases de combustión.  
Esta prueba se aplica para corroborar el 
correcto funcionamient o del dispositivo de 
seguridad de detección de acumulación de 
gases de combustión en el difusor o corta  
tiros del calentador  
7.12.1 Procedimiento  
Instalar el calentador como se muestra en 
la figura 3,  
En el caso de que el calentador cuente con 
tubo de sali da de gases, éste debe 
instalarse de acuerdo a las instrucciones  
del fabricante, Poner a funcionar el 
calentador con su control de temperatura a 
su máxima capacidad y con la presión 
normal de alimentación de gas, 
transcurridos 10  minutos se debe bloquear 
la salida de gases de combustión usando 
una placa ver figura 6  
7.12.2 Resultados  
El calentador debe apagarse como máximo 
en 4 min o en un menor tiempo, esto como 
resultado de la actuación del dispositivo de 
seguridad por acumulación de gases de 
combustión.  
7.13 Prueba de difusor o cortatiros debe  
garantizar la correcta 
evacuación/eliminación de gases de  
combustión hacia la chimenea  
7.13.1 Procedimiento  
Poner a funcionar el calentador con su 
control de temperatura a su máxima 
capacidad y con la presión normal  de 
alimentación de gas, transcurridos 10 
minutos detectar fugas posibles con una 
sonda que analice CO2 que permita 
detectar un contenido de gas del orden de 
.01%. La toma de muestras no debe 
interrumpir el funcionamiento del 
calentador y en especial no de be dar lugar Hay muchos hogares en la República Mexicana que 
tienen instalados los calentadores en el interior del 
hogar, comúnmente la cocina, cuarto de lavado, o en 
general al interior y es de suma importancia que los 
productos tengan un sistema de seguridad que 
detecte el retorno de los gases de combustión en la 
zona del difusor o corta tiros del calentador ante una 
falla de la correcta evacuación de los gases de 
combustión al exterior de la vivienda. El riesgo de no 
conta r con este dispositivo es posible Intoxicación 
del usuario por monóxido de carbono, derivado de la 
inhalación de gases de combustión, ocasionados por 
una mala evacuación de gases de la misma. Esto 
puede ocurrir por un bloqueo, total o parcial, de la 
salida  de humos, o un diseño incorrecto de la 
chimenea o ducto de salida de humos.  
Referencia internacional de países con tratados 
comerciales Norma Chilena NCh1938.Of2005 
(3.4.19 ; 6.2.10 ; 7.8.11, 6.1.6.2.1 & 7.2.2).  Con fundamento en los artículos 64 de la Le y Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que la propuesta 
incorporar requisitos adicionales a los previstos en el proyecto de NOM.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  a fugas de gases de combustión.  
153 CALOREX 
SALTILLO  No se  contempla  Incluir en los métodos de prueba 7,1, 7.2, 
7.3, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 del proyecto de 
norma 2 cifras significativas en los 
resultados obtenidos, en el caso del que el 
instrumento cuente con más cifras o se 
obtengan al realizar alguna operaci ón se 
redondearán a 2  Se debe de estandarizar la cantidad de cifras 
significativas cuando se reportan resultados producto 
de una medición directa o producto de una operación 
matemática.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que es un 
requerimiento que deberán cumplir los laboratorios de prueba en base a 
lo previsto en la NMX -EC-17025 -IMNC -2006.  
 
 
154 IUSA  Marcado  
j) Carga térmica  Eliminar  
Sustituir por:  
j) Capacidad térmica  Ser congruente con la propuesta de incluir la 
capacidad térmica  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó los comentarios y decidió rechazarlos , toda vez que la 
propuesta incorpora requisitos adicionales a los previstos en el proyecto 
de norma.  155 SIGMA  8.1 Identificación del producto  
Inciso  
j) Carga térmica en kW  8.1 Identificación del producto  
Inciso  
Inciso j) Consumo Calorífico kJ/h  En normas oficiales mexicanas de aparatos de gas 
se usa el Joule por hora (J/h ó kJ/h ó MJ/h)  
156 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos 
Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  8.1 Identificación del pr oducto  
Inciso  
j) Carga térmica en kW  Agregar  
Inciso o) Consumo Calorífico kJ/h  Se agregó la determinación del consumo calorífico.  
157 IUSA  NO INDICA  ñ) Presión hidrostática mínima para el 
funcionamiento del calentador  Dar información necesaria al usuario  para que se 
considere en la instalación y uso del mismo.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó el comentario y decidió rechazarlo , toda vez que la propuesta  
incorpora requisitos adicionales a los previstos en el proyecto de norma.  
Adicionalmente esta información se puede incluir en las instrucciones 
de instalación y operación de los calentadores.  
 
158 ANCE   10.1.2. El certificado de la conformidad a 
que se r efiere el numeral anterior debe 
emitirse por cada modelo de calentadores 
de uso doméstico y/o comercial que utilizan 
como combustible Gas L. P. o Gas Natural, 
de acuerdo a la clasificación señalada en el 
numeral 4 y podrá incluir una familia de 
modelos, co nforme a lo siguiente:  
a) De acuerdo a su carga térmica en:  
- Doméstico, cuya carga térmica es menor 
o igual que 35 kW.  
- Comercial, cuya carga térmica es mayor 
que 35 kW y menor o igual que 108 kW.  
- Misma carga térmica.  
b) De acuerdo a su construcción : 
Calentadores de almacenamiento.  
- Con depósito galvanizado . Se sugiere cambiar el término “funcionamiento”, por 
“construcción”, para dar mayor certeza al momento 
de clasificar el producto.  
De acuerdo con la especificación 5.7. Protección 
contra la corrosión , se permite fabricar los depósitos 
de almacenamiento con acero inoxidable, cobre y 
aluminio, exentando dicha espec ificación al 
presentar su certificado de calidad o documento 
correspondiente. A lo anterior, se sugiere ampliar la 
clasificación para los calentadores de 
almacenamiento y calentadores de rápida 
recuperación.  
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Fe deral sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios recibidos al apartado 10, Procedimiento 
para la Evaluación de la Conformidad, y acordó lo siguiente:  
Único . Derivado de la revisión y análisis a  los comentarios recibidos a 
este capítulo, el Grupo de Trabajo, de conformidad con lo dispuesto por 
la NMX -Z-013-SCFI -2015, con fundamento en lo establecido por el 
artículo 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y con el 
propósito de clari ficar la redacción del presente capítulo para mejorar su 
entendimiento, los comentarios recibidos se aceptan parcialmente,  
quedando el capítulo 10 de esta Norma Oficial Mexicana de la siguiente 
manera:  
“10. Procedimiento para la evaluación de la conformida d (PEC)  
La evaluación de la conformidad de los calentadores de uso doméstico 
y/o comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural 
sujetos a la observancia de la presente Norma Oficial Mexicana, será 
realizada en términos de este PEC por la Di rección General de Normas  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       - Con depósito porcelanizado . 
- Con depósito de acero inoxidable.  
- Con depósito de cobre.  
- Con depósito de aluminio.  
- Mismo tipo de válvula termostática 
(termostato) [bajo el mismo principio de 
funcionamiento y misma capacidad, 
pudiendo ser de diferente marca].  
- Misma capacidad volumétrica en litros  
Calentadores de rápida recuperación.  
- Con depósito galvanizado  
- Con depósito porcelanizado  
- Con depósito de acero inoxidable.  
- Con depósito de c obre.  
- Con depósito de aluminio.  
- Mismo tipo de válvula termostática 
(termostato) [bajo el mismo principio de 
funcionamiento y misma capacidad, 
pudiendo ser de diferente marca].  
- Mismo flujo de agua en litros por minuto 
(L/min)  
Calentadores instantáneos . 
- Flujo de agua fijo y flujo de gas variable  
- Flujo de agua variable y flujo de gas 
variable  
- Flujo automático de agua y flujo 
automático de gas  
- Mismo flujo de agua en litros por minuto 
(L/min)  (DGN) y, en su caso, por organismos de certificación acreditados y 
aprobados en dicha normatividad, conforme a lo dispuesto por la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
10.1. Procedimiento  
El presente proce dimiento es aplicable a los calentadores de uso 
doméstico y/o comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas 
Natural, materia de esta Norma Oficial Mexicana, de fabricación 
nacional o extranjera, que se importen, distribuyan o comercialicen en 
territorio nacional.  
10.1.1.  Fase Preparatoria  
El cumplimiento de las especificaciones descritas en la presente Norma 
Oficial Mexicana debe hacerse constar mediante certificado de la 
conformidad, emitido a partir de la evaluación de la conformidad que se 
realice a los calentadores de uso doméstico y/o comercial que utilizan 
como combustible Gas L. P. o Gas Natural. Dicho certificado podrá 
obtenerse a través de la DGN en términos de lo dispuesto en el 
numeral 10.1.2 inciso a) o, en su caso, de un organismo de ce rtificación 
conforme al inciso b) del mismo numeral.  
Los procedimientos de certificación de la conformidad que instrumenten 
los organismos de certificación con motivo de la presente Norma Oficial 
Mexicana estarán sujetos a la aprobación de la DGN.  
El certi ficado de la conformidad a que se refiere el numeral anterior 
debe emitirse por cada modelo de calentadores de uso doméstico y/o 
comercial que utilizan como combustible Gas L. P. o Gas Natural, de 
acuerdo a la clasificación señalada en el numeral 4 y podrá  incluir una 
familia de modelos, conforme a lo siguiente:  
a) De acuerdo a su carga térmica en:  
a.1) Misma carga térmica:  
i. Doméstico, cuya carga térmica es menor o igual que 35 
kW. 
ii. Comercial, cuya carga térmica es mayor que 35 kW y 
menor o igual que 1 08 kW.  
b) De acuerdo con su funcionamiento:  
b.1) Calentador de almacenamiento:  
i. Mismo tipo de válvula termostática (termostato) [bajo el 
mismo principio de funcionamiento y misma capacidad, 
pudiendo ser de diferente marca].  
ii. Misma capacidad volumétric a en litros  
b.2) Calentador de rápida recuperación.  
i. Mismo tipo de válvula termostática (termostato) [bajo el 
mismo principio de funcionamiento y misma capacidad, 
pudiendo ser de diferente marca].  
ii. Mismo flujo de agua en litros por minuto (L/min)  
b.3) Calentador instantáneo.  
b.3.1) Mismo flujo de agua en litros por minuto (L/min):  
i. Flujo de agua fijo y flujo de gas variable.  
ii. Flujo de agua variable y flujo de gas variable.  
iii. Flujo automático de agua y flujo automático de gas.  159 ANCE  10.3. Verificación y seguimiento.  
… 
Las verificaciones de seguimiento serán 
realizadas por la DGN o el organismo de 
certificación y se programarán de común 
acuerdo con el titular de dicho certificado. La 
periodicidad de estas ver ificaciones será de 
dos veces al año para la certificación con 
verificación mediante pruebas periódicas al 
producto, cabe señalar que en sólo una de 
ellas se llevará a cabo el muestreo de 
producto para su envío a pruebas y una vez 
al año para la certificac ión con verificación 
mediante el sistema de gestión de la calidad 
de línea de producción, cabe señalar que en 
sólo una de ellas se llevará a cabo el 
muestreo de producto para su envío a 
pruebas.  10.3. Verificación y seguimiento.  
… 
Las verificaciones de seg uimiento serán 
realizadas por la DGN o el organismo de 
certificación y se programarán de común 
acuerdo con el titular de dicho certificado. 
La periodicidad de estas verificaciones 
será de dos veces al año para la 
certificación con verificación mediante 
pruebas periódicas al producto , la primera 
verificación debe ser documental en sitio, y 
en la segunda debe realizarse el muestreo 
del producto para su envío a pruebas,  y 
una vez al año para la certificación con 
verificación mediante el sistema de gestión 
de la calidad de línea de producción, cabe 
señalar que en sólo una de ellas se llevará 
a cabo el muestreo de producto para su 
envío a pruebas.  Con el fin de clarificar y dar certeza en el proceso de 
verificación y seguimiento, se sugiere incluir la 
revisión do cumental en sitio para la primera 
verificación, y muestreo del producto para su envío a 
pruebas para la segunda verificación.  
160 ANCE  10.4. Los organismos de certificación deben 10.4. Suspensión y cancelación de Se sugiere incluir una guía base para que los       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18   informar permanentemente a la DGN sobre 
los certificados de la conformidad  que hayan 
otorgado, suspendido y/o cancelado.  
10.5. Los resultados del informe de pruebas 
y de las verificaciones que se practiquen a 
los calentadores de uso doméstico y/o 
comercial que utilizan como combustible 
Gas L. P. o Gas Natural materia de este 
PRO Y-NOM serán tomados en cuenta por la  certificados de la conformidad.  
10.4.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley, la DGN o los organismos de 
certificación correspondientes podrán 
suspender o cancelar certificados de l a 
conformidad en los casos en que se 
evidencie incumplimiento con las 
especificaciones establecidas en el 
presente PROY -NOM.  organismos de certificación de producto (OCP) 
procedan con la suspensión o cancelació n de un 
certificado de la conformidad de producto, con el 
objeto de no dejar a la libre consideración o 
interpretación de cada OCP que se acredite y 
apruebe cuando esta norma oficial mexicana se 
publique en el DOF como definitiva.  c) De acuerdo con su construcción  
 
 
 
  DGN o por los organ ismos de certificación 
para efectos de suspender, cancelar y/o 
mantener la vigencia del certificado de la 
conformidad correspondiente. En caso de 
que derivado de dichos resultados se 
demuestre cumplimiento con todas las 
especificaciones y requerimientos 
establecidos en el presente PROY -NOM, el 
titular del certificado podrá solicitar la 
emisión de un nuevo certificado por un 
periodo de vigencia igual al anteriormente 
otorgado, sujetándose a lo indicado en el 
numeral 10.2.3 del presente PEC utilizando 
los inf ormes de prueba derivados de las 
verificaciones correspondientes.  
10.6. En caso de pérdida o suspensión de la 
vigencia del certificado de sistema de 
gestión de la calidad, el  titular del certificado 
de la conformidad debe dar aviso inmediato 
al organismo d e certificación y/o a la DGN,  
según corresponda.  
En el caso de pérdida de la vigencia del 
certificado del sistema de gestión de la 
calidad, el certificado de la conformidad 
quedará cancelado a partir de la fecha de 
terminación de la auditoría realizada por  el 
organismo de certificación de sistemas de 
gestión de la calidad.  
Los organismos de certificación notificarán 
de inmediato a la DGN para los efectos a 
que hubiere lugar.  
En caso de suspensión de la vigencia del 
certificado del sistema de gestión de la 
calidad, el certificado de la conformidad 
quedará suspendido por un periodo máximo 
de 30 días naturales a partir de la fecha de 
terminación de la auditoría realizada por el 
organismo de certificación de sistemas de 
gestión de la calidad.  
Si dentro del térmi no anteriormente 
señalado se restablece la vigencia del 
certificado del sistema de gestión de la 
calidad, la vigencia del certificado de la 
conformidad se restablecerá hasta la fecha 
para la que originalmente fue otorgado. En Los organismos de certificación deben 
informar permanentemente a la DGN sobre 
los certificados de la conformidad que 
hayan otorgado, suspendido y/o cancelado.  
10.4.2. Cuando de l resultado de la 
verificación se determine incumplimiento 
con la presente PROY -NOM o cuando 
dicha verificación no pueda llevarse a cabo 
en tres ocasiones sucesivas por causa 
imputable al titular del certificado de la 
conformidad, el organismo de certifica ción 
dará aviso inmediato a la DGN y a dicho 
titular, de la suspensión o cancelación del 
certificado de la conformidad, sin perjuicio 
de las sanciones que procedan.  
10.5. Los resultados del informe de 
pruebas y de las verificaciones que se 
practiquen a los  calentadores de uso 
doméstico y/o comercial que utilizan como 
combustible Gas L. P. o Gas Natural 
materia de este PROY -NOM serán 
tomados en cuenta por la DGN o por los 
organismos de certificación para efectos de 
suspender, cancelar y/o mantener la 
vigenci a del certificado de la conformidad 
correspondiente. En caso de que derivado 
de dichos resultados se demuestre 
cumplimiento con todas las 
especificaciones y requerimientos 
establecidos en el presente PROY -NOM, el 
titular del certificado podrá solicitar la 
emisión de un nuevo certificado por un 
periodo de vigencia igual al anteriormente 
otorgado, sujetándose a lo indicado en el 
numeral 10.2.3 del presente PEC utilizando 
los informes de prueba derivados de las 
verificaciones correspondientes.  
10.6. En caso de  pérdida o suspensión de 
la vigencia del certificado de sistema de 
gestión de la calidad, el titular del 
certificado de la conformidad debe dar 
aviso inmediato al organismo de 
certificación y/o a la DGN,  
según corresponda.   Para el caso de los calentadores de almacenamiento y rápida 
recuperación se sub clasifican de la manera siguiente:  
i. Con depósito galvanizado.  
ii. Con depósito por celanizado.  
iii. Con depósito de acero inoxidable, cobre o aluminio.  
No pueden considerarse como modelos de productos para efectos de 
certificación a aquellos que no cumplan con uno o más de los criterios 
aplicables a la definición de familia de modelos de l numeral 3.29.  
Para efectos de certificación inicial se tendrá que enviar a pruebas de 
laboratorio el o los modelos más representativos de la familia 
propuesta.  
Se considerará como modelo más representativo de la familia, aquel 
que cumpla con la mayor can tidad de características existentes en los 
demás modelos pertenecientes a la misma familia.  
En caso de que algún modelo cuente adicionalmente con 
características diferentes (funcionalidad y seguridad), dicho modelo 
debe someterse a pruebas de laboratorio.  
Cualquier controversia en la clasificación de familia de productos será 
resuelta por la DGN.  
El número de modelos que pertenezcan a una familia, para ser 
certificada, no está restringido, siempre y cuando cumplan con cada 
uno de los criterios aplicables e indicados anteriormente.  
10.1.2. Fase de Certificación  
Para obtener el certificado de la conformidad de los calentadores de 
uso doméstico y/o comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o 
Gas Natural, se estará a lo siguiente:  
a) Para obtener el certi ficado de la conformidad por parte de la 
autoridad competente, el interesado debe obtener en el módulo de 
información de la autoridad competente, en su sitio de internet 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13037/SE -04-
005_Solicitud_de_certificaci on.pdf, en la delegación o subdelegación 
correspondiente, el formato de solicitud SE -04-005 “Certificación a 
Solicitud de Parte de Normas Oficiales Mexic anas competencia de la 
Secretarí a de Economía” y/o a través de la página 
https://www.sinec.gob.mx en la  sección de Trámites. El interesado debe 
llenar la solicitud en original y copia y la acompañará de la 
documentación técnica correspondiente. Para tal efecto, debe cumplir 
con las especificaciones señaladas en la presente Norma Oficial 
Mexicana incluyendo especificaciones técnicas, eléctricas y 
electrónicas del modelo o de la familia de modelos de calentador de uso 
doméstico y/o comercial que utiliza como combustible Gas L. P. o Gas  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       caso contrario, dicho certific ado quedará 
automáticamente cancelado y los 
organismos de certificación notificarán de 
inmediato a la DGN para los efectos a que 
hubiere lugar.  
En ambos casos, el titular del certificado de 
la conformidad cancelado podrá solicitar la 
modalidad de certifica ción de la conformidad 
con verificación mediante pruebas 
periódicas a producto.  En el caso de pérdida de la vigen cia del 
certificado del sistema de gestión de la 
calidad, el certificado de la conformidad 
quedará cancelado a partir de la fecha de 
terminación de la auditoría realizada por el 
organismo de certificación de sistemas de 
gestión de la calidad.  
Los organismo s de certificación notificarán 
de inmediato a la DGN para los efectos a 
que hubiere lugar.  Natural, según corresponda.  
En dichas especificaciones debe incluirse la de scripción y 
comprobación de la totalidad de los requisitos técnicos requeridos de 
acuerdo a su clasificación, incluyendo certificados, informes, reportes, 
lista de partes y componentes, instructivos de operación y de 
instalación, fotografías, control de te mperatura, descripción de 
materiales, evidencia de información comercial, información de 
marcado y demás documentación que avale el cumplimiento con las 
especificaciones carentes de procedimiento técnico.  
 
   En caso de suspensión de la vigencia del 
certificado del sistema de gestión de la 
calidad, el certificado de la conformidad 
quedará suspendido por un periodo 
máximo de 30 días naturales a partir de la 
fecha de terminación de la auditoría 
realizada por el organismo de certificación 
de sistemas de gesti ón de la calidad.  
Si dentro del término anteriormente 
señalado se restablece la vigencia del 
certificado del sistema de gestión de la 
calidad, la vigencia del certificado de la 
conformidad se restablecerá hasta la fecha 
para la que originalmente fue otorga do. En 
caso contrario, dicho certificado quedará 
automáticamente cancelado y los 
organismos de certificación notificarán de 
inmediato a la DGN para los efectos a que 
hubiere lugar.  
En ambos casos, el titular del certificado de 
la conformidad cancelado podr á solicitar la 
modalidad de certificación de la 
conformidad con verificación mediante 
pruebas periódicas a producto.  
10.X Se procederá a la suspensión del 
certificado de la conformidad del producto:  
a) Por incumplimiento con el presente 
PROY -NOM aplicable en aspectos de 
marcado o información comercial.  
b) Cuando el seguimiento no pueda 
llevarse a cabo por causas imputables al 
titular del certificado.  
c) Cuando el titular del certificado no 
presente al OCP el informe de pruebas 
derivado de las visitas de seg uimiento, 30 
días naturales contados partir de la fecha 
de emisión del informe de pruebas y dentro 
la vigencia del certificado de la 
conformidad del producto.  
d) Por cambios o modificaciones a las 
especificaciones o diseño de los productos 
certificados que  no hayan sido evaluados 
por causas imputables al titular del 
certificado.  
e) Cuando la autoridad competente lo  Los certificados de calidad deben contener como mínimo, n ombre y 
dirección del fabricante, importador, distribuidor o comercializador, 
según corresponda, nombre y firma del responsable o representante 
legal, fecha y lote de fabricación, especificaciones y referencia a la 
normatividad aplicable, preferentemente e n idioma español o en su 
defecto en inglés.  
El interesado debe obtener el listado completo de los laboratorios de 
prueba aprobados en el campo de aplicación de la NOM de que se 
trate, mismo que podrán consultar en los sitios de internet 
http://www.gob.mx/s e/acciones -y-programas/competitividad -y-
normatividad -normalizacion?state=published, y/o a través de la página 
https://www.sinec.gob.mx. El informe de resultados de las pruebas 
aplicables al producto correspondiente, tendrá una vigencia de noventa 
días natu rales a partir de la fecha de su emisión.  
El interesado debe obtener información sobre el monto correspondiente 
al pago vigente, que debe hacer por concepto de productos y 
aprovechamientos para la certificación solicitada conforme al pago 
señalado en el si tio de internet 
http://www.e5cinco.economia.gob.mx/swb/es/e5cinco/listadetramites_se
rvicios, o la página de internet de la autoridad competente.  
El interesado debe entregar en la oficialía de partes de la autoridad 
competente o en las delegaciones o subdel egaciones de la 
dependencia, el original de la solicitud, los documentos indicados en su 
instructivo, además de los documentos indicados de acuerdo al 
esquema de certificación que elija; o bien, los enviará por correo 
certificado o servicio de mensajería, siempre y cuando el particular haya 
cubierto el importe de ese servicio de mensajería.  
b) Para obtener el certificado de la conformidad por parte de los 
organismos de certificación, el interesado deberá contactar 
directamente a dichos organismos y cumplir con los requisitos 
correspondientes en los términos de los procedimientos de certificación 
de la conformidad señalados en el artículo 80 de la Ley. Los 
organismos de certificación podrán requerir documentación similar a la 
mencionada en el inciso a) del pr esente numeral.  
c) Para obtener el certificado del sistema de control de la calidad, el 
interesado deberá contactar directamente a los organismos de 
certificación de sistemas de control de la calidad y cumplir con los 
requisitos aplicables a dicha certific ación.  
Los certificados de la conformidad son intransferibles y se otorgarán al 
fabricante, importador, distribuidor o comercializador de los 
calentadores de uso doméstico y/o comercial que utilizan como 
combustible Gas L. P. o Gas Natural, materia de esta  Norma Oficial 
Mexicana, que lo solicite, previo cumplimiento de los requisitos a que se 
refieren los numerales 10.1.1 y 10.1.2 del presente PEC.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  determine con base en el artículo 112, 
fracción V de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y 102 de su 
Reglamento.  
f) Cuando se cuente  un segundo tanto de 
la muestra tipo para corroborar o desvirtuar 
el resultado de la primera evaluación.  
10.X Se procederá a la cancelación 
inmediata del certificado de la conformidad 
del producto:  10.1.3. Procedimientos y tipos de certificación.  
Los procedimientos para la certificación y verificación de la  presente 
Norma Oficial Mexicana serán conforme a las siguientes modalidades:  
a) Certificación con verificación y seguimiento, mediante pruebas 
periódicas.  
b) Certificación con verificación y seguimiento, mediante el sistema 
de control de la calidad de la línea de producción.  
c)  Certificación por lote.  
La certificación por lote será posible, siempre y cuando haya una 
identificación única por cada modelo de producto que conforme dicho  
 
   a) En su caso, por cancelación o perdida 
de vigencia del certificad o del sistema de 
gestión de la calidad de la línea de 
producción, cuando aplique.  
b) Cuando se detecte falsificación o 
alteración de documentos relativos a la 
certificación.  
c) A petición del titular de la certificación, 
siempre y cuando se hayan cumplido las 
obligaciones contraídas en la certificación, 
al momento en que se solicita la 
cancelación.  
d) Cuando se incurra en declaraciones 
engañosas en el uso del certificado de la 
conformidad del producto.  
e) Por incumplimiento con especificaciones 
del PROY -NOM  aplicable, que no sean 
aspectos de marcado o información 
comercial y en caso de no contar con otro 
tanto de la muestra tipo.  
f) Una vez notificada la suspensión, no se 
corrija el motivo de ésta en el plazo 
establecido.  
g) Cuando la autoridad competente lo  
determine con base en el artículo 112, 
fracción V de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y 102 de su 
Reglamento.  
h) Se hayan efectuado modificaciones al 
producto sin haber notificado al OCP 
correspondiente.  
i) No se cumpla con las característi cas y 
condiciones establecidas en el certificado.  
j) Los informes de prueba pierdan su 
utilidad o se modifiquen o dejen de existir 
las circunstancias que dieron origen al 
mismo, previa petición de parte.  
10.X.1 Cuando un certificado de la 
conformidad del p roducto sea cancelado, 
todo tipo de ampliaciones que se derivan 
de éste deben ser canceladas.  
10.X.2 Cuando un certificado de la 
conformidad del producto sea cancelado,  lote. La certificación bajo esta modalidad será para lotes máximos de 
500 calentadores. Para la certificación por lote, es necesari o realizar un 
muestreo previo para seleccionar la muestra de producto que será 
enviada a pruebas de laboratorio.  
10.1.4. Vigencia del Certificado  
La vigencia de los certificados de la conformidad será la que a 
continuación se describe y estará sujeta al cu mplimiento en todo 
momento de las especificaciones y disposiciones señaladas en la 
presente Norma Oficial Mexicana:  
i. Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados con 
verificación y seguimiento, mediante pruebas periódicas.  
ii. Tres añ os a partir de la fecha de emisión, para los certificados con 
verificación y seguimiento, mediante el sistema de control de la 
calidad.  
iii. Los certificados por lote sólo amparan la cantidad de calentadores 
que se fabriquen, comercialicen, importen, distr ibuyan o exporten, 
con base en dichos certificados, por lo que carecerán de vigencia. 
Los certificados deben indicar la cantidad de piezas del lote y sus 
fechas de fabricación.  
Las vigencias a que se refiere este artículo están sujetas al resultado de 
la verificación y en su caso, del seguimiento correspondiente, en los 
términos establecidos en el numeral 10.1.7.  
En caso de pérdida o suspensión de la vigencia del certificado de 
sistema de control de la calidad, el titular del certificado de la 
conformidad d ebe dar aviso inmediato al organismo de certificación y/o 
a la DGN, según corresponda.  
En el caso de pérdida de la vigencia del certificado del sistema de 
control de la calidad, el certificado de la conformidad quedará 
cancelado a partir de la fecha de ter minación de la auditoría realizada 
por el organismo de certificación de sistemas de control de la calidad.  
Los organismos de certificación notificarán de inmediato a la DGN para 
los efectos a que hubiere lugar.  
En caso de suspensión de la vigencia del cert ificado del sistema de 
control de la calidad, el certificado de la conformidad quedará 
suspendido por un periodo máximo de 30 días naturales a partir de la 
fecha de terminación de la auditoría realizada por el organismo de 
certificación de sistemas de cont rol de la calidad. Si dentro del término 
anteriormente señalado se restablece la vigencia del certificado del 
sistema de control de la calidad, la vigencia del certificado de la 
conformidad se restablecerá hasta la fecha para la que originalmente 
fue otorg ado. En caso contrario, dicho certificado quedará  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       se debe retirar la contraseña oficial tanto 
del producto como de todo el material de 
propaganda en que se haga referencia a la 
certificación y la autoridad competente o el 
OCP según corresponda, deben requerir la 
devolución del certificado en original 
autógrafo, en caso de no contar con él, una 
declaración del titular del certificado, en la 
que se haga constar que es responsable 
del mal uso que pueda darse al certificado 
de la conformidad del producto cancelado.  automáticamente cancelado y los organismos de certificación 
notificarán de inmediato a la DGN para los efectos a que hubiere lugar.  
En ambos casos, el titular del certificado de la conformidad cancelado 
podrá solicitar la modalidad de certificación de la conformidad con 
verificación mediante pruebas periódicas a producto.  
10.1.5. Ampliación, modificación o reducción del alcance de la 
certificación  
Las ampliaciones de titularidad de los certificados expedidos  dentro de 
las modalidades mencionadas en las fracciones a) y b) del numeral 
10.1.3, tendrán como fecha de vencimiento la misma que la indicada en 
los certificados que dieron origen a éstos.  
 
     Para el caso de ampliación de titularidad en modalidad est ablecida en 
el inciso b) del numeral 10.1.3, el ampliado debe contar con un sistema 
de control de la calidad de la línea de producción certificado, por lo que 
la verificación y seguimiento se realizará conforme a los requisitos  de 
dicha modalidad.  
Los cer tificados podrán ser cancelados de inmediato a petición del 
fabricante, importador, distribuidor o comercializador que solicitó su 
ampliación.  
Cuando sea cancelado un certificado, las ampliaciones de los 
certificados y/o titularidad, según corresponda, ser án igualmente 
canceladas. La vigencia de los certificados quedará sujeta al resultado 
de las verificaciones y, en su caso, del seguimiento correspondiente, 
así como a la evaluación del producto muestreado, conforme a lo 
dispuesto en este numeral y al numer al 10.1.7.  
10.1.6. Producción  
Las personas físicas o morales que cuenten con certificado de la 
conformidad de calentadores de uso doméstico y/o comercial que 
utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural, materia de esta 
Norma Oficial Mexicana, deben co nservar los registros e informes de 
resultados de las pruebas referidas en los numerales 5 y 8.  
10.1.7.  Verificación y seguimiento.  
Los actos de verificación que se requieran llevar a cabo para evaluar la 
conformidad de los calentadores de uso doméstico y/ o comercial que 
utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural, estarán a cargo de la 
DGN o de los organismos de certificación correspondientes y serán 
realizados en términos de la Ley y su Reglamento. Dichos actos podrán 
realizarse mediante inspección v isual y documental, mediante muestreo 
y realización de pruebas en términos de lo dispuesto en los numerales 
7 y 11. Las espreas de los quemadores del calentador de uso 
doméstico y/o comercial que utiliza como combustible Gas L. P. o Gas 
Natural, pueden ser  cambiadas de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante, dependiendo de la altitud donde se vayan a realizar las 
pruebas de laboratorio.  
Los actos referidos en el párrafo anterior podrán realizarse en los 
lugares de fabricación, almacenaje, comercializ ación y/o venta de los 
calentadores de uso doméstico y/o comercial que utilizan como 
combustible Gas L.P. o Gas Natural, según corresponda.  
 
     Las verificaciones de seguimiento serán realizadas por la DGN o el 
organismo de certificación y se programará n de común acuerdo con el       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  titular de dicho certificado. La periodicidad de estas verificaciones será 
de una vez al año para la certificación con verificación mediante 
pruebas periódicas al producto, en donde se llevará a cabo el muestreo 
de producto para s u envío a pruebas, y, una vez al año para la 
certificación con verificación mediante el sistema de control de la 
calidad de línea de producción, cabe señalar que en sólo una de ellas 
se llevará a cabo el muestreo de producto para su envío a pruebas.  
Para l os certificados emitidos en la modalidad establecida en el inciso 
c) del numeral 10.1.3, certificación por lote, no aplica verificación  de 
seguimiento.  
En el caso de certificados de la conformidad emitidos por la DGN, las 
verificaciones de vigilancia serán  realizadas por la DGN, sin perjuicio de 
que la DGN podrá realizar visitas de verificación con base en denuncias 
recibidas o como medida preventiva a posibles violaciones a la Ley, 
esta Norma Oficial Mexicana y demás normativa aplicable, pudiendo 
auxiliars e de los laboratorios de pruebas y organismos de certificación.  
Para fines de certificación y cuando en la verificación se requiera de 
muestreo y pruebas al producto, para la selección de la muestra, se 
aplicará el siguiente método:  
i. Para cualquiera de l as familias de modelos de los productos 
materia de esta Norma Oficial Mexicana, la muestra estará 
constituida conforme al numeral 11 de la presente Norma Oficial 
Mexicana.  
ii. El muestreo se realizará en la fábrica o bodega del titular  del 
certificado o d irectamente en punto de venta. Para el caso de 
muestreo en punto de venta no se requiere un lote mínimo de 
especímenes.  
iii. La muestra seleccionada en la fábrica se podrá tomar de la línea 
de producción o del área de producto terminado.  
10.1. 8. Suspensión  y cancelación de certificados de la conformidad  
Sin perjuicio de las condiciones contractuales de la prestación del 
servicio de certificación, se deben aplicar los supuestos siguientes para 
suspender o cancelar un certificado de la conformidad de producto . 
10.1.8.1. Se procederá a la suspensión del certificado:  
i. Por incumplimiento con la Norma Oficial Mexicana aplicable en 
aspectos de marcado o información requerida.  
ii. Cuando el seguimiento no pueda llevarse a cabo por causas 
imputables al titular del certificado.  
iii. Cuando el titular del certificado no presente al OCP el informe de 
pruebas derivado de los seguimientos 30 días naturales a partir de 
la fecha de emisión del informe de pruebas y dentro la vigencia del 
certificado de la conformidad del pr oducto.  
iv. Por cambios o modificaciones a las especificaciones establecidas 
en la presente Norma Oficial Mexicana de los productos 
certificados que no hayan sido evaluados por causas imputables 
al titular del certificado.  
v. Cuando la dependencia lo deter mine con base en el artículo 112, 
fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
102 de su Reglamento.  
 
     La suspensión debe ser notificada al titular del certificado, otorgando un  Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       plazo de 30 días naturales para hacer las aclaraciones  pertinentes o 
subsanar las deficiencias del producto o del proceso de certificación. 
Pasado el plazo otorgado y en caso de que no se hayan subsanado los 
incumplimientos, la Secretaría procederá a la cancelación inmediata del 
certificado de la conformidad del producto.  
10.1.8.2.  Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:  
a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de control 
de la calidad de la línea de producción.  
b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos 
relativos a la certificación.  
c) A petición del titular del certificado, siempre y cuando se hayan 
cumplido las obligaciones contractuales en la certificación, al 
momento en que se solicita la cancelación.  
d) Cuando se incurra en falsas declaraciones en el u so del 
certificado de la conformidad del producto.  
e) Por incumplimiento con especificaciones de la Norma Oficial 
Mexicana, que no sean aspectos de marcado o información.  
f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta, 
en el plazo est ablecido.  
g) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112 
fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 
102 de su Reglamento.  
En todos los casos de cancelación se procede a dar aviso a las 
autoridades correspondientes, informando los motivos de ésta. El OCP 
mantendrá el expediente de los productos con certificados de la 
conformidad de producto cancelados por incumplimiento con la 
presente Norma Oficial Mexicana.  
Los resultados del informe de pruebas y de las verificacion es que se 
practiquen a los calentadores de uso doméstico y/o comercial que 
utilizan como combustible Gas L. P. o Gas Natural materia de esta 
Norma Oficial Mexicana serán tomados en cuenta por la DGN o por los 
organismos de certificación para efectos de sus pender, cancelar y/o 
mantener la vigencia del certificado de la conformidad correspondiente. 
En caso de que derivado de dichos resultados se demuestre 
cumplimiento con todas las especificaciones y requerimientos 
establecidos en la presente Norma Oficial Me xicana, el titular del 
certificado podrá solicitar la emisión de un nuevo certificado por un 
periodo de vigencia igual al anteriormente otorgado, sujetándose a lo 
indicado en el numeral 10.1.4 del presente PEC utilizando los informes 
de prueba derivados de  las verificaciones correspondientes ”. 
 
161 CALOREX 
SALTILLO  APÉNDICE A  
(Normativo)  
PRUEBA DE HERMETICIDAD DEL 
CIRCUITO DE GAS -MÉTODO 
VOLUMÉTRICO  
A.1 Dispositivo de prueba  
a) Utilizar un banco de prueba que se monta 
con los elementos de Figura A.1, en un local 
con temperatura constante, de 22 °C ± 5 °C.  Apéndice A  
Informativo  Se puede utilizar otro tipo de  
dispositivo, el obj etivo es validar la  
hermeticidad del as válvulas  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamento de la LFMN, el CCONNSE 
analizó todos los comentarios recibidos al Apéndice A y decidió 
rechazarlos , toda vez que se precisa que para la aplicación de la 
prueba del numeral 7.11 se puede realizar con el equipo descrito en el 
apéndice A o mediante un medidor de flujo.  162 IUSA  Eliminar  La prueba se puede hacer instalando el gas de 
acuerdo al diagrama corr espondiente y sin 
necesidad de utilizar equipos auxiliares.  
163 Mex Top  
GASOLAB  
DEPSA  
Equipos ELIMINAR YA QUE SE ESTA 
CONSIDERANDO EN CONJUNTO EN EL 
INCISO 7.11 DE ESTE DOCUMENTO LA 
EVALU ACION DE LA SEGURIDAD EN Se están conjuntando durante la ejecución del 
método de las pruebas de seguridad en los 
calentadores de agua        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Martes 30 de octubre de 20 18  Metalcerámicos 
Mexicanos  
DELTA  
MAGAMEX  
EMMSA  
Gilotronics.  
CAMOMEX  b) El equipo está fabricado de vidrios, con 
las válvulas 1 a 5 del mismo material, 
provistas de un resorte.  El fluido de prueba 
es agua destilada.  
c) Regular la altura de "L", entre el nivel de 
agua en e l recipiente de nivel constante "D" 
y el extremo superior del tubo "G", de modo 
que corresponda a la presión d e prueba (Pa 
o mm de columna de agua).  
A.2 Procedimiento  
a) Ajustar la presión de prueba del aire a la 
entrada del calentador por m edio de un 
regulador de presión "F". 
b) Mantener cerradas las válvulas 1 a 5 y 
conectar el tubo al calentador "B" que se 
prueba,  manteniendo cerrada la válvula "K". 
c) Con la válvula 2 abierta. Cuando el agua 
situada en e l recipiente de nivel constante 
"D" se desborda, cayendo al recipiente de 
desbordamiento "E", la válvula 2 está 
cerrada.  
d) Abrir las válvu las 1 a 4. Mediante la 
conexión "A", establecer la presi ón en la 
probeta graduada "H" y en el disp ositivo "B". 
Cerrar la válvula 1.  
e) Abrir la válvula 3. Esperar un tiempo de 
15 min para que se establezca el equilibrio 
térmico del aire  en el calentad or de prueba y 
en el calentador "B" que se prueba.  
f) Comprobar la fuga que pueda tener el 
calen tador "B" que se prueba, mediante el 
desbor damiento del  agua desde el tubo "G", 
que cae en la probeta graduada "H". 
Figura A.1 -Dispositivo para la verificación de 
la hermeticidad del circuito de gas  (Método 
volumétrico)  
(Ver 7.11 y Apéndice A)  LOS DISPOSITIVOS DE LOS 
DIFERENTES EQUIPOS.  
164 LENOMEX  c) Medidor de flujo de aire con capacidad 
de 1 dm3/revolución c on resolución de 
0.001 dm3/h u otro dispositivo con 
capacidad de medir como mínimo 0.01 
dm3/h con resolución mínima de 0.0001 
m3/h;  METODO PROPUESTO REFERENCIAS DE 
PRUEBAS DE HERMETICIDAD:  
NORMA Oficial Mexicana NOM -012-SESH -2010, 
Calefactores de ambiente para uso doméstico que 
empleen como combustible Gas L.P. o Natural. 
Requisitos de seguridad y métodos de prueba.  
NORMA Oficial Mexicana NOM -010-SESH -2012, 
Aparatos domésticos para cocinar alimentos que 
utilizan Gas  
L.P. o Gas Natural. Especificaciones y mé todos de 
prueba.  
 
165 ANCE   
  
 Se sugiere integrar las literales para la localización 
de los aparatos e instrumentos descritos en el a 
Figura A -1. Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y 33 del Reglamen to de la LFMN, el CCONNSE 
analizó ambos comentarios y decidió aceptarlos , se incorpora en la 
norma la identificación de las partes y componentes previstos en la 
figura A -1, quedando como se muestra a continuación:   Martes 30 de octubre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)         
 
FIGURA A.1 -Dispositivo para la verificac ión de la hermeticidad del 
circuito de gas (Método volumétrico) (Ver 7.9 y Apéndice A)  166 ANFAD  
 Se sugiere identificar las partes y componentes del 
dispositivo para la verificación de la hermeticidad del 
circuito de gas.  
 
 
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017. - El Director General de Normas y Presidente  del Comité Consultivo Nacional de Normalización  de la Secretaría de 
Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- Rúbrica.