1/24 
 2017-01 
REGLAMENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES DE POLVO QUÍMICO SECO 
CONTRA INCENDIOS  
 
 
CAPITULO I.    
OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES, SIGLAS Y REFERENCIAS.  
  
Artículo 1.  OBJETO.  
El objeto del presente Reglamento Técnico, es establecer los requisitos que deben 
cumplir los extintores portátiles de polvo químico seco contra incendios, con el fin de 
resguardar la seguridad humana y prevenir o evitar las prácticas que puedan inducir al 
error de las usuarias y usuarios.  
Artículo 2.  CAMPO DE APLICACIÓN.  
2.1. El presente Reglamento Técnico aplica a los extintores presurizados portátiles 
de polvo químico seco recargables o no recargables, con capacidades de carga 
desde 0,5 kg hasta 12 kg; que se comercialicen en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, sean de fabricación nacional o importados y que se e ncuentran en la 
subpartida arancelaria de la Tabla 1 . 
Tabla 1.  Subpartida  arancelaria aplicada al Reglamento Técnico.  
Código  Descripción  Observaciones  
84.24  Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, 
dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; 
extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y 
aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de 
arena o de vapor y aparatos de chorro sim ilares.   
8424.10.00.00  -      Extintores, incluso cargados.  El presente Reglamento 
Técnico solo aplica a 
extintores cargados con Polvo 
Químico Seco con 
capacidades de carga de 
hasta 12 kg.  
2.2. Se exceptúa del campo de aplicación del presente Reglamento a:  
a) Los productos que ingresen al país como muestras sin valor comercial, menaje 
doméstico o como valija diplomática.  
b) Los productos que se consideren incluidos como equipos de seguridad de 
vehículos que ingresen al país.  
Artículo 3.  DEFINICIONES, SIGLAS Y DOCUMENTOS DE RE FERENCIA.  
3.1. Definiciones.  
Para los efectos del presente Reglamento Técnico se adoptan las definiciones que a 
continuación se detallan:   
2/24 
 2017-01 
Agente extintor.  Elemento contenido en el aparato extintor cuya acción provoca la 
extinción de un fuego.  
Alcance del 
chorro.  Es la distancia expresada en metros desde la salida del agente 
extintor al lugar donde cae la mayor parte del mismo.  
Autoridad 
competente.  Es la autoridad administrativa de los distintos niveles del Estado, 
que lleva a cabo actividades de regulaci ón, ordenación y/o control 
de las actividades en el marco de sus competencias, con 
atribuciones establecidas mediante normativa establecida.  
Autoridad de 
supervisión.  Autoridad nacional competente para supervisar el cumplimiento 
del presente Reglamento Té cnico.  
Capacidad de 
carga.  Masa del agente extintor contenido en el cilindro, expresada en 
kilogramos (kg).  
Caracteres 
legibles a simple 
vista.  Letras, números, o símbolos que se pueden ver sin ayuda de 
instrumentos ópticos especiales como lupas, microsc opios o 
lentes distintos a los prescritos a las personas.  
Cilindro.  Recipiente que contiene el agente extintor y en ciertos casos 
también el propulsor, diseñado para operar a presión.  
Cilindro de acero 
dulce.  Cilindro de acero que contiene niveles de carbono que se sitúan 
entre el 0,15% y el 0,25%.  
Menaje 
doméstico.  Se considera como menaje domestico a aquellas importaciones de 
consumo que son demostrables como tales de acuerdo a 
procedimientos establecidos por la Aduana Nacional y que son 
introducido s al país como parte de sus muebles y accesorios de 
una casa u hogar.  
Esquema tipo 
“1a”.  Esquema establecido en la norma ISO/IEC 17067, que comprende 
la evaluación inicial de una o más muestras del producto, 
representativas de ítems de producción subsiguientes. No se 
prevén actividades de control posteriores a la emisión del 
certificado de conformidad. Tampoco los ítems producidos 
posteriormente están abarcados por el certificado de 
conformidad, siendo designada como certificación de prototipo.  
Etiqueta 
complementaria.  Etiqueta colocada en el producto según la necesidad de adicionar 
y/o aclarar la información en el etiquetado.  
Etiqueta 
permanente.  Etiqueta fijada a un producto por cualquier método que evite la 
remoción de la información del produc to. 
Evaluación de la 
conformidad.  Demostración de que se cumplen los requisitos especificados 
relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo.  
Extintor.  Aparato que contiene un agente extintor, que se proyecta 
mediante la acción de una presión interna sobre un fuego.  
Extintor no Aquel aparato que no puede ser sometido a mantenimiento,  
3/24 
 2017-01 
recargable.  pruebas hidrostáticas y restaurarse a su capacidad plena de 
operación, debiendo ser descartado después de su uso.  
Extintor portátil.  Dispositivo portátil que puede ir sobre ruedas, o portado, operado 
manualmente, que contiene un agente extintor que se puede 
expeler a presión con objeto de suprimir o extinguir un incendio 
incipiente.  
Extintor 
presurizado.  Un extintor en el cuál, tanto e l agente extintor como el gas 
expelente están contenidos en el mismo recipiente y que incluye 
un manómetro indicador de la presión.  
Extintor 
recargable.  Aquel aparato que puede ser sometido a recarga, mantenimiento, 
incluyendo inspección interna del recip iente a presión, reemplazo 
de todas las partes, sellos defectuosos y prueba hidrostática.  
Fuegos clase A.  Son los fuegos que involucran materiales combustibles comunes 
como maderas, tela, papel, caucho y variedad de plásticos, y 
tienen como característica  la producción de braza.  
Fuegos clase B.  Son los fuegos que involucran líquidos inflamables y combustibles, 
grasa de petróleo, alquitrán, bases de aceite para pintura, 
solventes, lacas, alcoholes y gases inflamables.  
Fuegos clase C.  Son fuegos en sitios donde están presentes equipos eléctricos y 
energizados y donde la no conductividad eléctrica del medio de 
extinción es importante. (Cuando el equipo eléctrico está 
desenergizado pueden ser usados sin riesgo extintores para 
sofocar fueg os de Clase A o B, pudiendo emplearse por ejemplo 
extintores de polvo químico seco o de gas presurizado).  
Grabado.  Arte y técnica utilizada para grabar letras, dibujos o formas sobre 
una superficie.  
Indeleble.  Permanente, que no se puede borrar.  
Inspección.  Examen de un producto, proceso o instalación y determinación de 
su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del 
juicio profesional, con requisitos generales.  
Manija de 
transporte.  Es la pieza que permite el transporte de los ext intores portátiles, y 
que forma parte el mecanismo de accionamiento del gatillo o 
palanca de descarga.  
Mantenimiento.  Es una verificación periódica y completa del extintor. Está 
destinada a dar la máxima seguridad de que el extintor 
funcionará de forma ef ectiva y segura. Incluye un examen 
completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el 
extintor.  
Marca de 
verificación.  Identificación o distintivo otorgado a cada producto, indicando 
que el mismo cumple con todos los requisitos especificados en el 
presente Reglamento Técnico.   
4/24 
 2017-01 
Medio propulsor, 
expulsor o gas 
expelente.  Gas utilizado para descargar el agente extintor.  
Muestra para la 
aprobación del 
prototipo.  Cantidad de extintores cargados y con todas sus partes que se 
considera representativa para evaluar las características de un 
determinado prototipo de extintor.  
Muestras sin 
valor comercial.  Cualquier mercancía que la Aduana considere de escaso valor 
comercial o se hallen prohibidos de venta, ingresen o salgan del 
territorio aduanero para s u empleo en exposiciones, ensayos, 
análisis, degustación, etc., para efectuar órdenes de compra de 
mercancías de la clase a la que representen. Para el presente 
Reglamento Técnico, son consideradas muestras sin valor 
comercial a las muestras para la aproba ción del prototipo.  
Pasos de rosca.  Es la distancia medida paralelamente al eje entre dos hilos 
consecutivos.  
 
Periodo de 
descarga.  Es el tiempo de duración de la descarga del extintor, medido en 
segundos.  
Polvo químico 
seco ABC.  Varias mezclas de partículas sólidas finamente pulverizadas 
suplementadas adicionalmente con tratamientos especiales para 
darle resistencia al asentamiento, absorción de humedad 
(compactación) y características de fluidez. Como agente extintor 
permite extinguir fuegos de ti po ABC.  
Presión de 
diseño.  Es la presión con la cual se calcula la resistencia del extintor.  
Presión de 
ensayo.  Es la presión a la cual se verifica la ausencia de fugas en el 
cilindro.  
Presión de 
servicio.  Es la presión indicada en el manómetro a la cual estará sometido 
el extintor en condiciones normales.  
Presión máxima 
de servicio.  Para extintores presurizados, es la presión interior, cuando el 
extintor es sometido a una temperatura de 50 ± 5 °C.  
Presión mínima 
de servicio.  Para extintores presuri zados, es la presión interior, cuando el 
extintor es sometido a una temperatura de -25 ± 5 °C.  
 
5/24 
 2017-01 
Producto.  Para el presente Reglamento Técnico, son todos aquellos 
extintores contemplados en el campo de aplicación del presente 
documento, que están listos par a ser comercializados y 
entregados a la usuaria o usuario, en su forma de presentación 
definitiva.  
Prototipo de 
extintor.  Tipo de extintor definido por el tipo de fuego a extinguir, su 
capacidad de carga y diseño respectivo.  
Prueba 
hidrostática.  Prueba d e presión del extintor para verificar su resistencia contra 
rupturas o deformaciones no deseadas.  
Recarga.  Es el reemplazo del agente extintor y también del medio expulsor 
para extintores recargables.  
Unidad 
productiva.  Término con el cual, se engloba el  conjunto de las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas del país, cuya actividad 
económica sea de carácter productivo.  
Usuarias y/o 
usuarios.  Son las personas naturales o jurídicas que adquieran y/o utilicen 
el producto como destinatarias o destinatarios finales.  
3.2. Siglas.  
Las siglas usadas en el presente Reglamento Técnico son descritas a continuación:  
IBMETRO  Instituto Boliviano de Metrología.  
MDPyEP  Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.  
PQS Polvo químico seco.  
3.3. Documentos  de Referencia.  
Las fuentes de información consideradas para la elaboración del presente Reglamento 
Técnico son las siguientes:  
 Norma Internacional. Evaluación de la conformidad - Fundamentos de la 
certificación de producto y directrices para los esquemas de certificación de 
producto. Adoptada por la Asociación Mercosur de Normalización, NM ISO/IEC 
17067:2015.  
 Norma Internacional. Evaluación de la conformidad — Vocabulario y principios 
generales. Adoptada por la Asociación Mercosur de Normalización, NM ISO/ IEC 
17000:2006.  
 Norma Técnica. Matafuegos de polvo bajo presión, Manuales. Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación, IRAM 3523:1983.  
 Norma Técnica. Standard for Portable Fire Extinguishers (Norma para extintores 
portátiles). National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección 
contra el Fuego), NFPA 10:2002.   
6/24 
 2017-01 
 Norma Técnica Ecuatoriana. Extintores portátiles y estacionarios contra incendios, 
Definiciones y clasificación. Instituto Ecuatoriano de Normalización, NTE INEN 
731:2009.  
 Norma Técnica Peruana. Extintores portátiles, manuales de polvo químico seco. 
Instituto Nacional de Calidad, NTP 350.026:2007.  
 Norma Boliviana. Extintores portátiles contra incendios – Requisitos de selección, 
instalación, aprobación e inspección – Disposiciones Generales. Instituto Boliviano 
de Normalización y Calidad, NB 58002:2010.  
 Especificación Técnica de Diseño. Extintores (matafuegos) manuales y sobre 
ruedas – Dotación, control, mantenimiento y recarga. Instituto Boliviano de 
Normalización y Ca lidad, ETD 58006:2008.  
CAPITULO II.   
REQUISITOS.  
 
Artículo 4.  CONDICIONES GENERALES.  
Todos los extintores contemplados en el presente Reglamento Técnico, deben cumplir 
lo siguiente:  
4.1. Deben estar mínimamente provistos de las partes y componentes descritos en 
la Figura 1 . 
Figura 1.  Partes de un extintor de polvo químico seco presurizado.  
 1. Precinto  
2. Palanca de descarga  
3. Válvula de descarga  
4. Manija de transporte  
5. Manómetro  
6. Tubo sifón  
7. Cilindro  
8. Base (según lo indicado en el punto 5.2.2) 
9. Pasador de seguridad  
10. Abertura de llenado y cierre  
11. Manguera (según lo indicado en el punto 5.2.7) 
12. Abrazadera para la manguera (según lo 
indicado en el punto 5.2.7) 
4.2. Deben estar pintados de color rojo característico de éstos productos.  
4.3. No deben presentar signos de corrosión en ninguna de las partes que los 
componen.  
 
1
2
3
4
5
6
7
89
10
11
12 
7/24 
 2017-01 
Artículo 5.  REQUISITOS ESPECÍFICOS.  
5.1. Características.  
5.1.1.  Todos los extintores contemplados en el presente Reglamento Técnico deben 
dar cumplimiento a todos los requisitos descritos en la Tabla 2 . 
Tabla 2.  Características de los extintores.  
Requisito  Detalle  Para capacidades 
de carga  Valor según 
requisito  
Peso del extintor  Cargado incluyendo sus partes y accesorios.  0,5 a 12 kg  < 25 kg  
Presión de servicio  Indicado en el manómetro.  0,5 a 12 kg  < 1,7 MPa  
Rendimiento  PQS remanente en el extintor después de ser 
descargado.  0,5 a 12 kg  < 10 %  Funcionamiento  
Continuo  Alcance del chorro descargado de forma continua.  < 2,5 kg  > 1,5 m  
2,5 a 12 kg  > 3 m 
Masa de carga descargada de forma continua, en 
relación a la capacidad de carga, en un periodo no 
menor a 8 s [1]. 0,5 a 12 kg  > 85 %  
Intermitente  Masa de carga descargada de forma discontinua, en 
relación a la capacidad de carga [1]. 0,5 a 12 kg  > 85 %  
[1] Los ensayos de funcionamiento continuo e intermitente, que estimen la masa de carga descargada, 
deben realizarse a la presión máxima y mínima de servicio.  
5.1.2.  Adicionalmente, los extintores deben ser sometidos al ensayo de caída libre o 
trato rudo, sin presentar perdidas de presión mayor al 10 % de l a presión de 
servicio, salvo que se deba a la apertura momentánea (no intencionada) de la 
válvula durante el ensayo cuando el extintor se encuentra con el pasador de 
seguridad desenganchado.  
5.2. Requisitos de Partes y Componentes.  
Las partes y componentes de l os extintores contemplados en el presente Reglamento 
Técnico, deben cumplir los siguientes requisitos:  
5.2.1.  Cilindro.  
a) Dependiendo del tipo de material que constituya el cilindro, el mismo debe 
cumplir lo siguiente:  
i. Para chapas de acero dulce o acero al carbono,  el espesor no debe ser 
menor a 0,71 mm, el cilindro poseerá un recubrimiento anticorrosivo 
exterior;  
ii. Para chapas de acero inoxidable, el espesor no debe ser menor a 0,63 
mm; 
iii. Para chapas de aleación de cobre con un contenido de cobre no menor al 
85%, el es pesor no debe ser menor a 0,75 mm;  
iv. Para chapas de aleación de cobre níquel de espesor, no debe ser menor a 
0,71 mm;   
8/24 
 2017-01 
v. Para aleaciones de aluminio de designación 6061 o 6083, temples T5 o T6, 
el espesor no debe ser menor a 0,71 mm.  
b) El cilindro debe resistir u na presión hidrostática interna igual a 2,5 veces la 
presión de servicio, pero no menor de 0,8 MPa, sin presentar pérdidas, fisuras 
ni roturas, y la deformación permanente no debe ser mayor del 10 % de la 
deformación total obtenida durante el ensayo. El en sayo de la prueba 
hidrostática se efectuara únicamente con la válvula colocada para la 
aprobación del prototipo de fabricación.  
c) El cilindro debe resistir la rotura a una presión interna mínima de 2 veces la 
presión de ensayo hidrostático obtenido en el inc iso b), sin presentar grietas, 
pérdidas, ni fisuras.  
5.2.2.  Base.  
a) Los extintores que posean 4 kg o más de capacidad de carga, deben estar 
provistos de una base que permita  la ventilación en su parte inferior, o tener el 
fondo diseñado de manera que el cilindro pueda sostenerse por sí solo.  
b) El espesor de la chapa utilizada para fabricar la base del extintor, debe ser 
igual o superior al utilizado en el cilindro.  
5.2.3.  Manija de Tr ansporte.  
Para los extintores de capacidades superiores a 1 kg, la manija deberá contar con una 
separación mínima de 25 mm entre el casquete superior del extintor y la manija de 
transporte.  
5.2.4.  Palanca de Descarga (Gatillo).  
Debe funcionar fácilmente, permitie ndo al operador accionar el extintor con una mano.  
5.2.5.  Válvula de Descarga.  
a) La rosca de la válvula puede ser interna o externa, sin embargo, la longitud 
roscada al recipiente debe contar con más de 4 pasos de rosca.  
b) En caso que la válvula sea removible estando  el extintor bajo presión, la 
misma debe contar con un sistema que efectúe la despresurización total del 
extintor al intentarse retirar la válvula, mientras ésta aún permanece 
enroscada con no menos de 3 pasos de rosca.  
5.2.6.  Abertura de Llenado y Cierre.  
La abertura roscada de llenado y cierre debe tener un diámetro interno mínimo de 19 
mm. 
5.2.7.  Manguera.  
a) Los extintores de capacidad de carga mayor o igual a 2 kg, deben estar 
equipados con una manguera de un solo tramo, debidamente fijada y 
asegurada a la válvul a de descarga. Para los extintores de capacidades 
inferiores a 2 kg, la manguera es opcional.   
9/24 
 2017-01 
b) La longitud de la manguera incluyendo el pitón o boquilla de descarga, no 
debe ser inferior a 350 mm, o tres cuartas partes de la altura total del 
recipiente del extintor.  
c) La presión que debe soportar una manguera debe ser 2  veces la presión de 
servicio del extintor y no debe presentar perdidas ni roturas.  
d) La parte libre de la manguera debe estar asegurada al cilindro mediante una 
abrazadera u otro dispositivo equ ivalente (ver Figura 1 ). 
e) Las conexiones en los extremos de la manguera deben ser de un material 
resistente a la corrosión.  
5.2.8.  Manómetro o Indicador de Presión.  
a) El manómetro o indicador de presión, debe contar con caracteres legibles a 
simple vista que permitan evidenciar con claridad la presión en el interior del 
extintor.  
b) En la escala de lectura del manómetro, la zona correspondiente a las presiones 
máxima y mínima de servicio, debe estar debidamente diferenciada con un 
color verde, las demás zonas deben estar distinguidas con otro(s) color(es).  
5.2.9.  Pasador de Seguridad.  
La palanca de descarga debe estar asociada a un pasador de seguridad para reducir el 
riesgo de una descarga no intencionada y estar dotada de un medio necesario para 
evitar su inviolabilidad.  
5.2.10.  Precinto.  
El precinto o indicador de inviolabilidad debe ser de fácil extracción empleando una 
fuerza entre 20 N a 100 N.  
5.2.11.  Tubo Sifón.  
El tubo sifón, deb e contar con un diámetro interior igual o superior a 8 mm, y el 
extremo inferior del mismo debe tener un corte diagonal u otro similar que no permita 
la obstrucción en la descarga, así mismo no debe estar en contacto con el fondo del 
cilindro.  
Artículo 6.  REQUISITOS DE ENVASE, EMPAQUE Y ROTULADO O 
ETIQUETADO.  
6.1. Características.  
Todo extintor considerado en el presente Reglamento Técnico, debe presentar los 
rótulos o etiquetas descritos a continuación, los mismos tendrán carácter de declaración 
jurada por parte del fabricante nacional o importador.  
6.1.1.  Marcado.  
Sobre el cilindro o base del extintor, se debe grabar de forma indeleble, con caracteres 
legibles a simple vista, el número único de serie del cilindro.  
  
10/24 
 2017-01 
6.1.2.  Información General.  
a) Adicionalmente, debe llevar mínimament e la siguiente información:  
i. Presión de servicio.  
ii. La capacidad de carga.  
iii. Las temperaturas límites de trabajo expresadas en °C.  
iv. El tipo de agente extintor.  
v. El agente expulsor.  
vi. El mes y el año de fabricación.  
vii. Las instrucciones para el funcionamiento y una indicación complementaria 
acerca de la distancia (expresada en metros) a que se debe iniciar la 
descarga.  
viii. Las recomendaciones para la inspección y mantenimiento.  
ix. La indicación: ―Recargar después del uso completo o parcial‖ o ―Descartar 
después del uso comp leto o parcial‖ (para extintores no recargables), 
según sea el caso.  
x. La identificación de la clase de fuego, conforme lo indica el ANEXO 1. 
b) La informa ción solicitada debe ser de origen y ser grabada o contenida en una 
etiqueta permanente, de tal manera que no pueda removerse sin ser 
destruida. Si su contenido estuviera en un idioma diferente al español, debe 
utilizarse una etiqueta complementaria perman ente con la traducción técnica y 
ser presentada junto a la etiqueta de origen.  
6.1.3.  Información del Fabricante o Importador  
Complementariamente se debe presentar en una etiqueta autoadhesiva 
permanentemente fijada al cilindro, de tal manera que no pueda remover se sin ser 
destruida, la información  referente al Número de Matrícula de Comercio vigente del 
Fabricante o Importador.  
6.1.4.  Caracteres de la Información  
La información presentada en los anteriores acápites, debe permanecer disponible 
mínimamente hasta el momen to de la adquisición del producto, por las usuarias y 
usuarios.  
CAPITULO III.   
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.  
 
Artículo 7.  EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD.  
7.1. Base Administrativa.  
7.1.1.  Todo producto contemplado en el presente Reglamento Técnico, sea nacional 
o importado, para su comercialización debe contar con la marca de  
11/24 
 2017-01 
verificación, otorgada por IBMETRO, como identificación de que los productos 
cumplen con el Reglamento Técnico y son  aptos para su uso en el territorio 
nacional.  
7.1.2.  Para aquellos productos de importación, en los que el Certificado de 
Conformidad de Producto, se genere en el marco de Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo Gubernamentales, el importador debe presentar a 
IBMETRO el  mencionado certificado para la emisión del Certificado para el 
Despacho Aduanero y otorgación de la marca de verificación.  
7.1.3.  El fabricante nacional o importador, previa a la comercialización o importación, 
según corresponda, debe obtener la aprobación de pr ototipo respectivo, 
tomando en cuenta lo siguiente:  
a) El fabricante nacional o importador, debe obtener de IBMETRO el Certificado 
de aprobación de prototipo según el Esquema tipo ―1a‖ establecido en la 
Norma ISO/IEC 17067 (para productos importados dicho cer tificado debe 
obtenerse en destino); para cada tipo de extintor según su diseño específico. 
Este certificado debe ser registrado en el Sistema Informático de IBMETRO.  
b) El Certificado de aprobación de prototipo tendrá una validez de tres (3) años a 
partir de  su registro en el Sistema Informático de IBMETRO, y solamente será 
válido para el tipo de extintor verificado. Cualquier modificación al prototipo 
aprobado, conllevará al importador o al fabricante nacional a obtener un nuevo 
Certificado de aprobación de prototipo.  
7.1.4.  El importador o fabricante nacional para la internación de productos al 
mercado deben dar cumplimiento a lo siguiente:  
7.1.5.  Productos Importados.  
a) El importador, previa a la nacionalización del producto, debe solicitar a 
IBMETRO la emisión del Certifi cado de Despacho Aduanero y la otorgación de 
la marca de verificación  para cada unidad de producto, para lo cual debe 
presentar el Formulario detallado en el ANEXO 3 que tendrá carácter de 
Declaración Jurada de parte del Importador, adjuntando la siguiente  
documentación (original o copia legalizada):  
i. Certificado de aprobación de prototipo vigente, debidamente registrado en 
el Sistema Informático de IBMETRO.  
ii. Declaración de Conformidad del Fabricante emitido en el País de Origen 
(tomando como referencia el ANEXO 4), el mismo debe demostrar que el 
lote de productos importados cumple con los requisitos solicitados en el 
presente Reglamento Técnico, para ello debe adjuntar los resultados 
obtenidos en todos los ensayos realizados a los productos considerados en 
el presente Reglamento Técnico. Para el caso del ensayo de prueba de 
presión hidrostática, además se debe adjuntar el reporte al 100% del lote 
importado, detallando la cantidad total del lote y los números serie 
correspondiente a cada producto.   
12/24 
 2017-01 
b) IBMETRO de acuerdo a su procedimiento interno realizará la evaluación de 
conformidad de los productos considerados, en base a dicha evaluación, 
otorgará la marca de verificación  a todos los productos detallados en el lote 
correspondiente, y emitirá el Certificado par a el Despacho Aduanero. Dicho 
certificado debe ser registrado en el Sistema Informático de IBMETRO.  
La verificación realizada por IBMETRO avalará el cumplimiento de que los 
productos del lote importado cumplen con lo establecido en el presente 
Reglamento T écnico al momento de la emisión del Certificado para el 
Despacho Aduanero.  
c) Si durante el proceso, se evidencia la no veracidad de la información 
presentada o si se determina el incumplimiento total o parcial de lo establecido 
en el presente Reglamento Técn ico, IBMETRO emitirá un informe de trabajo de 
no conformidad del lote verificado, el cual será dispuesto de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Normativa Aduanera vigente.  
7.1.6.  Producción Nacional.  
a) El fabricante nacional, previa a la comercialización del  producto, debe solicitar 
a IBMETRO la emisión del Certificado de Inspección del lote producido y la 
otorgación de la marca de verificación  correspondiente, para lo cual debe 
presentar el Formulario detallado en el ANEXO 5 que tendrá carácter de 
Declaració n Jurada de parte del fabricante nacional, adjuntando la siguiente 
documentación (original o copia legalizada):  
i. Certificado de aprobación de prototipo vigente, debidamente registrado en 
el Sistema Informático de IBMETRO.  
ii. Declaración de Conformidad del fabr icante nacional (tomando como 
referencia el ANEXO 4), el mismo debe demostrar que el lote de productos 
fabricados cumple con los requisitos solicitados en el presente Reglamento 
Técnico, para ello debe adjuntar los resultados obtenidos en todos los 
ensayos  realizados a los productos considerados en el presente 
Reglamento Técnico. Para el caso del ensayo de prueba de presión 
hidrostática, además se debe adjuntar el reporte al 100% del lote 
producido, detallando la cantidad total del lote y los números serie 
correspondiente a cada producto.  
b) IBMETRO de acuerdo a su procedimiento interno realizará la evaluación de 
conformidad de los productos considerados, en base a dicha evaluación, 
otorgará la marca de verificación  a todos los productos detallados en el lote 
correspondiente, y emitirá el Certificado de Inspección del Lote. Dicho 
certificado debe ser registrado en el Sistema Informático de IBMETRO, este 
registro y la otorgación de la marca de verificación, habilitaran la 
comercialización de los productos conside rados.  
La verificación realizada por IBMETRO avalará el cumplimiento de que los 
productos del lote producido cumplen con lo establecido en el presente 
Reglamento Técnico al momento de la emisión del Certificado de Inspección 
del Lote.   
13/24 
 2017-01 
c) Si durante el proceso , se evidencia la no veracidad de la información 
presentada o si se determina el incumplimiento total o parcial de lo establecido 
en el presente Reglamento Técnico, IBMETRO emitirá un informe de trabajo de 
no conformidad del lote verificado. En ese sentido , IBMETRO de acuerdo a su 
procedimiento interno, no otorgará el Certificado de Inspección del Lote ni la 
marca de verificación, siendo que los mismos no podrán comercializarse bajo 
ninguna circunstancia.  
7.2. Ensayos para Evaluar la Conformidad.  
Para el cumplimiento de los parámetros establecidos en el presente Reglamento 
Técnico, en el ANEXO 2 se detallan los métodos de ensayo que se pueden aplicar para 
sus respectivos análisis, sin perjuicio de que pudieran utilizarse otros que tengan igual y 
mejor precisión.  
7.3. Muestreo.  
El muestreo realizado para la Evaluación de la Conformidad para los lotes i mportados o 
fabricados en territorio nacional, será realizado de acuerdo al procedimiento interno de 
IBMETRO.  
Artículo 8.  AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN.  
El MDPyEP es la Autoridad de Supervisión para la aplicación del presente Reglamento 
Técnico.  
Artículo 9.  INFRACCIONES Y RÉGIMEN DE S ANCIONES.  
9.1. Infracciones.  
9.1.1.  De acuerdo a los resultados del Proceso de Evaluación de la Conformidad y a 
la comercialización de productos no conformes al mercado; o todas aquellas 
acciones u omisiones que contravengan con lo establecido en el presente 
Reglament o Técnico, se constituirán en infracciones sancionables, sin perjuicio 
de que por su gravedad puedan acarrear a sus infractores, responsabilidades 
de carácter civil o penal.  
9.1.2.  Las infracciones se clasifican en leves, graves y gravísimas, y serán 
determinada por la Autoridad de Supervisión de acuerdo a su procedimiento 
interno. Para ello deberá tener en cuenta entre otras, las siguientes 
circunstancias:  
a) Infracción Leve:  
Aquella de carácter administrativo, que no afecte a terceros y pueda ser 
subsanable en el c orto tiempo.  
b) Infracción Grave:  
i. Aquella que afecta materialmente directa o indirectamente a terceros.  
ii. Aquella que esté relacionada con la liberación del producto al mercado de 
comercialización, sin contar con la marca de verificación otorgada por 
IBMETRO.   
14/24 
 2017-01 
iii. Reincidencia al mismo tipo de infracción leve.  
c) Infracción Gravísima:  
i. Aquella que cause daño físico a terceros.  
ii. Cualquier acción dolosa o intencionada que contravenga lo dispuesto en el 
presente Reglamento Técnico.  
iii. Reincidencia al mismo tipo de infracción g rave. 
9.1.3.  Si a juicio de la Autoridad de Supervisión, se considera que las infracciones 
pudieran ser constitutivas de delito, ésta denunciará el hecho al Ministerio 
Público, sin perjuicio de continuar con el procedimiento sancionatorio.  
9.2. Régimen de Sanciones.  
9.2.1.  Producción Nacional e Importaciones.  
a) Las Sanciones serán aplicadas por la Autoridad de Supervisión, mediante 
Resolución Administrativa, de acuerdo a la clasificación de la infracción 
correspondiente.  
b) Las Infracciones de acuerdo a su clasificación, serán sa ncionadas según las 
siguientes relaciones:  
i. Una Infracción Leve, debe ser sancionada con una llamada de atención 
formal escrita, con cargo al registro de actividades técnicas y 
administrativas, que la Autoridad de Supervisión genere para fines 
consiguientes.  
ii. Una Infracción Grave, debe ser sancionada de acuerdo a la siguiente 
relación:  
          
Donde : 
  = Sanción expresada en moneda nacional vigente.  
  = Valor comercial del lote no conforme a la fecha de infracción, 
expresado en moneda nacional vigente.  
iii. Una Infracción Gravísima, originará las sanciones y medidas reparatorias 
correspondientes:  
Sanciones  
- Invalidación del certificado de aprobación de prototipo y del 
Certificado de Inspección registrado en el Sistema Informático de 
IBMETRO, en consecuencia la suspensión de las ventas del ―tipo‖ de 
producto implicado.  
- La sanción económica de acuerdo a la siguiente relación:  
          
Donde:   
15/24 
 2017-01 
  = Sanción expresada en moneda nacional vigente.  
  = Valor comercial del lote no conforme a la fecha de in fracción, 
expresado en moneda nacional vigente.  
Medidas reparatorias  
- Retiro del lote no conforme del mercado de comercialización de parte 
del infractor, para su posterior destrucción.  
- Reposición económica a los comercializadores y/o, usuarias o usuarios 
del lote implicado, cuando corresponda.  
c) Las Infracciones Graves y Gravísimas serán contabilizadas anualmente, y las 
Infracciones Leves del mismo tipo serán acumulables en el tiempo.  
d) Las Sanciones podrán ser impugnadas conforme a lo establecido en la Ley 
2341 de Procedimiento Administrativo y su Reglamento.  
e) Los recursos originados en la aplicación del presente Reglamento Técnico, 
serán dispuestos de acuerdo a Normativa.  
9.2.2.  Mercado de Comercialización.  
Las infracciones que se verifiquen en el mercado de comerci o, serán sancionadas por la 
Autoridad Competente en el marco de sus atribuciones y sus procedimientos vigentes.  
   
16/24 
 2017-01 
ANEXO 1. 
SEÑALIZACIÓN PARA INDICAR LA APLICABILIDAD DE EXTINTORES SEGÚN 
LA CLASE DE FUEGO.  
 
1. GENERALIDADES.  
1.1. Los símbolos se deberían aplicar con calcomanías que sean durables y resistentes 
a la decoloración (conforme la Figura A1 - 1). La separación de color para 
identificar las marcas es la siguiente:  
 Los símbolos de los objetos son blancos.  
 Las franjas del fondo son blancas.  
 El fondo para los símbolos ―SI‖ es azul.  
 El fondo para los símbolos con la marca de franja oblicua (―NO‖) es negro.  
 Las letras y palabr as para clase de incendio son negras.  
 La marca de franja oblicua para los símbolos de fondo negro es roja.  
1.2. Los símbolos deben estar colocados en el frente del cilindro del extintor. El 
tamaño y forma deberían permitir la lectura fácil a una distancia de 1 m. 
Figura A1 - 1. Sistema de marcado.  
   Para tipos Clase B,C  
(1) Dioxido de carbono  
(2) Quimico seco  
   Para tipos Clase A, B,C  
(1) Quimico seco multiuso  
1.3. Cuando se aplican símbolos a tableros, bastidores de pared, etc. En la cercanía de 
los extintores, estos deben ser de lectura fácil a una distancia de 4.6 m.  
2. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN  
2.1. El sistema recomendado de identificación es un concepto gráfico que combina los 
usos y no usos de los extintores en una sola etiqueta (Figura 2).  
 Estos símbolos exhibidos en los extintores están para indicar los tipos de fuegos 
para los que son aptos. También forma parte del sistema de identificación una 
clave de color y de forma: el triángulo (Clase A) en color verde, el cuadrado 
(Clase B) es de color rojo y el círculo (Clase C) es de color azul.  
2.2. El marcar en los extintores y en sus montajes un número de inventario podría 
también ayudar a la conservación de registros de inventario y mantenimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
17/24 
 2017-01 
2.3. Las marcas de símbolos en forma de letras, como se  menciona anteriormente, se 
muestran en la Figura A1 - 2. Se debe tomar en cuenta que los extintores 
adecuados para más de una clase de incendio, deben identificarse con símbolos 
múltiples colocados en secuencia horizontal.  
Figura A1 - 2. Símbolos en forma de letras.  
   
Combustibles 
ordinarios  Líquidos y gases 
inflamables  Combustibles 
energizados  
 
 Los extintores apropiados para los fuegos ―Clase A‖ deben ser identificados por un 
triángulo que contenga la letra ―A‖. Si se usa color*, el triángulo debe colocarse en 
verde (Verde Básico).  
 Los extintores apropiados para los fuegos ―Clase B‖ deben ser identificados por un 
cuadro que contenga la letra ―B‖. Si se usa color*, el cuadro debe colorearse en 
rojo (Rojo 192).  
 Los extintores apropiados para los fuegos ―Clase C‖ deben ser identificados con un 
círculo que contengan la letra ―C‖. Si se usa color*, el círculo debe colorearse en 
azul (Azul de Proceso).  
 
* Colores recomendados por el PMS (Pantone Matching Systems).  
  
 
 
 
 
 
 
 
18/24 
 2017-01 
ANEXO 2. 
MÉTODOS DE ENSAYO.  
 
1. ENSAYO DE CORROSIÓN  
Un extintor con todos sus accesorios y debidamente cargado, debe ser sometido a la 
acción de niebla salina durante 50 h a 33 °C, la misma debe ser una solución al 20 % 
en peso de sal común en agua destilada, con una densidad entre 1126 g/L y 1157 g/L; 
el pH debe estar entre 6,5 y 7, y la presión de nebulización entre 117,7 kPa a 140,2 
kPa. 
2. ENSAYO DE CAÍDA LIBRE O TRATO RUDO.  
2.1. El ensayo consiste en dejar caer el extintor sobre una superficie dura, y constatar 
los efectos causados, posteriormente comprobar el funcionamiento del mismo.  
2.2. Para el procedimiento de este tipo de ensayo se efectúa sobre cuatro extintores 
con sus cargas de agente extintor y gas, efectuándose de forma separada los 
ensayos (a) y (b).  
a) Este ensayo se efectúa sobre dos extintores, los cuales  se dejan caer sobre 
una superficie de hormigón desde una altura de 0,9 m para los extintores con 
capacidad de hasta 2,5 kg, y para aquellos extintores con capacidades 
mayores desde 0,6 m. La altura de caída se mide desde el piso hasta la parte 
inferior de l extintor. Se ensaya un extintor con el pasador de seguridad 
enganchado y el otro desenganchado, teniendo en cuenta lo siguiente:  
1) Para la primera caída, los extintores se sostienen en posición vertical y se 
deja caer.  
2) Para la segunda caída, se sostiene el  extintor en posición horizontal, con 
una orientación tal que golpee con la parte más débil que pueda hacer 
contacto en la caída.  
3) Para la tercera caída, se sostienen en forma invertida y se dejan caer.  
b) Se dejan caer dos extintores por única vez según lo in dicado en 3.2(a), pero 
omitiendo la caída en posición invertida, de forma que impacten en el punto 
más débil en que puedan contactar en la caída.  
2.3. En caso de ensayarse extintores con válvulas y otros elementos de materiales 
plásticos, los ensayos de trato r udo se efectuaran inmediatamente de 
acondicionar las muestras durante 24 h a las temperaturas de -20 °C ± 5 °C y 50 
°C ± 5 °C.  
2.4. Al término del ensayo descrito en 3.2(a), los extintores deberán mantener su 
presión de servicio y no deberán presentar perdidas de presión en la prueba 
hidrostática a dicha presión, sin embargo en caso de presentarse perdidas de 
presión, ésta no será mayor al 10 % de la de servicio, salvo la que se deba a la 
apertura momentánea de la válvula durante el ensayo.   
19/24 
 2017-01 
2.5. Al término del ensayo  descrito en 3.2(b), se verifica la fuerza necesaria para 
desenganchar el pasador de seguridad, la cual no deberá ser superior a los 180 N 
accionadas en forma normal para su funcionamiento. Posteriormente se verificará 
el funcionamiento normal de los extin tores, y en caso de presentarse perdidas de 
presión, ésta no será mayor al 10 % de la de servicio, salvo la que se deba a la 
apertura momentánea de la válvula durante el ensayo.  
3. ENSAYO DE RENDIMIENTO DEL EXTINTOR  
Un extintor con su capacidad de carga, debe  ser descargado en su posición de 
operación, no debiendo apoyarse en el suelo, posteriormente se pesa el polvo 
remanente en el extintor, empleando una balanza con resolución o división de escala de 
10 g. 
4. ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO.  
4.1. El ensayo consiste en eval uar la cantidad de agente extintor que es descargado 
en un cierto periodo de tiempo y la distancia de alcance de chorro a la cual puede 
llegar.  
4.2. Para la ejecución de este ensayo se requiere de dos equipos, el primero consiste 
en una cámara de refrigeración y el segundo en una estufa, ambos que permitan 
acondicionar a los extintores a las temperaturas indicadas. Por otra parte, se 
requieren los siguientes instrumentos de medición, una balanza que permita leer 
50 g, un cronometro que permita leer 1 s, y una ci nta métrica que permita leer 1 
cm. 
4.3. El procedimiento para evaluar el Funcionamiento Continuo del extintor, debe ser 
realizado de la siguiente forma:  
1) Se pesa el matafuego con su carga de agente extintor y gas.  
2) Se acondiciona el extintor en el horno durante 4  h a 50 ± 5 °C.  
3) Se retira del horno, e inmediatamente se hace funcionar 
ininterrumpidamente, con el dispositivo de descarga completamente abierto 
hasta descargarlo totalmente, registrándose el tiempo y el alcance del chorro, 
posteriormente se pesa nuevamen te para verificar el cumplimiento con el 
porcentaje de descarga.  
4) Inmediatamente después, se debe recargar el extintor, y repetir (1) y (3), 
pero acondicionando el extintor a una temperatura de -25 ± 5 °C y luego a la 
temperatura ambiente.  
4.4. Para estimar el a lcance del chorro, se debe colocar el extintor en su forma normal 
de uso activado de forma continua con la manguera y/o boquilla en posición 
horizontal y a una atura del suelo aproximada de 0,9 m, midiendo con la cinta 
métrica la distancia horizontal que a lcanza el chorro sobre el piso desde la vertical 
de la boquilla.  
4.5. El procedimiento para evaluar el Funcionamiento Intermitente del extintor, debe 
ser realizado de la siguiente forma:   
20/24 
 2017-01 
1) Se pesa el matafuego con su carga de agente extintor y gas.  
2) Se acondiciona  el extintor en el horno durante 4 h a 50 ± 5 °C.  
3) Se retira del horno e inmediatamente se hace funcionar durante 2 s con el 
dispositivo de descarga totalmente abierto y se cierra durante 10 s; se repite 
esta operación hasta que el matafuego quede totalment e descargado y se 
pesa nuevamente para verificar el cumplimiento con el porcentaje de 
descarga.  
4) Inmediatamente después, se debe recargar el extintor, y repetir (1) y (3), 
pero acondicionando el extintor a una temperatura de -25 ± 5 °C y luego a la 
temperatura ambiente.  
5. ENSAYO DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA.  
5.1. Todas las válvulas, partes internas y ensambles de manguera deben ser retirados 
y el extintor deberá ser vaciado. Con excepción de algunas partes internas que el 
fabricante recomiende no retirarlas.  
5.2. Retirar los restos del agente extintor del interior del recipiente.  
5.3. Los extintores de polvo químico seco y de polvo seco que tienen cartuchos o 
botellas de gas instalado para crear presión de descarga, éstos así como sus 
protectores deberán ser retirados, y e n la abertura del recipiente se deberá 
colocar un tapón adecuadamente insertado.  
5.4. Las mangueras que estén equipadas con un pitón de cierre en el extremo de 
salida, deben ser separadas del extintor para ser probadas (con los acoples pero 
sin el pitón de desc arga).  
5.5. En todos los extintores de polvo químico seco presurizado, el ensamble del 
cabezal o válvula del cilindro debe ser retirado y reemplazado con un acople o 
adaptador de prueba adecuado.  
5.6. La manguera de la bomba de prueba hidrostática debe ser fijada po r la conexión 
flexible al pitón de descarga, al ensamble de manguera, al acople de prueba, o 
llenado de prueba, según sea aplicable.  
5.7. Posteriormente, el extintor es colocado en una estructura protectora o jaula, 
antes de aplicar la presión de prueba. En for ma similar para el caso de unidades 
sobre ruedas.  
5.8. El suministro de agua tiene que ser conectado a la bomba de prueba y luego el 
extintor debe ser llenado hasta el borde del cuello.  
5.9. Para los extintores probados con la válvula en su lugar, la misma debe ser 
ajustada lentamente mientras el suministro de agua permanece abierto. Después 
de que todo el aire dentro del recipiente haya salido y el agua emerja, la tapa 
debe ser ajustada completamente.  
5.10.  Para los extintores probados con el acople de prueba o conexiones  de ajuste, los 
mismos deben estar ajustados totalmente mientras el suministro de agua  
21/24 
 2017-01 
permanece abierto. Después que todo el aire dentro del recipiente haya salido y 
el agua emerja, la válvula de purga debe ser cerrada herméticamente.  
5.11.  La presión debe ser elevada paulatinamente de manera que se alcance la presión 
de prueba en no menos de 30 s. Esta presión de prueba debe mantenerse por un 
tiempo no menor a 30 s, que es el requerido para completar la expansión del 
cilindro. Se debe hacer observaciones en ese  momento para advertir cualquier 
deformación, o fuga del contenido del cilindro al extintor.  
5.12.  Si no se observa ninguna deformación o fuga, y la presión de prueba indicada en 
el manómetro no ha bajado, la presión en el cilindro del extintor puede ser 
liberad a. Entonces se considera que el extintor ha pasado la prueba hidrostática.  
5.13.  Todo indicio de humedad y agua deben ser eliminados de todos los cilindros de 
los extintores que usan polvo químico seco utilizando un secador de cilindro. Si se 
emplea una corrient e de aire caliente, la temperatura dentro del cilindro no debe 
exceder los 66 °C.  
 
   
22/24 
 2017-01 
ANEXO 3. 
FORMULARIO PARA EL IMPORTADOR  
 
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE  
Fecha de solicitud:   Nombre y apellidos del solicitante:     Teléfono/Celular:  Correo electrónico:  
Lugar del Servicio:  (especificar el recinto donde se encuentra la mercaderia)  
DATOS GENERALES PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO  
Nombre/Razón Social de la Empresa:  Número de Registro de Comercio:  
Dirección:  Ciudad:  
DATOS GENERALES PARA EMISIÓN DE LA FACTURA  
Razón Social de la Empresa:  NIT: 
 DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PRESENTE FORMULARIO  
NOMBRE DEL DOCUMENTO  ADJUNTO  FECHA DE 
EMISIÓN  OBSERVACIONES  
Certificado de aprobación de prototipo según 
Esquema "1a" (NORMA ISO/IEC 17067)       
Declaración de conformidad del fabricante       Reporte de ensayos realizados a los productos        
Reporte al 100% del lote importado con respecto 
al ensayo de prueba de presión hidrostática     
Parte de recepción        
Factura comercial        
Detalle de lista de series de los productos 
importados        
Guía, folleto, catálogo de características o 
especificaciones técnicas de los extintores        
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA A INSPECCIONAR  
NÚMERO  CANTIDAD  TIPO DE PRODUCTO  OBSERVACIONES  
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
PERSONAL DESIGNADO A LA INSPECCIÓN  
NÚMERO  NOMBRE COMPLETO  CEDULA DE IDENTIDAD  
1     
2     
  
 
 
 
Firma; Nombre completo y CI del solicitante   
  
NOTA: El llenado inadecuado del presente formulario podría generar observaciones al momento de la inspección o 
emisión del certificado de la mercadería solicitada.  
www.ibmetro.gob.bo     Telf. 800 -10-9999; 2372046 int. 400  
   
23/24 
 2017-01 
ANEXO 4. 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE  
(Con base en la Norma ISO/IEC 17050 -1:2004)  
  
 
Identificación del Fabricante  
Nombre del fabricante:  
Dirección del fabricante:  
El producto objeto de la declaración:  
 
(Describir la información que requiera de acuerdo al producto, fecha de fabricación, características 
técnicas, capacidad de carga, y/u otra información complementaria pertinente)  
 
El producto objeto de la declaración descrito anteriormente, está en conformidad con los requisitos de los 
siguientes  documentos (*):  
Documento Nº  Título  Edición  Fecha de emisión  
    
    
    
    
Información adicional:  
 
 
(Si se ve necesario se puede proporcionar información de apoyo adicional con el fin de relacionar la 
declaración con los resultados de evaluación de la conformidad en los que se basa la presente 
declaración)  
 
 
Lugar y fecha de emisión:  
 
 
 
 
Firma o equivalente autorizada por el emisor:  
 
 
 
 
 
_______________________________  
(Nombre completo, cargo) (**)  
 
(*)  Detallar además del presente Reglamento Técnico de Extintores portátiles de Polvo Químico Seco 
Contra Incendios, otras normativas (técnicas o legales si corresponde) que el producto de 
cumplimiento.  
(**) En caso de que otra persona firme la Declaración con equivalencia autorizada por el emisor, detallar el 
nombre y cargo tanto del emisor como de la persona que firma la declaración.  
   
24/24 
 2017-01 
ANEXO 5. 
FORMULARIO PARA EL FABRICANTE NACIONAL  
 
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE  
Fecha de solicitud:   Nombre y apellidos del solicitante:     Teléfono/Celular:  Correo electrónico:  
Lugar del Servicio:  (especificar el recinto donde se encuentra la mercaderia)  
DATOS GENERALES PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO  
Nombre/Razón Social de la Empresa:  Número de Registro de Comercio:  
Dirección:  Ciudad:  
DATOS GENERALES PARA EMISIÓN DE LA FACTURA  
Razón Social de la Empresa:  NIT: 
 DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PRESENTE FORMULARIO  
NOMBRE DEL DOCUMENTO  ADJUNTO  FECHA DE 
EMISIÓN  OBSERVACIONES  
Certificado de aprobación de prototipo según 
Esquema "1a" (NORMA ISO/IEC 17067)       
Declaración de conformidad del fabricante       Reporte de ensayos realizados a los productos        
Reporte al 100% del lote producido con respecto 
al ensayo de prueba de presión hidrostática     
Factura comercial        
Detalle de lista de series de los productos 
importados        
Guía, folleto, catálogo de características o 
especificaciones técnicas de los extintores        
DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA A INSPECCIONAR  
NÚMERO  CANTIDAD  TIPO DE PRODUCTO  OBSERVACIONES  
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
PERSONAL DESIGNADO A LA INSPECCIÓN  
NÚMERO  NOMBRE COMPLETO  CEDULA DE IDENTIDAD  
1     
2     
 
  
 
 
 
Firma; Nombre completo y CI del solicitante   
  
NOTA: El llenado inadecuado del presente formulario podría generar observaciones al momento de la inspección o 
emisión del certificado de la mercadería solicitada.  
www.ibmetro.gob.bo     Telf. 800 -10-9999; 2372046 int. 400