Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
TERCERA SECCION  
SECRETARIA DE ENERGIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización). 
(Continúa en la Cuarta Sección).  
(Viene de la Segunda Sección)  
2) Transformador exterior.  Cuando el transformador que a limenta la acometida esté ubicado en el 
exterior del edificio, se debe hacer al menos una conexión de puesta a tierra adicional desde el conductor 
puesto a tierra de la acometida hasta el electrodo de puesta a tierra, ya sea en el transformador o en cualqu ier 
otra parte fuera del edificio.  
Excepción.  La conexión adicional del conductor del electrodo de puesta a tierra no se debe hacer en 
sistemas con neutro puesto a tierra a través de una alta impedancia. El sistema debe cumplir con los 
requisitos de 250 -36. 
3) Edificios con doble alimentación . Para edificios con doble alimentación que tienen dos acometidas en 
una envolvente común o agrupadas en envolventes separadas y que emplean un enlace secundario, se 
permitirá una sola conexión del conductor del electro do de puesta a tierra al punto de enlace de los 
conductores puestos a tierra de cada fuente de alimentación.  
4) Puente de unión principal como un conductor o barra.  Cuando el puente de unión principal 
especificado en 250 -28 es un alambre o una barra y está  instalado desde la barra terminal del conductor 
puesto a tierra a la barra terminal del conductor de puesta a tierra de equipos o a la barra del equipo de 
acometida, se permitirá que el conductor del electrodo de puesta a tierra se conecte a la terminal o  barra al 
cual está conectado el puente de unión principal.  
5) Conexiones de puesta a tierra del lado de la carga. No se debe conectar un conductor puesto a tierra 
a las partes metálicas que normalmente no transportan corriente del equipo, ni al conductor de puesta a tierra 
de equipos, ni se debe reconectar a tierra del lado carga del medio de desconexión de acometida, excepto si 
otra cosa es permitida en este Artículo.  
NOTA:  Ver 250 -30 para sistemas derivados separados, 250 -32 para conexiones en edificios o estructuras 
separadas y 250 -142 para el uso del conductor del circuito puesto a tierra para poner a tierra equipos.  
b) Puente de unión principal. Para un sistema puesto a tierra, se debe utilizar un puente de unión 
principal sin empalmes para conectar el  (los) conductor(es) de puesta a tierra de equipos y la envolvente del 
medio de desconexión de acometida, al conductor puesto a tierra dentro de la envolvente, para cada medio de 
desconexión de acometida, de acuerdo a 250 -28. 
Excepción 1:  Cuando más de un medio de desconexión de acometida está ubicado en un ensamble para 
uso como equipo de acometida, un puente de unión principal sin empalmes deberá unir el (los) conductor(es) 
puesto a tierra con la envolvente del ensamble  
Excepción 2:  Se permitirá la conexi ón de los sistemas con neutro puesto a tierra a través de una 
impedancia, como se indica en 250 -36 y 250 -187. 
c) Conductor puesto a tierra llevado al equipo de acometida.  Cuando un sistema de corriente alterna 
operando a 1000 volts o menos está puesto a ti erra en cualquier punto, el conductor puesto a tierra debe 
tenderse junto con los conductores de fase hasta cada medio de desconexión de acometida, y se debe 
conectar a cada terminal o barra del conductor puesto a tierra de cada medio de desconexión. Un pu ente de 
unión principal debe conectar el conductor puesto a tierra a cada envolvente de los medios de desconexión  
de cada acometida. El conductor puesto a tierra se debe instalar de acuerdo de (1) a (4) siguientes:  
Excepción:  Cuando más de un medio de des conexión de la acometida está localizado en un solo 
ensamble de equipo de acometida, se permitirá conectar el conductor puesto a tierra hasta la terminal o barra 
común del conductor puesto a tierra del ensamble. El ensamble debe incluir un puente de unión principal para 
conectar los conductores puestos a tierra a la envolvente del ensamble.  
1) Tamaño del conductor puesto a tierra para una sola canalización o cable.  El conductor puesto a 
tierra no debe ser menor que el especificado en la Tabla 250 -102 (c)(1) . 
2) Conductores en paralelo en 2 o más canalizaciones o cables.  Si los conductores de fase de 
acometida están instalados en paralelo en dos o más canalizaciones o cables, el conductor puesto a tierra 
también se deberá instalar en paralelo. El tamaño del c onductor puesto a tierra en cada canalización o cable 
deberá estar basado en el área total de los conductores de fase en paralelo en las canalizaciones o cables, 
como se indica en (c)(1) anterior, pero no debe ser menor al tamaño 53.5 mm2 (1/0 AWG).        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA:  Ver 310 -10(h) para los conductores puestos a tierra conectados en paralelo.  
3) Acometida conectada en Delta.  El conductor puesto a tierra de una acometida en delta, 3 fases, 3 
hilos, deberá tener una ampacidad no menor que los conductores de fase.  
4) Alta impedancia. El conductor puesto a tierra de un sistema con neutro puesto a tierra a través de una 
alta impedancia debe ser puesto a tierra de acuerdo con 250 -36. 
d) Conductor del electrodo de puesta a tierra. Se deberá de utilizar un conductor del electrod o de 
puesta a tierra para conectar los conductores de puesta a tierra de equipos, las envolventes del equipo  de 
acometida, y, cuando el sistema esté puesto a tierra, el conductor puesto a tierra de acometida al (los) 
electrodo(s) de puesta a tierra requeri dos por la Parte C de este Artículo. El tamaño de este conductor debe 
estar de acuerdo con 250 -66. 
Las conexiones de un sistema con neutro puesto a tierra a través de una alta impedancia se deben hacer 
como se indica en 250 -36. 
e) Conexiones de puesta a ti erra de un sistema no puesto a tierra. Un sistema de alambrado de un 
inmueble que está alimentado por una acometida de corriente alterna no puesta a tierra debe tener, en cada 
servicio, un conductor de electrodo de puesta a tierra conectado al (los) electr odo(s) de puesta a tierra 
requerido(s) por la Parte C de este Artículo.  
El conductor del electrodo de puesta a tierra debe conectarse a la envolvente metálica de los conductores 
de acometida, en cualquier punto accesible desde el extremo de la carga de los  conductores de acometida 
aérea, bajada de la acometida, conductores de acometida subterránea o acometida lateral hasta el medio de 
desconexión de la acometida.  
250-26. Conductor que debe ser puesto a tierra – Sistemas de corriente alterna. Para sistemas d e 
alambrado de inmuebles, el conductor que debe ser puesto a tierra debe ser como se especifica a 
continuación:  
(1) 1 fase, 2 hilos – un conductor.  
(2) 1 fase, 3 hilos – el conductor del neutro.  
(3) Sistemas polifásicos con un conductor común a todas las f ases – el conductor del neutro.  
(4) Sistemas polifásicos en los que una fase está puesto a tierra – un conductor de fase.  
(5) Sistemas polifásicos en los que se usa una fase como en (2) – el conductor del neutro.  
250-28. Puente de unión principal y puente de unión  del sistema. Para un sistema puesto a tierra, los 
puentes de unión  principal y los puentes de unión del sistema se deben instalar de la siguiente manera:  
a) Material.  Los puentes de unión principales y los puentes de unión del sistema deben ser de  cobre u otro 
material resistente a la corrosión. Un puente de unión principal y un puente de unión del sistema deberán ser 
un conductor, una barra, un tornillo o un conductor similar adecuado.  
b) Construcción. Cuando un puente de unión principal o un puen te de unión del sistema es solamente un 
tornillo, este tornillo se debe identificar con un acabado verde que sea visible una vez instalado el tornillo.  
c) Fijación. Los puentes de unión principales y los puentes de unión del sistema se deben conectar de la  
manera especificada en las disposiciones aplicables de 250 -8. 
d) Tamaño. Los tamaños de los puentes de unión principales y los puentes de unión del sistema se deben 
determinar según 250 -28(d)(1) hasta (d)(3) siguientes.  
1) General . Los puentes de unión pr incipales y los puentes de unión del sistema no deben tener un 
tamaño menor que el especificado en la Tabla 250 -102(c)(1).  
2) Puente de unión principal para acometidas con más de una envolvente.  Cuando una acometida 
tiene más de una envolvente, el tamaño d el puente de unión principal para cada envolvente se debe 
determinar según 250 -28(d)(1), basado en el mayor conductor de fase de acometida que sirve a dicha 
envolvente.  
3) Sistemas derivados separados con más de una envolvente.  Cuando un sistema derivado s eparado 
alimenta a más de una envolvente, el tamaño del puente de unión del sistema para cada envolvente se debe 
determinar de acuerdo con (1) anterior, con base en el conductor de fase de mayor tamaño del alimentador Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
que sirve a esa envolvente, o se debe instalar un solo puente de unión del sistema en la fuente de 
alimentación, y los tamaños deben estar de acuerdo con lo indicado en (1) anterior, con base en el tamaño 
equivalente del mayor conductor de alimentación determinado por la suma mayor de las área s de los 
conductores correspondientes para cada conjunto.  
250-30. Puesta a tierra de sistemas de corriente alterna derivados separados.  
Además de cumplir con (a) para sistemas puestos a tierra y con (b) para sistemas no puestos a tierra, los 
sistemas deriv ados separados deben cumplir con 250 -20, 250 -21, 250 -22 y 250 -26, según corresponda. Los 
sistemas derivados separados múltiples que estén conectados en paralelo deben instalarse de acuerdo con lo 
establecido en esta sección.  
NOTA 1:  Una fuente alterna de e nergía de corriente alterna, como un generador en sitio, no es un sistema 
derivado separado si el conductor puesto a tierra está sólidamente interconectado al conductor puesto a tierra 
de acometida. Un ejemplo de esta situación es cuando el equipo de trasf erencia de la fuente alterna no 
incluye la acción de interrumpir también el conductor puesto a tierra y éste continúa conectado sólidamente al 
conductor puesto a tierra de acometida, cuando la fuente alterna está operando y alimentando la carga.  
NOTA 2:  Véase 445 -13 para el tamaño mínimo de los conductores que llevan corriente de falla.  
a) Sistemas puestos a tierra.  Un sistema de corriente alterna derivado separado que está puesto a tierra, 
debe cumplir con lo que se establece en (1) hasta (8) siguientes. A  menos que se permita algo diferente en 
este Artículo, un conductor puesto a tierra no se debe conectar a las partes metálicas del equipo que 
normalmente no transporta corriente, ni a los conductores de puesta a tierra de equipos, ni se deben 
reconectar a tierra en el lado carga del puente de unión del sistema.  
NOTA:  Ver 250 -32 para las conexiones en edificios o estructuras separadas y 250 -142 sobre el uso del 
conductor puesto a tierra del circuito para la puesta a tierra de equipos.  
Excepción:  Las conexion es de puesta a tierra de un sistema con neutro puesto a tierra a través de una 
impedancia se deben hacer como se especifica en 250 -36 o 250-187, lo que sea aplicable.  
1) Puente de unión del sistema.  El puente de unión del sistema sin empalmes debe cumplir con 250 -
28(a) a (d). Esta conexión se debe hacer en cualquier punto en el sistema derivado separado, desde la fuente 
hasta el primer medio de desconexión del sistema o dispositivo de protección contra sobrecorriente, o se debe 
hacer en la fuente de un sist ema derivado separado que no tenga medio de desconexión ni dispositivos de 
sobrecorriente, de acuerdo con (a) o (b) siguientes. El puente de unión del sistema debe estar dentro de la 
envolvente donde se origina. Si la fuente está ubicada fuera del edificio  o estructura que alimenta, un puente 
de unión del sistema debe instalarse en la conexión al electrodo de puesta a tierra en cumplimiento con  250-
30(c).  
Excepción 1:  Para sistemas instalados de acuerdo con 450 -6 se permitirá una sola conexión del puente 
de unión del sistema al punto de unión de los conductores puestos a tierra del circuito desde cada fuente de 
alimentación.  
Excepción 2:  Si un edificio o estructura es alimentado por un alimentador de un sistema derivado 
separado exterior, se permitirá un pu ente de unión del sistema tanto en la fuente como en el primer medio de 
desconexión, cuando al hacerlo así no se establece una trayectoria paralela para el conductor puesto a tierra. 
Si el conductor puesto a tierra se usa de esta manera, su tamaño no debe ser menor al especificado para el 
puente de unión del sistema, pero no se exigirá que sea mayor que el del conductor de fase. Para los 
propósitos de esta excepción, no se considera que la conexión a través de la tierra provea una trayectoria 
paralela.  
Exce pción 3:  El tamaño del puente de unión del sistema que alimenta un circuito Clase 1, Clase 2 o Clase 
3 y que se deriva de un transformador con una capacidad no mayor de 1000 voltamperes, no debe ser menor 
a los conductores de fase derivados y tampoco debe ser menor a 2.08 mm2 (14 AWG) de cobre.  
a. Instalado en la fuente. El puente de unión del sistema debe conectar el conductor puesto a tierra al 
puente de unión del lado fuente y a la envolvente metálica que normalmente no transporta corriente.  
b. Instalado  en el primer medio de desconexión. El puente de unión del sistema debe conectar el 
conductor puesto a tierra al puente de unión del lado fuente, a la envolvente del medio de 
desconexión y los conductores de puesta a tierra de equipos.  
2) Puente de unión d el lado fuente de la alimentación.  Si la fuente de un sistema derivado separado y 
el primer medio de desconexión están ubicados en envolventes separadas, se deberá instalar un puente de 
unión del lado fuente de la alimentación junto con los conductores del  circuito desde la envolvente de la fuente 
de alimentación al primer medio de desconexión. No se requerirá que el puente de unión del lado fuente sea 
de mayor tamaño que los conductores derivados de fase. Se permite que el puente de unión del lado fuente 
sea del tipo canalización metálica no flexible, o del tipo de alambre o tipo barra como se indica a continuación:        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a. El puente de unión del lado fuente del alimentador debe cumplir con 250 -102(c), basado en el 
tamaño de los conductores de fase derivados.  
b. El puente de unión del lado fuente del alimentador del tipo barra debe tener un área no menor que el 
puente de unión del lado fuente del alimentador del tipo conductor como se determina en 250 -102(c).  
Excepción:  No debe requerirse un puente de unión del l ado de la alimentación entre envolventes, para 
instalaciones que se hagan en cumplimiento con lo establecido en 250 -30(a)(1), excepción 2.  
3) Conductor puesto a tierra.  Si se instala un conductor puesto a tierra y la conexión del puente de unión 
del sistem a no está ubicado en la fuente, se deberá aplicar (a) hasta (d) siguientes.  
a. Tamaño  del conductor puesto a tierra para una sola canalización. El conductor puesto a tierra no 
debe ser menor al especificado en la Tabla 250 -102(c)(1).  
b. Conductores en para lelo en dos o más canalizaciones. Si los conductores de fase de la acometida 
están instalados en paralelo en dos o más canalizaciones, el conductor puesto a tierra también se 
deberá instalar en paralelo. El tamaño del conductor puesto a tierra en cada cana lización deberá 
estar basado en el área total de los conductores de fase en paralelo en las canalizaciones, como se 
indica en el inciso 3) a. inmediato anterior, pero no debe ser menor al tamaño 53.5 mm2 (1/0 AWG).  
NOTA: Ver 310 -10(h) para los conductores puestos a tierra en paralelo.  
c. Sistema conectado en Delta. El conductor puesto a tierra de un sistema conectado en delta, 3 fases, 
3 hilos, deberá tener una ampacidad no menor que los conductores de fase.  
d. Sistema puesto a tierra a través de una impeda ncia. El conductor puesto a tierra de un sistema con 
neutro puesto a tierra a través de una impedancia debe ser instalado de acuerdo con 250 -36 o 250-
187 como sea aplicable.  
(4) Electrodo de puesta a tierra.  El sistema de electrodos de puesta a tierra del edificio o de la estructura 
se debe utilizar como electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separado. Si se encuentra en el 
exterior, el electrodo de puesta a tierra debe estar de acuerdo con 250 -30(c).  
Excepción:  Si un sistema derivado separad o se origina en equipos identificados como adecuados para su 
uso como equipo de acometida, el electrodo de puesta a tierra usado para el equipo de acometida o 
alimentador se permitirá utilizarlo como electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado se parado.  
NOTA 1:  Ver 250 -104(d) para los requisitos de unión utilizando la tubería metálica interior para agua en el 
área servida por sistemas derivados separados.  
NOTA 2:  Ver 250 -50 y 250 -58 para los requerimientos de unión de todos los electrodos si están  ubicados 
en el mismo edificio o estructura.  
5) Conductor del electrodo de puesta a tierra, sistema derivado separado único.  El conductor del 
electrodo de puesta a tierra, para un sistema derivado separado único, debe estar dimensionado de acuerdo 
con 250 -66 para los conductores derivados de fase. El conductor del electrodo de puesta a tierra se debe usar 
para conectar el conductor puesto a tierra del sistema derivado al electrodo de puesta a tierra, como se 
especifica en (a)(4) o como se permite en 250 -68(c)(1) y (2). Esta conexión se debe hacer en el mismo punto 
en el sistema derivado separado en donde el puente de unión del sistema está conectado.  
Excepción 1:  Si el puente de unión del sistema que se especifica en (a)(1) es un conductor o una barra, 
se pe rmitirá conectar el conductor del electrodo de puesta a tierra a la terminal, barra, o barra principal de 
puesta a tierra de equipos, siempre que la terminal, barra, o barra principal de puesta a tierra de equipos 
tenga el tamaño suficiente para el sistema  derivado separado.  
Excepción 2:  Si la fuente de un sistema derivado separado está ubicada dentro de un equipo adecuado 
para uso como equipo de acometida, el conductor del electrodo de puesta a tierra de equipos del alimentador 
o de acometida al electrodo de puesta a tierra se permitirá como conductor del electrodo de puesta a tierra 
para el sistema derivado separado, siempre y cuando el conductor del electrodo de puesta a tierra tenga el 
tamaño suficiente para el sistema derivado separado. Si la barra inte rna de puesta a tierra de equipos no es 
menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra requerido para el sistema derivado separado se debe 
permitir que la conexión del electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separado se haga en  la 
barra. 
Excepción 3:  No se exigirá un conductor del electrodo de puesta a tierra para un sistema que alimenta un 
circuito Clase 1, Clase 2 o Clase 3, y que se deriva de un transformador con una capacidad no mayor de 1000 
voltamperes, siempre y cuando el condu ctor puesto a tierra esté unido al chasis o la envolvente del 
transformador por un puente, dimensionado de acuerdo con (a)(1), Excepción 3 de esta sección y que el Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
chasis o la envolvente del transformador estén puestos a tierra por uno de los medios especi ficados  en 250-
134. 
6) Conductor del electrodo de puesta a tierra, múltiples sistemas derivados separados.  Se permitirá 
un conductor del electrodo de puesta a tierra común para varios sistemas derivados separados. Si un 
conductor del electrodo de puesta a tierra está instalado, se debe utilizar para conectar el conductor puesto a 
tierra de los sistemas derivados separados al electrodo de puesta a tierra como se especifica en (a)(4) de esta 
sección. Deberá instalarse una derivación del conductor del electrod o de puesta a tierra de cada sistema 
derivado separado al conductor común del electrodo de puesta a tierra. Cada conductor derivado conectará al 
conductor puesto a tierra del sistema derivado separado, al conductor común del electrodo de puesta a tierra.  
Esta conexión se debe hacer en el mismo punto del sistema derivado separado donde está instalado el 
puente de unión del sistema.  
Excepción 1:  Si el puente de unión del sistema que se especifica en (a)(1) es un conductor o una barra 
principal, se permitirá q ue se conecte al conductor derivado del electrodo de puesta a tierra a la terminal, barra 
o barra principal de puesta a tierra de equipos, siempre que la terminal, barra, o barra principal de puesta a 
tierra de equipos tenga el tamaño suficiente para el si stema derivado separado.  
Excepción 2:  No se exigirá un conductor del electrodo de puesta a tierra para un sistema que alimenta un 
circuito Clase 1, Clase 2 o Clase 3 y que se derive de un transformador con una capacidad de no más de 
1000 voltamperes, siemp re y cuando el conductor puesto a tierra del sistema esté unido al chasis o a la 
envolvente del transformador por un puente dimensionado de acuerdo con (a)(1), Excepción 3 anterior, y el 
chasis o envolvente del transformador estén puestos a tierra por uno de los medios especificados en 250 -134. 
a. Conductor del electrodo de puesta a tierra común. Se permitirá que el conductor del electrodo de 
puesta a tierra común sea uno de los siguientes:  
(1) Un conductor no menor al tamaño 85 mm2 (3/0 AWG) de cobre o de tamaño 250 kcmil de aluminio.  
(2) Una tubería metálica de agua que cumpla con la sección 250 -68(c)(1)  
(3) El acero estructural del edificio o estructura que cumpla con 250 -68(c)(2) o que esté conectado al 
sistema de electrodos de puesta a tierra por un con ductor de tamaño no menor a 85 mm2 (3/0 AWG) 
de cobre o de tamaño no menor a 250 kcmil de aluminio.  
b. Tamaño del conductor derivado. El tamaño de cada conductor derivado debe estar de acuerdo con 
250-66, basado en los conductores derivados de fase del sis tema derivado separado que alimenta.  
Excepción:  Si la fuente de un sistema derivado separado está ubicada dentro de un equipo adecuado 
para uso como equipo de acometida, el conductor del electrodo de puesta a tierra desde el equipo de 
acometida o del alime ntador hasta el electrodo de puesta a tierra, se permitirá como conductor del electrodo 
de puesta a tierra para el sistema derivado separado, si el conductor del electrodo de puesta a tierra tiene un 
tamaño suficiente para el sistema derivado separado. Si la barra colectora interna de puesta a tierra de 
equipos dentro del equipo no es menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra requerido para el 
sistema derivado separado se permitirá que la conexión del electrodo de puesta a tierra para el siste ma 
derivado separado se haga en la barra.  
c. Conexiones. Todas las conexiones de las derivaciones, al conductor del electrodo de puesta a tierra 
común, se deben hacer en un lugar accesible mediante uno de los siguientes métodos:  
(1) Un conector aprobado co mo equipo para puesta a tierra y unión.  
(2) Conexiones aprobadas para barras principales de aluminio o cobre no menores que 6 milímetros de 
espesor x 50 milímetros de ancho y el largo suficiente para acomodar el número de terminales 
necesario para su insta lación. Si se utilizan barras principales de aluminio, la instalación debe cumplir 
con lo indicado en 250 -64(a).  
(3) Por proceso de soldadura exotérmica.  
Los conductores derivados se deben conectar al conductor del electrodo de puesta a tierra común de 
manera tal que el conductor del electrodo de puesta a tierra común permanezca sin empalmes o uniones.  
7) Instalación.  La instalación de todos los conductores del electrodo de puesta a tierra debe cumplir con lo 
indicado en 250 -64(a), (b), (c) y (e).  
8) Unión.  El acero estructural y la tubería metálica se deben conectar al conductor puesto a tierra de un 
sistema derivado separado, según se indica en 250 -104(d).  
b) Sistemas no puestos a tierra.  El equipo de un sistema derivado separado no puesto a tierra debe se r 
puesto a tierra y unido como se especifica en (1) hasta (3) siguientes.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
1) Conductor del electrodo de puesta a tierra.  Se debe usar un conductor del electrodo de puesta a 
tierra, dimensionado de acuerdo con 250 -66 para el conductor derivado de fase más g rande o conjuntos de 
conductores de fase derivados, para conectar las envolventes metálicas del sistema derivado al electrodo  de 
puesta a tierra como se especifica en (a)(5) o (a)(6) de esta sección, como sea aplicable. Esta conexión se 
debe hacer en cual quier punto en el sistema derivado separado, desde la fuente hasta el primer medio  de 
desconexión del sistema. Si la fuente está localizada fuera del edificio o estructura que alimenta, la conexión 
del electrodo de puesta a tierra se debe hacer de acuerdo  con el inciso (c) siguiente.  
2) Electrodo de puesta a tierra.  Excepto como se permite en 250 -34 para generadores portátiles y 
montados en vehículos, el electrodo de puesta a tierra debe cumplir con lo dispuesto en (a)(4) de esta 
sección.  
3) Trayectoria de  la unión y del conductor.  Se debe instalar un puente de unión del lado fuente desde la 
fuente de un sistema derivado separado hasta el primer medio de desconexión de acuerdo con (a)(2) de esta 
sección.  
c) Fuente en el exterior.  Si la fuente de un sistema derivado separado se encuentra en el exterior del 
edificio o estructura que alimenta, se debe hacer una conexión del electrodo de puesta a tierra en la fuente a 
uno o más electrodos de puesta a tierra de acuerdo con 250 -50. Adicionalmente, la instalación d ebe cumplir 
con el inciso (a) para sistemas puestos a tierra o con el inciso (b) para sistemas no puestos a tierra.  
Excepción:  La conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas con neutro puesto a 
tierra a través de una impedancia de be cumplir con 250 -36 o 250-187, como sea aplicable.  
250-32. Edificios o estructuras alimentadas por alimentadores o por circuitos derivados.  
a) Electrodo de puesta a tierra. Los edificios o estructuras alimentadas por alimentadores o circuitos 
derivados d eben tener un electrodo de puesta a tierra o un sistema de electrodos de puesta a tierra, instalado 
de acuerdo con la Parte C del Artículo 250. El conductor del electrodo de puesta a tierra se debe conectar de 
acuerdo con (b) o (c) de esta sección. Cuando no existan electrodos de puesta a tierra, se debe instalar el 
electrodo de puesta a tierra requerido en 250 -50. 
Excepción:  No se exigirá un electrodo de puesta a tierra cuando un solo circuito derivado, incluyendo un 
circuito derivado multiconductor, alime nta al edificio o estructura y el circuito derivado incluye un conductor de 
puesta a tierra de equipos para poner a tierra las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan 
corriente.  
b) Sistemas puestos a tierra.  
1) Alimentado por un circuito  alimentador o derivado.  Un conductor de puesta a tierra de equipos, tal 
como se describe en 250 -118, se debe llevar con los conductores de la alimentación y ser conectado al medio 
de desconexión del edificio o estructura y a los electrodos de puesta a tie rra. El conductor de puesta a tierra 
de equipos se debe usar para la puesta a tierra o la unión de equipos, estructuras o envolventes que se 
requiere que estén puestos a tierra o estén unidos. El conductor de puesta a tierra de equipos debe estar 
dimension ado según 250 -122. Ningún conductor puesto a tierra ya instalado se debe conectar al conductor de 
puesta a tierra de equipos ni a los electrodos de puesta a tierra.  
Excepción 1:  Para instalaciones hechas cumpliendo ediciones anteriores de esta NOM, se perm itirá que 
el conductor puesto a tierra que vaya junto con la alimentación del edificio o de la estructura sirva como 
trayectoria de retorno de falla a tierra si se siguen cumpliendo todos los requisitos que se indican a 
continuación:  
(1) Un conductor de pu esta a tierra de equipos no va con la alimentación del edificio o estructura.  
(2) No existan trayectorias metálicas continuas unidas al sistema de puesta a tierra en cada edificio o 
estructura considerada.  
(3) No ha sido instalada la protección contra fall a a tierra del equipo en el lado fuente del alimentador.  
Si el conductor puesto a tierra se usa para la puesta a tierra de acuerdo con las disposiciones de esta 
excepción, el tamaño del conductor puesto a tierra no debe ser menor que el mayor de cualquiera  de los 
siguientes:  
(1) El tamaño requerido por 220 -61. 
(2) El tamaño requerido por 250 -122. 
Excepción 2: Si los puentes de unión del sistema se instalan de acuerdo con lo establecido en la sección 
250-30(a)(1), Excepción 2, el conductor del circuito puest o a tierra del alimentador en el edificio o estructura 
alimentado debe estar conectado a los conductores de puesta a tierra del equipo, al conductor del electrodo 
de puesta a tierra y a la envolvente del primer medio de desconexión  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
2) Alimentado por un sis tema derivado separado.  
a. Con protección contra sobrecorriente. Si se instala protección contra sobrecorriente donde los 
conductores se originan, la instalación debe cumplir con (b)(1) de esta sección.  
b. Sin protección contra sobrecorriente. Si no se ins tala protección contra sobrecorriente donde los 
conductores se originan, la instalación debe cumplir con 250 -30(a). Si se instala el puente de unión 
del lado del alimentador, se debe conectar a los medios de desconexión del edificio o estructura y a 
los el ectrodos de puesta a tierra.  
c) Sistemas no puestos a tierra.  
1) Alimentado por un alimentador o circuito derivado. Un conductor de puesta a tierra de equipos, tal 
como se describe en 250 -118, se debe llevar con los conductores de la alimentación y estar c onectado al 
medio de desconexión del edificio o estructura y a los electrodos de puesta a tierra. Los electrodos de puesta 
a tierra también se deben conectar a los medios de desconexión del edificio o estructura.  
2) Alimentado por un sistema derivado separ ado. 
a. Con protección contra sobrecorriente. Si se instala protección contra sobrecorriente donde los 
conductores se originan, la instalación debe cumplir con (c)(1) de esta sección.  
b. Sin protección contra sobrecorriente. Si no se instala protección con tra sobrecorriente donde los 
conductores se originan, la instalación debe cumplir con 250 -30(b). Si se instala el puente de unión 
del lado fuente del alimentador, se debe conectar a los medios de desconexión del edificio o 
estructura y a los electrodos de puesta a tierra.  
d) Medios de desconexión ubicados en edificios o estructuras separadas, en el mismo predio. 
Cuando uno o más medios de desconexión alimentan uno o más edificios o estructuras adicionales que se 
encuentran bajo la misma administración, y cu ando estos medios de desconexión se encuentran alejados de 
estos edificios o estructuras de acuerdo con las disposiciones de 225 -32, Excepciones 1 y 2, 700 -12(b)(6), 
701-12(b)(5) o 702 -12, se deben cumplir todas las condiciones siguientes:  
(1) No se debe h acer la conexión del conductor puesto a tierra al electrodo de puesta a tierra, a las 
partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente, ni al conductor de puesta a 
tierra de equipos en un edificio o estructura separada.  
(2) Si se lleva un conductor de puesta a tierra de equipos, para la unión y puesta a tierra de las partes 
metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente, sistemas de tubería metálica interior 
y estructura metálica de los edificios o estructuras, junto con l os conductores del circuito hasta un 
edificio o estructura separada y está conectado al electrodo de puesta a tierra existente requerido en 
la Parte C de este Artículo, o en caso de que no haya electrodos, se debe instalar el electrodo de 
puesta a tierra e xigido en la Parte C de este Artículo, cuando un edificio o estructura separada esté 
alimentada por más de un circuito derivado.  
(3) La conexión entre el conductor de puesta a tierra de equipos y el electrodo de puesta a tierra, en un 
edificio o estructura  separada, se debe hacer en una caja de conexiones, en un tablero de alumbrado 
y control o en una envolvente similar, localizado inmediatamente adentro o afuera del edificio o 
estructura separada.  
e) Conductor del electrodo de puesta a tierra. El tamaño de l conductor del electrodo de puesta a tierra 
al electrodo de puesta a tierra no debe ser menor al indicado en 250 -66, basado en el conductor de fase de la 
alimentación de mayor tamaño. La instalación debe cumplir con la Parte C de este Artículo.  
250-34. Ge neradores portátiles y montados en vehículos.  
a) Generadores portátiles. No se exigirá que el chasis de un generador portátil esté conectado a un 
electrodo de puesta a tierra, tal como se define en 250 -52 para un sistema alimentado por el generador, bajo 
las siguientes condiciones:  
(1) El generador alimenta solamente equipo montado en el generador o equipo conectado con cordón y 
clavija, a través de contactos montados sobre el generador, o ambos, y.  
(2) Las partes metálicas del equipo que normalmente no tra nsportan corriente y las terminales del 
conductor de puesta a tierra de equipos de los contactos están conectados a la carcasa  del 
generador.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Generadores montados en vehículos. No se exigirá que el chasis de un vehículo esté conectado a un 
electrodo de puesta a tierra, tal como se define en 250 -52 para un sistema alimentado por un generador 
montado en ese vehículo, bajo las siguientes condiciones:  
(1) La carcasa del generador está unido al chasis del vehículo, y.  
(2) El generador alimenta solamente equip o ubicado sobre el vehículo o equipo conectado con cordón y 
clavija a través de contactos montados en el vehículo, o ambos, o en el generador, y  
(3) Las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente y las terminales  del 
conductor de  puesta a tierra de equipos en los contactos, están conectados al bastidor del 
generador.  
c) Unión de conductores puestos a tierra. Un conductor del sistema que requiera ser puesto tierra de 
acuerdo con 250 -26, se debe conectar a la carcasa del generador, cuando el generador es un componente  de 
un sistema derivado separado.  
NOTA:  Para la puesta a tierra de generadores portátiles que alimentan sistemas de alambrado fijos,  ver 
250-30. 
250-35. Generadores instalados permanentemente.  Se debe instalar un conduct or que proporcione una 
trayectoria eficaz para la corriente de falla a tierra, con los conductores de alimentación desde un generador 
instalado permanentemente, hasta el primer medio de desconexión, de acuerdo con (a) o (b) siguientes.  
a) Sistema derivado separado.  Cuando el generador se instala como un sistema derivado separado, se 
deben aplicar los requisitos de 250 -30. 
b) Sistema derivado no separado . Cuando el generador no se instala como un sistema derivado 
separado, y el dispositivo de protección cont ra sobrecorriente no es una parte integral del ensamble del 
generador, se debe instalar un puente de unión del lado fuente entre la terminal de puesta a tierra de equipos 
en el generador y la terminal, barra o barra principal de puesta a tierra de equipos de los medios de 
desconexión. El tamaño del conductor debe estar de acuerdo con 250 -102(c), basado en el tamaño de los 
conductores de salida del generador.  
250-36. Sistemas con neutro puesto a tierra a través de una alta impedancia. Se permitirán sistemas 
con neutro puesto a tierra a través de una alta impedancia, por lo general una resistencia, la cual limita la 
corriente de falla a tierra a un valor bajo, para sistemas de corriente alterna trifásicos de 480 a 1000 volts, si 
se cumplen todas las condicione s siguientes:  
(1) Las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que solamente personal calificado 
atenderá a la instalación.  
(2) Hay detectores de tierra instalados en el sistema.  
(3) No se alimentan cargas de línea a neutro.  
Los sistemas con neu tro puesto a tierra a través de una alta impedancia deben cumplir las disposiciones 
de (a) hasta (g).  
a) Ubicación. La impedancia de puesta a tierra se debe instalar entre el conductor del electrodo de puesta 
a tierra y el punto neutro del sistema. Si no h ay un punto neutro disponible, la impedancia de puesta a tierra se 
debe instalar entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y el punto neutro derivado de un 
transformador de puesta a tierra.  
b) Aislamiento y ampacidad del conductor. El conductor p uesto a tierra del sistema desde el punto 
neutro del transformador o del generador hasta el punto de conexión a la impedancia de puesta a tierra, debe 
estar totalmente aislado.  
El conductor puesto a tierra del sistema debe tener una ampacidad no menor al v alor de la corriente 
máxima nominal de la impedancia de puesta a tierra, pero en ningún caso el conductor puesto a tierra del 
sistema debe ser menor que el tamaño 8.37 mm2 (8 AWG) de cobre o el 13.3 mm2 (6 AWG) de aluminio o 
aluminio revestido de cobre.  
c) Conexión de puesta a tierra del sistema. El sistema no debe ser puesto a tierra, excepto a través de 
la impedancia de puesta a tierra.  
NOTA:  La impedancia normalmente es seleccionada para limitar la corriente de falla a tierra a un valor 
ligeramente super ior o igual a la corriente de carga capacitiva del sistema. Este valor de impedancia también 
limitará las sobretensiones transitorias a valores seguros.  
d) Trayectoria del conductor. Se permitirá que el conductor que conecta el punto neutro del 
transformad or o del generador a la impedancia de puesta a tierra esté instalado en una canalización diferente Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
a la de los conductores de fase. No se exigirá llevar este conductor con los conductores de fase hasta el 
primer medio de desconexión del sistema o del dispo sitivo de sobrecorriente.  
e) Puente de unión del equipo. El puente de unión del equipo (la conexión entre los conductores de 
puesta a tierra de equipos y la impedancia de puesta a tierra) debe ser un conductor sin empalmes, llevado 
desde el primer medio de  desconexión del sistema o del dispositivo de sobrecorriente, hasta el lado puesto a 
tierra de la impedancia de puesta a tierra.  
f) Ubicación de la conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra. Para acometidas o 
sistemas derivados separados,  el conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar conectado en 
cualquier punto, desde el lado puesto a tierra de la impedancia de puesta a tierra a la conexión de puesta a 
tierra de equipos en el equipo de acometida o en el primer medio de desconexión del sistema de un sistema 
derivado separado.  
g) Tamaño del puente unión del equipo . El tamaño del conductor del puente de unión del equipo debe 
estar de acuerdo con (1) o (2) siguientes:  
(1) Si la conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra se hace en la impedancia de puesta a 
tierra, el tamaño del puente de unión del equipo debe estar acuerdo con 250 -66, basado en el 
tamaño de los conductores de acometida o los conductores derivados de fase para un sistema 
derivado separado.  
(2) Si el conductor  del electrodo de puesta a tierra está conectado en el primer medio de desconexión 
del sistema o en el primer dispositivo de sobrecorriente, el tamaño del puente de unión del equipo 
debe ser dimensionado de igual manera que el conductor neutro, tal como se  indica en (b) anterior.  
250-46. Separación de los conductores de bajada de los pararrayos.  Las canalizaciones, envolventes, 
estructuras y partes metálicas de equipo eléctrico que no transporten normalmente corriente eléctrica, se 
deben mantener alejadas 1 .80 metros como mínimo de los conductores de bajada de los electrodos de puesta 
a tierra de los pararrayos o deben unirse cuando la distancia a los conductores de bajada sea inferior a  1.80 
metros.  
Parte  C. Sistema de electrodos de puesta a tierra y conduc tor del electrodo de puesta a tierra  
250-50. Sistema de electrodos de puesta a tierra. Todos los electrodos de puesta a tierra que se 
describen en 250 -52(a)(1) hasta (a)(7), que estén presentes en cada edificio o estructura alimentada, se 
deben unir entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. Cuando no existe ninguno de 
estos electrodos de puesta a tierra, se debe instalar y usar uno o más de los electrodos de puesta a tierra 
especificados en 250 -52(a)(4) hasta (a)(8). En ningún caso, el valor de resistencia a tierra del sistema de 
electrodos de puesta a tierra debe ser mayor que 25 ohms.  
NOTA: En el terreno o edificio pueden existir electrodos de puesta a tierra o sistemas de tierra para 
equipos de cómputo, pararrayos, telefonía, comun icaciones, subestaciones o acometida, apartarrayos, entre 
otros, y todos han de conectarse entre sí.  
Excepción:  No se exigirá que los electrodos recubiertos de concreto en los edificios  o estructuras 
existentes sean parte del sistema de electrodos de puest a a tierra, cuando las varillas de acero de refuerzo no 
estén accesibles sin dañar el concreto.  
250-52. Electrodos de puesta a tierra.  
a) Electrodos permitidos para puesta a tierra.  
1) Tubería metálica subterránea para agua. Una tubería metálica subterráne a para agua, que está en 
contacto directo con la tierra 3.00 metros o más (incluido el ademe metálico del pozo unido a la tubería) y 
eléctricamente continua (o convertida en eléctricamente continua al hacer la unión alrededor de las juntas 
aislantes o de l a tubería aislante) hasta los puntos de conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y 
a los conductores o puentes de unión, si se instalan.  
(2) Estructura(s) de soporte metálico dentro del suelo.  Una o más estructuras metálicas de soporte 
dentr o del suelo en contacto directo con la tierra verticalmente enterradas 3.0 metros o más, con o sin 
revestimiento de concreto. Si en un edificio o en una estructura hay múltiples estructuras metálicas de soporte 
dentro del suelo, se permite unir solamente u na al sistema de electrodos de puesta a tierra.  
NOTA:  las estructuras de soporte dentro del suelo incluyen, pero no están limitadas a: pilotes, ademe y 
otras estructuras metálicas.  
3) Electrodo recubierto en concreto.  Un electrodo recubierto en concreto de be consistir de al menos 
6.00 metros de lo indicado en (1) o (2):        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) Una o más barras o varillas de refuerzo de acero desnudas o galvanizadas con zinc u otro 
recubrimiento eléctricamente conductor, de no menos de 13 milímetros de diámetro e instaladas en 
una longitud continua de 6.00 metros, o por varias piezas conectadas entre sí por conductores de 
amarre de acero, por soldadura exotérmica, soldadura autógena o eléctrica, u otros medios efectivos 
para crear una longitud de 6.00 metros o mayor; o  
(2) Condu ctor desnudo de cobre tamaño no menor que 21.2 mm2 (4 AWG).  
Los componentes metálicos deberán estar recubiertos de concreto con espesor mínimo de 5 centímetros y 
deberán estar ubicados horizontalmente dentro de una porción del concreto de la cimentación o de las 
zapatas que estén en contacto directo con la tierra. Si hay varios electrodos recubiertos de concreto en un 
edificio o estructura, se permitirá la unión de sólo uno de ellos en el sistema de electrodos de puesta a tierra.  
NOTA:  No se considera “en c ontacto directo” con la tierra el concreto instalado con aislamiento, barreras 
de vapor, películas aislantes o similares, que separen el concreto de la tierra.  
4) Anillo de puesta a tierra. Un anillo de puesta a tierra en contacto directo con la tierra, qu e rodea el 
edificio o estructura, con una longitud mínima 6.00 metros de conductor de cobre desnudo de tamaño  33.6 
mm2 (2 AWG) o mayor.  
5) Electrodos de varilla y tubería. Los electrodos de varilla y tubería no deben tener menos de 2.44 
metros de longitud y deben estar compuestos de los siguientes materiales:  
a. Los electrodos de puesta a tierra de tubería o tubo conduit no deben ser menores de la designación 
21 (tamaño comercial de ¾) y, si son de acero, su superficie exterior debe ser galvanizada o debe 
tener otro recubrimiento metálico para protección contra la corrosión.  
b. Los electrodos de puesta a tierra tipo varilla de acero inoxidable o de acero recubierto con cobre o 
zinc deben tener como mínimo 16 milímetros de diámetro.  
6) Otros electrodos. Se pe rmitirán otros electrodos de puesta a tierra aprobados . 
7) Electrodos de placa. Cada electrodo de placa debe tener como mínimo 0.20 m2 de superficie expuesta 
al suelo. Los electrodos de placas de hierro o acero, desnudos con cubiertas eléctricamente conduc toras, 
deben tener un espesor mínimo 6.40 milímetros. Los electrodos sólidos de metal no ferroso, no recubiertos, 
deben tener como mínimo 1.52 milímetros de espesor.  
8) Otros sistemas o estructuras metálicas subterráneas locales . Otros sistemas o estructur as 
subterráneas metálicas locales, tales como sistemas de tuberías, tanques subterráneos y el ademe metálico 
de pozos subterráneos que no están unidos a una tubería metálica para agua.  
b) No permitido para su uso como electrodos de puesta a tierra . Los sig uientes sistemas y materiales 
no se deben utilizar como electrodos de puesta a tierra:  
(1) Sistemas de tubería metálica subterránea para gas.  
(2) Aluminio.  
(3) Las estructuras y el acero de refuerzo estructural descritos en 680 -26(b)(1) y (b)(2).  
NOTA:  Ver 250-104(b) para los requisitos de unión con la tubería para gas.  
250-53. Instalación del sistema de electrodo de puesta a tierra.  
a) Electrodos de varilla, tubería y placa . Los electrodos de varilla, tubería y placa deben cumplir con los 
requerimientos si guientes.  
1) Abajo del nivel permanente de humedad.  Si es factible, los electrodos de varilla, tubería y placa se 
deben instalar por debajo del nivel de humedad permanente. Los electrodos de varilla, tubería y placa deben 
estar libres de recubrimientos no conductivos como pintura o esmalte.  
2) Electrodos adicionales requeridos.  Un sólo electrodo de varilla, tubería o placa deberá 
complementarse por un electrodo adicional del tipo especificado en 250 -52(a)(2) a (a)(8). Se permite que el 
electrodo complementa rio sea unido a uno de los siguientes:  
(1) Electrodo de varilla, tubería o placa.  
(2) Conductor del electrodo de puesta a tierra.  
(3) Conductor puesto a tierra de acometida.  
(4) Canalización no flexible de acometida puesta a tierra.  
(5) Cualquier envolvent e de acometida que esté puesto a tierra.  
Excepción:  Si un electrodo de puesta a tierra de una sola varilla, tubería o placa tiene una resistencia a 
tierra de 25 ohms o menos, no se requiere un electrodo adicional.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
3) Electrodo adicional.  Si los electrodos múltiples de varilla, tubería o placa están instalados y reúnen los 
requerimientos de esta sección, deberán estar separados cuando menos de 1.80 metros.  
NOTA:  La eficiencia de las varillas en paralelo es incrementada separándolas 2 veces la longitud de la 
varilla más larga.  
b) Separación de los electrodos.  Cuando se utilizan más de uno de los electrodos del tipo especificado 
en 250 -52(a)(5) o (a)(7), cada electrodo de un sistema de puesta a tierra (incluyendo los utilizados por las 
varillas de los pararrayo s) no debe estar a menos de 1.80 metros de cualquier otro electrodo de otro sistema 
de puesta a tierra. Dos o más electrodos de puesta a tierra que están unidos  entre sí, se consideran como un 
solo sistema de electrodos de puesta a tierra.  
c) Puente de uni ón. Los puentes de unión utilizados para conectar los electrodos de puesta a tierra entre 
ellos, para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra, se deben instalar de acuerdo con 250 -64(a), (b) 
y (e), deben estar dimensionados de acuerdo con 250 -66 y se deben conectar de la manera especificada en 
250-70. 
d) Tubería metálica subterránea para agua. Cuando se utiliza como un electrodo de puesta a tierra, la 
tubería metálica subterránea para agua debe satisfacer los requisitos (1) y (2) siguientes.  
1) Continuidad. La continuidad de la trayectoria de la puesta a tierra o de la conexión de la unión a la 
tubería interior no debe depender de los medidores de agua ni de los dispositivos de filtrado y equipo similar.  
2) Electrodo adicional exigido. Una tubería  metálica subterránea para agua debe tener como 
complemento un electrodo adicional de uno de los tipos especificados en 250 -52(a)(2) hasta (a)(8). Si el 
electrodo adicional es un electrodo del tipo de varilla, tubería o placa, debe cumplir con lo especific ado en el 
inciso (a) de esta sección. El electrodo adicional se debe unir a cualquiera de los siguientes:  
(1) Conductor del electrodo de puesta a tierra.  
(2) Conductor puesto a tierra de entrada de acometida.  
(3) Canalización no flexible de acometida puest a a tierra.  
(4) Cualquier envolvente de acometida que esté puesto a tierra.  
(5) Como se indica en 250 -32(b).  
Excepción:  Se permitirá que el electrodo adicional esté unido a la tubería interior para agua, en cualquier 
punto conveniente, como se indica en 25 0-68(c)(1), Excepción.  
e) Tamaño de la conexión de unión del electrodo adicional . Cuando el electrodo adicional es un 
electrodo de varilla, tubería o placa, no se exigirá que aquella porción del puente de unión  que es la única 
conexión al electrodo de pues ta a tierra adicional sea mayor a un conductor de cobre tamaño 13.3 mm2 (6 
AWG) o un conductor de aluminio tamaño 21.2 mm2 (4 AWG).  
f) Anillo de puesta a tierra.  El anillo de puesta a tierra se debe instalar a una profundidad mínima de 75 
centímetros de la  superficie de la tierra.  
g) Electrodos de varilla y tubería.  El electrodo se debe instalar de manera que al menos una longitud de 
2.44 metros esté en contacto con la tierra. Se debe enterrar a una profundidad mínima de 2.44 metros a 
menos que, cuando se e ncuentre roca en la parte baja, el electrodo se debe enterrar en un ángulo oblicuo no 
mayor de 45 grados respecto a la vertical o, cuando se encuentra un fondo rocoso en un ángulo de más de 45 
grados, se debe permitir que el electrodo se entierre en una za nja de por lo menos 75 centímetros de 
profundidad. El extremo superior del electrodo debe estar a nivel o por debajo del nivel del suelo, a menos que 
el extremo superior que está encima del suelo y el dispositivo para conectar el conductor del electrodo de  
puesta a tierra estén protegidos contra daños físicos, tal como se especifica en 250 -10. 
h) Electrodo de placa.  Los electrodos de placa se deben instalar a una distancia mínima de 75 
centímetros por debajo de la superficie de la tierra.  
250-54. Electrodos  auxiliares de puesta a tierra. Se permitirá conectar uno o más electrodos de puesta 
a tierra, a los conductores de puesta a tierra de equipos que se especifican en 250 -118, y no se exigirá que 
cumplan con los requerimientos de unión del electrodo de 250 -50 ó 250 -53(c), ni con los requisitos de 
resistencia de 250 -53(a)(2) Excepción, pero la tierra no se debe usar como trayectoria eficaz de la corriente de 
falla a tierra, tal como se especifica en 250 -4(a)(5) y 250 -4(b)(4).  
250-58. Electrodo común de puesta a tierra. Cuando un sistema de corriente alterna se conecta a un 
electrodo de puesta a tierra dentro o en un edificio o estructura, se debe usar el mismo electrodo para los 
conductores de puesta a tierra de envolventes y equipo dentro de o en ese edificio o estructura. Cuando hay       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
acometidas separadas, alimentadores o circuitos derivados que alimentan un edificio y se exige que estén 
conectados a un electrodo de puesta a tierra, se debe usar el mismo electrodo de puesta a tierra.  
Dos o más electrodos de pues ta a tierra que están unidos entre sí, se deben considerar como un solo 
sistema de electrodos de puesta a tierra, en este sentido.  
250-60. Uso de los dispositivos de terminación de pararrayos. Los conductores y los electrodos de 
tuberías, varillas, o placa  enterrados, usados para la puesta a tierra de los dispositivos de terminación  de 
pararrayos, no se deben utilizar en lugar de los electrodos de puesta a tierra exigidos en 250 -50 para la 
puesta a tierra de sistemas de alambrado y equipo. Esta disposición  no prohíbe los requerimientos de unión 
de los electrodos de puesta a tierra de los diferentes sistemas.  
NOTA 1:  Ver 250 -106, para los requisitos de unión de los componentes del sistema de protección contra 
descargas atmosféricas al sistema de electrodos d e puesta a tierra de edificios o estructuras.  
NOTA 2:  La unión entre sí de todos los electrodos de puesta a tierra separados, limitará las diferencias de 
potencial entre ellos y entre sus sistemas de alambrado asociados.  
250-62. Material del conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor del electrodo de puesta a 
tierra debe ser de cobre, aluminio o aluminio revestido de cobre o los ítems permitidos en la sección 250 -68 
(c). El material seleccionado debe ser resistente a cualquier condición corros iva existente en la instalación o 
debe estar protegido adecuadamente contra la corrosión. Los conductores deben ser sólidos o trenzados, 
aislados, recubiertos o desnudos.  
250-64. Instalación del conductor del electrodo de puesta a tierra. Los conductores d e electrodos de 
puesta a tierra en la acometida, en cada edificio o estructura cuando están alimentados por alimentadores o 
circuitos derivados, o en un sistema derivado separado, se deben instalar como se especifica en (a) hasta (f) 
siguientes.  
a) Conduct ores de aluminio o de aluminio recubierto de cobre. No se deben usar conductores de 
electrodos de puesta a tierra de aluminio desnudo o aluminio recubierto de cobre, cuando están en contacto 
directo con la mampostería o la tierra, o cuando estén sujetos a condiciones corrosivas. Si se usan 
conductores del electrodo de puesta a tierra de aluminio o de aluminio recubierto de cobre en exteriores, no 
deben instalarse a menos de 45 centímetros del suelo o de la tierra.  
b) Aseguramiento y protección contra daño f ísico. Cuando está expuesto, el conductor del electrodo 
de puesta a tierra o su envolvente, se deben asegurar firmemente a la superficie sobre la que van a instalarse. 
Se permitirá que los conductores de electrodo de puesta a tierra estén instalados en o a  través de los 
elementos de la estructura.  
(1) No expuesto a daño físico. Se permitirá la instalación, sin cubierta metálica ni protección, de un 
conductor de cobre o aluminio de electrodo de puesta a tierra de cobre o aluminio de tamaño 13.3 mm2 (6 
AWG) o mayor, cuando no esté expuesto a daño físico, a lo largo de la superficie de la construcción del 
edificio, cuando esté asegurado firmemente a la construcción;  
(2) Expuesto a daño físico. Un conductor de cobre o aluminio de electrodo de puesta a tierra d e cobre o 
aluminio de tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o mayor expuesto a daño físico debe estar protegido en tubo conduit 
metálico pesado RMC, tubo conduit metálico semipesado IMC, tubo conduit rígido de policloruro de vinilo 
PVC, en tubo conduit de resina termofi ja reforzada RTRC, tubo conduit metálico ligero EMT o cable armado.  
(3) Menores de 13.3 mm2 (6 AWG). Los conductores de electrodo de puesta a tierra de tamaños menores 
a 13.3 mm2 (6 AWG) deben estar protegidos en tubo conduit metálico pesado RMC, tubo cond uit metálico 
semipesado IMC, tubo conduit rígido de policloruro de vinilo PVC, en tubo conduit de resina termofija 
reforzada RTRC, tubo conduit metálico ligero EMT o cable armado.  
(4) En contacto con la Tierra. Los conductores del electrodo de puesta a ti erra y los puentes de unión de 
electrodos de puesta a tierra en contacto con la tierra no deberán cumplir con la sección 300 -5, pero deberán 
ser enterrados o protegidos de otra forma si están sujetos a daños físicos.  
c) Continuo. Excepto como se indica en 250-30(a)(5) y (a)(6), 250 -30(b)(1) y 250 -68(c), los conductores 
de electrodo de puesta a tierra se deben instalar en tramos continuos, sin empalmes ni conexiones. Si es 
necesario realizar empalmes o conexiones, se deben hacer como se permite en (1) a (4) siguientes:  
(1) Se permitirá el empalme del conductor del electrodo de puesta a tierra, solamente con conectores de 
compresión irreversibles y aprobados como equipo de puesta a tierra y de unión o con soldadura 
exotérmica que esté identificada como conexió n permanente.  
(2) Se permitirá que secciones de barras principales estén conectadas entre sí, para formar un 
conductor del electrodo de puesta a tierra.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
(3) Conexiones atornilladas, remachadas o soldadas al acero estructural de edificios o estructuras.  
(4) Conexiones roscadas, soldadas o atornilladas con bridas a la tubería metálica de agua.  
d) Edificio o estructura con medios de desconexión múltiples en envolventes separadas. Si un 
edificio o estructura es suministrada por una acometida o alimentador con d os o más medios de desconexión 
en envolventes separadas que alimenten a un edificio o estructura, las conexiones a electrodos de puesta a 
tierra deben hacerse de acuerdo con uno de los siguientes.  
1) Conductor común del electrodo de puesta a tierra y deriv aciones.  Se deben instalar un conductor 
común del electrodo de puesta a tierra y las derivaciones del conductor del electrodo de puesta a tierra.  El 
conductor del electrodo de puesta a tierra común debe estar dimensionado de acuerdo con 250 -66, basado en 
la suma del área de los conductores de fase más grandes de acometida de cada conjunto de conductores que 
alimentan los medios de desconexión. Si los conductores de entrada de acometida se conectan directamente 
a los conductores de acometida aérea, a la baj ada de acometida, a los conductores de acometida subterránea 
o a la acometida lateral, el conductor del electrodo de puesta a tierra común debe estar dimensionado según 
la Tabla 250 -66, NOTA 1.  
La derivación del conductor del electrodo de puesta a tierra s e debe llevar hasta el interior de cada  
envolvente del medio de desconexión. Las derivaciones del conductor del electrodo de puesta a tierra deben 
estar dimensionadas de acuerdo con 250 -66 para el conductor más grande de acometida que alimenta a la 
envolve nte individual. Los conductores derivados se deben conectar al conductor del electrodo de puesta a 
tierra común por uno de los siguientes métodos de tal manera que el conductor de puesta a tierra común 
permanezca sin uniones o empalmes:  
(1) Soldadura exoté rmica  
(2) Con conectores adecuados aprobados como equipo de  puesta a tierra y de unión.  
(3) Conexiones a una barra principal de cobre o aluminio no menor a 6 milímetros de espesor x 50 
milímetros de ancho y de una longitud suficiente como para adecuarse al  número de terminaciones 
necesarias para la instalación. La barra principal se debe asegurar y se instalará en un lugar 
accesible. Las conexiones se deberán hacer por medio de un conector aprobado o por soldadura 
exotérmica. Si se usan barras principales d e aluminio, la instalación debe cumplir con 250 -64(a).  
2) Conductores del electrodo de puesta a tierra individuales.  Se debe conectar un conductor del 
electrodo de puesta a tierra entre el sistema de electrodos de puesta a tierra y uno o más de los siguien tes 
según corresponda:  
a. Al Conductor puesto a tierra en cada envolvente del medio de desconexión del equipo de acometida  
b. Al Conductor de puesta a tierra del equipo instalado con el alimentador  
c. Al Puente de unión de lado de la alimentación  
Cada cond uctor del electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado de acuerdo a 250 -66, basados 
en los conductores de acometida que alimentan al medio individual de desconexión.  
3) Ubicación común . Un conductor del electrodo de puesta a tierra se debe conectar  en un ducto u otra 
envolvente accesible en el lado fuente del medio de desconexión, a uno o más de los siguientes, según 
corresponda.  
a. Al o los conductores/es puestos a tierra de acometida  
b. Al conductor de puesta a tierra del equipo instalado con el a limentador  
c. Al puente de unión del lado de la alimentación  
La conexión se debe hacer con soldadura exotérmica o con un conector aprobado como equipo para 
puesta a tierra y unión. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado de ac uerdo con 
250-66, basado en los conductores de entrada de la acometida en el lugar común donde se hace la conexión.  
e) Canalizaciones y envolventes para los conductores del electrodo de puesta a tierra . 
(1) Generalidades.  Las canalizaciones y envolventes d e metal ferroso para los conductores del electrodo 
de puesta a tierra deben ser eléctricamente continuas desde el punto de fijación a los gabinetes o al equipo, 
hasta el electrodo de puesta a tierra, y se deben asegurar firmemente a la abrazadera o herraje  de puesta a 
tierra. Las canalizaciones y envolventes de metales ferrosos deben estar unidos en cada uno de los extremos 
de la canalización o envolvente al electrodo de puesta a tierra o al conductor del electrodo de puesta a tierra 
para crear una trayecto ria eléctricamente paralela. No se exigirá que las envolventes de metales no ferrosos 
sean eléctricamente continuas.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(2) Métodos.  La unión debe cumplir con 250 -92(b) y debe asegurarse mediante uno de los métodos 
descritos en 250 -92(b)(2) a (b)(4).  
(3) Tama ño. El puente de unión para una canalización del conductor del electrodo puesta a tierra o de un 
cable armado debe ser del mismo tamaño o mayor que el conductor del electrodo de puesta a tierra que está 
encerrado.  
(4) Métodos de cableado.  Si se usa una can alización como protección para el conductor del electrodo de 
puesta a tierra, la instalación debe cumplir con los requisitos del Artículo correspondiente a la canalización.  
f) Instalación a electrodos.  Los conductores del electrodo de puesta a tierra y los  puentes de unión que 
interconectan los electrodos de puesta a tierra, se deben instalar de acuerdo con (1), (2) o (3). El conductor 
del electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado para el conductor más grande del electrodo de 
puesta a tierra más grande que es requerido entre todos los electrodos conectados a él:  
(1) Se permitirá que el conductor del electrodo de puesta a tierra se lleve a cualquier electrodo de puesta 
a tierra disponible en el sistema del electrodo de puesta a tierra, cuando los o tros electrodos, si los 
hay, estén conectados mediante puentes de unión que están instalados, de acuerdo a 250 -53(c). 
(2) Se permite que los conductores del electrodo de puesta a tierra se lleven individualmente a uno o 
más de los electrodos de puesta a ti erra. 
(3) Se permitirá que los puentes de unión desde los electrodos de puesta a tierra estén conectados a 
una barra principal de cobre o aluminio no menor a 6 de espesor x 50 milímetros de ancho y de largo 
suficiente para acomodar el número de terminacion es necesarias para la instalación. La barra 
principal se debe sujetar firmemente y se debe instalar en un lugar accesible. Las conexiones se 
deben hacer por medio de un conector aprobado o por soldadura exotérmica. Se permitirá que el 
conductor del electro do de puesta a tierra se tienda hasta la barra principal. Cuando se utilizan barras 
principales de aluminio, la instalación debe cumplir con 250 -64(a).  
250-66. Tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente alterna. El tamaño del 
conduc tor del electrodo de puesta a tierra en la acometida, en cada edificio o estructura alimentada por un 
alimentador o circuito derivado o en un sistema derivado separado de un sistema de corriente alterna puesto a 
tierra o no puesto a tierra, no debe ser men or al dado en la Tabla 250 -66, excepto como se permite en (a) 
hasta (c) siguientes.  
a) Conexiones a uno o más electrodos de varilla, tubería o placa.  Si el conductor del electrodo de 
puesta a tierra o del puente de unión está conectado a uno o múltiples el ectrodos de varilla, tubería o placa o 
cualquier combinación de éstos, como se permite en 250 -52(a)(5) o (a)(7), no se extiende a otros tipos de 
electrodos que requieren un conductor de mayor tamaño, el conductor de electrodo de puesta a tierra no se 
reque rirá que esa porción del conductor, que es la única conexión al electrodo de puesta a tierra, sea mayor 
de 13.3 mm2 (6 AWG) si es alambre de cobre, o de 21.2 mm2 (4 AWG) si es alambre de aluminio.  
Tabla 250 -66.- Conductor del electrodo de puesta a tierra p ara sistemas de corriente alterna  
Tamaño del mayor conductor de entrada a la acometida o área 
equivalente para conductores en paraleloa Tamaño del conductor al electrodo 
de puesta a tierra  
Cobre  Aluminio  Cobre  Aluminiob 
mm2 AWG o kcmil  mm2 AWG o kcmil  mm2 AWG o 
kcmil  mm2 AWG o 
kcmil  
33.6 o menor  2 o menor  53.50 o menor  1/0 o menor  8.37 8 13.3 6 
42.4 o 53.5  1 o 1/0  67.40 o 85.00  2/0 o 3/0  13.3 6 21.2 4 
67.4 o 85.0  2/0 o 3/0  107 o 127  4/0 o 250  21.2 4 33.6 2 
Más de 85.0 a 
177 Más de 3/0 a 350  Más de 127  a 253  Más de 250 a 500  33.6 2 53.5 1/0 
Más de 177 a 
304.0  Más de 350 a 600  Más de 253 a 456  Más de 500 a 900  53.5 1/0 85.0 3/0 
Más de 304 a 
557.38  Más de 600 a 
1100  Más de 456 a 887  Más de 900 a 
1750  67.4 2/0 107 4/0 
Más de 557.38  Más de 1100  Más de 88 7 Más de 1750  85.0 3/0 127 250 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
1. Si conjuntos múltiples de conductores para la entrada de la acometida se conectan directamente a una bajada de la acometid a, a un 
conjunto de conductores de acometida aérea, a un conjunto de conductores de acometida subte rránea o acometida lateral, el tamaño 
equivalente del conductor de mayor tamaño de entrada de la acometida se debe determinar por la mayor suma de las áreas de los  
conductores correspondientes de cada conjunto.  
2. Cuando no hay conductores de acometida, el  tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra se deberá determinar por el 
tamaño equivalente del conductor más grande de acometida requerido para la carga a alimentar.  
a Esta tabla también aplica para los conductores derivados de sistemas derivado s separados de corriente alterna.  
b Ver 250 -64(a) para restricciones de la instalación.  
 
b) Conexiones a electrodos recubiertos de concreto. Si el conductor del electrodo de puesta a tierra o 
del puente de unión está conectado a uno o múltiples electrodos  recubiertos de concreto, como se permite en 
250-52(a)(3), no se extiende a otros tipos de electrodos que requieren un conductor de mayor tamaño, el 
conductor de electrodo de puesta a tierra no se requerirá que esa porción de conductor, que es la única 
conexión al electrodo de puesta a tierra, sea mayor de 21.2 mm2 (4 AWG) de alambre de cobre.  
c) Conexiones a anillos de puesta a tierra. Si el conductor de un electrodo de puesta a tierra o el puente 
de unión está conectado a un anillo de puesta a tierra, com o se permite en 250 -52(a)(4), no se extiende a 
otros tipos de electrodos que requieren un conductor de mayor tamaño, el conductor del electrodo de puesta  
a tierra no se requerirá que sea mayor que el conductor utilizado para el anillo de puesta a tierra.  
250-68. Conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y del puente de unión a los 
electrodos de puesta a tierra. La conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra en la acometida, en 
cada edificio o estructura alimentada por un alimentad or o circuito derivado o en un sistema derivado 
separado y el puente de unión asociado, se debe hacer como se especifica en (a) hasta (c) siguientes.  
a) Accesibilidad. Todos los elementos mecánicos usados para terminar un conductor del electrodo de 
puesta a tierra o un puente de unión, a un electrodo de puesta a tierra, deben ser accesibles.  
Excepción 1:  No se exigirá que una conexión enterrada o revestida, a un electrodo de puesta a tierra 
enterrado, revestido en concreto o clavado con máquina, sea accesib le. 
Excepción 2:  No se exigirá que sean accesibles las conexiones exotérmicas o de compresión 
irreversibles utilizadas en las terminaciones, junto con los medios mecánicos utilizados para fijar dichas 
terminaciones a la estructura metálica a prueba de ince ndio, sean o no reversibles los medios mecánicos.  
b) Trayectoria efectiva de puesta a tierra . La conexión de un conductor del electrodo de puesta a tierra o 
de un puente de unión hasta un electrodo de puesta a tierra, se debe hacer de una manera que asegur e una 
trayectoria efectiva de puesta a tierra. Cuando sea necesario asegurar la trayectoria de puesta a tierra de un 
sistema de tubería metálica utilizada como electrodo de puesta a tierra, se debe instalar una unión alrededor 
de las juntas aisladas, y alr ededor de cualquier equipo que tenga la posibilidad de ser desconectado para 
reparación o reemplazo. Los puentes de unión deben tener una longitud suficiente para permitir la remoción 
de dicho equipo y siempre mantener la integridad de la trayectoria de pu esta a tierra.  
c) Conexiones del conductor del electrodo de puesta a tierra. Se permitirá que los conductores del 
electrodo de puesta a tierra y los puentes de unión se conecten en los siguientes lugares y se utilicen para 
extender la conexión a uno o más electrodos:  
(1) Se permitirá que la tubería interior metálica para agua que es eléctricamente continua con un 
electrodo metálico de tubería de agua enterrada ubicada a no más de 1.50 metros del punto de 
entrada del edificio, se extienda la conexión a un el ectrodo o electrodos. La tubería de agua metálica 
interior ubicada a más de 1.50 m desde el punto de entrada al edificio no debe utilizarse como 
conductor para interconectar los electrodos del sistema de electrodos de puesta a tierra.  
Excepción:  En edifici os o estructuras industriales, comerciales e institucionales, cuando las condiciones 
de mantenimiento y supervisión aseguran que únicamente personas calificadas darán servicio a la instalación, 
se permitirá que la tubería interior metálica para agua, local izada a más de 1.50 metros del punto de entrada 
al edificio, se utilice como conductor de unión para interconectar electrodos que son parte del sistema del 
electrodo de puesta a tierra, o como un conductor del electrodo de puesta a tierra, siempre y cuando  toda la 
tubería esté visible, excepto las secciones cortas que pasan perpendicularmente a través de paredes, pisos o 
plafones, de la tubería metálica interior para agua expuesta y que es utilizada para el conductor.  
(2) Debe permitirse que el acero estruc tural metálico de un edificio se utilice como conductor para 
interconectar los electrodos que son parte del sistema de electrodos de puesta a tierra o como un 
conductor de electrodo de puesta a tierra. Los pernos de sujeción que aseguran la columna de acer o 
estructural que están conectados a un electrodo cubierto de concreto que cumple con la sección 250 -
52(a)(3) y se encuentra en la base o cimentación de soporte, se permite conectar el marco       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
estructural metálico de un edificio o estructura al electrodo de puesta a tierra embebido en el 
concreto. Los pernos de sujeción se conectarán al electrodo recubierto con concreto mediante 
soldadura, soldadura exotérmica, los amarres de unión de acero usuales u otros medios aprobados.  
(3) Se permite un electrodo recubie rto en concreto tipo barra de refuerzo, instalado de acuerdo con 250 -
52(a)(3) con una sección de refuerzo adicional extendida de su ubicación dentro del concreto a una 
ubicación accesible que no está sujeta a corrosión para la conexión de conductores del e lectrodo de 
puesta a tierra y puentes de unión. La extensión de refuerzo no debe estar expuesta al contacto con 
la tierra sin protección contra la corrosión.  
250-70. Métodos de conexión del conductor de puesta a tierra y de unión a los electrodos. Los 
conductores de puesta a tierra y de unión se deben conectar al electrodo de puesta a tierra mediante 
soldadura exotérmica que esté identificada como conexión permanente, terminales de conexión aprobadas, 
conectores de presión aprobados, abrazaderas, terminale s u otros medios aprobados. No se deben usar 
conexiones que dependan de soldadura. Las abrazaderas de puesta a tierra deben ser aprobadas como 
compatibles con los materiales del electrodo de puesta a tierra y con el conductor del electrodo de puesta a 
tierra, y cuando se usan en electrodos de tubería, varilla u otros electrodos enterrados, también deben estar 
aprobadas para enterrarse directamente en el suelo o para empotrarse en concreto. No se debe conectar más 
de un conductor al electrodo de puesta a tie rra mediante una abrazadera o conector sencillo, a menos que 
éstos estén diseñados para múltiples conductores. Se debe usar uno de los siguientes métodos:  
(1) Un conector para tubería, un tapón para tubería u otro dispositivo aprobado para atornillarse a l a 
tubería o al conector de tubería.  
(2) Una abrazadera atornillada, de bronce o latón fundido, o hierro común o maleable.  
(3) Solamente para propósitos de telecomunicaciones en interiores, una abrazadera de puesta a tierra 
de lámina metálica tipo cinta, qu e tenga una base metálica rígida que se asiente en el electrodo, y 
cuya cinta es de un material y dimensiones tales, que no tienen probabilidad de estirarse durante o 
después de la instalación.  
(4) Un medio aprobado equivalente.  
Parte D. Envolvente, canali zación y conexiones del cable de la acometida.  
250-80. Canalizaciones y envolventes de acometida. Las envolventes y canalizaciones metálicas para 
los conductores y equipo de acometida se deben conectar al conductor puesto a tierra del sistema si el 
sistema  eléctrico está puesto a tierra, o al conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas eléctricos 
que no están puestos a tierra.  
Excepción:  No se exigirá que los componentes metálicos usados en una instalación subterránea de tubo 
conduit no metálic o pesado y que están aislados de posibles contactos por una cubierta de cuando menos 45 
centímetros de todas las partes de los componentes metálicos, esté conectado al conductor puesto a tierra del 
sistema, al puente de unión en el lado del suministro o al  conductor del electrodo de puesta a tierra.  
250-84. Cable o canalización de acometida subterránea.  
a) Cable de acometida subterránea. No se exigirá que la cubierta o armadura de un sistema de cable de 
acometida subterránea con blindaje o armadura metálica  continua que estén conectados al conductor puesto 
a tierra del sistema en el lado fuente de la alimentación, se conecten al conductor puesto a tierra del sistema 
en el edificio o estructura. Se permitirá que el forro o la armadura estén aislados de la can alización o tubería 
metálica interior.  
b) Canalización de acometida subterránea que contiene cable. No se exigirá que una canalización 
metálica de acometida subterránea que contiene un cable con forro o armadura metálica conectada al 
conductor puesto a tie rra del sistema esté conectada al conductor puesto a tierra del sistema en el edificio o 
estructura. Se permitirá que el forro o la armadura estén aislados de la canalización o tubería metálica interior.  
250-86. Envolventes y canalizaciones para otros cond uctores. Excepto como se permite en 250 -112(i), 
las envolventes y canalizaciones metálicas para otros conductores que no sean los de acometida, se deben 
conectar al conductor de puesta a tierra de equipos.  
Excepción 1:  No se exigirá que las envolventes y c analizaciones metálicas para conductores adicionados 
a las instalaciones existentes de línea abierta y cable con revestimiento no metálico, estén conectados al 
conductor de puesta a tierra de equipos, cuando estas envolventes o métodos de alambrado cumplen  con (1) 
a (4) siguientes:  
(1) No proveen una tierra de equipos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
(2) Están en tramos de menos de 7.50 metros.  
(3) Están libres de contacto probable con la puesta a tierra, metal puesto a tierra, una malla de metal u 
otro material conductivo.  
(4) Están resg uardadas para evitar el contacto de personas.  
Excepción 2:  No se exigirá que tramos cortos de envolventes o canalizaciones metálicas, usadas para 
brindar soporte o protección a los ensambles de cable contra daño físico, estén conectadas al conductor de 
puesta a tierra de equipos.  
Excepción 3:  No se exigirá que un componente metálico esté conectado al conductor de puesta a tierra 
de equipos o al puente de unión del lado del suministro cuando exista cualquiera de las condiciones 
siguientes:  
(1) Los componente s metálicos se instalan en una canalización no metálica y están aislados de posibles 
contactos por una cubierta mínima de 45 cm a cualquier parte de los componentes metálicos.  
(2) Los componentes metálicos forman parte de una instalación de canalización(es ) no metálica(s) y están 
aislados de posibles contactos con cualquier parte de los componentes metálicos al estar cubiertos en un 
mínimo de 5 cm de concreto.  
Parte E. Unión  
250-90. Generalidades. Se debe proporcionar una unión cuando sea necesario, para as egurar la 
continuidad eléctrica y la capacidad de conducir en forma segura cualquier corriente de falla a que pueda 
estar sometido.  
250-92. Acometidas.  
a) Unión de equipos de acometidas. Las partes metálicas que normalmente no son portadoras de 
corriente, del equipo indicado en (1) y (2) siguientes, se deben unir entre sí.  
(1) Todas las canalizaciones de acometidas, charolas portacables, soportes del cablebus, canaletas 
auxiliares, o, el forro o armadura del cable de acometida, que contienen o soportan cond uctores de 
acometida, excepto como se permite en 250 -80. 
(2) Todas las envolventes que contienen conductores de acometida, incluidos accesorios de medidores, 
cajas o similares, insertados en la canalización o armadura de acometida.  
b) Método de unión en la  acometida. Los puentes de unión que reúnan los requerimientos de este 
Artículo se deberán utilizar alrededor de conexiones desiguales tales como, reducciones o aumentos y discos 
removibles concéntricos o excéntricos. Las reducciones o contratuercas no deb erán ser los únicos medios de 
unión requeridos por esta sección, pero se permitirá que se instalen para hacer la conexión mecánica de las 
canalizaciones.  
La continuidad eléctrica en el equipo, las canalizaciones y las envolventes de conductores de acometid a 
se debe asegurar por uno de los siguientes métodos:  
(1) Unión del equipo al conductor puesto a tierra de acometida, de la manera indicada en 250 -8. 
(2) Conexiones que utilizan coples roscados o conectores roscados en envolventes, si el apriete se hace 
con llave.  
(3) Coples y conectores sin rosca, si se requiere un apriete para canalizaciones metálicas y cables con 
armadura metálica.  
(4) Otros dispositivos, tales como contratuercas y monitores del tipo de unión o monitores con puentes 
de unión.  
250-94. Uni ón para sistemas de comunicaciones. Las terminaciones de la unión del sistema de 
comunicaciones deberán conectarse de acuerdo con (a) o (b).  
a) Dispositivo de terminación de la unión entre sistemas. Se debe proporcionar una terminación de 
unión entre siste mas para conectar los conductores de unión entre sistemas, exigidos para otros sistemas, en 
la parte exterior de las envolventes del equipo de acometida o envolvente del equipo de medición y en los 
medios de desconexión para cualquier edificio o estructura  adicional. Esta terminación entre sistemas debe 
cumplir con lo siguiente:  
(1) Ser accesible para inspección y conexión.  
(2) Consistir de un juego de terminales con capacidad para conectar cuando menos tres conductores de 
unión entre sistemas.  
(3) No debe interferir con la apertura de la envolvente del medio de desconexión de acometida del 
edificio o estructura y del equipo de medición.  
(4) En el equipo de acometida, debe estar montado en forma segura y eléctricamente conectado a una 
envolvente del equipo d e acometida, a la envolvente del medidor, o a la canalización metálica no 
flexible de acometida, o estar montada a una de estas envolventes y estar conectada a esa       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
envolvente o al conductor del electrodo de puesta a tierra con un conductor de cobre de tama ño 
mínimo de 13.3 mm2 (6 AWG).  
(5) En los medios de desconexión de un edificio o estructura, se debe montar en forma segura y 
conectar eléctricamente a la envolvente metálica del medio de desconexión del edificio o estructura, 
o estar montada en los medios  de desconexión y conectada a la envolvente metálica o al conductor 
del conductor del electrodo de puesta a tierra con un conductor de cobre de tamaño mínimo de  13.3 
mm2 (6 AWG) de cobre.  
(6) Las terminales deben estar aprobadas para puesta a tierra y unió n de equipos.  
Excepción:  En edificios o estructuras existentes, cuando exista cualquiera de los conductores de unión y 
de electrodos de puesta a tierra entre sistemas que se exigen en 770 -100(b)(2), 800 -100(b)(2), 810 -21(f)(2), 
820-100(b)(2) y 830 -100(b)(2 ), no se exige la instalación de la terminación de unión entre sistemas. Se 
permitirá un medio accesible externo a envolventes, para conectar los conductores del electrodo de puesta a 
tierra y de unión entre sistemas al equipo de acometida y a los medios d e desconexión para cualquier edificio 
o estructura adicional, por al menos uno de los siguientes medios:  
(1) Canalizaciones metálicas no flexibles expuestas.  
(2) Conductor del electrodo de puesta a tierra expuesto.  
(3) Un medio aprobado para la conexión ex terna de un conductor de cobre u otro conductor resistente a 
la corrosión, de unión o del electrodo de puesta a tierra, hasta la canalización o equipo puestos  a 
tierra.  
NOTA 1:  Un conductor de cobre de tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) con un extremo unido a la cana lización no 
flexible metálica o equipo puesto a tierra y con 15 centímetros o más en el otro extremo, accesible en la pared 
exterior, es un ejemplo de un medio aprobado en el inciso (3) de esta Excepción.  
NOTA 2:  Ver 770 -100, 800 -100, 810 -21, 820 -100 y 830 -100 para los requerimientos de unión y de puesta 
a tierra entre sistemas para cables de fibra óptica conductivos, circuitos de comunicación, equipo de radio y 
televisión, circuitos de CATV y sistemas de comunicación de banda ancha alimentados por la red, 
respectivamente.  
b) Otros medios.  Las conexiones a una barra de cobre o de aluminio con no menos de 6 mm de espesor 
y 50 mm de ancho y con suficiente longitud para conectar al menos 3 terminaciones de sistemas de 
comunicaciones en adición a otras conexione s. La barra se debe asegurar adecuadamente y debe ser 
instalada en un lugar accesible. Las conexiones se deben hacer con conectores aprobados. Si se utilizan 
barras de aluminio, la instalación debe cumplir con 250 -64(a).  
Excepción a (a) y (b).  Los medios p ara conectar los conductores de unión entre sistemas no son 
requeridos cuando no se utilizan los sistemas de comunicación.  
NOTA:  el uso de un dispositivo de unión entre sistemas puede reducir el ruido eléctrico en los sistemas de 
comunicación.  
250-96. Unió n de otras envolventes.  
a) Generalidades. Las canalizaciones metálicas, charolas portacables, armadura de cables, blindaje de 
cables, envolventes, bastidores, herrajes y otras partes metálicas no portadoras de corriente que están 
destinadas para uso como c onductores de puesta a tierra de equipos, con o sin el uso de conductores de 
puesta a tierra de equipos suplementarios, se deben unir cuando sea necesario para asegurar la continuidad 
eléctrica y la capacidad de conducir en forma segura cualquier corriente  de falla que probablemente les sea 
impuesta. Cualquier pintura, esmalte o recubrimiento similar no conductor se debe remover de las roscas, 
puntos de contacto y superficies de contacto, o las conexiones se deben hacer por medio de herrajes 
diseñados para hacer que esta remoción sea innecesaria.  
b) Circuitos de puesta a tierra aislados. Cuando se desee reducir el ruido eléctrico (interferencia 
electromagnética) en el circuito de puesta a tierra, se permitirá que la envolvente del equipo alimentado por un 
circuito derivado esté aislada de la canalización que contiene los circuitos que alimentan únicamente ese 
equipo, mediante uno o más de los accesorios no metálicos para canalizaciones, localizados en el punto de 
fijación de la canalización a la envolvente de l equipo. La canalización metálica debe cumplir con las 
disposiciones de este Artículo y se debe complementar mediante un conductor de puesta a tierra de equipos 
aislado interno del equipo, instalado de acuerdo con 250 -146(d) para la puesta a tierra de la envolvente del 
equipo.  
NOTA:  El uso de un conductor de puesta a tierra de equipos aislado del equipo, no exime el requisito de la 
puesta a tierra del sistema de canalización.  
250-97. Unión para más de 250 volts. Para circuitos de más de 250 volts a tierra,  la continuidad eléctrica 
de las canalizaciones metálicas y de los cables con pantalla metálica que contienen algún conductor diferente 
de los de acometida, se debe asegurar mediante uno o más de los métodos especificados para acometidas en 
250-92(b), exce pto para(b)(1).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Excepción:  En caso de que no haya discos removibles sobredimensionados, concéntricos o excéntricos, 
o cuando una caja o envolvente con discos removibles concéntricos o excéntricos para la sujeción de tubos 
estén aprobadas para proporcionar una unión confiable, se permitirán los siguientes métodos:  
(1) Coples no roscados y conectores para cables con blindajes metálicos.   
(2) Dos contratuercas en tubo conduit metálico pesado o tubo conduit metálico semipesado, una adentro 
y otra afuera de las cajas y gabinetes.  
(3) Accesorios con rebordes que se asientan firmemente contra la caja o gabinete, tales como 
conectores de tubería metálica eléctrica, conectores de tubo conduit metálico flexible y conectores de 
cable, con una contratuerca en la parte i nterior de cajas y gabinetes.  
(4) Accesorios aprobados.  
250-98. Unión de canalizaciones metálicas unidas holgadamente. Las juntas de expansión y secciones 
telescópicas de las canalizaciones metálicas se deben hacer eléctricamente continuas mediante puentes  de 
unión del equipo u otros medios.  
250-100. Unión en lugares peligrosos (clasificados). Independientemente de la tensión del sistema 
eléctrico, la continuidad eléctrica de las partes metálicas no portadoras de corriente, de equipos, 
canalizaciones y otra s envolventes en lugares peligrosos (clasificados), tal como se definen en 500 -5, 505 -5 y 
506-5 se debe asegurar por alguno de los métodos de unión que se especifican en 250 -92(b)(2) hasta (b)(4). 
Se debe usar uno o más de estos métodos de unión, estén ins talados o no, los conductores de puesta a tierra 
de equipos del tipo cable conductor.  
NOTA:  Ver 501 -30, 502 -30, 503 -30, 505 -25 o 506-25 para conocer los requisitos de unión específicos.  
250-102. Conductores puestos a tierra, conductores de unión y puentes de unión.  
a) Material. Los puentes de unión de equipos deben ser de cobre, aluminio, aluminio recubierto de cobre o 
de otro material resistente a la corrosión. Un puente de unión debe ser un alambre, una barra, un tornillo o un 
conductor similar adecuado.  
b) Fijación.  Los puentes de unión se deben fijar de la manera especificada en las disposiciones aplicables 
de 250 -8 para circuitos y equipo y por 250 -70 para electrodos de puesta a tierra.  
c) Tamaño. Puentes de unión del lado del suministro.  
1) Tamaño para  conductores en el lado del suministro en una sola canalización o cable . El puente 
de unión del lado de alimentación no debe tener un tamaño menor que el especificado en la  Tabla 250 -
102(c)(1).  
2) Tamaño para instalaciones de conductores en paralelo en do s o más canalizaciones o cables.  
Cuando los conductores de acometida de fase están conectados en paralelo en dos o más canalizaciones o 
cables y un puente de unión individual del lado de la alimentación es utilizado para la unión de estas 
canalizaciones o cables, el tamaño del puente de unión individual del lado de la alimentación para cada 
canalización o cable debe ser seleccionado de acuerdo con la Tabla 250 -102(c)(1), basado en el tamaño de 
los conductores de fase de acometida en cada canalización o cabl e. El tamaño de un puente de unión del lado 
de la alimentación que es instalado para la unión de dos o más canalizaciones o cables debe estar de acuerdo 
con 250 -102(c)(1).  
NOTA:  El Término “conductor de alimentación” incluye a los conductores no puestos a tierra que no 
cuentan con protección contra sobrecorriente sobre su lado de alimentación y terminan en el equipo de 
acometida o en el primer medio de desconexión de un sistema derivado separado.  
Tabla 250 -102(c)(1) Conductor puesto a tierra, puente de unió n principal, puente de unión del sistema y 
puente de unión del lado de la alimentación para sistemas de corriente alterna  
Tamaño del mayor conductor no puesto a tierra o área equivalente para 
conductores en paralelo  Tamaño del conductor puesto a 
tierra o p uente de unión *  
Cobre  Aluminio  Cobre  Aluminio* 
mm2 AWG o kcmil  mm2 AWG o kcmil  mm2 AWG o 
kcmil  mm2 AWG o 
kcmil  
33.6 o menor  2 o menor  53.50 o menor  1/0 o menor  8.37 8 13.3 6 
42.4 o 53.5  1 o 1/0  67.40 o 85.00  2/0 o 3/0  13.3 6 21.2 4 
67.4 o 85.0  2/0 o 3/0 107 o 127  4/0 o 250  21.2 4 33.6 2 
Más de 85.0 a 
177 Más de 3/0 a 350  Más de 127 a 253  Más de 250 a 500  33.6 2 53.5 1/0 
Más de 177 a 
304.0  Más de 350 a 600  Más de 253 a 456  Más de 500 a 900  53.5 1/0 85.0 3/0 
Más de 304 a Más de 600 a Más de 456 a 887  Más de 900 a 67.4 2/0 107 4/0       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
557.38  1100  1750  
Más de 557.38  Más de 1100  Más de 887  Más de 1750  Ver Notas 1 y 2  
Notas:  
1. Si los conductores de alimentación no puestos a tierra son mayores de 1100 kcmil de cobre o de 1750 kcmil de aluminio, el conductor  
puesto a tierra o puente de unión debe tener un área no menor de 12 ½ por ciento del área del mayor conductor de alimentación  no puesto a 
tierra o área equivalente para conductores de alimentación en paralelo.  No debe requerirse que el conductor puesto a tierra o el puente de 
unión sean mayores que el conductor no puesto a tierra o grupo de conductores no puestos a tierra de mayor calibre.  
2. Si los conductores de alimentación no puestos a tierra son mayores de 1100 kcmil de cobre o de 1750 kcmil de alumin io y el puente de 
unión son de materiales diferentes (cobre, aluminio o aluminio revestido de cobre) el tamaño mínimo del conductor puesto a ti erra o del 
puente de unión debe basarse en el uso presunto de los conductores de alimentación no puestos a tierra  del mismo material que el del 
conductor puesto a tierra o puente de unión y tendrán una ampacidad equivalente a la de los conductores de alimentación no pu estos a tierra 
instalados.  
3. Si se usan múltiples conjuntos de conductores de entrada de la acometi da según lo permitido en la sección 230.40, excepción No. 2, o si se 
instalan múltiples conjuntos de conductores de alimentación no puestos a tierra para un sistema derivado separado, el tamaño equivalente del 
conductor mayor de alimentación no puesto a ti erra debe determinarse mediante la suma más alta de las áreas de los conductores 
correspondientes de cada conjunto.  
4. Si no hay conductores de entrada de la acometida, el tamaño del conductor de alimentación debe determinarse mediante el ta maño 
equivalent e del mayor conductor de entrada de la acometida requerido para la carga que se va a alimentar.  
*Para los fines de esta tabla, el término “puente de unión” se refiere a los puentes de unión principales, a los puentes de u nión del sistema y a 
los puentes de  unión del lado de la alimentación.  
d) Tamaño – Puente de unión del equipo en el lado carga de un dispositivo contra sobrecorriente. 
El tamaño del puente de unión del equipo en el lado carga de los dispositivos de sobrecorriente debe estar de 
acuerdo con 2 50-122. 
Se permitirá que un solo puente de unión de equipos conecte dos o más canalizaciones o cables, si el 
puente de unión está dimensionado de acuerdo con la Tabla 250 -122, para el mayor dispositivo de 
sobrecorriente que alimenta esos circuitos.  
e) Inst alación. Se permitirá que los conductores o puentes de unión y los puentes de unión del equipo se 
instalen dentro o fuera de la canalización o envolvente.  
1) Dentro de la canalización o envolvente. Si está instalado dentro de una canalización, el puente de  
unión del equipo y puentes de unión o conductores deben cumplir con los requisitos de 250 -119 y 250 -148. 
2) Fuera de la canalización o envolvente. Si está instalado en el exterior, la longitud del puente de unión 
o conductor del puente de unión del equipo  no debe ser mayor a 1.80 metros y debe ir junto a la canalización 
o envolvente.  
Excepción:  Se permitirá un puente de unión de equipos o un puente de unión del lado de alimentación 
con longitud mayor a 1.80 metros cuando está ubicado el poste afuera, con e l propósito de unión o puesta a 
tierra de secciones aisladas de canalizaciones o codos metálicos instalados en tramos verticales expuestos de 
tubo conduit metálico u otra canalización metálica y para los electrodos de puesta a tierra y, además, no se 
requi ere que vayan junto con la canalización o envolvente.  
3) Protección.  Los conductores o puentes de unión y los puentes de unión del equipo y de conductores 
deben instalarse de acuerdo con 250 -64(a) y (b).  
250-104. Unión de sistemas de tubería y metal estruc tural expuesto.  
a) Tubería metálica para agua. Un sistema de tubería metálica para agua se debe unir como se exige en 
(1), (2) o (3) siguientes.  
1) General. Sistemas de tubería metálica para agua instalados o fijados dentro de un edificio o estructura 
se deben unir a cualquiera de los siguientes:  
a. A la envolvente del equipo de acometida  
b. Al conductor puesto a tierra de la acometida  
c. Al conductor del electrodo de puesta a tierra si es de tamaño suficiente  
d. A uno o más electrodos de puesta a tierra u sados, si el conductor del electrodo de puesta a tierra o 
puente de unión al electrodo de puesta a tierra tiene el tamaño suficiente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Los puentes de unión se deben instalar de acuerdo con 250 -64(a), (b), y (e). Los puntos de sujeción de los 
puentes de unió n deben ser accesibles. Los puentes de unión deben dimensionarse de acuerdo con la tabla 
250-102(c) excepto como se permite en 250 -104(a)(2) y 250 -104(a)(3).  
2) Edificios de ocupaciones múltiples.  Edificios de varios lugares con distintos usos. En edificio s de 
varios lugares con distintos usos, en donde el(los) sistema(s) de tubería metálica para agua instalado(s) en, o 
fijado(s) al edificio o estructura destinada a las ocupaciones individuales está aislado metálicamente de todos 
los otros lugares mediante el uso de tubería no metálica para agua, se permitirá que el(los) sistema(s) de 
tubería metálica para agua de cada lugar esté unida a la terminal de puesta a tierra de equipos de la 
envolvente del tablero de alumbrado y control o del tablero de distribució n (diferente del equipo de acometida) 
que alimenta ese lugar. El puente de unión se debe dimensionar de acuerdo con la Tabla 250 -102(d).  
3) Varios edificios o estructuras alimentadas por alimentadores o circuitos derivados.  Los sistemas 
de tubería metálica  para agua instalados en, o fijados al edificio o estructura se deben unir a cualquiera de los 
siguientes:  
a. A la envolvente de los medios de desconexión del edificio o estructura cuando está localizada en el 
edificio o estructura.  
b. Al conductor de pue sta a tierra de equipos que va junto con los conductores de alimentación.  
c. A uno o más de los electrodos de puesta a tierra usados.  
Los puentes de unión se deben dimensionar de acuerdo con 250 -102(c)(1), basado en el tamaño de los 
conductores del aliment ador o del circuito derivado que alimentan el edificio o estructura. No se exigirá que el 
puente de unión sea de mayor tamaño que el conductor de fase de mayor tamaño del alimentador o del 
circuito derivado que alimenta al edificio o estructura.  
b) Otra tu bería metálica. Si está instalada en, o fijada a, un edificio o estructura, uno o más sistemas de 
tuberías metálicas, incluyendo tubería para gas, que puedan llegar a energizarse, se deben unir a uno de los 
siguientes:  
(1) Conductor de puesta a tierra del equipo para el circuito con probabilidad de energizar el sistema de 
tuberías  
(2) A la envolvente del equipo de acometida;  
(3) Al conductor puesto a tierra de la acometida;  
(4) Al conductor del electrodo de puesta a tierra, si es de tamaño suficiente;  
(5) A uno o más de los electrodos de puesta a tierra usados, si el conductor del electrodo de puesta a 
tierra o el puente de unión al electrodo de puesta a tierra es de tamaño suficiente.  
 Los conductores de unión o los puentes de unión se deben dimensionar d e acuerdo con la tabla 250 -122 
y los conductores de puesta a tierra de equipos se deben dimensionar de acuerdo con la tabla 250 -122, 
usando la capacidad nominal del circuito que pudiera llegar a energizar los sistemas de tubería. Los puntos de 
fijación de los puentes de unión deben ser accesibles.  
NOTA:  La unión de todas las tuberías y ductos metálicos de aire dentro de los inmuebles proporcionará 
seguridad adicional.  
c) Metal estructural.  El metal estructural expuesto que está interconectado para formar la  estructura 
metálica del edificio y no está intencionalmente unido o puesto a tierra y que pudiera llegar a estar energizado, 
se debe unir a cualquiera de los siguientes:  
(1) La envolvente del equipo de acometida;  
(2) Al conductor puesto a tierra en la aco metida;  
(3) A los medios de desconexión de edificios o estructuras alimentadas por un alimentador o circuito 
derivado;  
(4) Al conductor del electrodo de puesta a tierra, si es de tamaño suficiente;  
(5) A uno o más de los electrodos de puesta a tierra usado s, si el conductor del electrodo de puesta a 
tierra o el puente de unión al electrodo de puesta a tierra es de tamaño suficiente.  
Los tamaños de los conductores o puentes de unión se deben seleccionar de acuerdo con la  Tabla  250-
102(c)(1) e instalarse de a cuerdo con 250 -64(a), (b) y (e). Los puntos de fijación de los puentes de unión 
deben ser accesibles, a menos que se instalen de acuerdo con 250 -68(a), Excepción 2.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
d) Sistemas derivados separados. Los sistemas de tubería metálica para agua y el acero estr uctural  
interconectado para formar la estructura metálica del edificio, se deben unir a sistemas derivados separados, 
según (1) hasta (3) siguientes.  
1) Sistemas de tubería metálica para agua . Los conductores puestos a tierra de cada sistema derivado 
separ ado se deben unir al punto disponible más cercano de los sistemas de tubería metálica para agua en el 
área alimentada por cada sistema derivado separado. Esta conexión se debe hacer en el mismo punto del 
sistema derivado separado donde se conecta el conduc tor del electrodo de puesta a tierra. Cada puente de 
unión se debe dimensionar según la Tabla 250 -102(c)(1) con base en el conductor de fase de mayor tamaño 
del sistema derivado separado.  
Excepción 1:  No se exigirá un puente de unión separado al sistema de  tubería metálica para agua cuando 
dicho sistema se utilice como electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separado y el sistema de 
tubería para agua esté en el área alimentada.  
Excepción 2:  No se exigirá un puente de unión separado de la tuber ía para agua cuando la estructura 
metálica de un edificio o una estructura se utilicen como electrodo de puesta a tierra para un sistema derivado 
separado y esté unido a la tubería metálica para agua en el área alimentada por el sistema derivado 
separado.  
2) Metal estructural.  Cuando exista metal estructural expuesto que esté interconectado para formar la 
estructura del edificio en el área alimentada por el sistema derivado separado se debe unir al conductor 
puesto a tierra de cada sistema derivado separado . Esta conexión se debe hacer en el mismo punto del 
sistema derivado separado donde se conecta el conductor del electrodo de puesta a tierra. Cada puente de 
unión se debe dimensionar según la Tabla 250 -102(c)(1), con base en el conductor de fase de mayor t amaño 
del sistema derivado separado.  
Excepción 1:  No se exigirá un puente separado de unión al acero estructural del edificio, cuando la 
estructura metálica de un edificio o estructura se utilice como el electrodo de puesta a tierra para el sistema 
derivad o separado.  
Excepción 2:  No se exigirá un puente de unión separado al metal estructural del edificio, cuando la 
tubería para agua de un edificio o estructura se utilice como el electrodo de puesta a tierra para un sistema 
derivado separado, y esté unido al  acero estructural del edificio en el área alimentada por el sistema derivado 
separado.  
3) Conductor del electrodo de puesta a tierra común.  Cuando se instala un conductor del electrodo de 
puesta a tierra común para varios sistemas derivados separados, tal  como se permite en 250 -30(a)(6), y 
cuando existe acero estructural expuesto que está interconectado para formar la estructura del edificio o hay 
tubería metálica interior en el área alimentada por el sistema derivado separado, la tubería metálica y el 
elemento metálico estructural se deben unir al conductor común del electrodo de puesta a tierra, en el área 
alimentada por el sistema derivado separado.  
Excepción:  No se exigirá un puente de unión separado desde cada sistema derivado hasta la tubería 
metálica  para agua y a los elementos metálicos estructurales, cuando la tubería metálica y los elementos 
metálicos estructurales en el área alimentada por el sistema derivado separado estén unidos al conductor 
común del electrodo de puesta a tierra.  
250-106. Siste mas de protección contra descargas atmosféricas. Los electrodos de puesta a tierra del 
sistema de protección contra descargas atmosféricas se deben unir al sistema del electrodo de puesta a tierra 
del edificio o estructura.  
NOTA 1:  Ver 250 -60 para el uso d e las varillas de pararrayos  
NOTA 2:  Las canalizaciones metálicas, envolventes y otras partes metálicas no portadoras de corriente 
del equipo eléctrico instalado en un edificio equipado con un sistema de protección contra descargas 
atmosféricas, pueden req uerir unión o separación de los conductores de protección contra descargas 
atmosféricas.  
Parte F. Puesta a tierra de equipo y conductores de puesta a tierra de equipo  
250-110. Equipo sujetado en su lugar o conectado mediante métodos de alambrado permanente  
(fijos). Las partes metálicas expuestas, normalmente no portadoras de corriente de equipos fijos alimentados 
por o conductores alojados en una envolvente o componentes que tienen probabilidad de ser energizadas, se 
deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos bajo cualquiera de las siguientes condiciones:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
(1) Si están dentro de una distancia de 2.50 metros verticalmente o 1.50 metros horizontalmente de 
objetos metálicos puestos a tierra o de puesta a tierra y que las personas puedan hacer cont acto con 
ellos.  
(2) Si están localizados en un lugar húmedo o mojado y no están aislados.  
(3) Si están en contacto eléctrico con metales.  
(4) Si están en un lugar peligroso (clasificado), como se indica en los Artículos 500 a 517.  
(5) Si son alimentados po r un método de alambrado que provee un conductor de puesta a tierra al 
equipo, excepto como se permite en 250 -86, Excepción 2, para secciones cortas de envolventes 
metálicas.  
(6) Si el equipo opera con cualquier terminal a más de 150 volts a tierra.  
Excepc ión 1:  Si están aprobados, los envolventes metálicos de aparatos calentados eléctricamente, que 
tienen su carcasa permanente y eficazmente aislada de tierra, no se requerirá la puesta a tierra del aparato.  
Excepción 2:  Los equipos de distribución, tales co mo tanques de transformadores y capacitores, 
montados en postes de madera a una altura superior a 2.50 metros sobre el nivel del suelo o de la tierra, no 
se requerirá que sean puestos a tierra.  
Excepción 3:  No se exigirá que el equipo protegido por un sist ema de doble aislamiento, o su equivalente, 
se conecte al conductor de puesta a tierra de equipos. Cuando se emplee este sistema, el equipo se debe 
marcar en forma notoria.  
250-112. Equipo específico sujetado en su lugar o conectado por métodos de alambrad o 
permanentes (fijos). Excepto como se permite en los incisos (f) e (i), las partes metálicas normalmente no 
portadoras de corriente expuestas de los equipos descritos en (a) hasta (k), y las partes metálicas 
normalmente no portadoras de corriente de los e quipos y envolventes descritos en (l) y (m) se deben conectar 
a un conductor de puesta a tierra de equipos, independientemente de la tensión.  
a) Gabinetes de tableros de distribución, tableros de potencia con envolventes metálicas y 
estructuras. Los gabine tes de tableros de distribución, tableros de potencia con envolventes metálicas y 
estructuras que soportan equipo de desconexión, excepto los gabinetes de tableros de distribución o tableros 
de potencia con envolventes metálicas de corriente continua de 2 hilos, si están eficazmente aislados de la 
tierra.  
b) Órganos de tubos. Los bastidores del generador y del motor en un órgano de tubos, operado 
eléctricamente, a menos que esté aislado eficazmente de tierra y del motor que lo acciona.  
c) Carcasas de motor.  Carcasas de motor, como se establece en 430 -242. 
d) Envolventes de controladores de motores. Envolventes de controladores de motores, a menos que 
estén fijados a un equipo portátil no puesto a tierra.  
e) Ascensores y grúas. Equipo eléctrico para ascensore s y grúas.  
f) Garajes, teatros y estudios de cine. Equipo eléctrico en talleres y estacionamientos comerciales, 
teatros y estudios de cine, excepto portalámparas colgantes alimentadas por circuitos de no más de 150 volts 
a tierra.  
g) Anuncios eléctricos. Anuncios eléctricos, iluminación de contorno y equipo asociado, como se 
establece en 600 -7. 
h) Equipo para proyección de películas de cine. Equipo de proyección de cine.  
i) Circuitos de control remoto, de señalización y de alarmas contra incendios. El equip o alimentado 
por circuitos Clase 1 debe ser puesto a tierra, a menos que funcione a menos de 50 volts. El equipo 
alimentado por circuitos de potencia limitada Clase 1, por circuitos de control remoto y señalización Clase 2 y 
Clase 3, y por circuitos de ala rmas contra incendios, deben ser puestos a tierra si en la Parte B o H de este 
Artículo se exige la puesta a tierra del sistema.  
j) Luminarias. Luminarias como se establece en la Parte E del Artículo 410.  
k) Equipo montados en patines. El equipo eléctrico y los patines instalados en forma permanente se 
deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos, dimensionado como se exige en 250 -122. 
l) Bombas de agua operadas a motor. Bombas de agua operadas a motor, incluidas las de tipo 
sumergible.  
m) Adem e metálico de pozos. Cuando una bomba sumergible se usa con ademe metálico, este ademe 
del pozo se debe conectar al conductor de puesta a tierra de equipos del circuito de la bomba.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
250-114. Equipo conectado con cordón y clavija. En cualquiera de las condi ciones siguientes descritas 
en (1) a (4), las partes metálicas expuestas normalmente no portadoras de corriente de equipos conectados 
con cordón y clavija se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos.  
Excepción:  No se exigirá que las herram ientas, aparatos y equipos aprobados, incluidos en (2) hasta (4) 
estén conectados al conductor de puesta a tierra de equipos, si están protegidos por un sistema de doble 
aislamiento o su equivalente. El equipo con doble aislamiento se debe marcar clarament e. 
(1) En lugares peligrosos (clasificados) (ver los Artículos 500 a 517).  
(2) Si operan a más de 150 volts a tierra.  
Excepción  1: Si los motores están resguardados, no se exigirá que estén conectados al conductor de 
puesta a tierra de equipos.  
Excepción 2 : Si están aprobados, los bastidores metálicos de aparatos calentados eléctricamente, que 
tienen su bastidor permanente y eficazmente aislado de tierra, no se requerirá que se conecte al conductor de 
puesta a tierra de equipos.  
(3) En aplicaciones residenc iales.  
a. Refrigeradores, congeladores y equipos de aire acondicionado.  
b. Máquinas lavadoras y secadoras de ropa, máquinas lavaplatos, estufas eléctricas, trituradoras de 
desperdicios para cocinas; equipos de tecnología de información; bombas de sumideros  y equipo 
eléctrico para acuarios.  
c. Herramientas manuales operadas a motor, herramientas estacionarias y fijas operadas a motor, y 
herramientas industriales ligeras operadas a motor.  
d. Aparatos operados a motor de los siguientes tipos: tijeras podadoras , cortadoras de césped, 
sopladoras de nieve y lavadoras de pisos.  
e. Lámparas portátiles de mano.  
(4) Otras aplicaciones distintas de las residenciales  
a. Refrigeradores, congeladores y equipos de aire acondicionado.  
b. Máquinas lavadoras y secadoras de ro pa, máquinas lavaplatos; equipos de tecnología de 
información; bombas de sumideros y equipo eléctrico para acuarios.  
c. Herramientas manuales portátiles operadas a motor, herramientas estacionarias y fijas operadas a 
motor, y herramientas industriales lige ras operadas a motor.  
d. Aparatos operados a motor de los siguientes tipos: podadoras eléctricas, cortadoras césped, 
sopladoras de nieve y purificadores de aire.  
e. Lámparas portátiles de mano  
f. Aparatos conectados con cordón y clavija, usados en lugares húmedos o mojados, o por personas 
que se encuentran sobre el suelo o en pisos metálicos, o que trabajan dentro de tanques o calderas 
metálicas.  
g. Herramientas que es probable se usen en lugares mojados o lugares conductivos.  
Excepción:  No se exigirá que l as herramientas y lámparas portátiles de mano que se usen en lugares 
mojados o en lugares conductivos estén conectadas a un conductor de puesta a tierra de equipos, si se 
alimentan a través de un transformador de aislamiento con un secundario no puesto a t ierra de no más de  50 
volts.  
250-116. Equipo no eléctrico. Las partes metálicas de equipo no eléctrico descrito en esta sección, 
deben estar conectados al conductor de puesta a tierra de equipos:  
(1) Las estructuras y carriles de grúas y montacargas operad os eléctricamente.  
(2) Las estructuras de las cabinas de ascensores no accionados eléctricamente, a las cuales están 
sujetos conductores eléctricos.  
(3) Cables metálicos de desplazamiento operados manualmente, o cables de ascensores eléctricos.  
NOTA:  Cuand o una extensión considerable de metal en edificios o estructuras o sobre ellos pueda llegar a 
ser energizada y esté expuesta a contacto personal, la unión y la puesta a tierra adecuadas brindarán 
seguridad adicional.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
250-118. Tipos de conductores de puesta  a tierra de equipos. El conductor de puesta a tierra de 
equipos, llevado junto o encerrado con los conductores del circuito, debe ser uno o más o una combinación de 
los siguientes:  
(1) Un conductor de cobre, aluminio o aluminio recubierto de cobre. Este c onductor debe ser sólido o 
cableado; aislado, cubierto o desnudo; en forma de un alambre o una barra de cualquier forma.  
(2) Tubo conduit metálico pesado Tipo RMC.  
(3) Tubo conduit metálico semipesado Tipo IMC.  
(4) Tubo conduit metálico ligero Tipo EMT.  
(5) Tubo conduit metálico flexible Tipo FMC, que cumpla todas las siguientes condiciones.  
a. El tubo conduit termina en accesorios aprobados.  
b. Los conductores del circuito alojados en el tubo conduit están protegidos por dispositivos contra 
sobrecorriente con valor de 20 amperes o menos.  
c. El tamaño de los tubos conduit no deben exceder la designación métrica de 35 (tamaño comercial 
1¼). 
d. La longitud combinada de tubo conduit metálico flexible, tubería metálica flexible y tubo conduit 
metálico flexible h ermético a los líquidos, en la misma trayectoria de falla a tierra, no sea mayor a 
1.80 metros.  
e. Si se utiliza para conectar equipos en donde se requiere flexibilidad para minimizar la transmisión de 
la vibración del equipo o para proporcionar flexibilid ad para un equipo que requiere movimiento 
después de la instalación, se debe instalar un conductor de puesta a tierra de equipos.  
(6) Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos Tipo LFMC, cumpliendo todas las siguientes 
condiciones:  
a. El tubo  conduit termina en accesorios aprobados.  
b. Para designaciones métricas de 12 ha sta 16 (tamaños comerciales de ⅜ a ½ pulgada), los 
conductores del circuito contenidos en el tubo conduit están protegidos por dispositivos contra 
sobrecorriente de 20 amperes o menos.  
c. Para designaciones métricas de 21 hasta 35 (tamaños comerciales de ¾ a 1¼ pulgada) los 
conductores del circuito contenidos en el tubo conduit están protegidos por dispositivos de 
sobrecorriente de no más de 60 amperes, y no hay tubo conduit metálico flexible, tubería metálica 
flexible ni tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos en designa ciones métricas de 12 
hasta 16 (tamaños comerciales de ⅜ a ½ pulgada) en la trayectoria de la falla a tierra.  
d. La longitud combinada de tubo conduit metálico flexible, tubería metálica flexible y tubo conduit 
metálico flexible hermético a los líquidos, en la misma trayectoria de la corriente de falla no es m ayor 
a 1.80 metros.  
e. Si se utiliza para conectar equipos en donde se requiere flexibilidad para minimizar la transmisión de 
la vibración del equipo o para proporcionar flexibilidad para un equipo que requiere movimiento 
después de la instalación, se debe  instalar un conductor de puesta a tierra de equipos.  
(7) Tubo conduit metálico flexible ligero Tipo FMT, que termina en accesorios aprobados y que cumple 
todas las siguientes condiciones:  
a. Los conductores del circuito contenidos en la tubería están prot egidos por dispositivos contra 
sobrecorriente de 20 amperes o menos.  
b. La longitud combinada de tubo conduit metálico flexible, tubería metálica flexible y tubo conduit 
metálico flexible hermético a los líquidos, en la misma trayectoria de la corriente de  falla a tierra, no 
es mayor a 1.80 metros.  
(8) La armadura del cable tipo AC, como se establece en 320 -108. 
(9) La cinta de cobre de cable con aislamiento mineral y forro metálico Tipo MI.  
(10) Cable con blindaje metálico Tipo MC que brinda una trayectori a efectiva para la corriente de falla a 
tierra de acuerdo con uno o más de lo siguiente:  
a. Contiene un conductor de puesta a tierra aislado o no aislado en cumplimiento con 250 -118(1).        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b. La combinación de la cubierta metálica y el conductor no aislado de  unión/puesta a tierra de equipos 
del cable tipo MC de cinta metálica entrelazada que está identificado como un conductor de puesta a 
tierra de equipos.  
c. La cubierta metálica o la combinación de la cubierta metálica y los conductores de puesta a tierra d el 
cable tipo MC de tubo liso o corrugado, que está aprobada como un conductor de puesta a tierra.  
(11) Charola portacables, como se permite en 392 -10 y 392 -60. 
(12) El armazón de ensambles de cables aislados (cablebus), como se permite en 370 -60(1).  
(13) Otras canalizaciones metálicas aprobadas, eléctricamente continuas y canales auxiliares aprobados.  
(14) Canalizaciones metálicas superficiales adecuadas aprobadas para puesta a tierra.  
NOTA:  Ver Artículo 100 para la definición de la trayectoria efectiva de  la corriente de falla a tierra.  
250-119. Identificación de conductores de puesta a tierra de equipos. A menos que se exija algo 
diferente en esta NOM, se permitirá que los conductores de puesta a tierra de equipos estén desnudos, 
cubiertos o aislados. Los  conductores de puesta a tierra de equipos, cubiertos o aislados individualmente 
deben tener un acabado exterior continuo de color verde o verde con una o más franjas amarillas, excepto 
como se permite en esa sección. Los conductores con aislamiento o cubi erta individual verde, verde con una o 
más franjas amarillas, o identificados como se permite en esta sección no se deben usar como conductores 
de circuito puestos a tierra o no puestos a tierra.  
Excepción 1:  Los cables de circuitos de potencia limitada Cl ase 2 o Clase 3, o cables de potencia limitada 
para alarma de incendio o cables de comunicación conteniendo solamente circuitos que funcionan a menos 
de 50 volts, conectados a equipos, que no requieren ser puestos a tierra de acuerdo con 250 -112(i), se 
permitirá que usen un conductor con aislamiento de color verde o verde con una o más franjas amarillas para 
otros propósitos diferentes de la puesta a tierra de equipos.  
Excepción 2:  Debe permitirse que los cordones flexibles con un aislamiento integral y cha queta, sin un 
conductor de puesta a tierra del equipo, tenga un acabado exterior continuo que sea verde.  
Excepción 3:  Debe permitirse que los conductores con aislamiento de color verde se utilicen como 
conductores de señales no puestos a tierra, donde esté n instalados entre las terminaciones de salida de los 
cabezales de control de semáforos u sus lámparas indicadoras. Los circuitos de señalización instalados de 
acuerdo con lo descrito en esta excepción deben incluir un conductor de puesta a tierra del equi po que cumpla 
con lo establecido en la sección 250 -118. Los conductores de tipo cable de puesta a tierra de equipos deben 
ser desnudos o tener un aislamiento o cubierta que sea verde, con una o más franjas amarillas.  
a) Conductores de tamaño 21.2 mm2 (4 AW G) y mayores. Los conductores de puesta a tierra del equipo 
de tamaño 21.2 mm2 4 (AWG) y mayores deben cumplir con lo siguiente:  
(1) Se permitirá que un conductor con aislamiento o cubierto, de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) y mayor que 
se identifique en forma pe rmanente en el momento de la instalación, como un conductor de puesta a 
tierra de equipos, en cada extremo y en todo lugar en donde el conductor sea accesible.  
Excepción:  No se exigirá que los conductores de tamaño 21.2 mm2 (4AWG) y mayores estén marcados 
dentro de todas las cajas de paso que no contienen empalmes ni bujes de conexión no utilizados.  
(2) La identificación debe rodear al conductor y se debe realizar mediante uno de los siguientes 
métodos:  
a. Remover el aislamiento o recubrimiento de toda la l ongitud expuesta.  
b. Pintar de color verde el aislamiento o recubrimiento, en la terminación.  
c. Marcar el aislamiento o recubrimiento con cinta verde o etiquetas adhesivas de color verde, en la 
terminación.  
b) Cable multiconductor. Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que 
solamente personal calificado atiende la instalación, se permitirá que, en el momento de la instalación, uno o 
más conductores aislados en un cable multiconductor se identifiquen permanentemente como conductores de 
puesta a tierra de equipos, en cada extremo, y en cada lugar en donde los conductores sean accesibles, 
mediante uno de los siguientes métodos:  
(1) Quitar el aislamiento de toda la longitud expuesta.  
(2) Pintar de color verde el aislamiento expuesto.  
(3) Marcar el aislamiento expuesto con cinta verde o etiquetas adhesivas de color verde. La 
identificación debe rodear al conductor.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
c) Cordón flexible. Los conductores de puesta a tierra en cordones flexibles deberán estar aislados y 
tendrán un acabado exter ior continuo verde, o verde con una o más franjas amarillas.  
250-120. Instalación del conductor de puesta a tierra de equipos. Un conductor de puesta a tierra de 
equipos se debe instalar de acuerdo con (a), (b) y (c).  
a) Canalizaciones, charolas portacable s, cable armado, canalizaciones prealambradas o cubiertas 
de cable. Cuando el conductor de puesta a tierra consiste de una canalización, charola portacables, cable 
armado, armazón de ensamble de cables o cubierta de cable, o cuando sea un alambre dentro de  una 
canalización o cable, se debe instalar de acuerdo con las disposiciones aplicables en esta NOM, usando los 
accesorios para las uniones y terminaciones aprobados para su uso con el tipo de canalización o cable 
utilizado. Todas las conexiones, uniones y  accesorios deben quedar apretadas, mediante el uso de las 
herramientas adecuadas.  
b) Conductores de aluminio y aluminio recubierto de cobre. Se permitirán los conductores de puesta a 
tierra de equipos, de aluminio y de aluminio recubierto de cobre desnudo  o aislado. Los conductores desnudos 
no deben estar en contacto directo con la mampostería o la tierra ni estar expuestos a condiciones corrosivas. 
Los conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre no deben terminarse a 45 centímetros de la tierra  
o menos.  
c) Conductores de puesta a tierra de equipos de tamaño menor que 13.3 mm2 (6 AWG). Cuando no 
están tendidos con los conductores del circuito como se permite en 250 -130(c) y 250 -134(b) Excepción 2, los 
conductores de puesta a tierra de equipos de t amaño menor que 13.3 mm2 (6 AWG) se deben proteger contra 
daño físico mediante una canalización identificada o cable armado, a menos que se instale en los espacios 
huecos de los miembros estructurales de edificios o estructuras y en donde no están expuesto s a daño físico.  
250-121. Uso de los conductores de puesta a tierra de equipos. Un conductor de puesta a tierra de 
equipos no se debe utilizar como conductor del electrodo de puesta a tierra.  
Excepción:  Debe permitirse que un conductor tipo cable de puesta  a tierra de equipos instalado de 
conformidad con lo establecido en la sección 250 -6(a) y con los requisitos aplicables tanto al conductor  de 
puesta a tierra del equipo como al conductor del electrodo de puesta a tierra, descritos en las Partes B, C  y D 
del presente artículo, se use tanto como conductor de puesta a tierra del equipo como conductor del electrodo 
de puesta a tierra.  
250-122. Tamaño de los conductores de puesta a tierra de equipos.  
a) General. Los conductores de puesta a tierra de equipos, d e cobre, aluminio, o aluminio recubierto de 
cobre, no deben ser de tamaño menor a los mostrados en la Tabla 250 -122, pero en ningún caso se exigirá 
que sean mayores que los conductores de los circuitos que alimentan el equipo. Cuando se usa una charola 
portacables, canalización, blindaje o cable armado como conductor de puesta a tierra de equipos, como se 
establece en 250 -118 y 250 -134(a), se debe cumplir con 250 -4(a)(5) o (b)(4).  
Se permitirá que los conductores de puesta a tierra de equipos sean seccionad os dentro de un cable 
multiconductor, siempre y cuando el área combinada en mm2 o kcmil cumpla con la Tabla 250 -122. 
b) Incremento en el tamaño. Cuando se incrementa el tamaño de los conductores de fase, del tamaño 
mínimo que tiene una ampacidad suficiente  para la instalación prevista, los conductores de puesta a tierra de, 
si hay instalados, se debe incrementar el tamaño de los conductores, proporcionalmente al área en mm2 o 
kcmil de los conductores de fase.  
c) Circuitos múltiples.  Cuando un sólo conductor  de puesta a tierra de equipos se instala con circuitos 
múltiples en la misma canalización, cable o charola portacables, se debe dimensionar para los conductores 
protegidos con el mayor dispositivo contra sobrecorriente en la canalización, cable o charola portacables. Los 
conductores de puesta a tierra de equipos, instalados en charola portacables deben cumplir con los requisitos 
mínimos de 392 -10(b)(1)(c).  
d) Circuitos de motores.  Los conductores de puesta a tierra de equipos para circuitos de motores se 
deben dimensionar según (1) o (2) siguientes.  
1) General.  El tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos no debe ser menor al determinado en 
250-122(a), con base en el valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra  del 
circuito derivado.  
2) Interruptor automático de disparo instantáneo y protector contra cortocircuito del motor.  Cuando 
el dispositivo de protección contra sobrecorriente es un interruptor automático de disparo instantáneo o un 
protector contra cortoci rcuito del motor, el tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos no debe ser 
menor al determinado en 250 -122(a) usando el valor nominal máximo permitido del fusible de doble elemento       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
con retardo de tiempo, seleccionado para la protección del circuit o derivado contra falla a tierra y cortocircuito, 
de acuerdo con 430 -52(c)(1), Excepción 1.  
e) Cordón flexible y alambre de luminarias. El conductor de puesta a tierra de equipos en un cordón 
flexible con el mayor conductor del circuito de tamaño 5.26 mm2 (10 AWG) o menor, y el conductor de puesta 
a tierra de equipos usado con alambres para artefactos de alumbrado de cualquier tamaño de acuerdo con 
240-5, no debe ser menor al tamaño 0.824 mm2 (18 AWG) de cobre y no menor a los conductores del circuito. 
El conductor de puesta a tierra de equipos en un cordón flexible con un conductor del circuito mayor al tamaño 
5.26 mm2 (10 AWG) se debe dimensionar de acuerdo con la Tabla 250 -122. 
f) Conductores en paralelo.  Para circuitos de conductores instalados en parale lo como se permite en 
310-10(h), los conductores de puesta a tierra de equipos se deben instalar de acuerdo con (1) o (2) siguientes.  
(1) Instalación de los conductores en canalizaciones, canales auxiliares o charolas portacables.  
(a) Una sola canalizació n o charola portacables. Si se instalan conductores en paralelo en la misma 
canalización o en la misma charola portacables, se permitirá un solo conductor como conductor de puesta a 
tierra del equipo. El conductor de puesta a tierra del equipo deberá dimen sionarse de acuerdo con 250 -122, 
basado en el dispositivo de protección contra sobrecorriente para el alimentador o circuito derivado.   Los 
conductores de puesta a tierra del equipo instalados en charolas portacables deben cumplir con los requisitos 
mínimo s de 392 -10(b)(1)(c). Se permite que las charolas portacables o canales auxiliares metálicos de 
acuerdo con 250 -118 o charolas portacables que cumplan con 392 -60(b) se utilicen como el conductor de 
puesta a tierra del equipo.  
(b) Canalizaciones múltiples. Si se instalan conductores en paralelo en canalizaciones múltiples, los 
conductores de puesta a tierra del equipo, cuando se usen, se instalarán en paralelo en cada canalización.  El 
conductor de puesta a tierra del equipo instalado en cada canalización de be dimensionarse de acuerdo con la 
sección 250 -122, basado en el dispositivo de protección contra sobrecorriente para el alimentador o circuito 
derivado. Se permite que las charolas portacables o canales auxiliares metálicos de acuerdo con 250 -118 o 
charol as portacables que cumplan con 392 -60(b) se utilicen como el conductor de puesta a tierra del equipo.  
(2) Cables Multiconductores.  
a) Si los cables multiconductores se instalan en paralelo, el conductor o los conductores de puesta a tierra 
del equipo en ca da cable se conectarán en paralelo.  
b) Si se instalan cables multiconductores en paralelo en la misma canalización, la canal auxiliar o la 
charola portacables, se permitirá un solo conductor de puesta a tierra de equipos dimensionado de acuerdo 
con 250 -122 en combinación con los conductores de puesta a tierra de equipos siempre que esté dentro del 
cable multiconductor y todos estarán conectados entre sí.  
c) Los conductores de puesta a tierra de equipos instalados en charolas portacable deberán cumplir con 
los requisitos mínimos de 392 -10(b)(1)(c). Se permite que las charolas portacables o canales auxiliares 
metálicos de acuerdo con 250 -118 o charolas portacables que cumplan con 392 -60(b) se utilicen como el 
conductor de puesta a tierra del equipo.  
d) Excepto  lo dispuesto en el punto 250 -122(f)(2)(b) para las instalaciones de las canalizaciones o 
charolas portacables, el conductor de puesta a tierra del equipo en cada cable multiconductor deberá 
dimensionarse de acuerdo con 250 -122 basado en el dispositivo de protección contra sobrecorriente para el 
alimentador o circuito derivado.  
g) Derivaciones del alimentador. Los conductores de puesta a tierra de equipos instalados junto con 
derivaciones del alimentador no deben ser menores que los indicados en la Tabla 25 0-122, basados en el 
valor nominal del dispositivo de sobrecorriente del alimentador, pero no se exigirá que sean mayores que los 
conductores de la derivación.  
250-124. Continuidad del conductor de puesta a tierra de equipos.  
a) Conexiones separables. Cone xiones separables, como las que se usan en equipos removibles o 
clavijas de conexión, coples y contactos, deberán proporcionar que, se conecte primero y se desconecte al 
último el conductor de puesta a tierra de equipos. No se exigirá “conectar primero y d esconectar al último” 
cuando el equipo enclavado, clavijas, contactos y conectores impidan la energización sin la continuidad de la 
puesta a tierra.  
b) Desconectadores. Ningún cortacircuito automático o desconectador se debe colocar en el conductor 
de pues ta a tierra de equipos de un sistema de alambrado de inmueble, a menos que la apertura del 
cortacircuito o desconectador desconecte todas las fuentes de alimentación.  
250-126. Identificación de las terminales de alambrado de dispositivos. La terminal para la conexión 
del conductor de puesta a tierra de equipos se debe identificar mediante uno de los siguientes medios:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
(1) Una terminal de tornillo con cabeza de color verde, no fácilmente removible.  
(2) Un terminal de tuerca de color verde, no fácilmente remo vible.  
(3) Con el símbolo de la figura 250 -126, las letras T, G, GR o la palabra tierra o verde.  
 
NOTA Figura 250 -126 Un ejemplo de un símbolo utilizado para identificar el Punto de Terminación de la 
Puesta a Tierra para un Conductor de Puesta a Tierra de  equipos.  
Tabla  250-122.- Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos  
Capacidad o ajuste del 
dispositivo automático de 
protección contra 
sobrecorriente en el circuito 
antes de los equipos, 
canalizaciones, etc., sin 
exceder de:  
(amperes)  Tamaño  
Cobre  Cable de aluminio o 
aluminio con cobre  
mm2 AWG o 
kcmil  mm2 AWG o 
kcmil  
15 2.08 14 - - 
20 3.31 12 - - 
60 5.26 10 - - 
100 8.37 8 13.30  6 
200 13.30  6 21.20  4 
300 21.20  4 33.60  2 
400 26.70  3 42.40  1 
500 33.60  2 53.50  1/0 
600 42.40  1 67.40  2/0 
800 53.50  1/0 85.00  3/0 
1000  67.40  2/0 107 4/0 
1200  85.00  3/0 127 250 
1600  107 4/0 177 350 
2000  127 250 203 400 
2500  177 350 304 600 
3000  203 400 304 600 
4000  253 500 380 750 
5000  355 700 608 1200  
6000  405 800 608 1200  
Nota: Para cumplir con lo establecido en 250 -4(a)(5) o (b)(4), el conductor de puesta a tierra de 
equipos debe ser de mayor tamaño que lo especificado en esta Tabla.  
*Véase 250 -120 para restricciones de instalación.  
Parte G. Métodos de puesta a tierra de  equipos  
250-130. Conexiones del conductor de puesta a tierra de equipos. Las conexiones del conductor de 
puesta a tierra de equipos en la fuente de sistemas derivados separados se deben hacer de acuerdo con  
250-30(a)(1). Las conexiones del conductor de p uesta a tierra de equipos en el equipo de acometida se deben 
hacer como se indica en los incisos (a) o (b). Para el reemplazo de contactos del tipo sin terminal de puesta a 
tierra, con  contactos del tipo con terminal de puesta a tierra, y para extensiones de circuitos derivados 
solamente en las instalaciones existentes que no tienen conductor de puesta a tierra de equipos en el circuito 
derivado, se permitirán conexiones tal como se indica en el inciso (c).        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Para sistemas puestos a tierra. La conexión se debe hacer mediante la unión del conductor de puesta 
a tierra de equipos al conductor puesto a tierra de acometida y al conductor del electrodo de puesta a tierra.  
b) Para sistemas no puestos a tierra. La conexión se debe hacer mediante la unión del conduc tor de 
puesta a tierra de equipos al conductor del electrodo de puesta a tierra.  
c) Reemplazo de contactos sin puesta a tierra o extensiones de circuitos derivados. Se permitirá que 
el conductor de puesta a tierra de equipos, de un contacto del tipo con te rminal de puesta a tierra o de una 
extensión de un circuito derivado, esté conectado a cualquiera de los siguientes:  
(1) Cualquier punto accesible en el sistema de electrodos de puesta a tierra, como se describe en  250-
50. 
(2) Cualquier punto accesible en  el conductor del electrodo de puesta a tierra.  
(3) La barra terminal de puesta a tierra de equipos, dentro de la envolvente en donde se origina el 
circuito derivado para el contacto o el circuito derivado.  
(4) Un conductor de puesta a tierra de equipos qu e sea parte de otro circuito derivado que se origine en 
el envolvente en el que se origina el circuito derivado para el contacto o el circuito derivado.  
(5) Para sistemas puestos a tierra, el conductor puesto a tierra de acometida dentro de la envolvente d el 
equipo de acometida.  
(6) Para sistemas no puestos a tierra, la barra terminal de puesta a tierra dentro de la envolvente del 
equipo de acometida.  
NOTA:  Ver 406 -4(d) para el uso de contactos del tipo interruptor de protección del circuito por falla a tie rra. 
250-132. Secciones cortas de canalización. Cuando se requiere que sean puestas a tierra secciones 
separadas de canalización metálica o cable armado, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de 
equipos, de acuerdo con 250 -134. 
250-134. Equip o sujetado en su lugar o conectado usando métodos de alambrado permanente (fijo) 
– Puesta a tierra.  A menos que estén puestos a tierra por la conexión al conductor puesto a tierra del circuito, 
como se permite en 250 -32, 250 -140 y 250 -142, las partes metál icas de equipos, canalizaciones y otras 
envolventes, no portadoras de corriente, si son puestos a tierra, se deben conectar a un conductor de puesta 
a tierra de equipos mediante uno de los métodos que se indican en (a) o (b).  
a) Tipos de conductores de pue sta a tierra de equipos. Mediante conexión con cualquiera de los 
conductores de puesta a tierra de equipos permitidos en 250 -118. 
b) Con conductores de circuito. Mediante conexión con un conductor de puesta a tierra de equipos, 
contenido dentro de la misma  canalización, cable, o que de otra forma se lleve junto con los conductores del 
circuito.  
Excepción 1:  Como se establece en 250 -130(c), se permitirá llevar el conductor de puesta a tierra de 
equipos separado de los conductores del circuito.  
Excepción  2: Para circuitos de corriente continua, se permitirá que se lleve el conductor de puesta a tierra 
de equipos separado de los conductores del circuito.  
NOTA 1:  Ver 250 -102 y 250 -168 con relación a los requisitos del puente de unión del equipo.  
NOTA 2:  Ver 400 -10 con relación al uso de cordones para equipo fijo.  
250-136. Equipos considerados puestos a tierra. Bajo las condiciones especificadas en (a) y (b), las 
partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente se deben considerar puestas a tie rra. 
a) Equipo sujetado a soportes metálicos puestos a tierra. Equipo eléctrico sujetado a, y en contacto 
eléctrico con, un bastidor o estructura metálica provista para su soporte y conectada a un conductor de puesta 
a tierra de equipos por uno de los medi os indicados en 250 -134. Para equipos de corriente alterna, no se debe 
usar la estructura metálica de un edificio como el conductor de puesta a tierra de equipos requerido.  
b) Estructura de carros metálicos. La estructura de carros metálicos, sostenidas e izadas por cables 
metálicos, asegurados a o corriendo sobre, poleas o cilindros metálicos de las máquinas de los elevadores 
que están conectadas a un conductor de puesta a tierra de equipos por uno de los métodos indicados en  250-
134. 
250-138. Equipo conec tado con cordón y clavija. Las partes metálicas no portadoras de corriente del 
equipo conectado con cordón y clavija, si son puestos a tierra, se deben conectar a un conductor de puesta a 
tierra de equipos por uno de los métodos indicados en (a) o (b).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
a) Por medio de un conductor de puesta a tierra de equipos. Por medio de un conductor de puesta a 
tierra de equipos llevado junto con los conductores de alimentación de energía en un ensamble de cables o 
cordón flexible, terminado apropiadamente en una clavij a de conexión con terminal de puesta a tierra, con un 
contacto fijo de puesta a tierra.  
Excepción:  Se permitirá que la terminal del contacto de puesta a tierra de los interruptores de circuito por 
falla a tierra de tipo enchufable sea de tipo movible y de restablecimiento automático, en circuitos que operan 
a no más de 150 volts entre dos conductores cualesquiera, o a más de 150 volts entre cualquier conductor  y 
tierra.  
b) Por medio de un alambre flexible separado o un conductor plano flexible separado.  Por medio de 
un alambre flexible separado o un conductor plano flexible separado, aislado o desnudo, conectado a un 
conductor de puesta a tierra de equipos y protegido tanto como sea práctico contra daños físicos, cuando es 
parte del equipo.  
250-140. Bastidor es de estufas y de secadoras de ropa. Los bastidores de estufas eléctricas, hornos 
montados en la pared, unidades de cocción sobre la cubierta, secadoras de ropa y cajas de salida o de 
empalmes, que son parte del circuito de estos aparatos, se deben conect ar al conductor de puesta a tierra de 
equipos de la manera especificada en 250 -134 o 250-138. 
Excepción:  Únicamente para instalaciones de circuitos derivados existentes, cuando no esté presente un 
conductor de puesta a tierra de equipos en las cajas de sal ida o de empalmes, se permitirá que los bastidores 
de estufas eléctricas, hornos montados en la pared, unidades de cocción sobre la cubierta, secadoras de ropa 
y cajas de salida o de empalmes, que son parte del circuito de estos aparatos, se conecten al co nductor 
puesto a tierra del circuito, si cumplen todas las siguientes condiciones:  
(1) El circuito de alimentación es de 120/240 volts, 1 fase, 3 hilos; o 220Y/127 volts, derivado de un 
sistema de 3 fases, 4 hilos, conectado en estrella.  
(2) El tamaño del conductor puesto a tierra no es menor de 5.26 mm2 (10 AWG) de cobre, o de 13.1 mm2 
(6 AWG) de aluminio.  
(3) El conductor puesto a tierra está aislado, o el conductor puesto a tierra no está aislado y es parte del 
cable tipo SE de la acometida, y el circuit o derivado se origina en el equipo de acometida.  
(4) Las conexiones de puesta a tierra de los contactos, suministrados como parte del equipo, están 
unidas al equipo.  
250-142. Uso del conductor puesto a tierra del circuito para puesta a tierra de equipos.  
a) Equipo del lado fuente. Se permitirá que un conductor puesto a tierra del circuito sirva para conectar a 
tierra las partes metálicas no portadoras de corriente de equipos, canalizaciones y otras envolventes, en 
cualquiera de los siguientes lugares:  
(1) En el lado fuente o dentro de la envolvente del medio de desconexión de acometida de corriente 
alterna  
(2) En el lado fuente o dentro de la envolvente del medio de desconexión principal para edificios 
separados, como se establece en 250 -32(b).  
(3) En el lad o fuente o dentro de la envolvente del medio de desconexión principal o de los dispositivos 
contra sobrecorriente de un sistema derivado separado, cuando se permita en 250 -30(a)(1).  
b) Equipo del lado carga. Excepto como se permite en 250 -30(a)(1) y 250 -32(b) Excepción, un conductor 
puesto a tierra del circuito no se debe usar para poner a tierra partes metálicas de equipo no portadoras de 
corriente, en el lado carga del medio de desconexión de acometida, o en el lado carga del medio de 
desconexión de un si stema derivado separado o de los dispositivos contra sobrecorriente para un sistema 
derivado separado que no tenga un medio de desconexión principal.  
Excepción  1: Se permitirá que los bastidores de estufas, hornos montados en la pared, unidades de 
cocción sobre la cubierta y secadoras de ropa, bajo las condiciones permitidas en 250 -140 para las 
instalaciones existentes, se conecten al conductor puesto a tierra del circuito.  
Excepción 2:  Se permitirá que sea puesto a tierra la envolvente de medidores mediant e la conexión al 
conductor puesto a tierra del circuito, en el lado carga del desconectador de acometida, si se cumplen con 
todas las siguientes condiciones:  
(1) No se instala protección contra fallas a tierra en la acometida.  
(2) Todas las envolventes de medidores están junto al medio de desconexión de acometida.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) El tamaño del conductor puesto a tierra del circuito no es menor al especificado en la Tabla 250 -122 
para los conductores de puesta a tierra de equipos.  
Excepción 3:  Se permitirá que los siste mas de corriente continua estén puestos a tierra en el lado carga 
del medio de desconexión o del dispositivo de protección contra sobrecorriente, según 250 -164. 
Excepción 4:  Las calderas tipo de electrodos que funcionan a más de 1000 volts deben ser puesta s a 
tierra según se exige en 490 -72(e)(1) y 490 -74. 
250-144. Conexiones de circuitos múltiples. Cuando el equipo está puesto a tierra y es alimentado por 
conexiones separadas de más de un circuito o por un sistema de alambrado puesto a tierra del inmueble,  se 
debe proporcionar una terminación del conductor de puesta a tierra de equipos para cada una de estas 
conexiones, como se especifica en 250 -134 y 250 -138. 
250-146. Conexión de la terminal de puesta a tierra del contacto a la caja. Se debe usar un puente  de 
unión del equipo para conectar la terminal de puesta a tierra de un contacto, del tipo con terminal de puesta a 
tierra, a una caja puesta a tierra, a menos que esté puesto a tierra como se especifica en los incisos (a) hasta 
(d) siguientes. El puente d e unión del equipo debe estar dimensionado según la Tabla 250 -122, con base en 
el valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente que protege a los conductores del circuito.  
a) Caja montada en la superficie. Cuando la caja está montada so bre la superficie, se permitirá el 
contacto directo metal con metal entre el yugo del dispositivo y la caja, o un yugo de contacto o dispositivo, 
que cumpla con el inciso (b) de esta sección, para la puesta a tierra del contacto a la caja. Se debe retirar por 
lo menos una de las arandelas aislantes del contacto, que no tenga un yugo de contacto o dispositivo que 
cumpla lo indicado en el inciso (b) de esta sección, para asegurar el contacto directo metal con metal. Esta 
disposición no se aplica a contactos d e montaje sobre la tapa, a menos que la combinación caja y cubierta 
esté aprobada para brindar una continuidad satisfactoria a tierra entre la caja y el contacto. Se permite que 
una cubierta expuesta, se use como medio de unión y de puesta a tierra cuando (1) el dispositivo está fijo a la 
cubierta con, por lo menos, dos elementos de fijación que sean permanentes (por ejemplo, un remache) o que 
se sujete con rosca o se sujete con tuerca y tornillo y (2) cuando los orificios de montaje de la cubierta están 
en una parte plana, no elevada de la cubierta.  
b) Dispositivos de contacto o yugos. Se permitirán dispositivos de contacto o yugos diseñados como 
auto-puesta a tierra, junto con los tornillos de soporte, para establecer la unión del equipo entre el yugo del 
dispositivo y las cajas de tipo empotrado.  
c) Cajas de piso. Se permitirá el uso de cajas para piso diseñadas para brindar continuidad satisfactoria 
de puesta a tierra entre la caja y el dispositivo.  
d) Contactos de puesta a tierra aislada.  Cuando se insta len para reducir el ruido eléctrico (interferencia 
electromagnética) en el circuito de puesta a tierra, se permitirá un contacto en el cual la terminal de puesta a 
tierra esté aislada deliberadamente del medio de montaje del contacto. La terminal de puesta  a tierra del 
contacto se debe conectar a un conductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos con aislamiento, 
tendido junto con los conductores del circuito. Se permitirá que este conductor de puesta a tierra de equipos 
pase a través de uno o más t ableros de distribución sin ninguna conexión a la barra terminal de puesta a tierra 
del tablero de distribución, como se permite en 408 -40, Excepción, de tal modo de terminarlo dentro del 
mismo edificio o estructura, directamente a la terminal del conducto r de puesta a tierra de equipos del sistema 
derivado o acometida aplicable. Cuando se instala según las disposiciones de esta sección, también se 
permitirá que este conductor de puesta a tierra de equipos pase a través de cajas, ductos u otras envolventes 
sin ser conectado a tales envolventes.  
NOTA:  El uso de un conductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos con aislamiento no exime el 
requisito de la puesta a tierra del sistema de canalización y de la caja de salida.  
250-148. Continuidad y fijació n de los conductores de puesta a tierra de equipos a las cajas. Si los 
conductores del circuito están empalmados dentro de una caja o terminan dentro o soportado por una caja en 
un equipo, todos los conductores de puesta a tierra de equipos asociados con c ualquiera de esos conductores 
del circuito se deben conectar dentro de la caja o a la caja con los dispositivos adecuados para el uso, de 
acuerdo con 250 -8 y según (a) hasta (e) siguientes.  
Excepción:  No se exigirá que el conductor de puesta a tierra de eq uipos, permitido en 250 -146(d), esté 
conectado a otros conductores de puesta a tierra de equipos o a la caja.  
a) Conexiones.  Las conexiones y los empalmes se deben hacer según 110 -14(b), excepto que no se 
requiera aislamiento.  
b) Continuidad de la puesta a  tierra. El arreglo de las conexiones de puesta a tierra debe ser tal que la 
desconexión o el retiro de un contacto, una luminaria u otro dispositivo alimentados desde la caja, no interfiera 
ni interrumpa la continuidad de la puesta a tierra . Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
c) Cajas metá licas. Se debe hacer una conexión entre uno o más de los conductores de puesta a tierra 
de equipos y la caja metálica por medio de un tornillo de puesta a tierra que no se debe usar para ningún otro 
propósito, un equipo para puesta a tierra, o un dispositi vo de puesta a tierra aprobados.  
d) Cajas no metálicas. Uno o más conductores de puesta a tierra de equipos llevados a una caja de 
salida no metálica, se deben organizar de forma que se pueda hacer una conexión a cualquier accesorio o 
dispositivo que requi era puesta a tierra en esa caja.  
e) Soldadura.  No se deben utilizar conexiones que dependan exclusivamente de soldadura de bajo punto 
de fusión.  
Parte  H. Sistemas de corriente continua  
250-160. Generalidades. Los sistemas de corriente continua deben cumpli r con esta Parte y otras 
secciones del Artículo 250 no destinadas específicamente para sistemas de corriente alterna.  
250-162. Sistemas y circuitos de corriente continua que  deben ser puestos  a tierra.  Los circuitos y 
sistemas de corriente continua deben s er puestos a tierra como se establece en (a) y (b) siguientes.  
a) Sistemas de corriente continua de dos conductores.  Debe ser puesto a tierra un sistema de 
corriente continua de dos conductores que alimenta el alambrado del inmueble y que opera a una tensi ón 
mayor que 60 volts, pero no mayor de 300 volts.  
Excepción 1:  No se requerirá que sea puesto a tierra un sistema equipado con un detector de tierra, que 
alimenta solamente equipo industrial en áreas limitadas, donde esté instalado adyacente o forme parte  integral 
de la fuente de alimentación.  
Excepción 2:  No se requerirá que sea puesto a tierra un sistema de corriente continua derivado de un 
rectificador alimentado desde un sistema de corriente alterna que cumple con 250 -20. 
Excepción 3:  No se requerirá q ue sean puestos a tierra los circuitos de alarma contra incendios de 
corriente continua cuya corriente máxima sea de 30 miliamperes, como se especifica en el Artículo 760,  Parte 
C. 
b) Sistemas de corriente continua de tres conductores. Debe ser puesto a t ierra el conductor neutro de 
todos los sistemas de 3 hilos de corriente continua que alimentan el alambrado del inmueble.  
250-164. Punto de conexión para sistemas de corriente continua.  
a) Fuente de suministro fuera del inmueble. Los sistemas de corriente continua que deben ser puestos 
a tierra y que se alimenten desde una fuente fuera del inmueble, deben tener la conexión de puesta a tierra en 
una o más estaciones de suministro. No se debe hacer una conexión de puesta a tierra en acometidas 
individuales ni  en ningún punto del alambrado del inmueble.  
b) Fuente de suministro en el inmueble. Si la fuente de suministro del sistema de corriente continua está 
localizada dentro del inmueble, se debe hacer una conexión de puesta a tierra en uno de los siguientes:  
(1) La fuente de suministro.  
(2) En el primer medio de desconexión o dispositivo de sobrecorriente del sistema.  
(3) Por otro medio que logre una protección equivalente al sistema y utilice equipo identificado y 
aprobado para ese uso.  
250-166. Tamaño del con ductor del electrodo de puesta a tierra de corriente continua. El tamaño del 
conductor del electrodo de puesta a tierra de un sistema de corriente continua debe cumplir con los requisitos 
de tamaño descritos en esta sección, aunque no debe requerirse que s ea mayor de 85.01 mm2 (3/0 AWG) de 
cobre o de 127 mm2 (250 kcmil) de aluminio.  El tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra para un 
sistema de corriente continua debe ser como se especifica en (a) y (b), excepto lo permitido en (c) hasta (e) 
siguientes:  
a) No menor que el conductor del neutro. Si el sistema de corriente continua consiste en un conjunto de 
balanceado de 3 hilos o de un devanado balanceado con protección de sobrecorriente, como se establece en 
445-12 (d), el conductor del electrod o de puesta a tierra no debe ser menor que el conductor del neutro, ni 
menor que 8.37 mm2 (8 AWG) de cobre, o 13.3 mm2 (6 AWG) de aluminio.  
b) No menor que el conductor más grande. Si el sistema de corriente continua es diferente al de (a) 
anterior, el con ductor del electrodo de puesta a tierra no debe ser menor que el conductor más grande 
alimentado por el sistema, y no menor que el 8.37 mm2 (8 AWG) de cobre, o el 13.3 mm2 (6 AWG) de 
aluminio.  
c) Conectado a electrodos de varilla, tubo o placa.  Si está con ectado a electrodos de varilla, tubería o 
placa, como se establece en 250 -52(a)(5) o (a)(7), no se exigirá que esa porción de conductor del electrodo 
de puesta a tierra que es la única conexión al electrodo de puesta a tierra sea de mayor tamaño que un 
conductor de cobre de 13.3 mm2 (6 AWG) o uno 21.2 mm2 (4 AWG) de aluminio.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
d) Conectado a un electrodo embebido en concreto. Si se conecta a un electrodo embebido en 
concreto, como se establece en 250 -52(a)(3), no se exigirá que esa porción del conductor del electrodo de 
puesta a tierra, que es la única conexión al electrodo de puesta a tierra, sea de tamaño mayor que 21.2 mm2 
(4 AWG) de cobre.  
e) Conectado a un anillo de puesta a tierra. Si está conectado a un anillo de puesta a tierra, como se 
establece en 2 50-52(a)(4), no se exigirá que esa porción del conductor del electrodo de puesta a tierra que es 
la única conexión al electrodo de puesta a tierra sea de mayor tamaño que el conductor usado para el anillo 
de puesta a tierra.  
250-167. Detección de fallas a tierra de la corriente continua.  
a) Sistemas no puestos a tierra.  Deben requerirse sistemas de detección de fallas a tierra para sistemas 
no puestos a tierra.  
b) Sistemas puestos a tierra.  Debe permitirse detección de fallas a tierra para sistemas puestos a 
tierra.  
c) Marcado.  Los sistemas de corriente continua deben estar marcados de manera legible, con la 
indicación del tipo de puesta a tierra en la fuente de corriente continua o en el primer medio de 
desconexión del sistema. El marcado debe ser suficient emente durable para resistir las condiciones 
ambientales involucradas.  
250-168. Puente de unión del sistema de corriente continua. Para sistemas de corriente continua que 
deben ser puestos a tierra, se debe usar un puente de unión sin empalmes para conecta r los conductores de 
puesta a tierra de equipos al conductor puesto a tierra en la fuente o en el primer medio de desconexión del 
sistema donde el sistema está puesto a tierra. El tamaño del puente de unión no debe ser menor que el 
conductor del electrodo de puesta a tierra del sistema, especificado en 250 -166 y debe cumplir con las 
disposiciones de 250 -28(a), (b) y (c).  
250-169. Sistemas derivados separados no puestos a tierra de corriente continua. Excepto que se 
permita algo diferente en 250 -34 para gene radores portátiles y montados en vehículos, un sistema derivado 
separado no puesto a tierra de corriente continua, alimentado de una fuente de potencia autónomo (como por 
ejemplo un grupo motor -generador), debe tener un conductor del electrodo de puesta a tierra conectado a un 
electrodo que cumpla con la Parte C de este Artículo, para proporcionar la puesta a tierra de envolventes 
metálicas, canalizaciones, cables y partes metálicas de equipo expuestas no portadoras de corriente del 
equipo. La conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra se debe hacer a la envolvente metálica, en 
cualquier punto del sistema derivado separado, desde la fuente hasta el primer medio de desconexión o 
dispositivo de protección contra sobrecorriente, o se debe hacer en la fuente de un sistema derivado separado 
que no tiene medio de desconexión ni dispositivo de protección contra sobrecorriente.  
El tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar de acuerdo con 250 -166. 
Parte I. Instrumentos, medidores y r elevadores  
250-170. Circuitos del transformador para instrumentos. Los circuitos del secundario de los 
transformadores para instrumentos de corriente y de potencial deben ser puestos a tierra si los devanados del 
primario están conectados a circuitos de 30 0 volts o más a tierra, y si están instalados sobre o en tableros de 
potencia con envolventes metálicas y sobre tableros de distribución, deben ser puestos a tierra, 
independientemente de la tensión.  
Excepción 1:  Los circuitos en los cuales los devanados d el primario están conectados a circuitos de 1000 
volts o menos sin partes energizadas ni alambrado expuesto o accesible a personal no calificado.  
Excepción 2:  No se requerirá que sean puestos a tierra los secundarios de transformadores de corriente 
conecta dos delta de 3 fases.  
250-172. Cajas de transformadores para instrumentos. Las cajas o armazones de los transformadores 
para instrumentos se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos, cuando sean accesibles a 
personal no calificado.  
Excepci ón: Las cajas o armazones de los transformadores de corriente cuyos primarios no están a más 
de 150 volts a tierra, y que se usen exclusivamente para alimentar corriente a los medidores.  
250-174. Cajas de instrumentos, medidores y relevadores que operan a 1000 volts o menos. Los 
instrumentos, medidores y relevadores que operan con sus devanados o partes activas a 1000 volts o menos, 
se deben conectar al conductor de puesta a tierra de equipos, tal como se especifica en (a), (b) o (c) 
siguientes.  
a) No insta lados en tableros de potencia con envolventes metálicas y en tableros de distribución. 
Los instrumentos, medidores y relevadores no instalados en tableros de potencia con envolventes metálicas  y 
tableros de distribución, que operan con devanados o partes a ctivas a 300 volts o más a tierra, y son Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
accesibles al personal no calificado, deben tener sus envolventes y otras partes metálicas expuestas 
conectadas al conductor de puesta a tierra de equipos.  
b) En equipos de tableros de potencia con envolventes metál icas y/o en tableros de distribución de 
frente muerto. Los instrumentos, medidores y relevadores (operados desde transformadores de corriente y 
de potencial o conectados directamente en el circuito), de tableros de potencia con envolventes metálicas o 
tableros de distribución de frente muerto, deben tener los envolventes conectados al conductor de puesta a 
tierra de equipos.  
c) En tableros de distribución de frente vivo.  Los instrumentos, medidores y relevadores (operados 
desde transformadores de corriente y de potencial o conectados directamente en el circuito), en tableros de 
distribución que tienen partes vivas expuestas al frente de los tableros, no deben tener los envolventes 
conectadas al conductor de puesta a tierra de equipos. Se deben proporcionar a l operador tapetes aislantes, u 
otro aislamiento de piso adecuado, si la tensión a tierra es mayor que 150 volts.  
250-176. Cajas de instrumentos, medidores y relevadores – Tensión de operación mayor que  1000 
volts. Si los instrumentos, medidores y relevad ores tienen partes portadoras de corriente de más de 1000 
volts a tierra, se deben aislar mediante elevación o proteger con barreras adecuadas, metal puesto a tierra o 
cubiertas o resguardos aislantes. Sus envolventes no se deben conectar al conductor de p uesta  a tierra de 
equipos.  
Excepción:  Los envolventes de detectores electrostáticos de tierra, en las cuales los segmentos de tierra 
internos del instrumento están conectados a la carcasa del instrumento y puestas a tierra, y el detector de 
tierra está ai slado mediante elevación.  
250-178. Conductor de puesta a tierra de equipos del instrumento. El tamaño del conductor de puesta 
a tierra de equipos para los circuitos del secundario de los transformadores para instrumentos y para 
envolventes de instrumentos no debe ser menor que 3.31 mm2 (12 AWG) de cobre. Los envolventes de 
transformadores para instrumentos, instrumentos, medidores y relevadores que están montados directamente 
en superficies o envolventes metálicas puestos a tierra, o el metal puesto a tierr a de tableros de potencia, 
tableros metálicos o de tableros de distribución, se deben considerar puestos a tierra y no se exigirá ningún 
conductor adicional de puesta a tierra de equipos.  
Parte J. Puesta a tierra de sistemas y circuitos de más de 1000 volt s 
250-180. Generalidades. Cuando los sistemas de más de 1000 volts están puestos a tierra, deben cumplir 
con todas las disposiciones aplicables de las secciones anteriores de este Artículo, y con 250 -182 hasta  250-
194, las cuales complementan y modifican las secciones precedentes.  
250-182. Sistemas con neutro derivado. Se permitirá el uso de un punto neutro del sistema derivado de 
un transformador de puesta a tierra, para utilizarse como puesta a tierra en sistemas de más de 1000 volts.  
250-184. Sistemas c on neutro sólidamente puesto a tierra.  Se permitirá que los sistemas con neutro 
sólidamente puesto a tierra tengan un solo punto de puesta a tierra o múltiples puntos de puesta a tierra . 
a) Conductor del neutro.  
1) Nivel de aislamiento. El nivel de aislami ento mínimo para los conductores del neutro de sistemas 
sólidamente puestos a tierra debe ser de 600 volts.  
Excepción 1:  Se permitirá el uso de conductores de cobre desnudos para el conductor neutro de los 
siguientes:  
(1) Conductores de entrada de la acome tida. 
(2) Acometidas laterales o conductores de acometida subterránea.  
(3) Partes de alimentadores directamente enterrados.  
Excepción 2:  Se permitirán conductores desnudos para el conductor neutro de partes aéreas instaladas 
en el exterior.  
Excepción 3:  Se permitirá que el conductor neutro puesto a tierra sea un conductor desnudo, si está 
separado de los conductores de fase y protegido contra daño físico.  
NOTA:  Ver 225 -4 para cubiertas de conductores, si están a menos de 3.00 metros de cualquier edificio u 
otra estructura.  
2) Ampacidad.  El conductor neutro debe tener suficiente ampacidad para la carga impuesta en el 
conductor, pero no menos del 33.33 por ciento de la ampacidad de los conductores de fase.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción:  En instalaciones industriales y comerciales  bajo supervisión de ingeniería, se debe permitir 
determinar el valor de la ampacidad del conductor neutro a no menos del 20 por ciento de la ampacidad del 
conductor de fase.  
b) Sistema con neutro puesto a tierra en un solo punto . Cuando se usa un neutro d el sistema puesto a 
tierra en un solo punto, se debe aplicar lo siguiente:  
(1) Se permitirá que un sistema con neutro puesto a tierra en un solo punto sea alimentado desde  (a) o 
(b): 
a. Un sistema derivado separado.  
b. Un sistema con neutro con múltiples puestas a tierra (multiaterrizado), con un conductor de puesta a 
tierra de equipos conectado al conductor neutro multiaterrizado, en la fuente del sistema con neutro 
puesto a tierra en un solo punto.  
(2) Se debe instalar un electrodo de puesta a tierra par a el sistema.  
(3) Un conductor del electrodo de puesta a tierra debe conectar el electrodo de puesta a tierra con el 
conductor neutro del sistema.  
(4) Un puente de unión debe conectar el conductor de puesta a tierra de equipos con el conductor del 
electrod o de puesta a tierra.  
(5) Se debe proporcionar un conductor de puesta a tierra de equipos en cada edificio, estructura y 
envolvente de equipo.  
(6) Sólo se exigirá un conductor neutro cuando se alimentan cargas de fase a neutro.  
(7) Cuando se instala el con ductor neutro debe ser aislado y estar conectado a tierra solo en un lugar.  
(8) Un conductor de puesta a tierra de equipos se debe tender junto con los conductores de fase y debe 
cumplir con lo que se indica en (a), (b) y (c) siguientes:  
a. No debe llevar carga de forma continua.  
b. Puede estar desnudo o aislado.  
c. Debe tener suficiente ampacidad para soportar las condiciones de falla.  
c) Sistemas con neutro multiaterrizado.  Cuando se usa un sistema de neutro multiaterrizado, se debe 
aplicar lo siguiente:  
(1) Se permitirá que el conductor neutro de un sistema con neutro sólidamente puesto a tierra esté 
puesto a tierra en más de un punto. La puesta a tierra se permitirá en una o más de las siguientes 
ubicaciones:  
a. Transformadores que alimentan conductores para un edificio u otra estructura.  
b. Circuitos subterráneos cuando el conductor neutro está expuesto.  
c. Circuitos aéreos instalados en exteriores.  
(2) El conductor neutro multiaterrizado debe estar puesto a tierra en cada transformador y en otras 
ubicac iones adicionales por medio de una conexión a un electrodo de puesta a tierra.  
(3) Se debe instalar por lo menos un electrodo de puesta a tierra y conectarlo al conductor neutro 
multiaterrizado cada 400 metros.  
(4) La distancia máxima entre cualquier par d e electrodos adyacentes no debe ser más de 400 metros.  
(5) En un sistema de cable armado multiaterrizado, la armadura debe estar puesta a tierra en cada 
empalme de cable que esté expuesto al contacto con personas.  
250-186. Puesta a tierra de sistemas de co rriente alterna proporcionados por la empresa de servicio  
a) Sistemas con un conductor puesto a tierra en el punto de acometida.  Donde un sistema de 
corriente alterna que funciona a más de 1000 volts está puesto a tierra en cualquier punto y está provisto   de 
un conductor puesto a tierra en el punto de acometida, deben instalarse uno o más conductores puestos a 
tierra y se deben llevar con los conductores no puestos a tierra hasta cada medio de desconexión de la 
acometida y se deben conectar a cada termina l o barra principal del conductor puesto a tierra del medio  de 
desconexión. Un puente de unión principal debe conectar el conductor puesto a tierra a cada envolvente de 
los medios de desconexión de la acometida. El conductor puesto a tierra debe instalars e de acuerdo con Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
(a)(1) hasta (a)(4). El tamaño del conductor puestos a tierra sólidamente debe ser el mayor de aquél 
determinado en las secciones 250 -184 o de (a)(1) o (a)(2).  
Excepción:  Donde dos o más medios de desconexión de la acometida están ubicados  en un solo 
ensamble aprobado para uso como equipo de acometida, debe permitirse conectar el conductor puesto a 
tierra a la terminal o barra común del conductor puesto a tierra del ensamble. El ensamble debe incluir un 
puente de unión principal para conect ar el conductor puesto a tierra al envolvente del ensamble.  
(1) Dimensionamiento de una sola canalización o conductor aéreo.  El conductor puesto a tierra no 
debe ser menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra requerido, especificado en la Tabl a  250-
102(c)(1), pero no debe requerirse que sea mayor que el conductor(es) no puesto(s) a tierra más grande de 
entrada de la acometida.  
(2) Conductores en paralelo en dos o más canalizaciones o conductores aéreos.  Si los conductores 
no puestos a tierra de entrada de la acometida están instalados en paralelo en dos o más canalizaciones o 
como conductores aéreos en paralelo, los conductores puestos a tierra también se deben instalar en paralelo. 
El tamaño del conductor puesto a tierra en cada canalización o aéreo se debe basar en el área total en mm2 
de los conductores no puestos a tierra en paralelo de la canalización o aéreos, tal como se indica en la 
sección 250 -186(a)(1), pero no debe ser menor de 53.5 mm2 (1/0 AWG).  
NOTA:  Ver 310 -10(h) sobre conductore s no puestos a tierra, conectados en paralelo.  
(3) Servicio conectado en delta.  El conductor puesto a tierra de un servicio de 3 fases, 3 hilos conectado 
en delta debe tener una ampacidad no menor que la de los conductores no puestos a tierra.  
(4) Sistemas  con neutro puesto a tierra a través de impedancia.  Los sistemas con neutro puesto a 
tierra a través de impedancia deben instalarse de acuerdo con lo establecido en la sección 250 -187. 
b) Sistemas sin un conductor puesto a tierra en el punto de acometida.  Donde un sistema está puesto 
a tierra en cualquier punto y no está provisto de un conductor puesto a tierra en el punto de acometida, se 
debe instalar un puente de unión del lado de la alimentación, debe ser llevado con los conductores no puestos 
a tierra hasta cada medio de desconexión de la acometida y se debe conectar a cada terminal o barra 
principal de los conductores de puesta a tierra del equipo de los medios de desconexión. El puente de unión 
del lado de la alimentación debe instalarse de acuerdo co n lo establecido de (b)(1) a (b)(3).  
Excepción:  Donde dos o más medios de desconexión de la acometida están ubicados en un solo 
ensamble aprobado para uso como equipo de acometida, debe permitirse conectar el puente de unión del 
lado de la alimentación a la terminal o barra principal común de puesta a tierra del equipo del ensamble.  
(1) Dimensionamiento para una sola canalización o conductor aéreo.  El puente de unión del lado de la 
alimentación no debe ser menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra requerido, especificado en  
la Tabla 250 -102(c)(1), pero no debe requerirse que sea mayor que el o los conductores no puestos a tierra 
más grande de entrada de la acometida.  
(2) Conductores en paralelo en dos o más canalizaciones o conductores aére os. Si los conductores 
no puestos a tierra de entrada de la acometida están instalados en paralelo en dos o más canalizaciones o 
conductores aéreos, el puente de unión del lado de la alimentación también se debe instalar en paralelo.  El 
tamaño del puente de unión del lado de la alimentación de cada canalización o aéreo se debe basar en el 
área total en mm2 o kcmil de los conductores no puestos a tierra en paralelo en la canalización o aéreos, tal 
como se indica en la sección 250 -186(a)(1), pero no debe ser  menor de 1/0 AWG.  
(3) Sistemas con neutro puesto a tierra a través de impedancia.  Los sistemas con neutro puesto a 
tierra a través de impedancia deben instalarse de acuerdo con lo establecido en la sección 250 -187. 
250-187. Sistemas con neutro puesto a ti erra a través de una impedancia. Cuando se cumplen todas 
las siguientes condiciones, se permitirán sistemas con neutro puesto a tierra a través de una impedancia en 
los cuales una impedancia de puesta a tierra, usualmente una resistencia, limita la corrien te de falla a tierra:  
(1) Las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que sólo personas calificadas atenderán 
la instalación.  
(2) Hay detectores de tierra instalados en el sistema.  
(3) No se alimentan cargas de línea a neutro.  
Los sistemas con neutro puesto a tierra a través de una impedancia deben cumplir las disposiciones 
siguientes.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Ubicación. La impedancia de puesta a tierra se debe insertar en el conductor de puesta a tierra entre el 
electrodo de puesta a tierra del sistema de alimentaci ón y el punto neutro del transformador o generador de 
alimentación.  
b) Identificación y aislamiento. El conductor del neutro debe cumplir con lo siguiente:  
1) El conductor neutro debe estar identificado.  
2) El conductor neutro debe estar aislado para la m áxima tensión del neutro  
NOTA:  La máxima tensión al neutro en un sistema de 3 fases conectado en estrella es 57.7% de la 
tensión de fase a fase.  
c) Conexión del conductor neutro del sistema.  El conductor neutro del sistema no se debe conectar  a 
tierra, ex cepto a través de la impedancia de puesta a tierra del neutro.  
d) Conductores de puesta a tierra de equipos.  Se permitirá que los conductores de puesta a tierra de 
equipos estén desnudos y se deben conectar eléctricamente a la barra de puesta a tierra y al  conductor del 
electrodo de puesta a tierra.  
250-188. Puesta a tierra de sistemas que alimentan equipo portátil o móvil. Los sistemas que 
alimentan equipo portátil o móvil de más de 1000 volts, que no sean subestaciones instaladas temporalmente, 
deben cump lir con (a) hasta (f) siguientes.  
a) Equipo portátil o móvil. El equipo portátil o móvil de más de 1000 volts se debe alimentar de un 
sistema que tenga el conductor neutro puesto a tierra a través de una impedancia. Cuando se usa un sistema 
de más de 1000 volts conectado en delta para alimentar al equipo móvil o portátil, se debe derivar un 
conductor neutro asociado con el punto neutro del sistema.  
b) Partes metálicas expuestas no portadoras de corriente. Las partes metálicas expuestas no 
portadoras de corr iente del equipo portátil o móvil se deben conectar mediante un conductor de puesta a tierra 
de equipos al punto en el cual la impedancia del neutro del sistema está puesta a tierra.  
c) Corriente de falla a tierra. La tensión desarrollada entre la carcasa del equipo móvil o portátil y tierra, 
por el flujo de la máxima corriente de falla a tierra, no debe ser mayor a 100 volts.  
d) Detección de fallas a tierra y protección con relevadores. Se debe proporcionar detección de fallas 
a tierra y protección con rel evadores para desenergizar automáticamente cualquier componente de un sistema 
de más de 1000 volts que haya producido una falla a tierra. La continuidad del conductor de puesta a tierra de 
equipos se debe monitorear continuamente con el fin de desenergizar  automáticamente el circuito de más 
1000 volts, al equipo portátil o móvil, cuando se pierda la continuidad del conductor de puesta a tierra de 
equipos.  
e) Aislamiento. El electrodo de puesta a tierra al cual está conectada la impedancia del neutro del sis tema 
del equipo portátil o móvil debe estar aislado y separado en la tierra, por lo menos 6.00 metros de cualquier 
otro sistema o electrodo de puesta a tierra de equipos, y no debe haber conexión directa entre los electrodos 
de puesta a tierra, tales como tuberías enterradas, cercas, etc.  
f) Cable móvil y acopladores.  Los cables móviles y acopladores de sistemas de más de 1000 volts para 
la interconexión de equipo portátil o móvil deben cumplir los requisitos de la Parte C del Artículo 400 para 
cables, y 49 0-55, para acopladores.  
250-190. Puesta a tierra de equipos.  
a) Puesta a tierra de equipos. Se deben poner a tierra todas las partes metálicas no portadoras de 
corriente del equipo fijo, portátil y móvil, y de cercas, alojamientos y envolventes asociadas, así como las 
estructuras de soporte.  
Excepción:  No se requiere que las partes metálicas estén puestas a tierra cuando están separadas de la 
tierra y ubicadas de tal forma que ninguna persona en contacto con la tierra, pueda hacer contacto con las 
partes me tálicas cuando el equipo está energizado.  
NOTA:  Ver 250 -110, Excepción 2, relativa a equipos de distribución montados en postes.  
b) Conductor del electrodo de puesta a tierra:  Si un conductor del electrodo de puesta a tierra conecta 
las partes metálicas no  portadoras de corriente a tierra, el conductor del electrodo de puesta a tierra debe 
estar dimensionado de acuerdo con la tabla 250 -66, basado en el tamaño del conductor de fase mayor de 
acometida, alimentador o circuito derivado que alimentan el equipo. El conductor del electrodo de puesta a 
tierra no debe ser menor al tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) de cobre o 21.2 mm2 (4 AWG) de aluminio.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
c) Conductor de puesta a tierra de equipos:  El conductor de puesta a tierra de equipos debe cumplir 
con (1) hasta (3) siguie ntes.  
1) General. Los conductores de puesta a tierra de equipos que no sean parte integral de un cable 
ensamblado no deben ser menores del tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) de cobre o del 21.2 mm2 (4 AWG) de 
aluminio.  
2) Cables blindados. La pantalla metálica del ai slamiento que rodea a los conductores que llevan 
corriente se permitirá que sea usada como conductor de puesta a tierra de equipos, si tiene capacidad para 
soportar la corriente de falla a tierra durante el tiempo que el dispositivo de protección contra so brecorriente 
opera, sin que se dañe la pantalla metálica. La pantalla metálica del aislamiento y el alambre especial de 
puesta a tierra no se deberán de utilizar como conductor de puesta a tierra de equipos para sistemas 
sólidamente puestos a tierra.  
3) Ta maño. El tamaño de los conductores de puesta a tierra de equipos debe estar de acuerdo con la 
tabla 250 -122 basado en la corriente nominal del fusible o en el ajuste de sobrecorriente del relevador de 
protección.  
NOTA:  El valor de sobrecorriente para un in terruptor automático es la combinación de la relación del 
transformador de corriente y el ajuste de la corriente de disparo del relevador de protección.  
250-191. Sistemas de puesta a tierra en subestaciones de corriente alterna. Para subestaciones de 
corriente alterna, el sistema de puesta a tierra deberá cumplir con la Parte C del Artículo 250.  
NOTA: Para mayor información de puesta a tierra de subestaciones, véase apéndice B, Tabla B1.1.  
250-194. Puesta a tierra y unión de cercas y otras estructuras metál icas.  Las cercas metálicas que 
encierren, y otras estructuras metálicas en o alrededor de una subestación con equipos y conductores 
eléctricos expuestos deben ser puestas a tierra y unidas para limitar las tensiones de paso, de contacto y de 
transferencia.  
a) Cercas metálicas.  Donde haya cercas metálicas colocadas dentro de los 5 m de equipos o 
conductores eléctricos expuestos, la cerca debe estar unida al sistema de electrodos de puesta a tierra con 
puentes de unión de tipo cable, de la siguiente manera:  
(1) Los puentes de unión se deben instalar en cada una de las esquinas de la cerca y a intervalos 
máximos de 50 m a lo largo de la cerca.  
(2) Donde conductores aéreos desnudos crucen la cerca, los puentes de unión se deben instalar a cada 
lado del cruce.  
(3) Las puertas deben estar unidas al poste de soporte de la salida y cada poste de soporte de la salida 
debe estar unido al sistema de electrodos de puesta a tierra.  
(4) Todas las puertas u otras aberturas de la cerca deben estar unidas a través de la abe rtura mediante un 
puente de unión enterrado.  
(5) La malla de puesta a tierra o los sistemas de electrodos de puesta a tierra deben extenderse para 
cubrir la oscilación las puertas en su posición abierta.  
(6) Los hilos de alambre de púas situados encima de la cerca deben estar unidos al sistema de electrodos 
de puesta a tierra.  
Deben permitirse diseños alternativos elaborados con la supervisión de la ingeniería para la puesta a tierra o 
la unión de cercas metálicas.  
NOTA:  Una sección o cerca no conductora pu eden proporcionar aislamiento para la transferencia de 
tensión a otras áreas.  
b) Estructuras metálicas.  Todas las estructuras metálicas conductoras expuestas, incluidos los cables de 
la retenida que estén dentro de 2.5 m verticalmente o 5 m horizontalmente  de equipos o conductores 
expuestos y sujetos al contacto de personas, deben estar unidos a los sistemas de electrodos de puesta a 
tierra del área.  
ARTÍCULO 280  
APARTARRAYOS DE MAS DE 1000 VOLTS  
Parte A. Generalidades        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
280-1. Alcance.  Este Artículo comprend e los requisitos generales, los requisitos de instalación y los 
requisitos de conexión para apartarrayos instalados en sistemas de alambrado de inmuebles, de más de  1000 
volts.   
280-3. Número requerido . Cuando se utiliza en un punto de un circuito, se debe  conectar un apartarrayos 
a cada conductor de fase. Se permite que una instalación individual de estos apartarrayos proteja varios 
circuitos interconectados, siempre que ningún circuito quede expuesto a sobretensiones transitorias cuando 
esté desconectado de los apartarrayos.  
280-4. Selección del apartarrayos. Los apartarrayos deben cumplir con:  
a) Capacidad.  El valor nominal del apartarrayos debe ser igual o mayor a la máxima tensión continua de 
funcionamiento disponible en el punto de aplicación.  
1) Siste mas puestos a tierra sólidamente.  La máxima tensión continua de operación debe ser la tensión 
de fase a tierra del sistema.  
2) Impedancia o sistema no puesto a tierra. La máxima tensión continua de operación debe ser la 
tensión de fase a fase del sistema.  
b) Tipos de carburo de silicio.  El valor  nominal de un apartarrayos de tipo de carburo de silicio no debe 
ser menor al 125 por ciento del valor nominal que se especifica en el inciso (a) anterior.  
NOTA:  La selección de un apartarrayos de óxido metálico con  valor nominal adecuado está basado en 
consideraciones de la  tensión máxima continua de operación, de la magnitud y duración de las sobretensiones 
en el lugar donde está instalado el apartarrayos, cuando está afectado por fallas de fase a tierra, técnicas del 
sistema de puesta a tierra, sobretensiones transitorias por desconexión y otras causas. Ver las reglas de 
aplicación del fabricante para la selección del apartarrayos específico a ser usado en un sitio particular.  
Parte B. Instalación  
280-11. Localizac ión. Se permitirá que los apartarrayos estén instalados en interiores o exteriores. Los 
apartarrayos deben ser inaccesibles para personas no calificadas, a menos que estén aprobados para 
instalación en sitios accesibles.  
280-12. Usos no permitidos.  No se d ebe instalar un apartarrayos cuando el valor nominal del 
apartarrayos es menor a la tensión máxima continua de fase a tierra a la frecuencia del sistema disponible en 
el punto de aplicación.  
280-14. Instalación de los conductores de puesta a tierra del apa rtarrayo s. Los conductores utilizados 
para conectar el apartarrayos a la línea, barra o al equipo y a un punto de conexión del conductor de puesta a 
tierra tal como se indica en 280 -21, deben ser lo más corto posible y se deben evitar dobleces innecesarios . 
Parte C. Conexión de los apartarrayos  
280-21. Conexión . El conductor de puesta a tierra del apartarrayos debe estar conectado a uno de los 
siguientes:  
(1) Al conductor de acometida puesto a tierra  
(2) Al conductor del electrodo de puesta a tierra  
(3) Al electrodo de puesta a tierra de acometida  
(4) A la terminal de puesta a tierra de equipos en el equipo de acometida.  
280-23. Conductores de los apartarrayos. El conductor entre el apartarrayos  y la línea y entre el 
apartarrayos  y la conexión de puesta a ti erra no debe ser menor al tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) de cobre.  
280-24. Interconexiones.  El apartarrayos que protege un transformador que alimenta un sistema de 
distribución secundario, se debe interconectar como se especifica en (a) o (b) siguientes.  
a) Inter conexiones metálicas. Se debe hacer una interconexión metálica con el conductor puesto a tierra 
del circuito del secundario o al conductor de puesta a tierra del circuito del secundario, siempre que, además 
de la conexión de puesta a tierra directa en el a partarrayos, ocurra lo siguiente:  
1) Conexión adicional de puesta a tierra. El conductor puesto a tierra del secundario tenga además una 
conexión de puesta a tierra con un sistema subterráneo de tubería metálica continua para agua. En tubería 
para agua en áreas urbanas, donde hay por lo menos cuatro conexiones de tuberías de agua con el conductor 
neutro y no menos de cuatro de estas conexiones por cada 1.6 kilómetros de conductor neutro, se permitirá 
hacer la interconexión metálica con el conductor neutro d el secundario, sin tener que hacer la conexión directa 
de puesta a tierra en el apartarrayos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
2) Conexión del sistema con neutro multiaterrizado. El conductor puesto a tierra del secundario del 
sistema es una parte de un sistema de neutro multiaterrizado o  un alambre estático del cual el conductor 
neutro del primario o el alambre estático tiene al menos cuatro conexiones de puesta a tierra por cada 1.6 
kilómetros de línea, además de la conexión de puesta a tierra de cada acometida.  
b) A través de un entrehi erro o dispositivo. Cuando el conductor del electrodo de puesta a tierra del 
apartarrayos no esté conectado como se establece en (a) anterior, o cuando el secundario no esté puesto a 
tierra como se indica en (a) anterior, pero está puesto a tierra como se indica en 250 -52, se debe hacer una 
interconexión a través de un entrehierro u otro dispositivo aprobado, como se exige en (1) o (2) siguientes : 
1) Sistemas con primario no puesto a tierra o con un solo punto puesto a tierra. Para sistemas con el 
primario no puesto a tierra o con un solo punto de puesta a tierra, el entrehierro u otro dispositivo aprobado 
debe tener como mínimo una tensión de ruptura a 60 hertz de dos veces la tensión del  circuito primario, pero 
no necesariamente más de 10 kilovolts y debe haber como mínimo otra puesta a tierra en el conductor puesto 
a tierra del secundario, a una distancia no menor de 6.00 metros del electrodo de puesta a tierra del 
apartarrayos.  
2) Sistemas con neutro del primario multiaterrizado.  Para sistemas con neutro multiaterrizado, el 
electrodo de descarga (explosor) u otro dispositivo aprobado debe tener una tensión de ruptura a 60 hertz no 
mayor a 3 kilovolts, y debe haber como mínimo otra puesta a tierra en el conductor puesto a tierra del 
secundario a una distanc ia no menor que 6.00 metros del electrodo de puesta a tierra del apartarrayos.  
280-25. Conexiones del electrodo de puesta a tierra y las envolventes. Excepto lo indicado en este 
Artículo, las conexiones del conductor del electrodo de puesta a tierra de los  apartarrayos se deben hacer 
como se especifica en el Artículo 250, partes C y J. Los conductores del electrodo de puesta a tierra, 
instalados en envolventes metálicas deben cumplir con 250 -64(e).  
ARTÍCULO 285  
SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DE 1 000 VOLTS O MENOS (SSTT)  
Parte A. Generalidades  
285-1. Alcance.  Este Artículo cubre de los requerimientos generales, los requisitos de instalación y los 
requisitos de conexión para supresores de sobretensiones transitorias instalados permanentemente en 
sistemas de 1000 volts o menos en los sistemas de alambrado de inmuebles.  
NOTA:  Los apartarrayos de 1000 volts o menos también se conocen como supresores de sobretensiones 
transitorias Tipo 1.  
285-3. Usos no permitidos.  No se debe instalar un dispositivo supr esor de sobretensiones transitorias en 
los siguientes lugares:  
(1) Circuitos de más de 1000 volts.  
(2) En sistemas no puestos a tierra, en sistemas puestos a tierra a través de una impedancia, en 
sistemas en delta con una esquina puesta a tierra, a menos q ue estén aprobados específicamente 
para el uso en estos sistemas.  
(3) Cuando el valor nominal del supresor contra sobretensiones transitorias es menor a la máxima 
tensión continua disponible de fase a tierra a la frecuencia del sistema en el punto de aplic ación.  
285-4. Número requerido. Cuando se usa en un punto en un circuito, el supresor contra sobretensiones 
transitorias se debe conectar a cada conductor de fase.  
285-5. Aprobado.  Un supresor contra sobretensiones transitorias debe ser un dispositivo apro bado.  
285-6. Valor de corriente de cortocircuito.  El supresor contra sobretensiones transitorias se debe 
marcar con la capacidad de corriente  de cortocircuito y no se debe instalar en un punto del sistema donde la 
corriente de falla disponible exceda dicho  valor. Este requisito de marcado no se aplica a los contactos.  
Parte  B. Instalación  
285-11. Ubicación. Se permitirá que los supresores de sobretensiones transitorias puedan instalarse en el 
interior o en el exterior y deben ser inaccesibles a personas no calificadas, a menos que esté aprobado para 
su instalación en lugares accesibles.  
285-12. Trayectoria de las conexiones. Los conductores usados para conectar los supresores de 
sobretensiones transitorias a la línea o a la barra y a la puesta a tierra deben  ser lo más cortos posible y se 
deben evitar dobleces innecesarios.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
285-13. Supresor contra sobretensiones transitorias de tipo 4 y de otro tipo de componentes.  Los 
ensambles de componentes de tipo 4 y otros componentes tipo SPD solamente deben ser instala dos por el 
fabricante del equipo.  
Parte  C. Conexión de los supresores contra sobretensiones transitorias  
285-21. Conexión. Cuando se instala un supresor contra sobretensiones transitorias, debe cumplir con 
285-23 hasta 285 -28. 
285-23. Supresores contra sob retensiones transitorias Tipo 1 (apartarrayos). Los supresores contra 
sobretensiones transitorias del Tipo 1 se deben instalar de acuerdo con (a) y (b) siguientes.  
a) Instalación. Los supresores contra sobretensiones transitorias de Tipo 1 (apartarrayos) s e deben 
instalar, así como se indica a continuación:  
(1) Debe que los supresores contra sobretensiones transitorias del Tipo 1 (apartarrayos) se conecten en 
el lado de alimentación del desconectador de acometida como se permite en 230 -82(4) o  
(2) Debe que los supresores contra sobretensiones transitorias del Tipo 1 (apartarrayos) se conecten 
como se especifica en 285 -24. 
b) En la acometida. Cuando se instala en la acometida, el conductor de puesta a tierra de los supresores 
contra sobretensiones transitoria s del Tipo 1 se debe conectar a uno de los siguientes:  
(1) Al conductor puesto a tierra de acometida  
(2) Al conductor del electrodo de puesta a tierra  
(3) Al electrodo de puesta a tierra para la acometida  
(4) A la terminal de puesta a tierra de equipos en el equipo de acometida  
285-24. Supresores contra sobretensiones transitorias de Tipo 2.  Los supresores contra 
sobretensiones transitorios del Tipo 2 se deben instalar de acuerdo con lo siguiente.  
a) Edificio o estructura alimentada por la acometida. Los su presores contra sobretensiones transitorias 
de Tipo 2 se deben conectar en cualquier lugar en el lado carga de un dispositivo contra sobrecorriente del 
desconectador de acometida requerido en 230 -91, a menos que se instale de acuerdo con 230 -82(8).  
b) Edif icio o estructura suministrada por alimentador. Los supresores contra sobretensiones 
transitorias del Tipo 2 se deben conectar en el edificio o estructura, en cualquier lugar en el lado carga del 
primer dispositivo contra sobrecorriente en el edificio o es tructura.  
c) Sistema derivado separado. Los supresores contra sobretensiones transitorias se deben conectar en 
el lado de carga del primer dispositivo contra sobrecorriente de un sistema derivado separado.  
285-25. Supresores contra sobretensiones transitor ias del Tipo 3.  Se permitirá que los supresores 
contra sobretensiones transitorias del Tipo 3 se instalen en cualquier lugar en el lado de carga del dispositivo 
de protección contra sobrecorriente del circuito derivado hasta el equipo alimentado. Si en las  instrucciones 
del fabricante de los supresores contra sobretensiones transitorias del Tipo 3 está incluida, la conexión debe 
estar por lo menos a 10.00 metros de distancia del desconectador de acometida o del sistema derivado 
separado.  
285-26. Tamaño del conductor. Los conductores de puesta a tierra y de línea no deben ser menores al 
tamaño 2.08 mm2 (14 AWG) de cobre.  
285-27. Conexión entre los conductores. Debe permitirse que un supresor contra sobretensiones 
transitorias se conecte entre cualquiera de do s conductores de fase, conductor puesto a tierra, conductor de 
puesta a tierra de equipos, o conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor puesto a tierra y el 
conductor de puesta a tierra de equipos se deben interconectar solamente por la opera ción normal de los 
supresores contra sobretensiones transitorias durante una sobretensión.  
285-28. Conexiones del conductor del electrodo de puesta a tierra y las envolventes . Excepto lo que 
se establece en este Artículo, las conexiones de puesta a tierra de los supresores contra sobretensiones 
transitorias  se deben hacer tal como se especifica en la Parte C del Artículo 250. Los conductores del 
electrodo de puesta a tierra, instalados en envolventes metálicas, deben cumplir lo establecido en 250 -64(e).  
CAP ÍTULO 3  
MÉTODOS DE ALAMBRADO Y MATERIALES  
ARTÍCULO 300  
MÉTODOS DE ALAMBRADO  
Parte A. Requisitos Generales  
300-1. Alcance.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
a) Todas las instalaciones de alambrado . Este Artículo comprende los requisitos generales para 
métodos de alambrado y materiales para todas las instalaciones de alambrado, a menos que se modifique por 
otros artículos de este Capítulo 3.  
b) Partes integrales de equipos.  Las disposiciones de este Artículo no están previstas para ser aplicadas 
a los conductores que sean parte integral de eq uipos, tales como motores, controladores, centros de control 
de motores, equipos de control ensamblados en fábrica, o equipos de utilización aprobados.  
c) Designación métrica y tamaños comerciales.  La designación métrica y tamaños comerciales para 
tubería conduit, tubería, adaptadores y accesorios asociados se deben designar tal como se indica en la Tabla 
300-1(c). 
Tabla  300-1 (c). - Designación métrica y tamaños comerciales  
Designación métrica  Tamaño comercial  
12 ⅜ 
16 ½ 
21 ¾ 
27 1 
35 1¼ 
41 1½ 
53 2 
63 2½ 
78 3 
91 3½ 
103 4 
129 5 
155 6 
La designación métrica y los tamaños comerciales sirven para propósitos de 
identificación únicamente y no son dimensiones reales.  
 
300-2. Limitaciones.  
a) Tensión.  Cuando no  estén específicamente limitados por alguna sección del Capítulo 3, los métodos de 
alambrado de este Capítulo se aplicarán a instalaciones de 1000 volts nominales o menos. Estos métodos se 
permitirán en circuitos de más de 1000 volts cuando esté expresamen te permitido en cualquier otro lugar de 
esta NOM.  
b) Temperatura.  Los límites de temperatura del aislamiento de los conductores deben estar de acuerdo 
con lo establecido en 310 -15(a)(3).  
300-3. Conductores.  
a) Conductores individuales.  Sólo se deben instal ar conductores individuales, de los especificados en la 
Tabla 310 -104(a) cuando formen parte de uno de los métodos de alambrado reconocidos en el Capítulo 3.  
Excepción:  Se permitirán conductores individuales cuando se instalan como conductores aéreos 
separ ados de acuerdo con 225 -6. 
b) Conductores del mismo circuito.  Todos los conductores del mismo circuito y, el conductor puesto a 
tierra, todos los conductores de puesta a tierra de los equipos y los conductores de unión, cuando se usen, 
deben estar instalad os en la misma: canalización, canal auxiliar, charola portacables, ensamble de 
conductores aislados en zanja, cable o cordón, a menos que se permita algo diferente, de acuerdo con (1) a 
(4) siguientes.  
1) Instalaciones en paralelo.  Se permitirá tender los conductores en paralelo de acuerdo con las 
disposiciones de 310 -10(h). El requisito de tender todos los conductores del circuito dentro de la misma 
canalización, canal auxiliar, charola portacables, zanja, cable o cordón, se debe aplicar separadamente a ca da 
porción de la instalación en paralelo y los conductores de puesta a tierra del equipo deben cumplir con las 
disposiciones de 250 -122. Los tendidos paralelos en charolas portacables deben cumplir con las disposiciones 
de 392 -20(c).        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción: Se permitir á el tendido de los conductores instalados en canalizaciones no metálicas 
subterráneas, como instalaciones de conductores de fase, neutro y puesto a tierra aislados. Las 
canalizaciones se deben instalar muy cerca unas de otras y los conductores aislados de  fase, neutro y puesto 
a tierra deben cumplir con las disposiciones de 300 -20(b).  
2) Conductores de puesta a tierra y de unión.  Se permitirá que los conductores de puesta a tierra de 
equipos estén instalados afuera de la canalización o del ensamble de cabl e, si están de acuerdo con las 
disposiciones de 250 -130(c) para algunas instalaciones existentes, o de acuerdo con la Excepción 2 de  250-
134(b) para circuitos de corriente continua. Se permitirá la instalación de los conductores para la unión de los 
equipo s en el exterior de las canalizaciones, de acuerdo con 250 -102(e).  
3) Métodos de alambrado no ferrosos.  Los conductores en métodos de alambrado con un forro no 
metálico o no magnético, si están tendidos en diferentes canalizaciones, canales auxiliares, cha rolas 
portacables, zanjas, cables o cordones, deben cumplir con las disposiciones de 300 -20(b).  
Los conductores en un cable tipo MI de un solo conductor con forro no magnético deben cumplir con las 
disposiciones de 332 -31. Los conductores de un cable tipo MC de un solo conductor con forro no magnético 
deben cumplir con las disposiciones de 330 -31, 330 -116 y 300 -20(b).  
4) Envolventes de tableros de tamaño del ancho de una columna.  Cuando un canal auxiliar está entre 
un tablero de distribución tipo columna y una caja de paso, y la caja de paso incluye terminales del neutro, se 
permitirá que los conductores del neutro de los circuitos alimentados desde el tablero de distribución se 
originen en la caja de paso.  
c) Conductores de sistemas diferentes.  
1) De 1000 v olts nominales o menos. Se permitirá que los conductores de circuitos de corriente directa y 
corriente alterna de 1000 volts nominales o menos ocupen el mismo envolvente, cable o canalización del 
alambrado. Todos los conductores deben tener un aislamiento nominal igual como mínimo a la tensión 
máxima del circuito aplicado a cualquier conductor que se encuentre en el envolvente, cable o canalización.  
Debe permitirse que el cableado secundario de las lámparas de descarga eléctrica de 1000 volts o menos, si 
está aislado para la tensión secundaria involucrada, ocupe el mismo envolvente de luminaria, anuncio o 
iluminación de contorno, que los conductores del circuito derivado.  
NOTA 1:  Para los conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3, véase 725 -136(a).  
NOTA  2: Véase 690 -4(b) para información sobre fuente fotovoltaica y circuitos de salida.  
2) De más de 1000 volts nominales. Los conductores de los circuitos de más de 1000 volts nominales no 
deben ocupar el mismo envolvente, cable o canalización del alambrado de equipos, que los conductores de 
circuitos de 1000 volts nominales o menos, a menos que se permita algo diferente en (a) hasta  (e) siguientes.  
a. Se permitirá que los conductores primarios de los balastros de lámparas de descarga, aislados para 
la tensió n del primario del balastro, si están dentro del envolvente del alambrado individual, ocupen el 
mismo envolvente de la luminaria, anuncio o iluminación de contorno, que los conductores del 
circuito derivado.  
b. Se permitirá que los conductores de excitació n, de control, del relevador y del amperímetro usados 
en conexión con cualquier motor o arrancador individual ocupen el mismo envolvente que los 
conductores del circuito del motor.  
c. En motores, transformadores, ensambles de tableros de distribución y con trol, tableros de 
distribución y equipos similares, se permitirán conductores con aislamiento para diferentes tensiones.  
d. En los pozos de visitas se permitirán conductores con aislamiento para diferentes tensiones, si los 
conductores de cada sistema está n separados en forma eficaz y permanente de los conductores de 
los otros sistemas y sujetados firmemente a perchas, aisladores u otros soportes aprobados.  
Los conductores con aislamiento no blindado y que operan a diferentes tensiones no deben ocupar el 
mismo envolvente, cable o canalización.  
300-4. Protección contra daños físicos. Los conductores, canalizaciones y cables deben estar 
debidamente protegidos cuando estén expuestos a daños físicos.  
NOTA:  Un daño menor a una canalización, armadura de cable o ai slamiento de cable no viola 
necesariamente la integridad del aislamiento de los conductores, canalizaciones y armadura de cable.  
a) Cables y canalizaciones a través de elementos de madera.  
1) Orificios perforados. En lugares tanto expuestos como ocultos, c uando esté instalado un método de 
alambrado de cables o canalización a través de orificios perforados en vigas, travesaños diagonales, o 
elementos de madera, los orificios se deben hacer de modo que el borde de los mismos esté situado a una 
distancia no me nor a 3.00 centímetros del borde más próximo del elemento de madera.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Cuando no se pueda mantener esta distancia, se debe proteger el cable o la canalización de la 
penetración por tornillos o clavos mediante placa o pasacable de acero de espesor mínimo de 1 .5 milímetros y 
de longitud y ancho adecuados, instalados de modo que cubra el área del alambrado.  
Excepción 1:  No se exigirán placas de acero para proteger tubo conduit metálico pesado, tubo conduit 
metálico semipesado, tubo conduit no metálico pesado o t ubo conduit metálico ligero.  
Excepción 2:  Se permitirá una placa de acero marcada y aprobada con espesor menor a 1.5 milímetros 
que brinde igual o mayor protección contra la penetración por tornillo o clavo.  
2) Ranuras en la madera.  Cuando no se debilite l a estructura del edificio, tanto en lugares expuestos 
como ocultos, se permitirá instalar los cables o canalizaciones en ranuras en las vigas, travesaños diagonales, 
u otros elementos de madera, siempre que el cable o canalización estén protegidos, contra clavos o tornillos, 
por una placa de acero de espesor mínimo de 1.5 milímetros y con la longitud y ancho adecuados, instalada 
para cubrir el área del alambrado en esos puntos. La placa de acero se debe instalar antes de que se aplique 
el acabado a la const rucción.  
Excepción 1:  No se exigirán placas de acero para proteger el tubo conduit metálico pesado, el tubo 
conduit metálico semipesado, el tubo conduit no metálico pesado o el tubo conduit metálico ligero.  
Excepción 2:  Se permitirán placas de acero de men or espesor a 1.5 milímetros que brinden igual o mayor 
protección contra la penetración de tornillos o clavos.  
b) Cables con cubierta no metálica y tubo conduit no metálico a través de miembros estructurales 
metálicos.  
1) Cables con cubierta no metálica.  En lugares tanto expuestos como ocultos, cuando haya cables con 
cubierta no metálica que pasen por ranuras u orificios en miembros metálicos de la estructura, troquelados, 
cortados o perforados en fábrica o en sitio, el cable se debe proteger mediante pasaca bles o anillos 
aprobados que cubran todos los bordes metálicos y estén asegurados firmemente a la abertura antes de 
instalar el cable.  
2) Cables con cubierta no metálica y tubo conduit no metálico.  Cuando sea probable que haya clavos 
o tornillos que puedan  penetrar un cable con forro no metálico o un tubo conduit no metálico, se debe proteger 
el cable o tubería mediante una funda, una lámina o una abrazadera de acero, de un espesor no menor a 1.5 
milímetros.  
Excepción:  Se permitirán placas de acero de menor  espesor a 1.5 milímetros que brinden igual o mayor 
protección contra la penetración de tornillos o clavos.  
c) Cables a través de espacios detrás de paneles diseñados para permitir el acceso.  Los cables o 
métodos de alambrado tipo canalización instalados d etrás de paneles diseñados para permitir el acceso, se 
deben fijar de acuerdo con los artículos aplicables.  
d) Cables y canalizaciones paralelos a los miembros estructurales y tiras de soporte.  En lugares 
tanto expuestos como ocultos, cuando esté instalado  un método de alambrado de cables o métodos de 
alambrado tipo canalización, paralelos a miembros estructurales tales como columnas, vigas o travesaños 
diagonales, o paralelos a tiras de soporte, el cable o canalización se debe instalar y sostener de modo q ue la 
superficie exterior más cercana del cable o canalización quede a no menos de 3.00 centímetros del borde más 
cercano del miembro estructural o tiras de soporte, por el que sea probable que puedan penetrar clavos o 
tornillos. Cuando no se pueda mantene r esta distancia, se debe proteger el cable o canalización de la 
penetración por tornillos o clavos mediante una placa de acero, una funda de acero o equivalente, de cuando 
menos 1.5 milímetros de espesor.  
Excepción 1:  No se exigirán placas de acero, funda s de acero o su equivalente, para proteger tubo 
conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit no metálico pesado, o el tubo 
conduit metálico ligero.  
Excepción 2:  Para trabajos ocultos en edificios terminados o en los paneles termi nados de edificios 
prefabricados en los que no se pueda fijar el cable o canalización, se permitirá jalar los cables con una guía 
entre los puntos de acceso.  
Excepción 3:  Se permitirá una placa de acero de menor espesor a 1.5 milímetros que brinde igual o 
mayor protección contra penetración de tornillos o clavos.  
e) Cables, canalizaciones o cajas instaladas en o debajo de la estructura de los techos. Un cable, 
canalización o caja instalado, en lugares expuestos u ocultos, debajo de la lámina acanalada de la  cubierta de 
los techos se debe sostener de manera que no quede a menos de 3.80 centímetros, medido desde la parte       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
más baja de la cubierta del techo a la parte superior del cable, canalización o caja. Un cable, canalización o 
caja no se debe instalar en la s partes ocultas de la estructura de lámina acanalada del techo.  
NOTA:  El material de la estructura de lámina metálica corrugada para techos con frecuencia se repara o 
reemplaza después de la instalación inicial del cable o canalización y de la instalación  del techo y puede ser 
penetrado por los tornillos u otros dispositivos mecánicos diseñados para sujetar firmemente la membrana a 
prueba de agua o el material de aislamiento del techo.  
Excepción:  No se exigirá que el tubo conduit metálico pesado ni el tubo  conduit metálico semipesado 
cumplan con este inciso (e).  
f) Cables y canalizaciones instaladas en ranuras poco profundas. Los métodos de alambrado del tipo 
de cables o canalizaciones instalados en una ranura que se vaya a cubrir con paneles de yeso, panel es 
decorativos, entablado, alfombrado o algún otro acabado similar, se deben proteger con una placa de acero, 
funda de acero, o equivalente, de 1.5 milímetros de espesor o por un espacio libre no menor a 3.00 
centímetros en toda la longitud de la ranura en  la que esté instalado el cable o canalización.  
Excepción 1:  No se exigirán placas de acero, fundas de acero o su equivalente, para proteger tubo 
conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit no metálico pesado, o tubo conduit 
metálico ligero.  
Excepción 2:  Se permitirá una placa de acero de menor espesor a 1.5 milímetros que brinde igual o 
mayor protección contra la penetración de tornillos o clavos.  
g) Accesorios aislados. Cuando una canalización contenga conductores aislados de t amaño 21.2 mm2 (4 
AWG) o mayores y estos conductores entren en un envolvente, gabinete, caja o canalización, se deben 
proteger los conductores mediante un accesorio identificado que ofrezca una superficie aislante lisa y 
redondeada, a menos que los conduct ores estén separados del accesorio o de la canalización por un material 
aislante identificado y sujeto firmemente.  
Excepción:  Cuando los bujes o boquillas roscadas que son parte integrante del gabinete, caja, envolvente 
o canalización, ofrecen una superfic ie suavemente redondeada o acampanada para la entrada de los 
conductores.  
No se deben utilizar pasacables de tubo conduit hechos exclusivamente de material aislante para sujetar 
un accesorio o canalización. El accesorio o material aislante debe tener una t emperatura nominal no menor 
que la temperatura nominal del aislamiento de los conductores instalados.  
h) Juntas estructurales.  Se debe utilizar un accesorio aprobado de expansión/deflexión u otro medio 
aprobado cuando una canalización cruce una junta estru ctural para expansión, contracción o deflexión, 
utilizadas en edificios, puentes, espacios de estacionamiento y otras estructuras.  
300-5. Instalaciones subterráneas.  
a) Requisitos de profundidad mínima.  Los cables, tubos conduit u otras canalizaciones dire ctamente 
enterradas, se deben instalar de modo que cumplan los requisitos de profundidad mínima de la Tabla 300 -5. 
b) Lugares mojados. Se debe considerar que el interior de los envolventes o canalizaciones subterráneas 
son lugares mojados. Los conductores y cables aislados instalados en estos envolventes o canalizaciones 
subterráneas deben cumplir con 310 -10(c). Todas las conexiones o empalmes en instalaciones subterráneas 
deben estar aprobadas para lugares mojados.  
c) Cables y conductores subterráneos bajo  edificios. Los cables y conductores subterráneos 
instalados bajo un edificio deben estar en una canalización.  
Tabla 300 -5.- Requisitos de profundidad mínima en instalaciones de 0 a 1000 volts nominales  
Tipo de método de alambrado o circuito  
Ubicación del  método 
de alambrado o circuito  Columna 1  Columna 2  Columna 3  Columna 4  Columna 5  
Cables o 
conductores 
directamente 
enterrados  Tubo conduit 
metálico pesado 
o semipesado  Canalizaciones no 
metálicas 
aprobadas para 
instalar 
directamente 
enterradas sin 
cubie rtas de Circuitos 
derivados para 
viviendas de 120 
volts o menos 
con protección 
contra fallas a 
tierra y Circuitos de control 
de riego y 
alumbrado del 
paisaje li mitados a 
menos de 30 volts e 
instalados con 
cables tipo UF o en Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
concreto u otras 
canalizaciones 
aprobadas  protección contra 
sobrecorriente 
máxima de 20 
amperes  otros cables o 
canalizaciones 
identificados  
centímetros  
Todas las ubicaciones no 
especificadas abajo  60 15 45 30 15a, b 
En zanjas con una 
cubierta de 5 centímetros 
de concreto de espesor o 
equivalente  45 15 30 15 15 
Bajo un edificio  0 
(en canalizaciones 
o cable tipo MC o 
MI identificados 
para instalar 
directamente 
enterrados)  0 0 0 
(en canalizaciones 
o cable tipo MC o 
tipo MI identificado 
para instalar 
directamente 
enterrados)  0 
(en canal izaciones o 
cable tipo MC o tipo 
MI identificado para 
instalar directamente 
enterrados)  
Bajo baldosas de concreto 
para exteriores de mínimo 
10 centímetros de 
espesor, sin tráfico de 
vehículos y que las 
baldosas sobresalgan no 
menos de 15 centímetros 
de la  instalación 
subterránea  45 10 10 15 
(directamente 
enterrado)  15 
(directamente 
enterrado)  
10 
(en canalizaciones)  10 
(en canalizaciones)  
Bajo calles, carreteras, 
autopistas, callejones, 
accesos vehiculares y 
estacionamientos  60 60 60 60 60 
Accesos ve hiculares y 
estacionamientos 
exteriores para viviendas 
unifamiliares, bifamiliares 
y utilizados sólo para 
propósitos relacionados 
con la vivienda  45 45 45 30 45 
Dentro o bajo las pistas 
de los aeropuertos, 
incluidas las áreas 
adyacentes donde está 
prohibi do el paso  45 45 45 45 45 
a Se permitirá una profundidad menor cuando se especifique en las instrucciones de instalación de un sistema de iluminación de baja 
tensión.  
b Se permitirá una profundidad de 15 cm (6 pulgadas) para la iluminación de la piscina, el spa y la fuente, instalada en una canalización 
no metálica, limitada a no más de 30 volts cuando forme parte de un sistema de iluminación de baja tensión.  
1. Profundidad mínima se define como la distancia más corta en milímetros medida entre un punto en  la superficie superior de cualquier 
conductor, cable, tubo conduit o canalización directamente enterrados, y el nivel superior del terreno terminado, concreto o cubierta similar.  
2. Las canalizaciones aprobadas para enterramiento sólo embebidas en concret o requieren una cubierta de concreto de no menos de 5 
centímetros de espesor.  
3. Se permitirán menores profundidades cuando los cables y conductores suben para terminaciones o empalmes o cuando se requie re 
tener acceso a ellos.  
4. Cuando se usa uno de los métodos de alambrado presentados en las columnas 1 -3 para uno de los tipos de circuitos de las columnas 
4 y 5, se permitirá enterrar los cables a la menor profundidad.  
5. Si se encuentra roca sólida que impide cumplir con la profundidad especificada en est a Tabla, el alambrado se debe instalar en 
canalizaciones metálicas o no metálicas permitidas directamente enterradas. Las canalizaciones se deben cubrir con un mínimo de 5 
centímetros de concreto que penetre hasta la roca.  
Excepción 1: Se permitirá el cabl e tipo MI bajo un edificio sin instalación en una canalización, cuando esté 
embebido de concreto, relleno u otro material de mampostería de acuerdo con 332 -10(6) o en tramos 
subterráneos si están protegidos adecuadamente contra daños físicos y condiciones corrosivas de acuerdo 
con 332 -10(10).  
Excepción 2:  Se permitirá el cable tipo MC directamente enterrado o revestido en concreto bajo un 
edificio, sin instalación en una canalización de acuerdo con 330 -10(a)(5) y en lugares mojados de acuerdo con 
330-10(a)( 11).       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
d) Protección contra daños. Los conductores y cables enterrados directamente se deben proteger contra 
daño según se indica en (1) hasta (4) siguientes.  
1) Que salen desde el nivel del terreno.  Los conductores y cables enterrados directamente que salen  
desde el nivel del terreno y que se especifican en las columnas 1 y 4 de la Tabla 300 -5, se deben proteger con 
envolventes o canalizaciones que se extiendan desde la profundidad mínima requerida en el inciso (a), hasta 
un punto situado a una distancia mín ima de 2.50 metros sobre el acabado del terreno. No se exigirá en ningún 
caso que la protección requerida exceda los 45 centímetros por debajo del acabado del terreno.  
2) Conductores que entran en edificios.  Los conductores que entran en un edificio deben estar 
protegidos hasta el punto de entrada.  
3) Conductores de acometida.  Los conductores de acometidas subterráneas, que no están embebidos 
en concreto y que están enterradas 45 centímetros o más por debajo del nivel del terreno, deben tener 
identificada s u ubicación por medio de una cinta de aviso colocada en la zanja cuando menos 30 centímetros 
por encima de la instalación subterránea.  
4) Daño del envolvente o la canalización.  Cuando la canalización o envolvente estén expuestas a 
daños, los conductores se  deben instalar en tubo conduit metálico pesado RMC, tubo conduit metálico 
semipesado IMC, tubo conduit de PVC Cédula 80 o su equivalente.  
e) Empalmes y derivaciones.  Se permitirá que los cables o conductores enterrados directamente estén 
empalmados o deri vados sin utilizar cajas de empalme. Los empalmes o derivaciones deben hacerse según lo 
establecido en 110 -14(b).  
f) Relleno.  
No deben usarse rellenos que puedan dañar la canalización, los cables, canalizaciones, conductores u 
otras subestructuras o impedi r la compactación adecuada del mismo o contribuir a la corrosión de los 
elementos de la instalación, tales como relleno que contenga rocas grandes, materiales de pavimento, 
escorias, materiales grandes y con ángulos agudos o material corrosivo.  
Cuando sea necesario proteger a la canalización o al cable contra daño físico, la protección debe 
proporcionarse por medio de rellenos de materiales granulados o seleccionados, cubiertas adecuadas, 
mangas apropiadas u otros medios aprobados.  
g) Sellos de la canalizac ión. El tubo conduit o canalizaciones por las cuales pudiera hacer contacto la 
humedad con partes vivas energizadas, deben sellarse en uno o ambos extremos. Las canalizaciones de 
reserva o las no utilizadas también deberán estar selladas. Los sellos deben ser identificados para uso con el 
aislamiento del cable, aislamiento del conductor, conductor desnudo, pantalla protectora u otros componentes.  
NOTA:  Cuando se tenga la presencia de gases o vapores peligrosos sellar el tubo conduit o las 
canalizaciones su bterráneas que entren a los edificios.  
h) Pasacables.  En el extremo de un tubo conduit u otra canalización que termine bajo tierra y de la que 
salgan los conductores o cables como en el método de alambrado directamente enterrado, se debe instalar un 
pasaca ble o accesorio terminal con una abertura integrada en forma de anillo aislador. En lugar del pasacable 
se permitirá usar un sello que tenga las mismas características de protección física del pasacable.  
i) Conductores del mismo circuito.  Todos los conduct ores del mismo circuito y cuando se requiera, el 
conductor puesto a tierra, y todos los conductores de puesta a tierra del equipo, deben instalarse en una 
misma canalización o cuando vayan en una trinchera, próximos unos de otros.  
Excepción 1:  Se permitirá n que los conductores sean instalados en paralelo en canalizaciones, cables 
multiconductores o cables conductores individuales directamente enterrados. Cada cable multiconductor  o 
canalización debe contener todos los conductores del mismo circuito, inclui dos los conductores de puesta a 
tierra del equipo. Cada cable conductor individual directamente enterrado, se debe localizar lo más cerca 
posible en la zanja con los cables conductores individuales en el mismo juego paralelo de conductores en el 
circuito, incluidos los conductores de puesta a tierra de equipos.  
Excepción 2:  Se permitirán instalaciones de fase separada, polaridad, conductor puesto a tierra y 
conductor de unión y de puesta a tierra del equipo en cables o canalizaciones no metálicas con recubr imiento 
no metálico o forro no magnético situadas muy cerca unas de otras, cuando los conductores estén en paralelo 
como lo permite 310 -10(h), y cuando se cumplen las condiciones de 300 -20(b).  
j) Movimientos de la tierra.  Cuando los conductores, cables o c analizaciones directamente enterrados 
estén sujetos a asentamiento por movimientos del terreno o a causa de heladas, los conductores, cables o 
canalizaciones directamente enterrados se deben colocar de modo que se eviten daños a los conductores 
encerrados o a los equipos conectados a las canalizaciones.  
NOTA: Esta sección reconoce los bucles en "S" en las transiciones de cables y conductores directamente 
enterrado a canalizaciones, en las juntas de expansión en las canalizaciones ascendentes hasta los equip os Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
fijos y, en general, la realización de conexiones flexibles a los equipos sujetos a asentamientos o 
levantamientos.  
k) Perforación direccional.  Los cables o canalizaciones que se instalan usando equipo de perforación 
direccional deben estar aprobados pa ra ese propósito.  
300-6. Protección contra la corrosión y el deterioro.  Las canalizaciones, charolas portacables, 
ensamble de cables con canalizaciones prealambradas, canales auxiliares, armadura de cables, cajas, forros 
de cables, gabinetes, codos, coples , accesorios, soportes y todo el material de soporte, deben ser de 
materiales adecuados para el medio ambiente en el cual van a ser instalados.  
a) Equipo metálico ferroso.  Las canalizaciones metálicas ferrosas, charolas portacables, ensamble de 
canalizacio nes prealambradas, canales auxiliares, armaduras de cables, cajas, forros de cables, gabinetes, 
codos metálicos, coples, niples, accesorios, soportes y material de soporte, deben protegerse adecuadamente 
contra la corrosión por dentro y por fuera (excepto las roscas en las uniones), recubriéndolos con un material 
aprobado resistente a la corrosión. Cuando es necesaria la protección contra la corrosión y el tubo conduit se 
rosca en el sitio, las roscas se deben recubrir con un compuesto aprobado, eléctricame nte conductor y 
resistente a la corrosión.  
NOTA:  Las roscas cortadas en obra son aquellas que se cortan en conductos, codos o niples en un lugar 
distinto a la fábrica, donde el producto esté listado.  
Excepción:  No se exigirá que el acero inoxidable tenga r ecubrimiento protector.  
1) Protegidos contra la corrosión sólo mediante esmalte.  Cuando están protegidos contra la corrosión 
sólo con esmalte, las canalizaciones metálicas ferrosas, charolas portacables, ensamble de canalizaciones 
prealambradas, canales au xiliares, armaduras de cables, cajas, forros de cables, gabinetes, codos metálicos, 
coples, niples, accesorios, soportes y material de soporte, no se deben utilizar en exteriores ni en lugares 
mojados, como se describe en 300 -6(d). 
2) Recubrimientos orgáni cos en cajas o gabinetes.  Cuando las cajas o gabinetes tengan un sistema 
aprobado de recubrimiento con pintura orgánica y estén rotulados como "hermético a la lluvia", "a prueba de 
lluvia" o "tipo exterior", se permitirá utilizarlos en exteriores.  
3) En co ncreto o en contacto directo con la tierra.  Se permitirá instalar canalizaciones metálicas 
ferrosas, armaduras de cables, cajas, forros de cables, gabinetes, codos, coples, niples, accesorios, soportes 
y material de soporte en concreto o en contacto direct o con la tierra, o en áreas sometidas a un fuerte 
ambiente corrosivo, cuando estén fabricados de material aprobado para esta condición o estén provistos de 
una protección contra la corrosión.  
b) Equipo metálico de aluminio.  Las canalizaciones, charolas por tacables, ensamble de canalizaciones 
prealambradas, canales auxiliares, armaduras de cables, cajas, forros de cables, gabinetes, codos, coples, 
niples, accesorios, soportes y material de soporte, todos de aluminio, embebidos en concreto o en contacto 
direc to con la tierra, deben estar provistos de protección suplementaria contra la corrosión.  
c) Equipo no metálico.  Las canalizaciones, charolas portacables, ensamble de canalizaciones 
prealambradas, canales auxiliares, cables con cubierta exterior no metálica  y armadura o cubierta metálica 
interna, cajas, forros de cables, gabinetes, codos, coples, niples, accesorios, soportes y material de soporte no 
metálicos, deben estar fabricados de material resistente a la corrosión y deben cumplir lo que se especifica e n 
(1) y (2) siguientes, según se aplique a la instalación específica.  
1) Expuesto a la luz solar.  Cuando los materiales están expuestos a la luz solar, deben estar 
identificados como resistentes a la luz solar.  
2) Exposición a sustancias químicas.  Si están  sometidos a exposición a solventes, vapores, inmersión o 
rociado de sustancias químicas, los materiales o recubrimientos deben ser resistentes a las sustancias 
químicas con base en su aplicación o deben estar identificados para resistir el reactivo químic o específico.  
d) Lugares mojados en interiores.  En plantas de procesamiento de productos lácteos, lavanderías, 
fábricas de conservas y otros lugares mojados en interiores, y en lugares donde se laven las paredes con 
frecuencia o tengan superficies de mater ial absorbente, como papel húmedo o madera, todo el sistema de 
alambrado, incluidas cajas, accesorios, canalizaciones y cables usados con el mismo, cuando estén 
expuestos, se deben montar de modo que quede como mínimo un espacio libre de 6 milímetros entre  el 
sistema de alambrado y la pared o superficie que lo soporta.  
Excepción:  Se permite la instalación de canalizaciones, cajas y accesorios no metálicas sin la separación 
mínima en superficies de concreto, tabique, azulejo o superficies similares.  
NOTA:  En general, los lugares en los cuales se manejan y almacenan productos químicos, ácidos y/o 
alcalinos pueden presentar condiciones severas de corrosión especialmente si son lugares húmedos o 
mojados. Existen condiciones severas de corrosión en áreas de plant as empacadoras de carne, tenerías,       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
pegamentos, algunos establos, instalaciones muy cercanas al mar y a las albercas, áreas donde se utilizan 
productos químicos para deshielo y sótanos o cuartos de almacenamiento para cueros, crudos, materiales 
para embalar , fertilizantes, sal y productos químicos a granel.  
300-7. Canalizaciones expuestas a diferentes temperaturas.  
a) Sellado.  Cuando diversas partes de una canalización o cubierta de cable están expuestas a 
temperaturas muy diferentes, y cuando se sabe que la  condensación es un problema, como en áreas de 
almacenamiento en frío en los edificios o cuando pasan desde el interior hacia el exterior de un edificio, la 
canalización o la cubierta se deben rellenar con un material aprobado para evitar la circulación de  aire caliente 
hacia una sección más fría de la canalización o la cubierta. Para este propósito no se exigirá un sello a prueba 
de explosión.  
b) Juntas de expansión Expansión -Deflexión y Conexiones de Deflexión.  Las canalizaciones deben 
proporcionarse con juntas de expansión Expansión -Deflexión y Conexiones de Deflexión cuando se requiera 
compensar la expansión, deflexión y contracción térmica.  
NOTA:  Las Tablas 352 -44 y 355 -44 suministran información sobre la expansión para el policloruro de 
vinilo, (PVC) y  para tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC), respectivamente. Se puede determinar 
un número nominal para tubo conduit de acero al multiplicar la longitud de expansión de la Tabla 352 -44 por 
0.20. El coeficiente de expansión de la tubería eléctr ica de acero, tubo conduit metálico semipesado y tubo 
conduit pesado, es de 1.170 x 10-5 (0.0000117 milímetros por cada milímetro de tubo conduit por cada grado 
centígrado de cambio de temperatura).  
Se puede determinar un número nominal para tubo conduit d e aluminio y tubería metálica eléctrica de 
aluminio multiplicando la longitud de expansión de la Tabla 352 -44 por 0.40. El coeficiente de expansión para 
tubería metálica eléctrica de aluminio y tubo conduit metálico pesado de aluminio es de 2.34 x 10-5 (0.0000234 
milímetros por cada milímetro de tubo conduit por cada grado centígrado de cambio de temperatura).  
300-8. Instalación de conductores con otros sistemas.  En las canalizaciones o charolas portacables 
que contengan conductores eléctricos no debe haber  ningún tubo, tubería o similar para vapor, agua, aire, 
gas, drenaje o cualquier otro servicio que no sea eléctrico.  
300-9. Canalizaciones en lugares mojados por encima del nivel del suelo. Cuando las canalizaciones 
se instalan en lugares mojados por encim a del nivel del suelo, se debe considerar que el interior de estas 
canalizaciones es un lugar mojado. Los conductores y cables aislados instalados en canalizaciones en lugares 
mojados por encima del nivel del suelo deben cumplir con lo que se especifica en  310-10(c).  
300-10. Continuidad eléctrica de las canalizaciones y envolventes metálicas.  Las canalizaciones, 
armaduras de cables y otros envolventes metálicos de conductores, se deben unir metálicamente formando 
un conductor eléctrico continuo y se deben c onectar a todas las cajas, accesorios y gabinetes, de modo que 
ofrezcan una continuidad eléctrica efectiva. A menos que se permita específicamente en otra parte de esta 
NOM, las canalizaciones y ensambles de cables se deben sujetar mecánicamente a las caja s, gabinetes, 
accesorios y otras envolventes.  
Excepción 1:  No se exigirá que secciones cortas de canalizaciones, usadas para brindar soporte o 
protección a los ensambles de cables contra daño físico, sean continuas eléctricamente.  
Excepción 2:  No se exigir á que los envolventes de equipos que se van a aislar, según lo permite 250 -
96(b), estén unidos eléctricamente a la canalización metálica.  
300-11. Aseguramiento y soportes.  
a) Firmemente sujetos en el lugar.  Las canalizaciones, ensambles de cables, cajas, g abinetes y 
accesorios deben estar firmemente sujetos en su lugar. No se permitirá utilizar como único soporte, alambres 
de soporte que no ofrezcan un soporte seguro. Se permitirán como único soporte, los alambres de soporte y 
accesorios asociados que brind an un soporte seguro, y que están instalados además de los alambres de 
soporte de la retícula del plafón. Si se usan alambres de soporte independientes, se deben asegurar en 
ambos extremos. Los cables y canalizaciones no se deben soportar en la retícula de l plafón.  
b) Sistemas de cableado instalados por encima de los techos suspendidos.  No se permitirán como el 
único soporte los cables de soporte que no proporcionen soporte seguro. Los alambres de soporte y los 
accesorios asociados que proporcionan soporte seguro y que se instalan además de los cables de soporte de 
la rejilla del techo se permitirán como único soporte. Cuando se utilizan cables de soporte independientes, se 
asegurarán en ambos extremos. Los cables y canalizaciones no estarán soportados por l as rejillas del techo.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
1) Ensambles resistentes al fuego.  El alambrado situado dentro de la cavidad de en ensambles para 
piso o para techo clasificado como resistente al fuego, no se debe sujetar ni soportar a le rejilla del plafón, 
incluidos los alambres de soporte del ensamble. Debe existir un medio de soporte seguro e independiente y 
se debe permitir su fijación al ensamble. Si se usan alambres de soporte independientes, se deben poder 
distinguir por su color, su etiquetado u otro medio eficaz, de los qu e son parte del diseño clasificado como 
resistente al fuego.  
Excepción: Se permitirá que el sistema de soporte del plafón sostenga el alambrado y el equipo que ha 
sido probado como parte del ensamble resistente al fuego.  
2) Ensambles no resistentes al fueg o. El alambrado situado dentro de la cavidad de un ensamble para 
piso o para techo clasificado como no resistente al fuego, no se debe sujetar ni soportar en el ensamble del 
plafón, incluidos los alambres de soporte ensamble. Se debe suministrar un medio d e soporte seguro e 
independiente y se debe permitir su fijación al ensamble.  Cuando se utilicen alambres de soporte 
independientes, se deben distinguir ya sea por color, etiqueta u otro medio efectivo.  
Excepción:  Se permitirá que el sistema de soporte del ensamble sostenga el alambrado del circuito 
derivado y el equipo asociado, si está instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del ensamble.  
c) Canalizaciones usadas como medio de soporte.  Las canalizaciones sólo se deben usar como medio 
de s oporte para otras canalizaciones, cables o equipo no eléctrico, bajo cualquiera de las siguientes 
condiciones:  
(1) Cuando la canalización o medio de soporte estén identificados como un medio de soporte.  
(2) Cuando la canalización alberga conductores de ali mentación de energía para equipo controlado 
eléctricamente, y se usa para apoyar conductores o cables de circuito Clase 2 que son únicamente 
para el propósito de conexión a los circuitos de control del equipo.  
(3) Cuando la canalización se usa para sostene r cajas de acuerdo con 314 -23 o para soportar luminarias 
de acuerdo con 410 -36(e). 
d) Cables no utilizados como medio de soporte. Los métodos de alambrado con cables no se deben 
usar como medio de soporte para otros cables, canalizaciones ni equipo no eléc trico.  
300-12. Continuidad mecánica de las canalizaciones y de los cables.  Las canalizaciones metálicas o 
no metálicas, armaduras de cables y forros de cables, deben ser continuos entre los gabinetes, cajas, 
accesorios u otros envolventes o salidas.  
Excepc ión 1:  No se exigirá que las secciones cortas de canalizaciones, utilizadas como soporte o 
protección de los ensambles de cables contra daño físico, sean continuas mecánicamente.  
Excepción 2:  No se exigirá que las canalizaciones ni los cables instalados en  el fondo de equipos con 
fondo abierto, como tableros de distribución, centros de control de motores y transformadores montados sobre 
plataforma o en el suelo se fijen mecánicamente al equipo.  
300-13. Continuidad mecánica y eléctrica de los conductores.  
a) Generalidades.  Los conductores en las canalizaciones deben ser continuos entre las cajas de salida, 
cajas de registro, dispositivos, etc. Dentro de una canalización no debe haber ni empalmes ni derivaciones, a 
no ser los permitidos en 300 -15; 368 -56(a), 3 76-56, 378 -56, 384 -56, 386 -56, 388 -56 o 390 -7. 
b) Retiro de dispositivos.  En los circuitos derivados multiconductores, la continuidad de un conductor 
puesto a tierra no debe depender de las conexiones en los dispositivos tales como portalámparas, contactos , 
etc., cuando al retirar tales dispositivos se interrumpa la continuidad.  
300-14. Longitud de los conductores libres en las salidas, puntos de conexiones y de interrupción . 
En cada salida, punto de conexiones y de interrupción se debe dejar libre, para em palmes o para la conexión 
de luminarias o dispositivos, una longitud de 15 centímetros como mínimo, medida desde el punto en la caja 
en donde el conductor sale de su canalización o forro del cable. Cuando la abertura para una salida, punto de 
conexiones o de interrupción es menor de 20 centímetros en cualquier dimensión, cada conductor debe tener 
la longitud suficiente para extenderse al menos 7.50 centímetros fuera de la abertura.  
Excepción:  No se exigirá que los conductores no empalmados o que no terminan  en el punto de salida, 
de conexiones o punto de interrupción cumplan con lo especificado en esta sección.  
300-15. Cajas o accesorios, cuando se requieren.  Se debe instalar una caja en cada salida y punto de 
interrupción para alambrado oculto con aisladore s de porcelana tipo perilla y tubo.  
Los accesorios y conectores se deben usar solamente con los métodos de alambrado específicos para los 
cuales están diseñados y aprobados.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Cuando el método de alambrado es con tubo conduit, tubería, cable tipo AC, cable t ipo MC, cable tipo MI, 
cable con forro no metálico u otros cables, se debe instalar una caja en cada punto de: empalme de un 
conductor, salida, interrupción, conexión, terminación o paso, a menos que se permita algo diferente en (a) 
hasta (l) siguientes.  
a) Métodos de alambrado con acceso interior.  No se exigirá una caja para cada punto de empalme, 
unión, interrupción, paso, terminación o salida en métodos de alambrado con cubiertas removibles como 
canalizaciones, ensambles multicontacto, canales auxiliares  y canalizaciones superficiales. Las cubiertas 
deben ser accesibles después de la instalación.  
b) Equipos.  En lugar de una caja, se permitirá una caja de unión o una caja de conexión, que sean parte 
integral del equipo aprobado.  
c) Protección.  No se exigir á una caja cuando los cables entran o salen del tubo conduit o tubería que se 
usa para brindar soporte a los cables o protección contra el daño físico. Se debe instalar un accesorio en el 
(los) extremo(s) del tubo conduit o tubería, para proteger el cable contra la abrasión.  
d) Cable tipo MI.  No se exigirá una caja en donde se usan accesorios accesibles para empalmes rectos 
en cable con cubierta metálica y aislamiento mineral.  
e) Envolvente integral. Se permitirá un dispositivo de alambrado con envolvente i ntegral, identificado 
para uso con cable con forro no metálico, que tenga abrazaderas de fijación, que aseguran el dispositivo a las 
paredes o plafón, de construcciones convencionales en sitio, en lugar de una caja.  
NOTA:  Véanse 334 -30(c), 545 -10, 550 -15(i), 551 -47(e) Excepción 1; y 552 -48(e), Excepción 1.  
f) Accesorio.  Se permitirá el uso de un accesorio identificado en lugar de una caja, si los conductores no 
se empalman ni terminan dentro del accesorio. El accesorio debe ser accesible después de la insta lación.  
g) Conductores enterrados directamente.  Como se permite en 300 -5(e), no se exigirá una caja para 
empalmes y derivaciones en conductores y cables directamente enterrados.  
h) Dispositivos aislados.  Como se permite en 334 -40(b), no se exigirá una caja  para dispositivos 
aislados alimentados mediante cable con forro no metálico.  
i) Envolventes.  No se exigirá una caja cuando el punto de empalme, de interrupción, terminal o de paso, 
está en un gabinete de interruptor, en un envolvente para interruptores o dispositivos de sobrecorriente, tal 
como se permite en 312 -8, en controladores de motor, tal como se permite en 430 -10(a), o en un centro de 
control de motores.  
j) Luminarias.  No se exigirá una caja cuando las luminarias se usan como canalización, como se permite 
en 410 -64. 
k) Empotrados.  No se exigirá una caja para empalmes cuando los conductores se encuentran 
empotrados, tal como se permite en 424 -40, 424 -41(d), 426 -22(b), 426 -24(a), y 427 -19(a).  
l) Pozos de visita y registro.  No se exigirá una caja para conductores en pozos de visita ni registro, 
excepto cuando se conectan a equipo eléctrico. La instalación debe cumplir con las disposiciones de la Parte 
E del Artículo 110 para pozos de visita y 314 -30 para registro.  
300-16. Canalización o cable para alamb rado oculto o a la vista.  
a) Caja o accesorio.  Se debe utilizar una caja o adaptador terminal con orificios con pasacables 
separados para cada conductor, siempre que se haga una transición desde un tubo conduit metálico, tubo 
conduit no metálico, cable con  forro no metálico, cable de tipo AC, cable tipo MC o cable con cubierta metálica 
y aislante mineral y alambrado en una canalización superficial hasta una instalación visible u oculta con 
aisladores de porcelana tipo de perilla y tubo. Un adaptador utiliza do para este fin no debe tener empalmes ni 
derivaciones, ni se debe utilizar en las salidas para luminarias. Una caja utilizada para este propósito no debe 
tener derivaciones ni empalmes, a menos que cumpla con lo estipulado en 314 -16(c)(2).  
b) Pasacables.  Se permitirá el uso de un pasacables en lugar de una caja o terminal, cuando los 
conductores salen de una canalización y entran o terminan en equipos, como tableros de distribución abiertos, 
equipo de control abierto, o equipo similar. El pasacables debe ser de tipo aislante para conductores 
diferentes de los que tienen forro de plomo.  
300-17. Número y tamaño de los conductores en una canalización.  El número y tamaño de los 
conductores en cualquier canalización no debe ser mayor al que permita la disipació n de calor y la facilidad de 
instalación o desmontaje de los conductores sin dañar los conductores o su aislamiento.  
NOTA: Véanse las siguientes secciones de esta NOM:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Tubo conduit metálico semipesado, 342 -22; 
Tubo conduit metálico pesado, 344 -22; 
Tubo con duit metálico flexible, 348 -22; 
Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, 350 -22; 
Tubo conduit PVC, 352 -22; 
Tubo conduit de HDPE, 353 -22; 
RTRC, 355 -22; 
Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, 356 -22; 
Tubo conduit metálico  ligero, 358 -22; 
Tubo conduit metálico flexible, 360 -22; 
Tubo conduit no metálico, 362 -22; 
Canalizaciones en pisos celulares de concreto, 372 -11; 
Canalizaciones en pisos metálicos celulares, 374 -5; 
Ductos metálicos, 376 -22, 
Ductos no metálicos, 378 -22; 
Canalizaciones metálicas superficiales, 386 -22; 
Canalizaciones no metálicas superficiales, 388 -22; 
Canalizaciones bajo el piso, 390 -6; 
Cables para artefactos, 402 -7; 
Teatros, 520 -6; 
Anuncios, 600 -31(c);  
Elevadores, 620 -33; 
Equipos de procesamiento, amplificac ión y reproducción de señal de audio, 640 -23(a) y 640 -24; 
Circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3, Artículo 725;  
Circuitos de alarmas contra incendios, Artículo 760; y  
Cables de fibra óptica y canalizaciones, Artículo 770.  
300-18. Instalación de canalizacione s. 
a) Tramos completos.  Las canalizaciones diferentes de los electroductos (Ductos con barras) o 
canalizaciones expuestas que poseen cubiertas articuladas o removibles, se deben instalar completas entre 
los puntos de salida, unión o empalme, antes de insta lar los conductores. Cuando se requiere facilitar la 
instalación del equipo de utilización, se permitirá que la canalización se instale inicialmente sin una conexión 
terminal en el equipo. Se permitirán ensambles de canalizaciones prealambradas, solamente en donde se 
permita específicamente en esta NOM para el método de alambrado aplicable.  
Excepción:  No se exigirá que las secciones cortas de canalizaciones usadas para contener conductores o 
ensamble de cables para protección contra el daño físico se instal en completas entre los puntos de salida, 
unión o empalme.  
b) Soldadura.  Las canalizaciones metálicas no deben estar soportadas, terminadas o conectadas 
mediante soldadura, a menos que estén diseñadas específicamente para este fin, o que sea permitido 
espec íficamente algo diferente en esta NOM.  
300-19. Soporte de los conductores en canalizaciones verticales.  
a) Intervalos de separación máximos. Los conductores en canalizaciones verticales se deben sujetar si 
la canalización vertical supera los valores de la Tabla 300 -19(a). Debe haber al menos un método de soporte 
para cada cable en la parte superior de la canalización vertical o lo más cerca posible de ella. Los soportes 
intermedios deben ser los necesarios para limitar la longitud del conductor sostenido, p ara que no sea mayor 
que los valores establecidos en la Tabla 300 -19(a).  
Excepción:  Un cable con armadura de alambre de acero se debe sostener en la parte superior del tramo 
vertical con un soporte para cable que sujete a la armadura. Se permitirá instalar  en el extremo inferior del 
conducto vertical un dispositivo de seguridad que sostenga el cable, en el caso de que éste se deslice por el 
interior del soporte de la armadura de cable con alambre. Se permitirá instalar otros soportes adicionales de       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
tipo cuñ a que alivien los esfuerzos causados en las terminales de los equipos por la expansión del cable bajo 
carga.  
b) Cables y conductores resistentes al fuego.  Los métodos de soporte y los intervalos para cables y 
conductores resistentes al fuego deben cumplir con todas las limitaciones suministradas en la lista del sistema 
de protección del circuito eléctrico usado y, en ningún caso, deben exceder los valores de la Tabla 300 -19(a).  
Tabla  300-19(a). - Separación entre los soportes de los conductores  
Tamaño o desi gnación del conductor  Soporte de los 
conductores en 
canalizaciones 
verticales  Conductores  
Aluminio o  
aluminio recubierto  
de cobre  Cobre  
metros  
Desde 0.824 mm2 (18 AWG)  
hasta 8.37 mm2 (8 AWG)  
no mayores a  30 30 
Desde 13.3 mm2 (6 AWG)  
hasta 53.5 mm2 (1/0 AWG)  60 30 
Desde 67.4 mm2 (2/0 AWG)  
hasta 107 mm2 (4/0 AWG)  55 25 
Mayor que 107 mm2 (4/0 AWG)  
hasta 177 mm2 (350 kcmil)  40 20 
Mayor que 177 mm2 (350 kcmil)  
hasta 253 mm2 (500 kcmil)  35 15 
Mayor que 253 mm2 (500 kcmil)  
hasta 380 mm2 (750 kcmil)  30 10 
Mayor que 380 mm2 (750 kcmil)  25 10 
 
c) Métodos de soporte.  Se debe utilizar uno de los siguientes métodos de soporte:  
(1) Dispositivos de sujeción construidos con o que empleen cuñas aislantes, introducidas en los 
extremos de las canalizaciones . Cuando la sujeción del aislamiento no sostenga adecuadamente el 
cable, se debe sujetar también el conductor.  
(2) Insertando cajas en los intervalos exigidos, en las que se hayan instalado soportes aislantes que se 
aseguren de una manera segura y aprobada  para soportar el peso de los conductores unidos a los 
mismos. Las cajas deben estar provistas con tapa.  
(3) En las cajas de conexiones, doblando los cables no menos de 90° y llevándolos horizontalmente 
hasta una distancia no menor al doble del diámetro de l cable, sobre dos o más soportes aislantes, y 
sujetados además mediante alambres de amarre, si se desea. Cuando se utilice este método, los 
cables se deben sujetar a intervalos no superiores al 20 por ciento de los establecidos en la Tabla 
anterior.  
(4) Mediante otro método igualmente eficaz.  
300-20. Corrientes inducidas en envolventes metálicas ferrosas o canalizaciones metálicas 
ferrosas.  
a) Agrupamiento de conductores.  Cuando se instalen conductores de corriente alterna en envolventes o 
canalizaciones m etálicas ferrosas, se deben agrupar de modo que se evite el calentamiento por inducción del 
metal ferroso circundante. Para ello, se deben juntar todos los conductores de fase y, cuando los haya, el 
conductor puesto a tierra y todos los conductores de pues ta a tierra de los equipos.  
Excepción 1:  Se permitirá la instalación de los conductores de puesta a tierra del equipo, para algunas 
instalaciones existentes, separados de los conductores de su circuito asociado, si están tendidos de acuerdo 
con las disposi ciones de 250 -130(c).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Excepción 2:  Se permitirá instalar un solo conductor en un envolvente ferromagnético y usarlo para 
calentamiento por efecto superficial, de acuerdo con las disposiciones de 426 -42 y 427 -47. 
b) Conductores individuales.  Cuando un solo conductor de corriente alterna pase a través de un metal 
con propiedades magnéticas, se deben reducir al mínimo los efectos de la inducción con alguno de estos dos 
métodos:  
(1) Haciendo ranuras en la parte metálica que quede entre los agujeros por los que pasan los 
conductores individuales o  
(2) Pasando todos los conductores del circuito a través de una pared aislante suficientemente grande 
para que quepan todos los conductores del circuito.  
Excepción:  En el caso de circuitos de alimentación para sistemas d e alumbrado de vacío o de descarga 
eléctrica, o de anuncios o aparatos de rayos X, las corrientes que pasan por los conductores son tan 
pequeñas que, cuando estos conductores están ubicados en envolventes metálicos o pasan a través de 
metales, se pueden de spreciar los efectos del calentamiento por inducción.  
NOTA: Como el aluminio es un metal no magnético, no se producirá calentamiento por histéresis, sin 
embargo, las corrientes inducidas estarán presentes. Tales corrientes no son de magnitud suficiente com o 
para que requieran el agrupamiento de los conductores ni otro tratamiento especial cuando pasan los 
conductores a través de paredes de aluminio.  
300-21. Propagación del fuego o de los productos de la combustión.  Las instalaciones eléctricas en 
espacios v acíos, ductos verticales y ductos de ventilación o de manejo de aire, deben hacerse de modo que la 
posible propagación de fuego o de productos de la combustión no sea incrementada substancialmente. Las 
aberturas alrededor de los elementos eléctricos que pa san a través de paredes, tabiques, pisos o techos 
resistentes al fuego, deben protegerse contra el fuego por métodos adecuados, para mantener la resistencia 
contra fuego.  
NOTA:  Los catálogos de materiales eléctricos para la construcción, contienen listados  de limitaciones que 
son necesarias para mantener la clasificación de resistencia al fuego de un ensamble en el que se han hecho 
penetraciones o aberturas. Los reglamentos de construcción también contienen limitaciones sobre las 
penetraciones de membrana e n lados opuestos de ensambles para pared resistente al fuego. Un ejemplo es 
la separación mínima horizontal de 60 centímetros que se aplica usualmente entre cajas instaladas en las 
caras opuestas de una pared. En estos catálogos de productos se puede encon trar la ayuda necesaria para 
cumplir con lo establecido en 300 -21. 
300-22. Alambrado en ductos no utilizados para manejo de aire, ductos construidos para 
ventilación ambiental y otros espacios para ventilación ambiental ( Plenum ). Lo establecido en esta 
sección se aplica a la instalación y usos de alambrado y de equipos eléctricos en ductos utilizados para la 
extracción de polvo, pelusas o vapor; ductos construidos específicamente para ventilación ambiental; y otros 
espacios usados para ventilación ambiental  (plenum ). 
NOTA:  Véase el Artículo 424, Parte F con respecto a los calentadores de ductos.  
a) Ductos para la extracción de polvo, pelusas o vapor. En los ductos utilizados para el transporte de 
polvo, pelusas o vapores inflamables, no se debe hacer ningún tipo de sistema de alambrado. Tampoco se 
debe hacer ninguna instalación eléctrica en ductos o fosos que contengan únicamente esos ductos, utilizados 
para la extracción de vapor o la ventilación de equipo de cocina tipo comercial.  
b) Ductos específicamente construidos para ventilación ambiental. El equipo, los dispositivos y los 
métodos de cableado especificados en esta sección sólo se permitirán dentro de dichos ductos solamente si 
son necesarios para la acción directa o la detección del aire contenido. Cua ndo el equipo o los dispositivos 
estén instalados y la iluminación sea necesaria para facilitar el mantenimiento y la reparación, se admitirán 
luminarias de tipo cerrado.  
 En los ductos específicamente construidos para ventilación ambiental, sólo se deben hacer instalaciones 
eléctricas con cables de tipo MI sin un recubrimiento general no metálico, cables de tipo MC con forro 
impermeable metálico liso o corrugado, sin recubrimiento general no metálico, tubería metálica eléctrica, tubo 
conduit metálico flexi ble, tubo conduit metálico semipesado o tubo conduit metálico pesado sin recubrimiento 
general no metálico. Se permitirá tubo conduit metálico flexible en tramos que no excedan 1.20 metros para 
conectar equipos y dispositivos ajustables físicamente para es tar dentro de estos ductos construidos.  Los 
conectores utilizados con tubo conduit metálico flexible deben cerrar eficazmente cualquier abertura en la 
conexión. Se permitirá instalar equipos y dispositivos dentro de dichos ductos sólo si son necesarios pa ra 
actuar en forma directa sobre el aire contenido o monitorear el aire contenido. Cuando haya instalados 
equipos o dispositivos y sea necesaria la iluminación para facilitar su reparación y mantenimiento, se 
permitirán luminarias selladas.  
Excepción:  Los métodos de cableado y los sistemas de cableado, aprobados para uso en otros espacios 
utilizados para aire ambiental ( plenums ), deberán ser instalados en ductos fabricados específicamente para el 
manejo ambiental del aire bajo las siguientes condiciones:        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) Los métodos de cableado o los sistemas de cableado sólo se permitirán si es necesario conectarse a 
equipos o dispositivos asociados con la acción directa o detección del aire contenido, y  
(2) La longitud total de tales métodos de cableado o sistemas de cableado no deberá exceder a 1,2 m.  
c) Otros espacios usados para ventilación ambiental ( Plenums ). Esta sección se debe aplicar a los 
espacios no construidos específicamente para propósitos de manejo del aire ambiental, pero utilizados para 
propósitos del manejo de aire como un plenum . Esta sección no aplica para recintos habitables o áreas de 
edificios cuyo propósito principal no es el manejo de aire.  
NOTA:  El espacio sobre un plafón colgante, usado para propósitos de manejo de aire ambiental es un 
ejemplo  del tipo de otros espacios a los cuales se aplica esta sección.  
Excepción:  Esta sección no se debe aplicar a los espacios entre vigas o columnas de unidades de 
vivienda en donde el alambrado pasa a través de estos espacios, perpendicular a la dimensión má s grande de 
tales espacios.  
1) Métodos de alambrado.  Los métodos de alambrado para estos otros espacios se deben limitar a los 
electroductos (Ductos con barras) aislados, no ventilados y encerrados totalmente, que no tienen provisiones 
para conexiones ench ufables, cable tipo MI sin un recubrimiento general no metálico, cable tipo MC sin 
recubrimiento total no metálico, cable tipo AC, u otro cable multiconductor de control o de potencia 
ensamblado en fábrica y aprobado específicamente para uso dentro de un e spacio de manejo de aire, o 
ensambles de cable prefabricados y aprobados, de sistemas de alambrado metálico fabricado sin forro no 
metálico. Se permitirá la instalación de otros tipos de cables, conductores y canalizaciones en tubería metálica 
eléctrica, t ubo conduit metálico flexible, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico pesado sin 
recubrimiento total no metálico, tubo conduit metálico flexible, o en donde sean accesibles, canalizaciones 
metálicas superficiales o ductos metálicos de alam bres con cubiertas metálicas.  
Los amarres para cables no metálicos y otros accesorios para cables no metálicos que se utilicen para 
asegurar y sostener cables deben estar aprobados como de baja emisión de humo y calor.  
2) Sistemas de charolas portacables. Las disposiciones en (a) o (b) se aplican para el uso de sistemas 
de charolas portacables metálicas en otros espacios utilizados para la ventilación ambiental ( plenums ), en 
donde sea accesible como sigue:  
a) Sistemas de charolas portacables de metal.  Se pe rmitirá que los sistemas de charolas portacables 
de metal soporten los métodos de alambrado en 300 -22(c)(1).  
b) Sistemas de charolas portacables de metal de fondo y lado sólidos.  Se permitirá que los sistemas 
de charolas portacables de metal de fondo y lad o sólidos con cubiertas sólidas de metal, contengan los 
métodos de alambrado y los cables, que no están cubiertos en (1) anterior, de acuerdo con 392 -10 (a) y (b).  
3) Equipo . En otros espacios utilizados para la ventilación ambiental ( plenums ), se permitir á la instalación 
de equipo eléctrico con envolvente metálico o equipo eléctrico con envolvente no metálico aprobado para uso 
dentro de un espacio de manejo de aire y con características adecuadas de resistencia al fuego y de baja 
producción de humo, así co mo con el material del alambrado asociado adecuado para la temperatura 
ambiente, a menos que se prohíba en otra parte de esta NOM.  
Excepción : Se permitirán los sistemas de ventiladores integrales, si están identificados específicamente 
para uso dentro de u n espacio de manejo de aire.  
d) Equipo de tecnología de información.  El alambrado eléctrico en áreas de ventilación por debajo de 
pisos falsos en lugares para equipo de tecnología de la información se permitirá de acuerdo con el Artículo 
645. 
300-23. Panel es diseñados para permitir el acceso.  Los cables, canalizaciones y equipos instalados 
detrás de paneles diseñados para permitir el acceso, incluidos los paneles de plafones suspendidos, deben 
estar instalados y sujetos de manera que permitan quitar los pan eles y permitir el acceso a los equipos.  
Parte B. Requisitos para instalaciones de más de 1000 volts nominales  
300-31. Tapas requeridas. Se deben instalar tapas adecuadas en todas las cajas y accesorios y 
envolventes similares para impedir contactos accide ntales con las partes energizadas o daños materiales a 
las partes o al aislamiento.  
300-32. Conductores de diferentes sistemas.  Véase 300 -3(c) (2).  
300-34. Radio de curvatura de los conductores.  Durante la instalación o después de ella, los 
conductores no se deben doblar a un radio menor a 8 veces el diámetro total para conductores no blindados, 
o 12 veces el diámetro total para conductores blindados o recubiertos de plomo. En cables multiconductores o Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
cables de conductores sencillos agrupados con conductor es blindados individualmente, el radio mínimo de 
curvatura es de 12 veces el diámetro de los conductores blindados individualmente o 7 veces el diámetro total, 
lo que sea mayor.  
300-35. Protección contra calentamiento por inducción. Las canalizaciones metá licas y los 
conductores asociados deben estar dispuestos de manera que se evite el calentamiento de la canalización, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables de 300 -20. 
300-37. Métodos de alambrado sobre la tierra.  Los conductores sobre la tierra se deb en instalar en tubo 
conduit metálico pesado, en tubo conduit metálico semipesado, en tubería metálica eléctrica, en tubo conduit 
de resina termofija reforzada (RTRC) y tubo conduit de PVC, en charolas portacables, en canales auxiliares, 
como electroductos (Ductos con barras), como ensambles de cables con aislamiento en envoltura metálica, en 
otras canalizaciones identificadas o como tendidos visibles de cable revestido de metal adecuado para este 
uso y propósito. En lugares accesibles solamente a personal c alificado, también se permitirán tendidos 
visibles de cables media tensión, conductores desnudos y barras colectoras desnudas. Se permitirá que las 
barras colectoras sean de cobre o aluminio.  
Excepción:  Se permitirá utilizar el cable de iluminación de pist as aéreas en circuitos en serie alimentados 
por reguladores e instalados en bóvedas restringidas de iluminación de aeropuertos como instalaciones de 
cable expuestas.  
300-38. Canalizaciones en lugares húmedos situados por encima del nivel del suelo. Donde l as 
canalizaciones se instalan en lugares húmedos situados por encima del nivel del suelo, se debe considerar 
que el interior de estas canalizaciones es un lugar húmedo. Los conductores y cables aislados instalados en 
canalizaciones, en lugares húmedos situ ados por encima del nivel del suelo deben cumplir con lo que se 
especifica en la sección 310 -10(c).  
300-39. Conductores aislados con cubierta trenzada. Instalación visible.  Los tendidos expuestos de 
conductores aislados con cubierta trenzada deben tener un a malla retardante de flama. Si los conductores 
usados no tienen esta protección, se debe impregnar la cubierta trenzada con un retardante de flama, 
después de la instalación. Esta cubierta trenzada tratada, se debe retirar hacia atrás hasta una distancia 
segura de las terminales del conductor, de acuerdo con la tensión de operación. Esta distancia no debe ser 
menor a 2.50 centímetros por cada kilovolt de la tensión del conductor a tierra del circuito, en donde sea 
aplicable.  
300-40. Blindaje del aislamient o. Los componentes del blindaje de aislamiento metálico y semiconductor, 
de los cables blindados, se deben retirar en los extremos del cable una distancia que depende de la tensión 
del circuito y del aislamiento. Se deben suministrar medios para reducir el  esfuerzo dieléctrico, en todas las 
terminaciones del blindaje aplicado en fábrica.  
Los componentes de la armadura metálica, tales como cintas, alambres o mallas, o una combinación de 
ellos, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra, a una barra colectora de puesta a tierra o a un 
electrodo de puesta a tierra.  
300-42. Protección mecánica o contra la humedad, para cables con cubierta metálica.  Cuando los 
conductores del cable salen de una cubierta metálica y es necesaria protección contra la humeda d o daños 
físicos, el aislamiento de los conductores se debe proteger mediante un dispositivo terminal de la cubierta 
metálica del cable.  
300-45. Señales de advertencia.  Deben colocarse señales de advertencia claramente visibles en los 
puntos de acceso a c onductores en todos los sistemas de ductos y sistemas de cables. Las señales de 
advertencia deben ser legibles y permanentes y deben tener la siguiente inscripción:  
PELIGRO —ALTA  TENSIÓN —MANTÉNGASE ALEJADO  
300-50. Instalaciones subterráneas.  
a) Generalidad es. Los conductores subterráneos se deben identificar para la tensión y las condiciones 
bajo las cuales se instalan. Los cables directamente enterrados deben cumplir con las disposiciones de  310-
10 (f). Los cables subterráneos se deben instalar de acuerdo con (1) o (2) siguientes, y la instalación debe 
cumplir los requisitos de profundidad de la Tabla 300 -50. 
1) Cables blindados y no blindados en ensambles de cables con armadura metálica.  Los cables 
subterráneos, incluidos los cables no blindados, cables ti po MC y cables con cubierta metálica impermeable a 
la humedad, deben tener estos forros puestos a tierra a través de una trayectoria de puesta a tierra efectiva 
que cumpla con los requisitos de 250 -4(a)(5) o (b)(4). Se deben enterrar directamente o instala r en 
canalizaciones identificadas para ese uso.  
2) Establecimientos industriales.  En establecimientos industriales, donde las condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que solamente personas calificadas atenderán el cable instalado,       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
debe permit irse que cables de un solo conductor no blindados, con tipos de aislamiento de hasta 2000 volts 
que estén listados para enterramiento directo sean enterrados directamente.  
3) Otros cables no blindados.  Los cables no blindados no tratados en el inciso (1) y (2) anteriores se 
deben instalar en tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado o tubo conduit no metálico 
pesado, recubierto en no menos de 7.50 centímetros de concreto.  
Tabla 300 -50.- Requisitos de profundidad mínimaa 
Tensión del 
circuito  Condiciones generales (no especificadas de otra 
manera)  Condiciones especiales (se usan si es aplicable)  
Columna 1  Columna 2  Columna 3  Columna 4  Columna 5  Columna 6  
Cables 
enterrados 
directamenteb Tubo conduit 
RTRC, PVC, y 
HDPEc Tubo conduit 
metá lico 
pesado y 
semipesado  Canalizaciones 
bajo edificios o 
losas de concreto 
exteriores, con 
espesor mínimo 
de 10 
centímetrosd Cables en 
canalizaciones 
de aeropuertos o 
áreas adyacentes 
en donde se 
prohíbe el paso  Áreas 
sometidas a 
tráfico vehicular 
tales co mo vías 
principales y 
Comerciales 
para 
estacionamiento  
Centímetros  
Mayor de 1000 
volts hasta 22 
kilovolts  75 45 15 10 45 60 
Mayor de 22 
kilovolts hasta 
40 kilovolts  90 60 15 10 45 60 
Mayor de 40 
kilovolts  100 75 15 10 45 60 
NOTAS GENERALES:  
1. Se per mitirán profundidades menores cuando se exige altura de los conductores o cables para las terminaciones o los empalmes o 
cuando se necesita tener acceso.  
2. Cuando la roca sólida evita el cumplimento con las especificaciones de profundidad de la cubierta d e esta tabla, el alambrado se debe 
instalar en una canalización metálica o no metálica directamente enterrada. La canalización debe estar cubierta con un mínimo  de 5 
centímetros de concreto que se extienda hasta la roca.  
3. En establecimientos industriales , cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garantizan que personas calificadas 
atenderán la instalación, se permitirá que los requisitos mínimos de profundidad de la cubierta, para conductos diferentes de l tubo conduit 
metálico pesado y el tub o conduit metálico semipesado, se reduzcan 15 centímetros por cada 5 centímetros de concreto o equivalente, 
colocado totalmente dentro de la zanja por encima de la instalación subterránea.  
NOTAS ESPECÍFICAS:  
a) Profundidad mínima se define como la distanci a más corta, en milímetros, medida entre un punto en la superficie superior de cualquier 
conductor, cable, tubo conduit u otra canalización enterrada directamente, y la superficie superior del nivel terminado del t erreno, concreto u 
otra cubierta similar.  
b) La ubicación de cables subterráneos enterrados directamente que no están encerrados ni protegidos con concreto y están ent errados 
a 75 centímetros o más por debajo del suelo, se debe identificar con una cinta de advertencia que se coloca en la zanja por  lo menos a 30 
centímetros por encima de los cables.  
c) Aprobado para uso directamente enterrado sin revestimiento. Todos los otros sistemas no metálicos requerirán 5 centímetros  de 
concreto o su equivalente sobre el conduit, adicional a la profundidad que  se indica en la tabla.  
d) La losa debe sobresalir de la instalación subterránea un mínimo de 15 centímetros, y se debe colocar una cinta de adverten cia u otro 
medio eficaz y adecuado para las condiciones, sobre la instalación subterránea.  
b) Lugares mojad os. El interior de envolventes o canalizaciones instaladas bajo tierra se deben 
considerar como lugares mojados. Los conductores aislados y los cables instalados en estos envolventes o 
canalizaciones en instalaciones subterráneas se deben aprobar para su u so en lugares mojados y deben 
cumplir con 310 -10(c). Cualquier conexión o empalme en una instalación subterránea debe ser aprobada para 
lugares mojados.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
c) Protección contra daños. Los conductores que salen de la tierra se deben alojar en canalizaciones 
aprobadas. Las canalizaciones instaladas en postes deben ser de tubo conduit metálico pesado, tubo conduit 
metálico semipesado, tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC), marcado con el sufijo – XW, tubo 
conduit de PVC Cédula 80, o su equivalente, qu e se extienda desde la profundidad mínima requerida en la 
Tabla 300 -50, hasta un punto a 2.50 metros sobre el nivel terminado del terreno. Los conductores que entran 
en un edificio se deben proteger mediante un envolvente o canalización aprobados, desde la  profundidad de 
cubierta mínima hasta el punto de entrada. Cuando los conductores, canalizaciones o cables directamente 
enterrados están expuestos a movimiento por asentamiento o heladas, se deben instalar para impedir daño a 
los conductores encerrados o a l equipo conectado a las canalizaciones. Los envolventes metálicos se deben 
poner a tierra.  
d) Empalmes.  Se permitirá que los cables de directamente enterrados sean empalmados o derivados sin 
el uso de cajas de empalme, siempre y cuando se instalen utiliza ndo materiales adecuados para esa 
aplicación. Las derivaciones y empalmes deben ser herméticos al agua y protegidos contra daños mecánicos. 
Cuando los cables están blindados, el blindaje debe ser continuo a través del empalme o derivación.  
Excepción:  En lo s empalmes de un sistema de alambrado, se permitirá interrumpir y traslapar los 
blindajes metálicos de los cables de un solo conductor enterrados directamente, manteniendo una separación 
constante entre fases. Si los blindajes son interrumpidos y traslapad os, cada sección de blindaje se debe 
poner a tierra en un punto.  
e) Relleno.  Se debe brindar protección en forma de material granular o seleccionado, o cubiertas 
adecuados, para evitar que las canalizaciones o cables sufran daño físico. Se debe evitar que el relleno 
contenga rocas grandes, materiales de pavimentación, escoria, materiales angulares grandes o afilados, o 
materiales corrosivos, porque estos materiales puedan dañar o contribuir a la corrosión de las canalizaciones, 
cables u otras subestructuras , o impedir la compactación adecuada del relleno.  
f) Sello de la canalización.  Cuando una canalización entra desde un sistema subterráneo, el extremo que 
se encuentra dentro del edificio se debe sellar con un compuesto identificado, con el fin de impedir l a entrada 
de humedad o gases, o se debe colocar de manera que se impida el contacto de la humedad con las  partes 
vivas.  
ARTÍCULO 310  
CONDUCTORES PARA ALAMBRADO EN GENERAL  
Parte A. Generalidades  
310-1. Alcance. Este Artículo trata de los requisitos generale s de los conductores y de sus 
denominaciones de tipo, aislamiento, marcado, resistencia mecánica, ampacidad y usos. Estos requisitos no 
se aplican a los conductores que forman parte integral de equipos como motores, controladores de motores y 
equipos simil ares, ni a los conductores específicamente tratados en otras partes de esta NOM.  
NOTA 2: Para los cordones y cables flexibles, véase el Artículo 400. Para los cables de artefactos, véase 
el Artículo 402.  
310-2. Definiciones  
Ductos eléctricos. Tubos conduit  u otras canalizaciones de sección transversal redonda, que son 
adecuados para uso subterráneo o recubiertos de concreto.  
Resistividad térmica. Como se usa en esta NOM, es la oposición que presenta un material a la 
transferencia de calor, por conducción, a  través del mismo.  
NOTA:  Es el recíproco de la conductividad térmica, se designa como Rho y se expresa con las unidades 
de °C -cm/W.  
Parte B. Instalación  
310-10. Usos permitidos . Se permitirá el uso de los conductores descritos en 310 -104 en cualquiera de 
los métodos de alambrado cubiertos en el Capítulo 3, y como se especifica en sus respectivas tablas o como 
se permita en otras partes de esta NOM.  
a) Lugares secos. Los conductores y cables aislados usados en lugares secos deben ser de cualquiera 
de los tip os identificados en esta NOM.  
b) Lugares secos y húmedos. Los conductores y cables aislados usados en lugares secos y húmedos 
deben ser de los tipos FEP, FEPB, MTW, PFA, RHH, RHW, RHW -2, SA, THHN, THW, THW -LS, THW -2, 
THW -2-LS0H, THHW, THHW -LS, THHW -LSOH, T HWN, THWN -2, TW, XHH, XHHW, XHHW -2, Z o ZW.  
c) Lugares mojados. Los conductores y cables aislados usados en lugares mojados deben cumplir con 
una de las siguientes condiciones:        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) Tener cubierta metálica impermeable a la humedad.  
(2) Ser de los tipos MTW,  RHW, RHW -2, TW, THW, THW -LS, THW -2, THW -2-LS0H, THHW, THHW -LS, 
THHW -LSOH, THWN, THWN -2, XHHW, XHHW -2, ZW.  
(3) Ser de un tipo aprobado para uso en lugares mojados.  
d) Lugares expuestos a la luz solar directa. Los conductores o cables aislados donde estén e xpuestos 
directamente a los rayos solares deben cumplir con (1) o (2):  
(1) Los conductores y cables deben estar aprobados, o aprobados y marcados como resistentes a la luz 
solar. 
(2) Los conductores y cables deben estar recubiertos con material aislante, t al como una cinta o 
cubierta, que esté aprobada, o aprobada y marcada como resistente a la luz solar.  
e) Blindaje. Se permitirán conductores aislados resistentes al ozono, no blindados, con una tensión 
máxima de fase a fase de 5000 volts en cables tipo MC en establecimientos industriales, donde las 
condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas capacitadas atenderán la 
instalación. Para otros establecimientos, los conductores aislados dieléctricos sólidos que funcionan a más de 
2000  volts en instalaciones permanentes, deben tener aislamiento resistente al ozono y deben estar 
blindados. Todos los blindajes metálicos del aislamiento se deben conectar a un conductor del electrodo de 
puesta a tierra, a una barra de puesta a tierra, a un conductor de puesta a tierra del equipo o a un electrodo de 
puesta a tierra.  
NOTA: Los principales propósitos del blindaje son confinar los esfuerzos de la tensión al aislamiento, 
conducir la corriente de carga capacitiva y la corriente de fuga del aislami ento a tierra, así como conducir la 
corriente de falla a tierra para facilitar la operación de los dispositivos de protección contra falla a tierra en el 
caso de una falla del cable eléctrico.  
Excepción 1: Se permitirá usar conductores aislados no blindado s aprobados, en instalaciones de hasta 
2400 volts, con las siguientes condiciones:  
a. Los conductores deben tener un aislamiento resistente a las descargas eléctricas y a la superficie de 
la trayectoria de los conductores o el(los) conductor(es) aislado(s) , debe(n) estar recubierto(s) con un 
material resistente al ozono, a las descargas eléctricas y a la superficie de la trayectoria de los 
conductores.  
b. Cuando se usen en lugares mojados, el(los) conductor(es) aislado(s) debe(n) tener una cubierta no 
metál ica que los cubra totalmente, o una cubierta metálica continua.  
c. El espesor del aislamiento y de la cubierta debe estar de acuerdo con la Tabla 310 -104(d).  
Excepción 2: Se permitirá usar los conductores aislados no blindados aprobados hasta 5000 volts pa ra 
reemplazar los conductores existentes no blindados, en equipos existentes en establecimiento industriales 
únicamente, bajo las siguientes condiciones:  
a. Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personal calificado 
insta la y atiende la instalación.  
b. Los conductores deben tener un aislamiento resistente a las descargas eléctricas y a las descargas 
parciales o, el conductor con aislamiento debe estar recubierto con un material resistente al ozono, a 
las descargas eléctric as y a las descargas parciales.  
c. Cuando se utilicen en lugares mojados, el conductor con aislamiento debe tener una cubierta no 
metálica o una cubierta metálica continua.  
d. El espesor del aislamiento y de la cubierta debe estar de acuerdo con la Tabla 3 10-104(d).  
NOTA:  Es posible que la reubicación o el reemplazo del equipo no cumpla con el término existente al 
relacionarse con esta excepción.  
Excepción 3: Cuando se permita en la Excepción 2 del inciso (f) siguiente.  
f) Conductores enterrados directament e. Los conductores usados directamente enterrados deben ser 
de un tipo identificado para ese uso. Los cables con aislamiento de más de 2000 volts deben ser blindados.  
Excepción 1:  Se permitirá usar cables multiconductores no blindados con aislamiento de en tre 2001 y 
2400 volts, si el cable tiene un blindaje o armadura metálica que lo cubra totalmente.  
El blindaje, forro o armadura metálicos se deben conectar al conductor del electrodo de puesta a tierra, a 
la barra colectora de puesta a tierra o al electrod o de puesta a tierra.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Excepción 2:  Se permitirá que el cable para alumbrado de aeropuertos usado en circuitos en serie con 
tensión de hasta 5000 volts y que son alimentados por reguladores, no esté blindado.  
NOTA 1:  En cuanto a los requisitos de instalació n de los conductores de 1000 volts o menos, véase 300 -5. 
NOTA 2:  En cuanto a los requisitos de instalación de los conductores de más de 1000 volts, véase 300 -50. 
g) Condiciones corrosivas.  Los conductores expuestos a grasas, aceites, vapores, gases, humos,  
líquidos u otras sustancias que tengan un efecto perjudicial sobre el conductor o el aislamiento, deben ser de 
un tipo adecuado para esa aplicación.  
h) Conductores en paralelo.  
1) Generalidades.  Se permitirá que los conductores de aluminio, de aluminio re cubierto de cobre o de 
cobre de tamaño 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayor, que sean los de fase, polaridad, neutro o el puesto a tierra del 
circuito estén conectados en paralelo (unidos eléctricamente en ambos extremos) cuando se instalen de 
acuerdo con (2) a (6) siguientes.  
Excepción 1:  Se permitirá instalar en paralelo conductores con tamaño menor a 53.5 mm2 (1/0 AWG) para 
suministrar alimentación de control a instrumentos de medida, contactores, relevadores, solenoides y otros 
dispositivos de control similares, o para frecuencias de 360 Hz y más, siempre que se aplique todo lo 
siguiente:  
a. Estén contenidos dentro de la misma canalización o cable.  
b. La ampacidad de cada conductor individual sea suficiente para transportar toda la corriente que 
comparten los cond uctores en paralelo.  
c. La protección contra sobrecorriente sea tal que no se supere la ampacidad de cada conductor 
individual, en caso de que uno o más de los conductores en paralelo se desconectaran 
accidentalmente.  
Excepción 2: Bajo la supervisión de in geniería, se permitirá tender en paralelo conductores neutros 
puestos a tierra de tamaño 33.6 mm2 (2 AWG) y 42.4 mm2 (1 AWG), en las instalaciones ya existentes.  
NOTA a la Excepción 2: La Excepción 2 se puede aplicar para evitar sobrecalentamiento de condu ctores 
neutros en instalaciones existentes con gran contenido de armónicas.  
2) Características de los conductores y de la instalación. Los conductores en paralelo de cada fase, 
polaridad, neutro, conductor puesto a tierra del circuito, conductor de puesta a tierra de equipos o puente de 
unión de equipos, deben cumplir con todas las siguientes condiciones:  
(1) Tener la misma longitud.  
(2) Ser del mismo material conductor.  
(3) Ser del mismo tamaño en mm2. 
(4) Tener el mismo tipo de aislamiento.  
(5) Terminar d e la misma manera.  
3) Cables o canalizaciones separadas. Cuando los conductores se tiendan en cables o canalizaciones 
distintas, los cables o canalizaciones deben tener la misma cantidad de conductores y las mismas 
características eléctricas. No se exigirá  que los conductores de una fase, polaridad, neutro, conductor puesto 
a tierra del circuito o conductor de puesta a tierra de equipos, tengan las mismas características físicas que 
los de otra fase, polaridad, neutro, conductor puesto a tierra del circuito  o conductor de puesta a tierra de 
equipos.  
4) Ajuste de la ampacidad. Los conductores instalados en paralelo deben cumplir con las disposiciones 
de 310 -15 (b)(3)(a).  
5) Conductores de unión de equipos. Cuando se usen conductores de puesta a tierra de equi pos en 
paralelo, se deben dimensionar de acuerdo con 250 -122. Se permitirán conductores de puesta a tierra de 
equipos seccionados de un tamaño menor a 53.5 mm2 (1/0 AWG) en cables multiconductores, siempre que el 
área circular combinada en mm2 de los condu ctores seccionados de puesta a tierra de equipos en cada cable, 
cumpla con lo que se indica en 250 -122. 
6) Puentes de unión de equipos. Cuando se instalen en canalizaciones puentes de unión de equipos en 
paralelo o puentes de unión del lado de la alimentac ión, se deben dimensionar e instalar de acuerdo con  250-
102.       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
310-15. Ampacidad para conductores con tensión de 0 -2000 volts.  
a) Generalidades  
1) Tablas o supervisión de ingeniería.  Se permitirá determinar la ampacidad de los conductores 
mediante Tablas, c omo se establece en 310 -15 (b) o bajo la supervisión de ingeniería, como se establece en 
310-15(c).  
NOTA 1:  En las ampacidades proporcionadas en esta sección no se tiene en cuenta la caída de tensión. 
Véase 210 -19(a), Nota 4, para circuitos derivados y 215 -2(a) Nota 2 para alimentadores.  
2) Selección de la ampacidad. Cuando se puede aplicar más de una ampacidad para un circuito de una 
longitud determinada, se debe usar el menor valor.  
Excepción: Cuando se apliquen diferentes ampacidades a partes de un circu ito, se permitirá utilizar la 
mayor ampacidad si la porción total del conductor del circuito con menor ampacidad no excede de 3.00 metros 
o 10 por ciento de la longitud total del circuito, el valor que sea menor.  
NOTA:  Para las limitaciones de temperatura de los conductores, según las disposiciones de su 
terminación, véase 110 -14(c).  
3) Límites de temperatura de los conductores. Ningún conductor se debe utilizar de modo que su 
temperatura de operación supere la temperatura del aislamiento para la cual se di seña el tipo de conductor 
con aislamiento al que pertenezca. En ningún caso se deben unir los conductores de modo que, con respecto 
al tipo de circuito, al método de alambrado aplicado o al número de conductores, se supere el límite de 
temperatura de algun o de los conductores.  
NOTA: El valor nominal de temperatura de un conductor [véase Tablas 310 -104(a) y 310 -104(c)] es la 
temperatura máxima, en cualquier punto de su longitud, que puede soportar el aislamiento del conductor 
durante un prolongado periodo de  tiempo sin que se produzcan daños. Las Tablas de ampacidad permisible, 
las Tablas de ampacidad del Artículo 310 y las ampacidades del Apéndice B, los factores de corrección de 
temperatura ambiente en 310 -15(b)(2) y las notas a las mismas, ofrecen orientac ión para coordinar el tipo, 
tamaño, ampacidad permisible, ampacidad, temperatura ambiente y número de conductores asociados. Los 
principales determinantes de la temperatura de operación son:  
(1) Temperatura ambiente. La temperatura ambiente puede variar a lo largo del conductor y con el 
tiempo.  
(2) El calor generado interiormente en el conductor por el flujo de la corriente, incluidas las corrientes 
fundamentales y sus armónicos.  
(3) El valor nominal de disipación del calor generado en el medio ambiente. El  aislamiento térmico que 
cubre o rodea a los conductores afecta el valor nominal de disipación del calor.  
(4) Los conductores adyacentes portadores de corriente. Los conductores adyacentes tienen el doble 
efecto de elevar la temperatura ambiente e impedir la disipación de calor.  
NOTA:  Consulte 110 -14(c) para los límites de temperatura de las terminales.  
Tabla 310 -15(b)(2)(a). - Factores de Corrección basados en una temperatura ambiente de 30 °C.  
Para temperaturas ambiente distintas de 30 °C, multiplique las anteriores ampacidades permisibles por el factor 
correspondiente de los que se indican a continuación:  
Temperatura ambiente (°C)  Rango de temperatura del conductor  
60 °C  75 °C  90 °C  
10 o menos  1.29 1.20 1.15 
11-15 1.22 1.15 1.12 
16-20 1.15 1.11 1.08 
21-25 1.08 1.05 1.04 
26-30 1.00 1.00 1.00 
31-35 0.91 0.94 0.96 
36-40 0.82 0.88 0.91 
41-45 0.71 0.82 0.87 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
46-50 0.58 0.75 0.82 
51-55 0.41 0.67 0.76 
56-60 - 0.58 0.71 
61-65 - 0.47 0.65 
66-70 - 0.33 0.58 
71-75 - - 0.50 
76-80 - - 0.41 
81-85 - - 0.29 
 
b) Tablas. La ampacidad de los conductores de 0 a 2000 volts debe ser la especificada en las tablas de 
ampacidad permisible 310 -15(b)(16) a 310 -15(b)(19), y en las tablas de ampacidad 310 -15(b)(20) y 310 -
15(b)(21), según se modifiquen con lo indicado en (b)(1) hasta (b)(7) siguientes.  
Se permitirán aplicar los factores de ajuste y la corrección de temperatura a la ampacidad para el valor 
nominal de temperatura del conductor, siempre que la ampacidad corregida y ajustada no exceda la 
ampacidad para el v alor nominal de temperatura de la terminal de acuerdo con 110 -14(c).  
NOTA: Las Tablas 310 -15(b)(16) a 310 -15(b)(19) son Tablas de aplicación para usarse en la 
determinación del tamaño de los conductores con las cargas calculadas de acuerdo con el Artículo 220. La 
ampacidad permisible es el resultado de tener en cuenta uno o más de los siguientes factores:  
(1) La coordinación con los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito y del sistema.  
(2) La conformidad con los requisitos de aprobaci ón de productos. Véase 110 -3(b). 
(3) Cumplir con las normas de seguridad establecidas por las prácticas industriales y procedimientos 
normalizados.  
Tabla 310 -15(b)(2)(b). - Factores de Corrección basados en una temperatura ambiente de 40 °C.  
Para temperatur as ambiente distintas de 40 °C, multiplique las anteriores ampacidades permisibles por el factor 
correspondiente de los que se indican a continuación:  
Temperatura 
ambiente (°C)  Rango de temperatura de los conductores  
60 °C  75 °C  90 °C  150 °C  200 °C  250 °C 
10 o menos  1.58 1.36 1.26 1.13 1.09 1.07 
11-15 1.50 1.31 1.22 1.11 1.08 1.06 
16-20 1.41 1.25 1.18 1.09 1.06 1.05 
21-25 1.32 1.20 1.14 1.07 1.05 1.04 
26-30 1.22 1.13 1.10 1.04 1.03 1.02 
31-35 1.12 1.07 1.05 1.02 1.02 1.01 
36-40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
41-45 0.87 0.93 0.95 0.98 0.98 0.99 
46-50 0.71 0.85 0.89 0.95 0.97 0.98 
51-55 0.50 0.76 0.84 0.93 0.95 0.96 
56-60 - 0.65 0.77 0.90 0.94 0.95 
61-65 - 0.53 0.71 0.88 0.92 0.94 
66-70 - 0.38 0.63 0.85 0.90 0.93 
91-75 - - 0.55 0.83 0.88 0.91 
76-80 - - 0.45 0.80 0.87 0.90 
81-90 - - - 0.74 0.83 0.87 
91-100 - - - 0.67 0.79 0.85 
101-110 - - - 0.60 0.75 0.82 
111-120 - - - 0.52 0.71 0.79 
121-130 - - - 0.43 0.66 0.76       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
131-140 - - - 0.30 0.61 0.72 
141-160 - - - - 0.50 0.65 
161-180 - - - - 0.35 0.58 
181-200 - - - - - 0.49 
201-225 - - - - - 0.35 
 
1) Generalidades.  Para la explicación de las letras usadas en las Tablas, y para los tamaños reconocidos 
de los conductores para los diferentes aislamientos de los mismos, véase las Tablas 310 -104(a) y  310-104(b). 
Para los requisitos de las instalaciones, véase 310 -1 a 310 -15(a)(3) y los diferentes Artículos de esta NOM. 
Para cordones flexibles, véase Tablas 400 -4, 400 -5(a)(1) y 400 -5(a)(2).  
2) Factores de corrección de temperatura ambiente.  Las ampacid ades para temperaturas ambientes 
diferentes a las mostradas en las tablas de ampacidad se deberán corregir de acuerdo con la Tabla  310-
15(b)(2)(a) o Tabla 310 -15(b)(2)(b), o se permitirá que sean calculadas usando la siguiente ecuación:  
 
 
3) Factores de  ajuste.  
a) Más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable. Cuando el número de 
conductores portadores de corriente en una canalización o cable es mayor de tres, o cuando los conductores 
individuales o cables multiconductores s e instalan sin conservar su separación en una longitud continua mayor 
de 60 centímetros y no están instalados en canalizaciones, la ampacidad permisible de cada conductor se 
debe reducir como se ilustra en la Tabla 310 -15(b)(3)(a). Cada conductor portador de corriente de un grupo de 
conductores en paralelo se debe contar como un conductor portador de corriente.  
Cuando conductores de sistemas diferentes, como se establece en 300 -3, están instalados en una 
canalización o cable común, los factores de ajuste mo strados en la Tabla 310 -15(b)(3)(a) se deben aplicar 
únicamente a los conductores de fuerza y alumbrado (Artículos 210, 215, 220 y 230).  
Tabla 310 -15(b)(3)(a). - Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente  
Número de 
conductores¹  Porcentaje de los valores en las 
tablas 310 -15(b)(16) a 310 -
15(b)(19), ajustadas para 
temperatura ambiente,  si es 
necesario.  
4-6 80 
7-9 70 
10-20 50 
21-30 45 
31-40 40 
41 y más  35 
¹Es el número total de conductores en la canalización o cable, incluido s los 
conductores de repuesto, ajustado de acuerdo con 310 -15(b)(5) y (6). El 
recuento no debe incluir conductores que estén conectados a componentes 
eléctricos, pero que no puedan ser energizados simultáneamente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
 
NOTA 1:  Véase el apéndice A, Tabla B.310 -15(b)(2)(11), para los factores de ajuste para más de tres 
conductores portadores de corriente en una canalización o cable con carga diversificada.  
NOTA 2:  Véase 366 -23(a) en relación con los factores de ajuste para conductores y ampacidad para 
barras de cobre y aluminio desnudas en canales auxiliares de lámina metálica y 376 -22(b) para los factores de 
ajuste para conductores en ductos metálicos.  
(1) Cuando los conductores estén instalados en charolas portacables, se debe aplicar lo establecido en 
392-80. 
(2) Los factores de ajuste no se deben aplicar a los conductores en canalizaciones cuya longitud no 
supere los 60 centímetros.  
(3) Los factores de ajuste no se deben aplicar a conductores subterráneos que entran o salgan de una 
zanja exterior, si están pro tegidos físicamente por tubo conduit metálico pesado, tubo conduit 
metálico semipesado, tubo conduit rígido de policloruro de vinilo tipo PVC o tubo conduit de resina 
termofija reforzada RTRC en una longitud no mayor a 3.00 metros, y si el número de conduc tores no 
pasa de cuatro.  
(4) No se deben aplicar factores de ajuste a cables de tipo AC o de tipo MC bajo las siguientes 
condiciones:  
a. Los cables no tienen cubierta exterior total  
b. Cada cable no tiene más de tres conductores portadores de corriente  
c. Los conductores de tamaño 3.31 mm² (12 AWG) de cobre  
d. No más de 20 conductores de fase son instalados sin conservar la separación, están apilados o 
apoyados en armellas de sujeción.  
Excepción a (4):  Si se instalan cables que cumplan los requisitos de 310 -15(b)(3)(4) del inciso (a.) hasta 
(c.) con más de 20 conductores que transportan corriente, se instalan por más de 60 cm sin 
mantener el espaciado, se apilan o se apoyan en armellas de sujeción, se aplicará un factor de ajuste 
del 60 por ciento  
b) Espacia miento de canalizaciones. Se debe mantener la separación entre tubos conduit, tubos o 
canalizaciones.  
c) Canalizaciones y cables expuestos a la luz solar en azoteas . Cuando los conductores o cables están 
expuestos a la luz solar directa en o por encima de azoteas, las canalizaciones o cables deben instalarse a 
una distancia mínima por encima del techo al fondo de la canalización o cable de 2.3 cm. Cuando la distancia 
entre el techo y la parte inferior de la canalización es inferior a 2.3 cm, se debe agregar  una temperatura de 33 
° C a la temperatura exterior para determinar la temperatura ambiente correspondiente para la aplicación de 
los factores de corrección de las Tablas 310 -15(b)(2)(a) ó 310 -15(b)(2)(b).  
4) Conductores desnudos o recubiertos.  Cuando se instalan conductores desnudos o recubiertos con 
conductores aislados, la temperatura nominal del conductor desnudo o recubierto debe ser igual a la 
temperatura nominal más baja de los conductores aislados con el fin de determinar la ampacidad.  
5) Conductor  del neutro.  
(1) No se exigirá tomar en cuenta el conductor del neutro que transporte sólo la corriente de 
desequilibrio de otros conductores del mismo circuito, cuando se aplican las disposiciones de  310-
15(b)(3)(a).  
(2) En un circuito de tres hilos, que consta de dos conductores de fase y el conductor del neutro, de un 
sistema trifásico de 4 hilos conectado en estrella, un conductor común transporta aproximadamente 
la misma corriente que la de línea a neutro de los otros conductores, y se debe tener en cu enta al 
aplicar lo establecido en 310 -15(b)(3)(a).  
(3) En una instalación trifásica de 4 hilos conectada en estrella, en la cual la mayor parte de la carga 
consiste en cargas no lineales, circulan corrientes armónicas en el conductor del neutro, por lo que  el 
conductor del neutro se debe considerar como un conductor portador de corriente.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
6) Conductor de puesta a tierra o de unión.  Al aplicar lo establecido en las disposiciones de  310-15 
(b)(3)(a) no se debe tener en cuenta el conductor de puesta a tierra o  el de unión.  
7) Servicios de vivienda y alimentadores monofásicos. Para unidades de vivienda unifamiliares y 
unidades de vivienda unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, debe permitirse que los conductores de 
acometidas y alimentadores abastecidos por un sistema monofásico de 120/240 volts sean dimensionados  de 
acuerdo con lo establecido en las secciones 310 -15(b)(7)(1) hasta (4) siguientes.  
Para las viviendas unifamiliares y las unidades de vivienda individuales de viviendas multifamiliares y de 
dos familias, se permitirá que los conductores alimentadores monofásicos consistentes en dos conductores  de 
fase y el conductor neutro de un sistema de 208Y / 120 volts se clasifiquen de conformidad con (1) a (3) 
siguientes.  
(1) Para una acometida con un va lor nominal de 100 a 400 Amperes, debe permitirse que los conductores 
de acometida que alimenten el total de la carga asociada con una vivienda unifamiliar o los conductores de 
acometida que alimenten el total de la carga asociada con una unidad de viviend a individual bifamiliar o 
multifamiliar, tengan una ampacidad no menor del 83 por ciento del valor nominal de la acometida.  
(2) Para una acometida con un valor nominal de 100 a 400 Amperes, debe permitirse que los conductores 
de alimentadores que abastecen  el total de la carga asociada con una vivienda unifamiliar o los conductores 
de alimentadores que abastecen el total de la carga asociada con una unidad de vivienda individual bifamiliar 
o multifamiliar, tengan una ampacidad no menor del 83 por ciento del  valor nominal del alimentador.  
(3) En ningún caso debe requerirse que un alimentador de una unidad de vivienda individual tenga una 
ampacidad mayor que la especificada en los incisos (1) o (2) anteriores.  
(4) Debe permitirse que los conductores puestos a tierra sean de un tamaño menor que el de los 
conductores de fase, siempre que se cumplan los requisitos de las secciones 220 -61 y 230 -42 para 
conductores de acometida o los requisitos de las secciones 215 -2 y 220 -61 para conductores  de 
alimentadores.  
Cuand o se requiera un factor de corrección o ajuste en el punto 310 -15(b)(2) o (3), se permitirá que se 
apliquen a la ampacidad asociada con la temperatura nominal del conductor.  
NOTA 1:  Las clasificaciones de servicio o alimentador que se abordan en esta secci ón se basan en las 
ampacidades estándar de 240 -6 (a).  
c) Supervisión de ingeniería.  Bajo la supervisión de ingeniería, se permitirá calcular la ampacidad de los 
conductores mediante la siguiente ecuación general:  
 
 
310-60. Conductores para tensiones de 2 001 a 35 000 volts.  
a) Ampacidades de conductores para tensiones de 2001 a 35 000 volts.  Se permitirá determinar las 
ampacidades para conductores con aislamiento dieléctrico sólido mediante las Tablas o bajo supervisión de 
ingeniería, como se establece en 310-60(b) y (c).  
1) Selección de la ampacidad.  Cuando se puede aplicar más de una ampacidad calculada o tabulada, 
para una longitud de circuito dado, se debe usar el menor valor.  
Excepción:  Cuando se apliquen dos ampacidades distintas para partes adyacente s de un circuito, se 
permitirá utilizar la mayor ampacidad más allá del punto de transición, a una distancia igual a 3.00 metros o 10 
por ciento de la longitud del circuito calculado con la ampacidad más alta, el valor que sea menor.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
NOTA:  Para los límites  de temperatura de los conductores, según lo establecido para sus terminales, 
véase 110 -40. 
Tabla  310-15(b)(16). - Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 
volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corr iente en una canalización, cable o 
directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30 °C*  
Tamaño  
o 
designación  Temperatura nominal del conductor [Véase la tabla 310 -104(a)]  
60 °C  75 °C  90 °C  60 °C  75 °C  90 °C  
mm2 AWG o 
kcmil  TIPOS  
TW, UF  TIPOS  
RHW, THHW, 
THHW -LS, 
THW,  
THW -LS, 
THWN, 
XHHW, USE, 
ZW TIPOS  
TBS, SA, SIS, 
FEP, FEPB, 
MI, RHH,  
RHW -2, 
THHN, THHW, 
THHW -LS, 
THHW -LS0H, 
THW -2, THW -
2-LS0H 
THWN -2, 
USE-2, XHH, 
XHHW, 
XHHW -2, ZW -
2 TIPOS  
TW, UF  TIPOS  
RHW, THW, 
THWN, XHHW, 
USE TIPOS  
TBS, SA, SIS, 
THHN, THHW, 
THW -2, THWN -2 
RHH, RHW -2, 
USE-2, XHH, 
XHHW, XHHW -2, 
ZW-2 
COBRE  ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO  
DE COBRE  
0.824  18** — — 14 — — — 
1.31 16** — — 18 — — — 
2.08 14** 15 20 25 — — — 
3.31 12** 20 25 30 — — — 
5.26 10** 30 35 40 — — — 
8.37 8 40 50 55 — — — 
 
13.3 6 55 65 75 40 50 55 
21.2 4 70 85 95 55 65 75 
26.7 3 85 100 115 65 75 85 
33.6 2 95 115 130 75 90 100 
42.4 1 110 130 145 85 100 115 
53.49  1/0 125 150 170 100 120 135 
67.43  2/0 145 175 195 115 135 150 
85.01  3/0 165 200 225 130 155 175 
107.2  4/0 195 230 260 150 180 205 
127 250 215 255 290 170 205 230 
152 300 240 285 320 195 230 260 
177 350 260 310 350 210 250 280 
203 400 280 335 380 225 270 305 
253 500 320 380 430 260 310 350 
304 600 350 420 475 285 340 385 
355 700 385 460 520 315 375 425 
380 750 400 475 535 320 385 435 
405 800 410 490 555 330 395 445 
456 900 435 520 585 355 425 480 
507 1000  455 545 615 375 445 500 
633 1250  495 590 665 405 485 545 
760 1500  525 625 705 435 520 585 
887 1750  545 650 735 455 545 615 
1013 2000  555 665 750 470 560 630       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
* Véase 310 -15(b)(2) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente es diferente a 30 °C. Véase 310 -
15(b)(3)(a) para más de tres conductores portadores de corriente.  
** Véase 240 -4(d) para li mitaciones de protección contra sobrecorriente del conductor.  
Tabla 310 -15(b)(17). - Ampacidades permisibles de conductores individuales aislados para tensiones 
hasta e incluyendo 2000 volts al aire libre, basadas en una temperatura ambiente de 30 °C*.  
Tama ño 
o 
designación  Temperatura nominal del conductor [Véase la Tabla 310 -104(a)]  
60 °C  75 °C  90 °C  60 °C  75 °C  90 °C  
mm2 AWG o 
kcmil  TIPOS  
TW, UF  TIPOS  
RHW, THHW, 
THHW -LS, 
THW, THW -LS, 
THWN, XHHW, 
USE, ZW  TIPOS  
TBS, SA, SIS, 
FEP, FEPB, 
MI, RHH, 
RHW -2, 
THHN, 
THHW, 
THHW -LS, 
THHW -LSOH, 
THW -2, THW -
2-LSOH, 
THWN -2,  
USE-2, XHH, 
XHHW, 
XHHW -2,  
ZW-2 TIPOS  
TW, UF  TIPOS  
RHW, THW, 
THWN, XHHW, 
USE TIPOS  
TBS, SA, SIS, 
THHN, THHW, 
THW -2, THWN -2, 
RHH, RHW -2, 
USE-2, XHH, 
XHHW, XHHW -2, 
ZW-2 
COBRE  ALUMINIO O ALUMINIO REC UBIERTO  
DE COBRE  
0.824  18 — — 18 — — — 
1.31 16 — — 24 — — — 
2.08 14** 25 30 35 — — — 
3.31 12** 30 35 40 — — — 
5.26 10** 40 50 55 — — — 
8.37 8 60 70 80 — — — 
13.3 6 80 95 105 60 75 85 
21.2 4 105 125 140 80 100 115 
26.7 3 120 145 165 95 115 130 
33.6 2 140 170 190 110 135 150 
42.4 1 165 195 220 130 155 175 
53.5 1/0 195 230 260 150 180 205 
67.4 2/0 225 265 300 175 210 235 
85.0 3/0 260 310 350 200 240 270 
107 4/0 300 360 405 235 280 315 
127 250 340 405 455 265 315 355 
152 300 375 445 500 290 350 395 
177 350 420 505 570 330 395 445 
203 400 455 545 615 355 425 480 
253 500 515 620 700 405 485 545 
304 600 575 690 780 455 545 615 
355 700 630 755 850 500 595 670 
380 750 655 785 885 515 620 700 
405 800 680 815 920 535 645 725 
456 900 730 870 980 580 700 790 
507 1000  780 935 1055  625 750 845 
633 1250  890 1065  1200  710 855 965 
760 1500  980 1175  1325  795 950 1070  
887 1750  1070  1280  1445  875 1050  1185  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
1013  2000  1155  1385  1560  960 1150  1295  
* Véase 310 -15(b)(2) para los factores de corrección d e la ampacidad cuando la temperatura ambiente es diferente a 30 °C.  
** Véase 240 -4(d) para limitaciones de protección contra sobrecorriente del conductor.  
Tabla 310 -15(b)(18). - Ampacidades permisibles de conductores aislados para tensiones hasta e 
incluyen do 2000 volts, de 150 °C hasta 250 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en 
canalizaciones o cables y basadas en una temperatura ambiente del aire de 40 °C*  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor [Véase la Tabla 310 -104(a)]  
150 °C  200 °C  250 °C  150 °C  
mm2 AWG  
o 
kcmil Tipo Z  Tipos FEP, FEPB,  
PFA, SA  Tipos PFAH, TFE  Tipo Z  
COBRE  NÍQUEL O COBRE  
RECUBIERTO DE 
NÍQUEL  DE ALUMINIO O 
ALUMINIO 
RECUBIERTO DE 
COBRE  
2.08 14 34 36 39 — 
3.31 12 43 45 54 — 
5.26 10 55 60 73 — 
8.37 8 76 83 93 — 
13.3 6 96 110 117 75 
21.2 4 120 125 148 94 
26.7 3 143 152 166 109 
33.6 2 160 171 191 124 
42.4 1 186 197 215 145 
53.5 1/0 215 229 244 169 
67.4 2/0 251 260 273 198 
85.0 3/0 288 297 308 227 
107 4/0 332 346 361 260 
* Véase 310 -15(b)(2)( b) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente es diferente a 40 °C. Véase 
310-15(b)(3)(a) para más de tres conductores portadores de corriente.  
 
Tabla 310 -15(b)(19). - Ampacidades permisibles de conductores aislados indiv iduales para Tensiones 
de hasta e incluyendo 2000 volts, de 150 °C hasta 250 °C, al aire libre con base en una temperatura 
ambiente del aire de 40 °C*  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor [Véase la Tabla 310 -104(a)]  
150 °C  200 °C  250 °C  150 °C  
mm2 AWG  
o 
kcmil Tipo Z  Tipos FEP, FEPB,  
PFA, SA  Tipos PFAH, TFE  Tipo Z  
COBRE  NÍQUEL O COBRE  
RECUBIERTO DE 
NÍQUEL  DE ALUMINIO O 
ALUMINIO 
RECUBIERTO DE 
COBRE  
2.08 14 46 54 59 — 
3.31 12 60 68 78 — 
5.26 10 80 90 107 — 
8.37 8 106 124 142 — 
13.3 6 155 165 205 112 
21.2 4 190 220 278 148 
26.7 3 214 252 327 170 
33.6 2 255 293 381 198 
42.4 1 293 344 440 228 
53.5 1/0 339 399 532 263       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
67.4 2/0 390 467 591 305 
85.0 3/0 451 546 708 351 
107 4/0 529 629 830 411 
* Véase 310 -15(b)(2) para los factore s de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente es diferente a 40 °C    
Tabla  310-15(b)(20). - Ampacidades de no más de tres conductores individuales aislados para 
Tensiones de hasta e incluyendo 2000 volts, sostenidos por un mensajero, con b ase en una 
temperatura ambiente del aire de 40 °C*  
Tamaño  
o 
designación  Temperatura nominal del conductor [Véase la Tabla 310 -104(a)]  
75 °C  90 °C  75 °C  90 °C  
mm2 AWG  
o 
kcmil Tipos RHW, THHW, 
THHW -LS, 
THW, THW -LS, THWN,  
XHHW, ZW  Tipos MI, THHN,  
THHW, THH W-LS, 
THHW -LS0H, THW -2, 
THW -2-LS0H, THWN -2, 
RHH, RHW -2, 
USE-2, XHHW,  
XHHW -2, ZW -2 Tipos RHW,  
THWN, THHW, XHHW  Tipos THHN, THHW,  
RHH, XHHW, RHW -2, 
XHHW -2, THW -2, THWN -
2, USE -2, ZW -2 
COBRE  ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE  
8.37 8 57 66 — — 
13.3 6 76 89 59 69 
21.2 4 101 117 78 91 
26.7 3 118 138 92 107 
33.6 2 135 158 106 123 
42.4 1 158 185 123 144 
53.5 1/0 183 214 143 167 
67.4 2/0 212 247 165 193 
85.0 3/0 245 287 192 224 
107 4/0 287 335 224 262 
127 250 320 374 251 292 
152 300 359 419 282 328 
177 350 397 464 312 364 
203 400 430 503 339 395 
253 500 496 580 392 458 
 
304 600 553 647 440 514 
355 700 610 714 488 570 
380 750 638 747 512 598 
405 800 660 773 532 622 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
456 900 704 826 572 669 
507 1000  748 879 612 716 
* Véase 310 -15(b)(2) para  los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente es diferente a 40 °C. Véase 310 -
15(b)(3)(a) para más de tres conductores portadores de corriente.  
 
Tabla  310-15(b)(21). - Ampacidades de conductores desnudos o recubiertos, al aire libre, con base en 
una temperatura ambiente de 40 °C, 80 °C de temperatura total del conductor, y una velocidad del 
viento de 610 milímetros/segundo  
Conductores de cobre  Conductores de Aluminio AAC  
Tamaño o designación  Desnudos  Recubiertos  Tamaño o design ación  Desnudos  Recubiertos  
mm²  AWG o kcmil  Amperes  Amperes  mm²  AWG o kcmil  Amperes  Amperes  
8.37 8 98 103 — — — — 
13.3 6 124 130 13.3 6 96 101 
21.2 4 155 163 21. 4 121 127 
33.6 2 209 219 33.6 2 163 171 
53.5 1/0 282 297 53.5 1/0 220 231 
67.4 2/0 329 344 67.4 2/0 255 268 
85.0 3/0 382 401 85.0 3/0 297 312 
107 4/0 444 466 107 4/0 346 364 
127 250 494 519 135 266.8  403 423 
152 300 556 584 171 336.4  468 492 
253 500 773 812 201 397.5  522 548 
380 750 1000  1050  242 477 588 617 
507 1000  1193  1253  282 556.5 650 682 
 — — — 322 636 709 744 
 — — — 403 795 819 860 
 — — — 483 954 920 — 
 — — — 524 1033.5  968 1017  
 — — — 645 1272  1103  1201  
 — — — 806 1590  1267  1381  
 — — — 1013  2000  1454  1527  
 
b) Supervisión de ingeniería.  Bajo supervisión de la ingeniería,  se permitirá que las ampacidades del 
conductor se calculen usando la siguiente ecuación general:  
 
NOTA:  El aumento de la temperatura de pérdida dieléctrica ( Td) es insignificante para los cables 
individuales del circuito con dieléctrico extruido clasifi cados por debajo de 46 kV.  
c) Tablas. Las ampacidades para los conductores para tensiones de 2001 a 35 000 volts deben ser como 
se especifican en las Tablas 310 -60(c)(67) a 310 -60(c)(86). Las ampacidades para temperaturas ambiente 
diferentes de las especif icadas en las Tablas de ampacidades se deben corregir de acuerdo con 310 -60(b)(4).  
NOTA:  Las ampacidades suministradas en esta sección no tienen en cuenta las caídas de tensión. Véase 
210-19(a), Nota 4, para los circuitos derivados y 215 -2(a), Nota 2, para  los alimentadores.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
1) Pantallas metálicas puestas a tierra. Las ampacidades de las Tablas 310 -60(c)(69), 310 -60(c)(70), 
310-60(c)(81) y 310 -60(c)(82) deben aplicarse a cables con pantallas metálicas puestas a tierra en un punto 
solamente. Cuando las panta llas metálicas de estos cables están puestas a tierra en más de un punto, las 
ampacidades se deben ajustar para tener en cuenta el calentamiento debido a las corrientes inducidas en la 
pantalla metálica.  
NOTA:  Las tablas distintas a las enumeradas contiene n la ampacidad de los cables con blindajes puestos 
a tierra en varios puntos.  
2) Profundidad de enterramiento de circuitos subterráneos.  Cuando se modifica la profundidad de 
enterramiento, de circuitos directamente enterrados o de bancos de ductos eléctric os, con relación a los 
valores mostrados en las figuras o en las tablas, se permitirá modificar las ampacidades tal como se indica en 
(a) y (b) siguientes:  
a. Cuando la profundidad de enterramiento se aumenta en parte de un tramo del ducto eléctrico, no 
será requerido reducir la ampacidad de los conductores, siempre y cuando la longitud total de las 
partes del tendido del ducto en que se aumenta la profundidad sea menos del 25 por ciento de la 
longitud total del tendido.  
b. Cuando las profundidades de enter ramiento son mayores a las presentadas en una tabla o figura 
específica de ampacidad en instalaciones subterráneas, se permitirá un factor de corrección de la 
ampacidad del 6 por ciento por cada 30 centímetros de aumento en la profundidad para todos los 
valores de resistividad térmica (Rho).  
No se requerirá un ajuste en el valor de la ampacidad cuando se reduzca la profundidad de enterramiento.  
3) Ductos eléctricos en la Figura 310 -60. En los sitios en donde los ductos eléctricos subterráneos 
entran en los envolventes de los equipos por debajo de la tierra, la separación entre tales ductos, como se 
ilustra en la Figura 310 -60, podrá ser reducida sin exigirse la reducción de la ampacidad de los conductores.  
4) Corrección de la temperatura ambiente.  Las ampaci dades para temperaturas ambiente diferentes de 
las especificadas en las tablas de ampacidad se deben corregir de acuerdo con la Tabla 310 -60(c)(4) o se 
permitirá que sean calculadas usando la siguiente ecuación:  
 
 
Tabla  310-60(c)(4). - Factores de correcc ión a temperatura ambiente  
Para temperaturas ambiente distintas de 40 °C, multiplique las anteriores 
ampacidades permisibles por el factor correspondiente de los que se 
indican a continuación:  
Temperatura ambiente  
(°C) 90 °C  105 °C  
10 o menos  1.26 1.21 
11-15 1.22 1.18 
16-20 1.18 1.14 
21-25 1.14 1.11 
26-30 1.10 1.07 
31-35 1.05 1.04 
36-40 1.00 1.00 
41-45 0.95 0.96 
46-50 0.89 0.92 
51-55 0.84 0.88 
56-60 0.77 0.83 
61-65 0.71 0.78 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
66-70 0.63 0.73 
91-75 0.55 0.68 
76-80 0.45 0.62 
81-85 0.32 0.55 
86-90 - 0.48 
91-95 - 0.39 
96-100 - 0.28  
 
Figura 310 -60.- Dimensiones de instalación de cables para uso con las Tablas 310 -60c)(77) a 310 -60c)(86).  
Tabla  310-60(c)(67). - Ampacidad permisible de cables monoconductores de cobre aislados en 
configuración t riplex al aire, con base en temperaturas del conductor de 90 °C y 105 °C  y temperatura 
ambiente del aire de 40 °C*  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacida d 
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
8.37 8 65 74 –– –– 
13.3 6 90 99 100 110 
21.2 4 120 130 130 140 
33.6 2 160 175 170 195 
42.4 1 185 205 195 225 
53.5 1/0 215 240 225 255 
67.4 2/0 250 275 260 295 
85.0 3/0 290 320 300 340       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
107 4/0 335 375 345 390 
127 250 375 415 380 430 
177 350 465 515 470 525 
253 500 580 645 580 650 
380 750 750 835 730 820 
507 1000  880 980 850 950 
* Consulte 310 -60(c)(4) para los factores de corrección de la ampaci dad cuando la temperatura ambiente del aire es diferente a 40 °C  
Tabla  310-60(c)(68). - Ampacidad de cables de ternas de conductores individuales  de aluminio, 
aislados, al aire, con base en temperaturas del conductor de 90 °C  y 105 °C y temperatura ambien te 
del aire de 40 °C*  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
8.37 
13.3 8 
6 50 
70 57 
77 - 
75 - 
84 
21.2 4 90 100 100 110 
33.6 2 125 135 130 150 
42.4 1 145 160 150 175 
53.5 1/0 170 185 175 200 
67.4 2/0 195 215 200 230 
85.0 3/0 225 250 230 265 
107 4/0 265 290 270 305 
127 250 295 325 300 335 
177 350 365 405 370 415 
253 500 460 510 460 515 
380 750 600 665 590 660 
507 1000  715 800 700 780 
* Consulte 310 -60(c)(4) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente del aire es diferente a 40 °C  
 
Tabla 310 -60(c)(69). - Ampacidad de conductores de cobre individuales, aislados,  y separados en el 
aire, con base en temperaturas del conductor de 90 °C  y 105 °C y temperatura ambiente del aire de 40 
°C* 
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG o kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -15 000 volts  Ampacidad  
para 15 001 -35 000 
volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 90 105 
8.37 8 83 93 — — — — 
13.3 6 110 120 110 125 — — Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
21.2 4 145 160 150 165 — — 
33.6 2 190 215 195 215 — — 
42.4 1 225 250 225 250 225 250 
53.5 1/0 260 290 260 290 260 290 
67.4 2/0 300 330 300 335 300 330 
85.0 3/0 345 385 345 385 345 380 
107 4/0 400 445 400 445 395 445 
127 250 445 495 445 495 440 490 
177 350 550 615 550 610 545 605 
253 500 695 775 685 765 680 755 
380 750 900 1000  885 990 870 970 
507 1000  1075  1200  1060  1185  1040  1160  
633 1250  1230  1370  1210  1350  1185  1320  
760 1500  1365  1525  1345  1500  1315  1465  
887 1750  1495  1665  1470  1640  1430  1595  
1010 2000  1605  1790  1575  1755  1535  1710  
* Consulte 310 -60(c)(4) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente del aire es diferente a 40 °C  
 
Tabla  310-60(c)(70). - Ampacidad de conductores individuales de aluminio, aislados ,  separados en el 
aire, con base en temperaturas del conductor de 90 °C (104 °C)  y 105 °C y temperatura ambiente del 
aire de 40 °C*  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad para 2 001 -5 
000 volts  Ampacidad para 5001 -15 
000 volts  Ampacidad para 15 001 -35 
000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 90 105 
8.37 8 64 71 - - - - 
13.3 6 85 95 87 97 — — 
21.2 4 115 125 115 130 — — 
33.6 2 150 165 150 170 — — 
42.4 1 175 195 175 195 175 195 
53.5 1/0 200 225 200 225 200 225 
67.4 2/0 230 260 235 260 230 260 
85.0 3/0 270 300 270 300 270 300 
107 4/0 310 350 310 350 310 345 
127 250 345 385 345 385 345 380 
177 350 430 480 430 480 430 475 
253 500 545 605 535 600 530 590       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
380 750 710 790 700 780 685 765 
507 1000  855 950 840 940 825 920 
633 1250  980 1095  970 1080  950 1055  
760 1500  1105  1230  1085  1215  1060  1180  
887 1750  1215  1355  1195  1335  1165  1300  
1013  2000  1320  1475  1295  1445  1265  1410  
* Consulte 310 -60(c)(4) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente del aire es diferente a 40 °C  
 
Tabla  310-60(c)(71) Ampacidad de cables de tres conductores de cobre, aislados,  separados en el aire, 
con base en temperaturas del con ductor de  90 °C y 105 °C y temperatura ambiente del aire de 40 °C*  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los  conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
8.37 8 59 66 — — 
13.3 6 79 88 93 105 
21.2 4 105 115 120 135 
33.6 2 140 154 165 185 
42.4 1 160 180 185 210 
53.5 1/0 185 205 215 240 
67.4 2/0 215 240 245 275 
85.0 3/0 250 280 285 315 
107 4/0 285 320 325 360 
127 250 320 355 360 400 
177 350 395 440 435 490 
253 500 485 545 535 600 
380 750 615 685 670 745 
507 1000  705 790 770 860 
* Consulte 310 -60(c)(4) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente del aire es dif erente a 40 °C  
 
Tabla  310-60(c)(72). - Ampacidad de cables de tres conductores de aluminio, aislados, separados en el 
aire, con base en temperaturas del conductor de 90 °C y 105 °C y temperatura ambiente de 40 °C*  
Tamaño o designación  Temperatura nominal d el conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG o kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
8.37 8 46 51 - - 
13.3 6 61 68 72 80 
21.2 4 81 90 95 105 
33.6 2 110 120 125 145 
42.4 1 125 140 145 165 
53.5 1/0 145 160 170 185 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
67.4 2/0 170 185 190 215 
85.0 3/0 195 215 220 245 
107 4/0 225 250 255 285 
127 250 250 280 280 315 
177 350 310 345 345 385 
253 500 385 430 425 475 
380 750 495 550 540 600 
507 1000  585 650 635 705 
* Consulte 310 -60(c)(4) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente del aire es diferente a 40 °C   
Tabla 310 -60(c)(73). - Ampacidad de cables de tres conductores o ternas de cables individuales 
aislados, de cobre, en tubo conduit físicamente aislado en el aire, con base en temperaturas del 
conductor de 90 °C y 105 °C y temperatura ambiente del aire de 40 °C*  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG o kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
8.37 8 55 61 — — 
13.3 6 75 84 83 93 
21.2 4 97 110 110 120 
33.6 2 130 145 150 165 
42.4 1 155 175 170 190 
53.5 1/0 180 200 195 215 
67.4 2/0 205 225 225 255 
85.0 3/0 240 270 260 290 
107 4/0 280 305 295 330 
127 250 315 355 330 365 
177 350 385 430 395 440 
253 500 475 530 480 535 
380 750 600 665 585 655 
507 1000  690 770 675 755 
* Consulte 310 -60(c)(4) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente del aire es diferente a 40 °C  
 
Tabla 310 -60(c)(74). - Ampacidad de cables de tres conductores o ternas de cables individuales 
aislados, de aluminio, en tubo conduit físicamente aislado en el aire, con base en temperaturas del 
conductor de 90 °C y 105 °C y temperatura ambiente del aire de 40 °C*  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampa cidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
8.37 8 43 48 - - 
13.3 6 58 65 65 72 
21.2 4 76 85 84 94 
33.6 2 100 115 115 130 
42.4 1 120 135 130 150       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
53.5 1/0 140 155 150 170 
67.4 2/0 160 175 175 200 
85.0 3/0 190 210 200 225 
107 4/0 215 240 230 260 
127 250 250 280 255 290 
177 350 305 340 310 350 
253 500 380 425 385 430 
380 750 490 545 485 540 
507 1000  580 645 565 640 
* Consulte 310 -60(c)(4) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente del aire es diferente a 40 °C   
Tabla  310-60(c)(75). - Ampacidad de cables de tres conductores de cobre aislados y en un tubo conduit 
físicamente aislado en el aire, con base en temperaturas del conductor de 90 °C  y 105 °C y 
temperatura ambiente del aire de 40 °C * 
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad para 2001 -5000 volts  Ampacidad para 5001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión e n °C 
90 105 90 105 
8.37 8 52 58 — — 
13.3 6 69 77 83 92 
21.2 4 91 100 105 120 
33.6 2 125 135 145 165 
42.4 1 140 155 165 185 
53.5 1/0 165 185 195 215 
67.4 2/0 190 210 220 245 
85.0 3/0 220 245 250 280 
107 4/0 255 285 290 320 
127 250 280 315 315 350 
177 350 350 390 385 430 
253 500 425 475 470 525 
380 750 525 585 570 635 
507 1000  590 660 650 725 
* Consulte 310 -60(c)(4) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente del aire es diferente a 40 °C  
 
Tabla  310-60(c)( 76).- Ampacidad de cables de tres conductores de aluminio aislados, en un tubo 
conduit físicamente aislado en el aire, con base en temperaturas del conductor de 90 °C y 105 °C y 
temperatura ambiente del aire de 40 °C*  
Tamaño o designación  Temperatura nomin al del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG o kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
8.37 8 42 46 - - 
13.3 6 53 59 64 71 
21.2 4 71 79 84 94 
33.6 2 96 105 115 125 
42.4 1 110 125 130 145 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
53.5 1/0 130 145 150 170 
67.4 2/0 150 165 170 190 
85.0 3/0 170 190 195 220 
107 4/0 200 225 225 255 
127 250 220 245 250 280 
177 350 275 305 305 340 
253 500 340 380 380 425 
380 750 430 480 470 520 
507 1000  505 560 550 615 
* Consulte 310 -60(c)(4) para los factores de corrección de la ampacidad cuando la temperatura ambiente del aire es diferente a 40 °C   
Tabla 310 -60(c)(77). - Ampacidad de tres conductores de cobre, individualmente aislados,  en du ctos 
eléctricos subterráneos (tres conductores por ducto eléctrico), con base en  una temperatura ambiente 
de la tierra de 20 °C, el montaje de los ductos eléctricos según  se indica en la Figura 310 -60, factor de 
carga del 100 por ciento, resistencia térm ica (RHO)  de 90 °C, temperaturas del conductor de 90 °C y 
105 °C  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los c onductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
Un circuito (Véase la Figura 310 -60, Detalle 1)  
8.37 8 64 69 — — 
13.3 6 85 92 90 97 
21.2 4 110 120 115 125 
33.6 2 145 155 155 165 
42.4 1 170 180 175 185 
53.5 1/0 195 210 200 215 
67.4 2/0 220 235 230 245 
85.0 3/0 250 270 260 275 
107 4/0 290 310 295 315 
127 250 320 345 325 345 
177 350 385 415 390 415 
253 500 470 505 465 500 
380 750 585 630 565 610 
507 1000  670 720 640 690 
Tres circuitos (Véase la Figura 310 -60, Detalle 2)  
 
8.37 8 56 60 — —       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
13.3 6 73 79 77 83 
21.2 4 95 100 99 105 
33.6 2 125 130 130 135 
42.4 1 140 150 145 155 
53.5 1/0 160 175 165 175 
67.4 2/0 185 195 185 200 
85.0 3/0 210 225 210 225 
107 4/0 235 255 240 255 
127 250 260 280 260 280 
177 350 315 335 310 330 
253 500 375 405 370 395 
380 750 460 495 440 475 
507 1000  525 565 495 535 
Seis circuitos (Véase la Figura 310 -60, Detalle 3)  
8.37 8 48 52 — — 
13.3 6 62 67 64 68 
21.2 4 80 86 82 88 
33.6 2 105 110 105 115 
42.4 1 115 125 120 125 
53.5 1/0 135 145 135 145 
67.4 2/0 150 160 150 165 
85.0 3/0 170 185 170 185 
107 4/0 195 210 190 205 
127 250 210 225 210 225 
177 350 250 270 245 265 
253 500 300 325 290 310 
380 750 365 395 350 375 
507 1000  410 445 390 415 
 
Tabla 310 -60(c)(78). - Ampacidad de tres conductores de alumini o, individualmente aislados,  en ductos 
eléctricos subterráneos (tres conductores por ducto eléctrico), con base  en una temperatura ambiente 
de la tierra de 20 °C, el montaje de los ductos eléctricos  según se indica en la Figura 310 -60, factor de 
carga d el 100 por ciento, resistencia  térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90 °C y 105 
°C 
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  Ampacidad  Ampacidad  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
o 
kcmil  para 2 001 -5 000 volts  para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
Un circuito (Véase la Figura 310 -60, Detalle 1)  
8.37 8 50 54 - - 
13.3 6 66 71 70 75 
21.2 4 86 93 91 98 
33.6 2 115 125 120 130 
42.4 1 130 140 135 145 
53.5 1/0 150 160 155 165 
67.4 2/0 170 185 175 190 
85.0 3/0 195 210 200 215 
107 4/0 225 245 230 245 
127 250 250 270 250 270 
177 350 305 325 305 330 
253 500 370 400 370 400 
380 750 470 505 455 490 
507 1000  545 590 525 565 
Tres circuitos (Véase la Figura 310 -60, Deta lle 2)  
8.37 8 44 47 — — 
13.3 6 57 61 60 65 
21.2 4 74 80 77 83 
33.6 2 96 105 100 105 
42.4 1 110 120 110 120 
53.5 1/0 125 135 125 140 
67.4 2/0 145 155 145 155 
85.0 3/0 160 175 165 175 
107 4/0 185 200 185 200 
 
127 250 205 220 200 220 
177 350 245 265 245 260 
253 500 295 320 290 315 
380 750 370 395 355 385 
507 1000  425 460 405 440 
Seis circuitos (Véase la Figura 310 -60, Detalle 3)  
8.37 8 38 41 — — 
13.3 6 48 52 50 54 
21.2 4 62 67 64 69 
33.6 2 80 86 80 88       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
42.4 1 91 98 90 99 
53.5 1/0 105 110 105 110 
67.4 2/0 115 125 115 125 
85.0 3/0 135 145 130 145 
107 4/0 150 165 150 160 
127 250 165 180 165 175 
177 350 195 210 195 210 
253 500 240 255 230 250 
380 750 290 315 280 305 
507 1000  335 360 320 345 
 
Tabla  310-60(c)(79). - Ampacidad de tres condu ctores de cobre aislados, alambrados dentro de una 
cubierta general (cable de tres conductores) en ductos eléctricos subterráneos (un cable por ducto 
eléctrico), con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20 °C, el montaje de los ductos 
eléctrico s según se indica en la Figura 310 -60, factor de carga del 100 por ciento, resistencia térmica 
(RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90 °C y 105 °C  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG o kcmil  Amp acidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
Un circuito (Véase la Figura 310 -60, Detalle 1)  
8.37 8 59 64 — — 
13.3 6 78 84 88 95 
21.2 4 100 110 115 125 
33.6 2 135 145 150 160 
42.4 1 155 165 170 185 
53.5 1/0 175 190 195 210 
67.4 2/0 200 220 220 235 
85.0 3/0 230 250 250 270 
107 4/0 265 285 285 305 
127 250 290 315 310 335 
177 350 355 380 375 400 
253 500 430 460 450 485 
380 750 530 570 545 585 
 
507 1000  600 645 615 660 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Tres circuitos (Véase la Figura 310 -60, Detalle 2)  
8.37 8 53 57 — — 
13.3 6 69 74 75 81 
21.2 4 89 96 97 105 
33.6 2 115 125 125 135 
42.4 1 135 145 140 155 
53.5 1/0 150 165 160 175 
67.4 2/0 170 185 185 195 
85.0 3/0 195 210 205 220 
107 4/0 225 240 230 250 
127 250 245 265 255 270 
177 350 295 315 305 325 
253 500 355 380 360 385 
380 750 430 465 430 465 
507 1000  485 520 485 515 
Seis circuitos (Véase la Figura 310 -60, Detalle 3)  
8.37 8 46 50 — — 
13.3 6 60 65 63 68 
21.2 4 77 83 81 87 
33.6 2 98 105 105 110 
42.4 1 110 120 115 125 
53.5 1/0 125 135 130 145 
67.4 2/0 145 155 150 160 
85.0 3/0 165 175 170 180 
107 4/0 185 200 190 200 
127 250 200 220 205 220 
177 350 240 270 245 275 
253 500 290 310 290 305 
380 750 350 375 340 365 
507 1000  390 420 380 405 
 
Tabla 310 -60(c)(80). - Ampacidad de tres conductores de aluminio aislados, alambrados dentro de una 
cubierta general (cable de tres conductores) en ductos eléctricos subterráneos (un cable por ducto 
eléctrico), con base en una temper atura ambiente de la tierra de 20 °C, el montaje de los ductos 
eléctricos según se indica en la Figura 310 -60, factor de carga del 100 por ciento, resistencia térmica 
(RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90 °C y 105 °C  
Tamaño o designación  Temperatu ra nominal del conductor        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 
AWG o kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
Un circuito (Véase la Figura 310 -60, Detall e 1) 
8.37 8 46 50 — — 
13.3 6 61 66 69 74 
21.2 4 80 86 89 96 
33.6 2 105 110 115 125 
42.4 1 120 130 135 145 
53.5 1/0 140 150 150 165 
67.4 2/0 160 170 170 185 
85.0 3/0 180 195 195 210 
107 4/0 205 220 220 240 
127 250 230 245 245 265 
177 350 280 310 295 315 
253 500 340 365 355 385 
380 750 425 460 440 475 
507 1000  495 535 510 545 
 
Tres circuitos (Véase la Figura 310 -60, Detalle 2)  
8.37 8 41 44 — — 
13.3 6 54 58 59 64 
21.2 4 70 75 75 81 
33.6 2 90 97 100 105 
42.4 1 105 110 110 120 
53.5 1/0 120 125 125 135 
67.4 2/0 135 145 140 155 
85.0 3/0 155 165 160 175 
107 4/0 175 185 180 195 
127 250 190 205 200 215 
177 350 230 250 240 255 
253 500 280 300 285 305 
380 750 345 375 350 375 
507 1000  400 430 400 430 
Seis circuitos (Véase la Figura 310 -60, D etalle 3)  
8.37 8 36 39 — — 
 
13.3 6 46 50 49 53 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
21.2 4 60 65 63 68 
33.6 2 77 83 80 86 
42.4 1 87 94 90 98 
53.5 1/0 99 105 105 110 
67.4 2/0 110 120 115 125 
85.0 3/0 130 140 130 140 
107 4/0 145 155 150 160 
127 250 160 170 160 170 
177 350 190 205 190 205 
253 500 230 245 230 245 
380 750 280 305 275 295 
507 1000  320 345 315 335 
 
Tabla 310 -60(c)(81). - Ampacidad de conductores individuales de cobre, aislados, directamente 
enterrados, con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20 °C, el monta je de los ductos 
eléctricos según se indica en la Figura 310 -60, factor de carga del 100 por ciento, resistencia térmica 
(RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90 °C y 105 °C  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG o kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C ||  
90 105 90 105 
Un circuito, tres conductores (Véase la Figura 310 -60, Detalle 9)  
8.37 8 110 115 — — 
13.3 6 140 150 130 140 
21.2 4 180 195 170 180 
33.6 2 230 250 210 225 
42.4 1 260 280 240 260 
53.5 1/0 295 320 275 295 
67.4 2/0 335 365 310 335 
85.0 3/0 385 415 355 380 
107 4/0 435 465 405 435 
127 250 470 510 440 475 
177 350 570 615 535 575 
253 500 690 745 650 700 
380 750 845 910 805 865 
507 1000  980 1055  930 1005  
Dos circuitos, seis conductores (Véase la Figura 310 -60, Detalle 10)  
 
8.37 8 100 110 — —       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
13.3 6 130 140 120 130 
21.2 4 165 180 160 170 
33.6 2 215 230 195 210 
42.4 1 240 260 225 240 
53.5 1/0 275 295 255 275 
67.4 2/0 310 335 290 315 
85.0 3/0 355 380 330 355 
107 4/0 400 430 375 405 
127 250 435 470 410 440 
177 350 520 560 495 530 
253 500 630 680 600 645 
380 750 775 835 740 795 
507 1000  890 960 855 920 
 
Tabla 310 -60(c)(82). - Ampacidad de conductores individuales de aluminio, aislados, directamente 
enterrados, con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20 °C, el montaje de los ductos 
eléctricos según se indica en la Figura 310 -60, factor de carga del 100 por ciento, res istencia térmica 
(RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90 °C y 105 °C  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura  de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
Un circuito, tres conductores (Véase la Figura 310 -60, Detalle 9)  
8.37 8 85 90 — — 
13.3 6 110 115 100 110 
21.2 4 140 150 130 140 
33.6 2 180 195 165 175 
42.4 1 205 220 185 200 
53.5 1/0 230 250 215 230 
67.4 2/0 265 285 245 260 
85.0 3/0 300 320 275 295 
107 4/0 340 365 315 340 
127 250 370 395 345 370 
177 350 445 480 415 450 
253 500 540 580 510 545 
380 750 665 720 635 680 
507 1000  780 840 740 795 
 
Dos circuitos, seis conductores (Véase la Figura 310 -60, Detalle 10)  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
8.37 8 80 85 — — 
13.3 6 100 110 95 100 
21.2 4 130 140 125 130 
33.6 2 165 180 155 165 
42.4 1 190 200 175 190 
53.5 1/0 215 230 200 215 
67.4 2/0 245 260 225 245 
85.0 3/0 275 295 255 275 
107 4/0 310 335 290 315 
127 250 340 365 320 345 
177 350 410 440 385 415 
253 500 495 530 470 505 
380 750 610 655 580 625 
507 1000  710 765 680 730 
 
Tabla 310 -60(c)(83). - Ampacidad de tres conductores de cobre, aislados, alambrados dentro de una 
cubierta general (cable de tres conductor es), enterrados directamente en la tierra, con base en  una 
temperatura ambiente de la tierra de 20 °C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la 
Figura 310 -60, factor de carga del 100 por ciento, resistencia térmica (RHO) de 90, temperatura s del 
conductor de 90 °C y 105 °C  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
Un circuito (Véase la Figura 310 -60, Detalle 5)  
8.37 8 85 89 — — 
13.3 6 105 115 115 120 
21.2 4 135 150 145 155 
33.6 2 180 190 185 200 
42.4 1 200 215 210 225 
53.5 1/0 230 245 240 255 
67.4 2/0 260 280 270 290 
85.0 3/0 295 320 305 330 
107 4/0 335 360 350 375 
127 250 365 395 380 410 
177 350 440 475 460 495 
253 500 530 570 550 590 
380 750 650 700 665 720 
 
507 1000  730 785 750 810       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Dos circuitos (Véase la Figura 310 -60, Detalle 6)  
8.37 8 80 84 — — 
13.3 6 100 105 105 115 
21.2 4 130 140 135 145 
33.6 2 165 180 170 185 
42.4 1 185 200 195 210 
53.5 1/0 215 230 220 235 
67.4 2/0 240 260 250 270 
85.0 3/0 275 295 280 305 
107 4/0 310 335 320 345 
127 250 340 365 350 375 
177 350 410 440 420 450 
253 500 490 525 500 535 
380 750 595 640 605 650 
507 1000  665 715 675 730 
 
Tabla 310 -60(c)(84). - Ampacidad de tres conductores de aluminio, aislados, alambrados dentro de una 
cubierta general (cable de tres conductores), enterrados directamente en la tierra, con base en una 
temperatura am biente de la tierra de 20 °C, el montaje de los ductos eléctricos según se indica en la 
Figura 310 -60, factor de carga del 100 por ciento, resistencia térmica (RHO) de 90, temperaturas del 
conductor de 90 °C y 105 °C  
Tamaño o designación  Temperatura nomina l del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
Un circuito (Véase la Figura 310 -60, Detalle 5)  
8.37 8 65 70 — — 
13.3 6 80 88 90 95 
21.2 4 105 115 115 125 
33.6 2 140 150 145 155 
42.4 1 155 170 165 175 
53.5 1/0 180 190 185 200 
67.4 2/0 205 220 210 225 
85.0 3/0 230 250 240 260 
107 4/0 260 280 270 295 
127 250 285 310 300 320 
177 350 345 375 360 390 
253 500 420 450 435 470 
 
380 750 520 560 540 580 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
507 1000  600 650 620 665 
Dos circuitos (Véase la Figura 310 -60, Detalle 6)  
8.37 8 60 66 — — 
13.3 6 75 83 80 95 
21.2 4 100 110 105 115 
33.6 2 130 140 135 145 
42.4 1 145 155 150 165 
53.5 1/0 165 180 170 185 
67.4 2/0 190 205 195 210 
85.0 3/0 215 230 220 240 
107 4/0 245 260 250 270 
127 250 265 285 275 295 
177 350 320 345 330 355 
253 500 385 415 395 425 
380 750 480 515 485 525 
507 1000  550 590 560 600 
 
Tabla 310 -60(c)(85). - Ampacidad de tres ternas de conductores individuales de cobre, aislados, 
directamente enterrados, con base en una temperatura ambiente de la tierra de 20 °C, el montaje de los 
ductos eléctricos según se indica en la Figura 310 -60, factor de carga del 100 por ciento, resiste ncia 
térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90 °C y 105 °C  
Tamaño o designación  Temperatura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de  los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
Un circuito, tres conductores (Véase la Figura 310 -60, Detalle 7)  
8.37 8 90 95 — — 
13.3 6 120 130 115 120 
21.2 4 150 165 150 160 
33.6 2 195 205 190 205 
42.4 1 225 240 215 230 
53.5 1/0 255 270 245 260 
67.4 2/0 290 310 275 295 
85.0 3/0 330 360 315 340 
107 4/0 375 405 360 385 
127 250 410 445 390 410 
177 350 490 580 470 505 
253 500 590 635 565 605 
 
380 750 725 780 685 740       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
507 1000  825 885 770 830 
Dos circuitos, seis conductores (Véase la F igura 310 -60, Detalle 8)  
8.37 8 85 90 — — 
13.3 6 110 115 105 115 
21.2 4 140 150 140 150 
33.6 2 180 195 175 190 
42.4 1 205 220 200 215 
53.5 1/0 235 250 225 240 
67.4 2/0 265 285 255 275 
85.0 3/0 300 320 290 315 
107 4/0 340 365 325 350 
127 250 370 395 355 380 
177 350 445 480 425 455 
253 500 535 575 510 545 
380 750 650 700 615 660 
507 1000  740 795 690 745 
 
Tabla 310 -60(c)(86). - Ampacidad de tres ternas de conductores individuales de aluminio, aislados, 
directamente enterrados, con base en una tem peratura ambiente de la tierra de 20 °C, el montaje de los 
ductos eléctricos según se indica en la Figura 310 -60, factor de carga del 100 por ciento, resistencia 
térmica (RHO) de 90, temperaturas del conductor de 90 °C y 105 °C  
Tamaño o designación  Tempera tura nominal del conductor  
[Véase la Tabla 310 -104(c)]  
mm2 AWG  
o 
kcmil  Ampacidad  
para 2 001 -5 000 volts  Ampacidad  
para 5 001 -35 000 volts  
Temperatura de los conductores de media tensión en °C  
90 105 90 105 
Un circuito, tres conductores (Véase la F igura 310 -60, Detalle 7)  
8.37 8 70 75 — — 
13.3 6 90 100 90 95 
21.2 4 120 130 115 125 
33.6 2 155 165 145 155 
42.4 1 175 190 165 175 
53.5 1/0 200 210 190 205 
67.4 2/0 225 240 215 230 
85.0 3/0 255 275 245 265 
107 4/0 290 310 280 305 
127 250 320 350 305 325 
177 350 385 420 370 400 
 
253 500 465 500 445 480 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
380 750 580 625 550 590 
507 1000  670 725 635 680 
Dos circuitos, seis conductores (Véase la Figura 310 -60, Detalle 8)  
8.37 8 65 70 — — 
13.3 6 85 95 85 90 
21.2 4 110 120 105 115 
33.6 2 140 150 135 145 
42.4 1 160 170 155 170 
53.5 1/0 180 195 175 190 
67.4 2/0 205 220 200 215 
85.0 3/0 235 250 225 245 
107 4/0 265 285 255 275 
127 250 290 310 280 300 
177 350 350 375 335 360 
253 500 420 455 405 435 
380 750 520 560 485 525 
507 1000  600 645 565 605 
 
Parte C. Especificaciones de construcción  
310-104. Construcción y aplicación de los conductores.  Los conductores aislados deben cumplir las 
disposiciones aplicables de las Tablas 310 -104(a) a 310 -104(e).  
NOTA:  Los aislamientos termoplásticos se pue den endurecer a temperaturas menores a -10 °C. A 
temperatura normal, los aislamientos termoplásticos también se pueden deformar si están sometidos a 
presión, tal como en los puntos de soporte.  
Si se utilizan aislantes termoplásticos en circuitos de corrien te continua en lugares mojados, se puede 
producir electroendósmosis entre el conductor y el aislamiento.  
Tabla 310 -104(a). - Aplicaciones y aislamientos de conductores de 600 volts1 
Nombre genérico  Tipo  Temperatur
a máxima 
del 
conductor  Aplicaciones prevista s Aislamiento  Recubrimiento externo2 
Etileno -propileno 
fluorado  FEP o FEPB  90 °C  Lugares secos y 
húmedos  
Etileno -propileno 
fluorado  Ninguno  
200 °C  Lugares secos  Trenza de fibra de vidrio  
Para aplicaciones 
especiales3 Trenza de fibra de vidrio u 
otro material trenzado.  
Aislamiento mineral 
(con cubierta 
metálica)  MI 90 °C  Lugares secos y 
mojados  
Óxido de magnesio  Cobre o aleación de acero  
250 °C  Para aplicaciones 
especiales3 
 
Termoplástico 
resistente a la 
humedad, al calor y 
al aceite  MTW  60 °C Alambrado de máquinas 
herramienta en lugares 
mojados.  Termoplástico retardante 
a la flama y resistente a 
la humedad, al calor y al 
aceite  Ninguno, cubierta de nylon 
o equivalente  
90 °C  Alambrado de máquinas 
herramienta en lugares       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
secos.  
Papel   85 °C Para conductores 
subterráneos de 
acometida  Papel  Cubierta de plomo  
Perfluoroalcoxi  PFA 90 °C  Lugares secos y 
húmedos  
Perfluoroalcoxi  Ninguno  
200 °C  Lugares secos y 
aplicaciones especiales3 
Perfluoroalcoxi  PFAH  250 °C  Sólo para lugares 
secos. Só lo para cables 
dentro de aparatos o 
dentro de 
canalizaciones 
conectadas a aparatos 
(sólo de níquel o de 
cobre recubiertos de 
níquel)  Perfluoroalcoxi  Ninguno  
Termofijo  RHH  90 °C  Lugares secos y 
húmedos   Recubrimiento no metálico, 
resistente a la humedad y 
retardante a la flama2 
Termofijo resistente a 
la humedad  RHW  75 °C  Lugares secos y 
mojados  Termofijo resistente a la 
humedad y retardante a 
la flama  Recubrimiento no metálico, 
resistente a la humedad y 
retardante a la flama  RHW -2 90 °C  
 
Hule silicó n SA 90 °C  Lugares secos y 
húmedos  
Hule silicón  Trenza de fibra de vidrio u 
otro material.  
200 °C  Para aplicaciones 
especiales3 
Termofijo  SIS 90 °C  Sólo para alambrado de 
tableros de distribución 
y de tableros de 
potencia  Termofijo retardante a la 
flama Ninguno  
Termoplástico y 
malla externa de 
material fibroso  TBS 90 °C  Sólo para alambrado de 
tableros de distribución 
y de tableros de 
potencia  Termoplástico  Recubrimiento no metálico 
retardante a la flama  
Politetra -fluoroetileno  TFE 250 °C  Sólo para l ugares 
secos. Sólo para cables 
dentro de aparatos o 
dentro de 
canalizaciones 
conectadas a aparatos 
(sólo de níquel o de 
cobre recubierto de 
níquel)  Politetra -fluoroetileno  Ninguno  
Termoplástico con 
cubierta de nylon, 
resistente al calor y a 
la propagación  de la 
flama.  THHN  90 °C  Lugares secos  Termoplástico retardante 
a la flama y resistente a 
la humedad y al calor  Cubierta de nylon o 
equivalente.  
 
Termoplástico 
resistente a la 
humedad, al calor y 
retardante a la flama.  THHW  75 °C  Lugares mojados  Termoplás tico retardante 
a la flama y resistente al 
calor y a la humedad.  Ninguno  
 90 °C  Lugares secos  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Termoplástico 
resistente a la 
humedad, al calor, 
retardante a la flama, 
de emisión reducida 
de humos y gas 
ácido  THHW -LS 75 °C  Lugares mojados  Termoplástico resistente 
a la humedad, al calor, 
retardante a la flama, de 
emisión reducida de 
humos y gas ácido  Ninguno  
90 °C  Lugares secos  
Termoplástico 
resistente a la 
humedad, al calor, 
retardante a la flama, 
despreciable emisión 
de humos y gas 
ácido  THHW -LS0H  75 °C  Lugares mojados  Termoplástico resistente 
a la humedad, al calor, 
retardante a la flama, de 
emisión reducida de 
humos y gas ácido  Ninguno  
90 °C  Lugares secos  
Termoplástico 
retardante a la flama 
y resistente a la 
humedad y al calor  THW  75 °C  Lugares mojados  Termoplástico retardante 
a la flama y resistente a 
la humedad y al calor  Ninguno  
THW -2 90 °C  Lugares secos y 
húmedos  
Termoplástico 
resistente a la 
humedad, al calor, 
retardante a la flama, 
despreciable emisión 
de humos y gas 
ácido  THW -2-
LS0H 90 °C  Lugares secos y 
húmedos  Termoplástico resistente 
a la humedad, al calor, 
retardante a la flama, de 
emisión reducida de 
humos y gas ácido  Ninguno  
Termoplástico 
resistente a la 
humedad, al calor, 
retardante a la flama, 
de emisión reducida 
de humos  y de gas 
ácido.  THW -LS 75 °C  Lugares secos y 
mojados  Termoplástico resistente 
a la humedad, al calor, 
retardante a la flama, de 
emisión reducida de 
humos y de gas ácido.  Ninguno  
Termoplástico con 
cubierta de nylon, 
resistente al calor, a 
la humedad y 
retardante a la flama.  THWN  75 °C  
Lugares secos y 
húmedos  Termoplástico con 
cubierta de nylon, 
resistente al calor, a la 
humedad y retardante a 
la flama.  Cubierta de nylon o 
equivalente  THWN -2 90 °C  
Termoplástico 
resistente a la 
humedad y 
retardante a la flama.  TW 60 °C  Lugares secos y 
mojados  Termoplástico resistente 
a la humedad y 
retardante a la flama.  Ninguno  
 
Cable 
monoconductor 
subterráneo y 
circuitos derivados 
de un solo conductor 
(para cables de tipo 
UF con más de un 
conductor, ver el 
Artículo 340) UF 60 °C  
Ver el Artículo 340  Resistente a la 
humedad4 
Integrado con el aislante  
75 °C5 Resistente a la humedad 
y al calor  
Cable de acometida 
subterránea de un 
solo conductor  USE 75 °C5 Ver el Artículo 3406 
Resistente al calor y a la 
humedad  Recu brimiento no metálico 
resistente a la humedad  USE-2 90 °C  Lugares secos y 
mojados  
Termofijo retardante 
a la flama  XHH  90 °C  Lugares secos y 
húmedos  Termofijo retardante a la 
flama  Ninguno        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Termofijo retardante 
a la flama  XHHN  90°c Lugares secos y 
húme dos Termofijo retardante a la 
flama  Cubierta de nylon o 
equivalente  
Termofijo retardante 
a la flama y 
resistente al calor y a 
la humedad  XHHW  90 °C  Lugares secos y 
húmedos  Termofijo retardante a la 
flama y resistente al 
calor y a la humedad  Ninguno  
75 °C Lugares mojados  
Termofijo retardante 
a la flama y 
resistente al calor y a 
la humedad  XHHW -2 90 °C  Lugares secos y 
mojados  Termofijo retardante a la 
flama y resistente al 
calor y a la humedad  Ninguno  
Termofijo retardante 
a la flama y 
resistente al ca lor y a 
la humedad  XHWN  75 °C  
Lugares secos y 
húmedos  Termofijo retardante a la 
flama y resistente al 
calor y a la humedad  Cubierta de nylon o 
equivalente  XHWN -2 90 °C  
Tetrafluoroetileno 
modificado con 
etileno.  Z 90 °C  Lugares secos y 
húmedos  Tetrafl uoroetileno 
modificado con etileno.  Ninguno  
150 °C  Lugares secos y 
aplicaciones especiales3 
Tetrafluoroetileno 
modificado con 
etileno.  ZW 75 °C  Lugares húmedos  
Tetrafluoroetileno 
modificado con etileno.  Ninguno  90 °C  Lugares secos y 
mojados  
150 °C  Lugares secos y 
aplicaciones especiales3 
ZW-2 90 °C  Lugares secos y 
mojados  
NOTAS:  
1. Los conductores pueden tener un valor nominal de hasta 1000 volts, si están marcados.  
2. Algunos aislamientos no requieren recubrimiento exterior.  
3. Cuando las condiciones de diseño requieren que la temperatura máxima de operación del conductor sea superior a 90 °C.  
4. Para circuitos de señalización que permiten un aislamiento de 300 volts.  
5. Incluye una cubierta integral.  
6. Para limitación de ampacidad, vé ase 340 -80. 
7. Para cables con un recubrimiento no metálico sobre conductores individualmente aislados con hule con una cubierta de alumi nio o una 
cubierta de plomo o en cables multiconductores con algún tipo de estas cubiertas metálicas, no se requiere qu e sean retardantes de la flama. 
Para los cables de tipo MC, véase 330 -104. Para los cables de recubrimiento no metálico, véase el Artículo 334, Parte C. Para los cables tipo 
UF, véase el Artículo 340, Parte C  
 Se permite que los tipos de cables para utiliz arse en temperaturas de operación 90º C en lugares secos y mojados se marquen con el 
sufijo " -2" por ejemplo: THW -2, XHHW -2, RHW -2, etc.  
Los cables con aislamiento sin contenido de halógenos (termoplásticos o termofijos), pueden tener un grabado “LS0H”.  
Los cables que se graban como “LS” son no propagadores del incendio y de baja emisión de humos.  
Tabla 310 -104(b). - Espesor del aislamiento para conductores no blindados de tipos RHH y RHW 
aislados con dieléctricos sólidos y con tensión de operación de 2000 v olts 
Tamaño o designación  Columna A1 Columna B2 
mm²  AWG o kcmil  milímetros  
2.08-5.26 14–10 2.03 1.52 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
8.37 8 2.03 1.78 
13.3-33.6 6–2 2.41 1.78 
42.4-6734  1–2/0 2.79 2.29 
85.0-107 3/0–4/0 2.79 2.29 
108-253 213–500 3.18 2.67 
254-507 501–1000  3.56 3.05 
508-1013  1001 –2000  3.56 3.56 
1Columna A: Los aislamientos se limitan a aislamientos de hule natural, SBR y hules a base de 
butilo.  
2Columna B: Los aislamientos son de materiales tales como polietileno de cadena cruzada, etileno 
propileno y aislamientos c ompuestos de ellos.  
 
Tabla 310 -104(c). - Aislamientos y aplicaciones de los conductores de media tensión  
Nombre genérico  Denominación del cable 
de media tensión  Temperatura 
máxima de 
operación  Aplicaciones 
previstas  Aislamiento  Cubierta 
exterior  
Dieléctri co sólido de 
media tensión  90 90 ºC  Lugares secos o 
mojados  Termoplástico o 
termofijo  Cubierta, 
termoplástica o 
cubierta 
metálica o 
armadura  105* 105 ºC  
* Cuando las condiciones de diseño exigen temperaturas del aislamiento mayores que de 90º C.  
Tabla 310-104(d). - Espesor del aislamiento y de la cubierta para cables con dieléctricos sólidos sin 
pantalla metálica, para 2001 a 5000 volts Esta tabla no es parte de los requerimientos y 
especificaciones de la  NOM, se incluye únicamente con propósitos infor mativos  
Tamaño  
o 
designación  Lugares secos, conductor individual  Lugares secos o mojados  
Sin Cubierta  Con Cubierta  Monoconductores  Multiconductores*  
mm²  AWG  
o 
kcmil  Aislamiento  Aislamiento  Cubierta  Aislamiento  Cubierta  Aislamiento  
milímetros  
8.37 8 2.79 2.29 0.76 3.18 2.03 2.29 
13.3 6 2.79 2.29 0.76 3.18 2.03 2.29 
21.2-33.6 4-2 2.79 2.29 1.14 3.18 2.03 2.29 
42.4-67.4 1-2/0 2.79 2.29 1.14 3.18 2.03 2.29 
85.0-107 3/0-4/0 2.79 2.29 1.65 3.18 2.41 2.29 
108-253 213-500 3.05 2.29 1.65 3.56 2.79 2.29 
254-380 501-750 3.30 2.29 1.65 3.94 3.18 2.29 
381-507 751-1000  3.30 2.29 1.65 3.94 3.18 2.29 
508-633 1001 -1250  3.56 2.92 1.65 4.32 3.56 2.92 
634-760 1251 -1500  3.56 2.92 2.03 4.32 3.56 2.92 
761-1013  1501 -2000  3.56 2.92 2.03 4.32 3.94 3.56 
* Bajo un rec ubrimiento común externo como por ejemplo una cubierta, un forro o una armadura . 
       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tabla 310 -104(e). - Espesor del aislamiento para cables con dieléctricos sólidos, con pantalla metálica, 
para 2001 a 35 000 volts Esta tabla no es parte de los requerimientos  y especificaciones de la  NOM, se 
incluye únicamente con propósitos informativos  
Tamaño  
o 
designación  2 001 a 
5000 
volts  5 001 a 8 000 volts  8 001 a 15 000 volts  15 001 a 25 000 volts  
Nivel de aislamiento del  
mm²  AWG  
o 
kcmil  100%1 100%1 133%2 173%3 100%1 133%2 173%3 100%1 133%2 173%3 
milímetros  
8.37 8 2.29 - - - - - - - - - 
13.3-21.2 6-4 2.29 2.92 3.56 4.45 - - - - - - 
33.6 2 2.29 2.92 3.56 4.45 4.45 5.59 6.6 - - - 
42.4 1 2.29 2.92 3.56 4.45 4.45 5.59 6.6 6.60 8.13 10.67  
53.5 1/0-2000  2.29 2.92 3.56 4.45 4.45 5.59 6.6 6.60 8.13 10.67  
Tamaño o designación  25 001 a 28 000 volts  28 001 a 35 000 volts  
Nivel de aislamiento del  
mm²  AWG  
o 
kcmil  100%1 133%2 173%3 100%1 133%2 173%3 
milímetros  
42.4 1 7.11 8.76 11.30  - - - 
53.5-1013  1/0-2000  7.11 8.76 11.30  8.76 10.67  14.73  
NOTAS:  
1. Nivel de aislamiento del 100 por ciento . Se permitirá que los cables de esta categoría se apliquen cuando el sistema tiene 
protección de relevador de modo que las fallas a tierra se despejarán tan rápido como sea posib le pero, en cualquier caso, en menos 
de 1 minuto. Aunque estos cables son aplicables a la gran mayoría de instalaciones que están en sistemas puestos a tierra, ta mbién 
se permitirá su uso en otros sistemas para los cuales la aplicación de estos cables sea aceptable, siempre que los requisitos 
anteriores de despeje de las fallas se cumplan al desenergizar por completo la sección que presenta la falla.  
2. Nivel de aislamiento del 133 por ciento.  Este nivel de aislamiento corresponde al que anteriormente se de signaba para sistemas 
no puestos a tierra. Se permitirá que los cables de esta categoría se apliquen en situaciones en donde los requisitos del tie mpo de 
despeje para la categoría del nivel de 100 por ciento no se pueden cumplir, y aun así existe la seguri dad suficiente de que la sección 
con falla se desenergizará en un tiempo no superior a 1 hora. Igualmente, se permitirá su uso en aplicaciones con nivel de ai slamiento 
de 100 por ciento cuando se desea un aislamiento adicional.  
3. Nivel de aislamiento del 173 por ciento . Se permitirá que los cables de esta categoría se apliquen bajo todas las condiciones 
siguientes:  
(1) En establecimientos industriales cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que únicamente personas  
calificadas atend erán la instalación.  
(2) Cuando los requisitos de tiempo de despeje de la falla de la categoría con nivel del 133 por ciento no se pueden cumplir.  
(3) Cuando la parada sistemática sea esencial para proteger al equipo y al personal.  
(4) Existe la seguridad suficiente de que la sección que presenta falla se desenergizará en una parada sistemática.  
También se permitirá que los cables con este espesor de aislamiento se usen en aplicaciones con nivel de aislamiento del 100 o 133 
por ciento cuando se desea una re sistencia adicional del aislamiento.  
310-106. Conductores  
a) Tamaño mínimo de los conductores. El tamaño mínimo de los conductores debe ser como se 
presenta en la Tabla 310 -106(a), excepto lo que se permita en otras partes de esta NOM.  
Tabla 310 -106(a). - Tamaño o designación mínimo de los conductores  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Tensión nominal del 
conductor (volts)  Cobre 
Aluminio o aluminio recubierto de cobre  
Tamaño o designación  
mm2 AWG  mm2 AWG  
0–2 000  2.08 14 13.3 6 
2 001 –5 000  8.37 8 13.3 6 
5 001 –8 000  13.3 6 13.3 6 
8 001 –15 000  33.6 2 33.6 2 
15 001 –28 000  42.4 1 42.4 1 
28 001 –35 000  53.5 1/0 53.5 1/0 
 
b) Material de los conductores. Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben 
ser de cobre, a no ser que, en esta NOM, se indique otra cosa. Si no se especifica el material del conductor, el 
material y las secciones transversales que se indiquen en esta NOM se deben aplicar como si fueran 
conductores de cobre. Si se utilizan otros materiales como aluminio o aluminio recubierto de cobre, los 
tamaño s deben cambiarse conforme a su equivalente en cobre.  
Conductores de aluminio. Los cables de aluminio para secciones transversales desde 13.3 mm2  (6 
AWG) hasta el 507 mm2 (1000 kcmil), marcados como tipo RHH, RHW, XHHW, deben estar hechos de 
aleación de a luminio de grado eléctrico serie AA -8000.  
c) Conductores cableados.  Cuando están instalados en canalizaciones, los conductores de tamaño 8.37 
mm2 (8 AWG) y mayores deben ser cableados, a menos que específicamente se requiera que sean alambres 
en otra parte  de esta NOM.  
d) Aislados.  Los conductores deben ser aislados, a menos que específicamente se requiera en otra parte 
de esta NOM que sean recubiertos o desnudos.  
NOTA:  Véase 250 -184 para el aislamiento de los conductores del neutro de un sistema de alta te nsión 
sólidamente puesto a tierra.  
310-110. Identificación del conductor  
a) Conductores puestos a tierra.  Los conductores, aislados o cubiertos puestos a tierra, deben estar de 
acuerdo con 200 -6. 
b) Conductores de puesta a tierra de equipos. Los conductore s de puesta a tierra del equipo deben 
estar de acuerdo con 250 -119. 
c) Conductores de fase. Los conductores que estén proyectados para usarlos como conductores de fase, 
si se usan como conductores individuales o en cables multiconductores, deben estar acab ados de modo que 
se distingan claramente de los conductores puestos a tierra y de los conductores de puesta a tierra. Las 
marcas distintivas no deben interferir en modo alguno con las marcas superficiales exigidas en 310 -120(b)(1). 
Los conductores de fase de los circuitos derivados se deben identificar de acuerdo con 210 -5(c). Los 
alimentadores se deben identificar según 215 -12. 
Excepción: Se permitirá la identificación del conductor de acuerdo con 200 -7. 
310-120. Marcado  
a) Información exigida.  Todos los c onductores y cables deben estar marcados con la siguiente 
información, usando el método aplicable de los descritos en el inciso (b) siguiente:  
(1) La tensión nominal máxima.  
(2) La letra o letras que indican el tipo de alambre o cable, tal como se especifi ca en otras partes de esta 
NOM. 
(3) El nombre del fabricante, marca comercial u otra marca distintiva que permita identificar fácilmente a 
la organización responsable del producto.  
(4) El tamaño nominal en mm2 y en su designación (AWG o área en circular mi ls). 
(5) Los ensambles de cable en donde el conductor neutro es de menor tamaño que los conductores de 
fase, se identifican por la construcción y tamaño de los conductores para indicar tal condición.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Métodos de marcado.  
1) Marcado en la superficie.  Los siguientes conductores y cables se deben marcar en su superficie en 
forma indeleble. El tamaño nominal se debe repetir a intervalos no superiores a 60 centímetros Todas las 
demás marcas se deben repetir a intervalos no superiores a 1.00 metro:  
(1) Cables y  alambres de uno o varios conductores, con aislamiento de goma o termoplástico.  
(2) Cables con forro no metálico.  
(3) Cables de acometida.  
(4) Cables de alimentadores y circuitos derivados subterráneos.  
(5) Cables para charolas portacables.  
(6) Cables para  equipos de riego.  
(7) Cables de potencia limitada para charolas portacables.  
(8) Cables de instrumentación para charolas portacables.  
2) Cinta de marcar.  Para marcar los cables multiconductores con recubrimiento metálico, se debe 
emplear una cinta de marc ar dentro del cable y a todo lo largo del mismo.  
Excepción 1:  Los cables tipo MI  
Excepción 2:  Los cables tipo AC.  
Excepción 3:  Se permitirá que la información exigida en el inciso (a) anterior, se marque en forma 
duradera en el recubrimiento externo no met álico de los cables tipos MC, ITC o PLTC, a intervalos no 
superiores a 1.00 metro.  
Excepción 4:  Se permitirá que la información exigida en el inciso (a) anterior, esté marcada en forma 
duradera en el revestimiento no metálico bajo la cubierta metálica de l os cables Tipo ITC o PLTC, a intervalos 
no mayores a 1.00 metro.  
NOTA:  Incluidos en el grupo de cables con recubrimiento metálico están los Tipos AC (Artículo 320), MC 
(Artículo 330) y cable con forro de plomo.  
3) Marcado mediante etiquetas.  Los siguientes  cables y conductores se deben marcar mediante una 
etiqueta impresa sujeta al rollo, bobina o caja de cartón del cable:  
(1) Cables tipo MI  
(2) Alambres para tableros de distribución.  
(3) Cables de un solo conductor con recubrimiento metálico.  
(4) Cables ti po AC.  
4) Marcado opcional del tamaño del cable.  Se permitirá que la información exigida en el inciso (a)(4) 
anterior esté marcada en la superficie de cada conductor con aislamiento de los siguientes cables 
multiconductores:  
(1) Cables tipo MC.  
(1) Cables para charolas portacables.  
(2) Cables para equipos de riego.  
(3) Cables de potencia limitada para charolas portacables.  
(4) Cables de potencia limitada para sistemas de alarma contra incendios.  
(5) Cables de instrumentación para charolas portacables.  
c) Su fijos para designar el número de conductores. Un tipo de letra o letras solas deben indicar un solo 
conductor con aislamiento. Las siguientes letras utilizadas como sufijo indican:  
(1) D – Dos conductores aislados, en paralelo, dentro de un recubrimiento e xterior no metálico.  
(2) M – Conjunto de dos o más conductores aislados y torcidos en espiral, dentro de un recubrimiento 
exterior no metálico.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
d) Marcado opcional.  Se permitirá que todos los conductores y cables incluidos en el Capítulo 3, estén 
marcados en l la parte externa para indicar características especiales de los materiales de los cables. Estas 
marcas incluyen, pero no se limitan a, marcas para baja emisión de humo, resistente a la luz solar, etc.  
ARTÍCULO 312  
GABINETES, CAJAS DE DESCONEXIÓN Y BAS ES PARA MEDIDORES  
Parte A. Alcance e instalación  
312-1. Alcance. Este Artículo trata de las especificaciones de instalación y construcción de gabinetes, 
cajas de desconexión y envolventes para medidores. No aplica a equipos operando a más de 1000 volts, 
excepto cuando esté específicamente referenciado en otro lugar de esta NOM.  
312-2. Lugares húmedos y mojados. En los lugares húmedos o mojados, los envolventes montados en 
superficie a que hace referencia este Artículo, deben estar colocadas o equipadas de m odo que eviten que el 
agua o la humedad entren y se acumulen dentro del gabinete o caja para cortacircuitos, y deben ir montadas 
de modo que quede por lo menos 6.5 milímetros de espacio libre entre la envolvente y la pared u otra 
superficie de soporte. Los  gabinetes o cajas para interruptores instalados en lugares mojados deben ser a 
prueba de intemperie. Se deben usar accesorios aprobados para lugares mojados en envolventes en lugares 
mojados o canalizaciones o cables que entran por encima del nivel de par tes vivas no aisladas.  
Excepción:  Se permite instalar envolventes no metálicas sin espacio libre cuando estén sobre una pared 
de concreto, ladrillo, azulejo o similar.  
NOTA:  Véase 300 -6 con respecto a la protección contra la corrosión.  
312-3. Posición en l a pared. En paredes de concreto, azulejos u otro material no combustible, los 
gabinetes se deben instalar de manera que el borde frontal del gabinete no quede a más de 6 milímetros 
hacia adentro de la superficie terminada. En paredes construidas de madera u otro material combustible, los 
gabinetes deben quedar a nivel con la superficie terminada o deben sobresalir de la misma.  
312-4. Reparación de las superficies no combustibles. Las superficies no combustibles que estén 
dañadas o incompletas se deben repar ar para que no queden espacios abiertos ni separaciones mayores a 3 
milímetros en el borde del gabinete o la caja de desconexión que utilicen una cubierta a nivel con la superficie 
terminada.  
312-5. Gabinetes, cajas de desconexión y envolventes para medido res. Los conductores que entren 
en los envolventes dentro del alcance de este Artículo se deben proteger contra la abrasión y deben cumplir lo 
que se especifica (a) hasta (c) siguientes.  
a) Aberturas que se deben cerrar. Las aberturas a través de las cuale s entran los conductores se deben 
cerrar de manera adecuada.  
b) Gabinetes, cajas de desconexión y envolventes para medidores, todos metálicos. Cuando los 
envolventes metálicos dentro del alcance de este Artículo se instalan con alambrado sostenido por cabl e 
mensajero, alambrado a la vista sobre aisladores o alambrado oculto con aisladores de perilla y tubo, los 
conductores deben entrar a través de pasacables aisladores, o en lugares secos a través de tubería flexible 
que se extienda desde el último soporte aislado y se deben fijar firmemente al envolvente.  
c) Cables. Cuando se utilizan cables, cada cable debe estar fijo al gabinete, caja de desconexión o 
envolvente para medidores.  
Excepción:  Se permitirá que los cables con forro totalmente no metálico entren  por la parte superior de un 
envolvente de montaje superficial, a través de una o más canalizaciones no flexibles cuya longitud no sea 
menor a 45 centímetros ni mayor a 3.00 metros, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes:  
a. Cada cabl e esté sujeto a no más de 30 centímetros, medidos a lo largo del forro, desde el extremo 
final de la canalización.  
b. La canalización se extiende directamente por encima del envolvente y no entra en ningún plafón 
estructural.  
c. En cada extremo de la canal ización existe un accesorio para proteger al  (los) cable(s) de la abrasión 
y los accesorios siguen siendo accesibles después de la instalación.  
d. La canalización está sellada o taponada en el extremo exterior con medios aprobados, de modo tal 
que se evite  el acceso al envolvente a través de la canalización.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
e. El forro del cable es continuo en toda la canalización y se prolonga dentro del envolvente más allá del 
accesorio, cuando menos 6 milímetros.  
f. La canalización está sujeta en su extremo final y en o tros puntos, de acuerdo con el Artículo 
aplicable.  
g. Cuando se instalen como tubo conduit o tubería, el número permisible de cables no excede la 
cantidad que se permitiría para sistemas completos de tubo conduit o tubería, en la Tabla 1 del 
Capítulo 10 de  esta NOM y todas sus notas correspondientes.  
NOTA:  Véase la Tabla 1 del Capítulo 10, incluyendo la Nota 9, con respecto al factor de ocupación en 
canalizaciones circulares. Véase 310 -15(b)(3)(a) con relación a las reducciones exigidas en la ampacidad de 
cables múltiples instalados en una canalización común.  
312-6. Cambios de dirección de los conductores. Los conductores en las terminales o los conductores 
que entran o salen de los gabinetes o cajas de desconexión y similares, deben cumplir con lo que se in dica en 
(a) hasta (c) siguientes.  
Excepción: El espacio para doblar los conductores en los envolventes para controladores de motores con 
disposiciones para uno o dos conductores en cada terminal, debe cumplir con 430 -10(b).  
a) Ancho de las canales para ala mbrado. Los conductores no se deben doblar dentro de un gabinete o 
caja de desconexión a menos que exista un canal cuyo ancho esté de acuerdo con la Tabla 312 -6 (a). Los 
conductores en paralelo, según se indica en 310 -10(h) se deben considerar en base al n úmero de 
conductores en paralelo.  
b) Espacio para doblar los conductores en las terminales. El espacio para doblar el conductor en cada 
terminal debe cumplir con lo que se indica en los incisos (1) o (2).  
1) Conductores que no entran ni salen por la pared opuesta.  
Se debe aplicar la Tabla 312 -6(a) cuando el conductor no entra ni sale del envolvente por la pared opuesta 
a su terminal.  
2) Conductores que entran o salen por la pared opuesta. Se debe aplicar la Tabla 312 -6(b) cuando el 
conductor entra o sale de l envolvente por de la pared opuesta a su terminal.  
Excepción 1: Cuando la distancia entre la pared y su terminal está de acuerdo con la Tabla 312 -6(a), se 
permitirá que un conductor entre o salga de un envolvente por la pared opuesta a su terminal, siempr e que 
dicho conductor entre al envolvente o salga de él en el lugar donde la canal se une con la canal adyacente, 
cuyo ancho esté de acuerdo con el que se indica en la Tabla 312 -6(b) para ese conductor.  
Excepción 2: Se permitirá que un conductor de tamaño no mayor que 177 mm2 (350 kcmil) entre o salga 
de un envolvente que contenga solamente una(s) base(s) para medidor(es), a través de la pared opuesta a su 
terminal, siempre que la distancia entre la terminal y la pared opuesta no sea menor a la que se espec ifica en 
la Tabla 312 -6(a) y que la terminal sea de tipo zapata removible -cable, cuando la terminal cumpla cualquiera 
de las siguientes condiciones:  
a. Dirigida hacia la abertura del envolvente y en un ángulo no mayor a 45° con respecto a la 
perpendicular a la pared del envolvente.  
b. Dirigida de frente a la pared del envolvente y tenga una desviación no mayor al 50 por ciento del 
espacio de doblado que se especifica en la Tabla 312 -6(a). 
NOTA:  La desviación es la distancia medida a lo largo de la pared del  envolvente, desde el eje de la línea 
de centro de la terminal, hasta una línea que pasa por el centro de la abertura del envolvente.  
c) Conductores tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayores. La instalación debe cumplir con lo que se indica 
en 300 -4(g). 
Tabla 312 -6(a).- Espacio mínimo para el doblado de los cables en las  terminales, y ancho mínimo de 
las canales para alambrado  
Todos los otros conductores  Conductores 
de aleación de 
Aluminio AA -
8000 con 
cableado 
compacto  
(Ver Nota 2)  Conductores por cada terminal  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
mm² AWG o kcmil   1 2 3 4 5 
centímetros  
2.08-5.26 14-10 12-8 
 No se especifica  - - - - 
8.37-13.3 8-6 6-4 3.81 - - - - 
21.2-26.7 4-3 2-1 5.08 - - - - 
33.6 2 1/0 6.35 - - - - 
42.4 1 2/0 7.62 - - - - 
53.5-67.4 1/0-2/0 3/0-4/0 8.89 12.7 17.8 - - 
85.0-107 3/0-4/0 250-300 10.2 15.2 20.3 - - 
127 250 350 11.4 15.2 20.3 25.4 - 
152-177 300-350 400-500 12.7 20.3 25.4 30.5 - 
203-253 400-500 600-750 15.2 20.3 25.4 30.5 35.6 
304-355 600-700 800-1000  20.3 25.4 30.5 35.6 40.6 
380-456 750-900 - 20.3 30.5 35.6 40.6 45.7 
507-633 1000 -1250  - 25.4 - - - - 
760-1013  1500 -2000  - 30.5 - - - - 
  1. El espacio para realizar los dobleces en las terminales se debe medir en línea recta desde el extremo de la terminal o del 
conector del conductor (en la dirección en que e l conductor sale de la terminal) hasta la pared, barrera u obstrucción.  
2. Se permite utilizar esta columna para determinar el espacio de doblez mínimo para conductores de aluminio con 
cableado compacto en tamaños hasta 507 mm2 (1000 kcmil) y fabricados co n material del conductor de aleación de 
aluminio grado eléctrico serie AA -8000 de acuerdo con 310 -106(b). El ancho mínimo del espacio de la canaleta debe 
determinarse utilizando los valores de los otros conductores de esta tabla.   
312-7. Espacio en los e nvolventes. Los gabinetes y las cajas de desconexión deben tener espacio 
suficiente para que quepan holgadamente todos los conductores instalados en ellos.  
312-8. Envolventes para interruptores y dispositivos de protección contra sobrecorriente. El espacio  
de cableado dentro de los envolventes de los interruptores y dispositivos de sobrecorriente podrá ser usado 
para otros cableados y equipos sujetos a limitaciones para equipos específicos según lo dispuesto en (a) y (b) 
siguientes.  
a) Empalmes, derivacione s y conductores de paso de alimentación.  Se permitirá el espacio del 
alambrado de los envolventes para interruptores o dispositivos de protección contra sobrecorriente para 
conductores de paso, empalmados o derivados a otros envolventes, interruptores o di spositivos de protección 
contra sobrecorriente, donde se cumplan las siguientes condiciones:  
(1) El total de todos los conductores instalados en cualquier sección transversal del espacio de 
alambrado no excede del 40 por ciento del área de la sección trans versal de dicho espacio.  
(2) El área total de todos los conductores, empalmes y derivaciones instalados en cualquier sección 
transversal del espacio del alambrado no excede del 75 por ciento del área de sección transversal de 
dicho espacio.  
(3) Se aplica u na etiqueta de advertencia al envolvente que identifica el medio de desconexión más 
cercano para cualquier conductor de paso.  
Tabla 312 -6(b). - Espacio mínimo para el doblado del conductor en las terminales  
Tamaño o designación  Conductores por cada terminal  
mm2 AWG o kcmil  1 2 3 4 o más  
Todos los otros 
conductores  Conductores de 
aleación de 
aluminio AA -8000, 
de cableado 
compacto,  
(ver la NOTA 3)  centímetros  
2.08 – 5.26 14-10 — No se 
especifica  — — —       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
8.37 8 6 3.81 — — — 
13.3 6 4 5.08 — — — 
21.2 4 2 7.62 — — — 
26.7 3 1 7.62 — — — 
33.6 2 1/0 8.89 — — — 
42.4 1 2/0 11.4 — — — 
53.5 1/0 3/0 14 14 17.8 - 
67.4 2/0 4/0 15.2 15.2 19 - 
85.0 3/0 250 16.5a 16.5a 20.3 - 
107 4/0 300 17.8b 19.0c 21.6a - 
127 250 350 21.6d 22.9d 25.4b 25.4 
152 300 400 25.4e 25.4d 27.9b 30.5 
177 350 500 30.5e 30.5e 33.0e 35.6d 
203 400 600 33.0e 33.0e 35.6e 38.1e 
253 500 700-750 35.6e 35.6e 38.1e 40.6e 
304 600 800-900 38.1e 40.6e 45.7e 48.3e 
355 700 1000  40.6e 45.7e 50.8e 55.9e 
380 750 - 43.2e 48.3e 55.9e 61.0e 
405 800 - 45.7 50.8 55.9 61 
456 900 - 48.3 55.9 61 61 
507 1000  - 50.8 - - - 
633 1250  - 55.9 - - - 
760 1500  - 61 - - - 
887 1750  - 61 - - - 
1013  2000  - 61 - - - 
1. El espacio para realizar los dobleces en los terminales se debe medir en una línea recta desde el ex tremo de la terminal de conexión o 
del conector del conductor en dirección perpendicular a la pared del embebido en concreto.  
2. Para las terminales removibles y de tendido de cables para un solo conductor, se permitirá que el espacio para el doblado se re duzca 
en la siguiente cantidad de milímetros:  
a 12.7 milímetros  
b 25.4 milímetros  
c 38.1 milímetros  
d 50.8 milímetros  
e 76.2 milímetros  
3. Se permitirá que en esta columna se determine el espacio exigido para el doblado del conductor para conductores de al uminio de 
trenzado compacto, con tamaño o designación hasta de 1000 kcmil y fabricados utilizando material para conductores de aleación  de 
aluminio con grado eléctrico serie AA -8000, de acuerdo con 310 - 106(b).  
b) Equipo de monitoreo de energía.  Se permit irá que el espacio de cableado de los recintos para 
interruptores o dispositivos de sobrecorriente contenga equipos de control de potencia cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) El equipo de monitoreo de potencia es identificado como un ac cesorio instalable en el campo como 
parte del equipo aprobado o es un kit evaluado para la instalación en el campo en gabinetes de 
dispositivos de conmutación o sobrecorriente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
(2) El área total de todos los conductores, empalmes, derivaciones y equipo en cualquier sección 
transversal del espacio de cableado no excede el 75 por ciento del área de sección transversal de 
ese espacio.  
312-9. Espacios laterales o posteriores para alambrado, o canales. Los gabinetes y las cajas de 
desconexión deben tener canales , espacios posteriores de alambrado, o compartimientos de alambrado 
según se exige en 312 -11(c) y (d).  
Parte B. Especificaciones de construcción  
312-10. Material. Los gabinetes, las cajas de desconexión y los envolventes para medidores deben 
cumplir con la s especificaciones de (a) hasta (c) siguientes.  
a) Gabinetes y cajas de desconexión de metal. Los envolventes que están dentro del alcance de este 
Artículo se deben proteger contra la corrosión, por dentro y por fuera.  
b) Resistencia mecánica. Los gabinete s y las cajas para cortacircuitos deben tener una resistencia y 
rigidez para el uso previsto. Si están construidos de lámina de acero, el espesor del metal no debe de ser 
inferior a 1.35 mm sin recubrimiento.  
c) Gabinetes no metálicos. Los gabinetes no met álicos deben estar aprobados antes de la instalación.  
312-11. Separación. La separación dentro de los gabinetes y las cajas de desconexión debe cumplir con 
lo que se indica en los incisos (a) hasta (d) siguientes.  
a) Generalidades. La separación dentro de los gabinetes y las cajas de desconexión debe ser suficiente 
para que haya espacio amplio para la distribución de los alambres y cables colocados en su interior, y para 
una separación entre las partes metálicas de los dispositivos y de los aparatos montado s dentro de ellos, de 
acuerdo con (a)(1), (a)(2) y (a)(3).  
1) Base. En los lugares que no sean los puntos de soporte, debe haber un espacio libre mínimo de 1.6 
milímetros entre la base del dispositivo y la pared de cualquier gabinete metálico o caja de des conexión en la 
cual se ensamble el dispositivo.  
2) Puertas. Debe existir un espacio libre mínimo de 2.5 centímetros entre cualquier parte metálica viva, 
incluidas las partes metálicas vivas de los fusibles, y la puerta.  
Excepción:  Cuando la puerta está rec ubierta con un material aislante aprobado, o sea de metal con un 
espesor no menor a 2.5 milímetros sin recubrimiento, el espacio libre no debe ser menor a 15 milímetros.  
3) Partes vivas. Cuando la tensión no excede de 250 volts, debe existir un espacio lib re de por lo menos 
15 milímetros entre las paredes, la parte posterior, la división de las canales, si son metálicos, o la puerta de 
cualquier gabinete o caja de desconexión y la parte expuesta portadora de corriente más próxima de los 
dispositivos montado s dentro del gabinete. Esta separación se debe incrementar por lo menos a 2.5 
centímetros para tensiones de 251 a 600 volts.  
Excepción:  Cuando se cumplen las condiciones que se indican en la excepción de (a)(2) anterior, se 
permitirá que, para tensiones de  251 a 600 volts, el espacio libre sea de cuando menos 15 milímetros.  
b) Espacio libre para los interruptores. Los gabinetes y las cajas de desconexión deben tener una 
profundidad suficiente que permita el cierre de las puertas cuando los interruptores de 30 amperes de los 
tableros de distribución estén en cualquier posición; cuando los desconectadores combinados estén en 
cualquier posición, o cuando otros interruptores de tiro sencillo estén abiertos tanto como su construcción lo 
permita.  
c) Espacio para e l alambrado. Los gabinetes y las cajas de desconexión que contienen dispositivos o 
aparatos conectados dentro del gabinete o la caja a más de ocho conductores, incluyendo aquellos de los 
circuitos derivados, los bucles de medición, los circuitos alimentado res, los circuitos de potencia y circuitos 
similares, pero sin incluir los circuitos de alimentación ni una continuación de ellos, deben tener espacios de 
alambrado posterior o uno o más espacios de alambrado o canales laterales, o compartimientos para el 
alambrado.  
d) Espacio del envolvente para el alambrado. Los espacios laterales para alambrado, las canales 
laterales o los compartimientos laterales de gabinetes para alambrado y las cajas de desconexión deben ser 
envolventes herméticos por medio de cubier tas, barreras o divisiones que se extiendan desde las bases de los 
dispositivos que se encuentran en el gabinete, hasta la puerta, el bastidor o los lados del gabinete.  
Excepción:  No se exigirá que los espacios laterales para alambrado, las canales lateral es o los 
compartimientos laterales de gabinetes para alambrado sean envolventes herméticos cuando dichos espacios       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
laterales contengan únicamente conductores que entran al gabinete directamente en dirección opuesta a los 
dispositivos donde terminan.  
Los esp acios posteriores para alambrado parcialmente encerrados deben tener cubiertas para completar 
el envolvente. Los espacios para alambrado que se exigen en 312 -11(c) y que están expuestos cuando se 
abren las puertas, deben tener cubiertas para completar el e nvolvente. Cuando existe un espacio adecuado 
para los conductores de paso y para los empalmes, tal como se exige en 312 -8, no se exigirán barreras 
adicionales.  
ARTÍCULO 314  
CAJAS, CAJAS DE PASO Y SUS ACCESORIOS, UTILIZADAS  
PARA SALIDA, EMPALME, UNIÓN O JAL ADO  
Parte A. Generalidades  
314-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación y el uso de todas las cajas utilizadas como cajas de 
salida, de dispositivos, de paso y de empalmes, dependiendo de su utilización; así como de los registros. Las 
cajas fundidas,  de lámina metálica, no metálicas y otras cajas tales como las FS, FD y cajas más grandes no 
se clasifican como cajas de paso. Este Artículo también incluye los requisitos de instalación para los 
accesorios empleados para unir canalizaciones y para conecta r canalizaciones, cables y a las cajas.  
314-2. Cajas redondas. No deben utilizarse cajas redondas donde los tubos o conectores requieran el 
uso de contratuercas o pasacables para conectarse en un lado de la caja.  
314-3. Cajas no metálicas. Se permitirán ca jas no metálicas únicamente con alambrados abiertos sobre 
aisladores, con alambrados ocultos con aisladores de perilla y tubo, con métodos de alambrado cableados 
con forros no metálicos, cordones flexibles y canalizaciones no metálicas.  
Excepción 1: Cuando  se suministran medios internos de unión entre todas las entradas, se permitirá el 
uso de cajas no metálicas con canalizaciones metálicas o cables con cubierta metálica.  
Excepción 2:  Cuando se suministran medios de unión integral, con disposiciones para fi jar un puente de 
unión de equipos dentro de la caja, entre todas las entradas roscadas en cajas no metálicas aprobadas para 
ese propósito, se permitirá la utilización de cajas no metálicas con canalizaciones metálicas o cables con 
armadura metálica.  
314-4. Cajas metálicas. Las cajas metálicas deben estar puestas a tierra y unidas de acuerdo con las 
partes A, D, E, F, G y J del Artículo 250 según corresponda, excepto lo permitido en 250 -112 (i).  
Parte B. Instalación  
314-15. Lugares húmedos o mojados. En luga res húmedos o mojados, las cajas y accesorios se deben 
colocar o deben estar equipados de modo que eviten que entre o se acumule humedad dentro de la caja o 
accesorio. Las cajas y accesorios instalados en lugares mojados deben ser aprobados para usarlos en  esos 
lugares. Se permitirá que las aberturas para drenaje aprobadas no menores de 3 mm y no mayores de 6 mm 
de diámetro se instalen en obra en las cajas o cajas de paso para uso en lugares húmedos o mojados.  Para la 
instalación de accesorios de drenaje, s e permite que se instalen aberturas mayores en obra, de acuerdo con 
lo establecido en las instrucciones del fabricante.  
NOTA 1: Véase 314 -27(b) con respecto a las cajas en los pisos.  
NOTA 2: Véase 300 -6 con respecto a la protección contra la corrosión.  
314-16. Número de conductores en las cajas de salida, de dispositivos y de empalme. Las cajas 
deben tener el tamaño suficiente para brindar espacio libre para todos los conductores instalados. En ningún 
caso el volumen de la caja, calculado como se especifica  en el siguiente inciso (a), debe ser menor que el 
cálculo para la ocupación, determinado como se indica en el siguiente inciso (b). El volumen mínimo para las 
cajas debe ser el que se calcula según el siguiente inciso (c).  
Las disposiciones de esta secció n no se deben aplicar a las cajas de terminales que se suministran con 
los motores o los generadores.  
NOTA:  Véase 430 -12 para los requisitos de volumen de las cajas de terminales de motores o 
generadores.  
Las cajas que alojan conductores de 21.2 mm2 (4 AWG ) o mayores también deben cumplir con las 
disposiciones de 314 -28. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
a) Cálculos del volumen de la caja.  El volumen de una caja de alambrado debe ser el volumen total de 
todas las secciones ensambladas y, cuando se utilice, el volumen de anillos sencillos, e xtensiones para cajas, 
etcétera, que estén marcados con el volumen en centímetros cúbicos o que se fabriquen con cajas cuyas 
dimensiones estén listadas en la Tabla 314 -16(a). Cuando una caja esté provista de una o más barreras 
instaladas de manera segura, el volumen se distribuirá a cada uno de los espacios resultantes. Se considerará 
que cada barrera, si no está marcada con su volumen, ocupa 8.2 cm3 si es metálica y 16.4 cm3 si no es 
metálica.  
Tabla 314 -16(a). - Cajas metálicas  
Tamaño comercial de la caja  Volumen 
mínimo  Número máximo de conductores*  
mm² (AWG)  
centímetros  cm3 0.824 
(18) 1.31 
(16) 2.08 
(14) 3.31 
(12) 5.26 
(10) 8.37 (8) 13.3 
 (6) 
10 x 3.2  Redonda/octagonal  205 8 7 6 5 5 5 2 
10 x 3.8  Redonda/octagonal  254 10 8 7 6 6 5 3 
10 x 5.4  Redonda/octa gonal  353 14 12 10 9 8 7 4 
10 x 3.2  Cuadrada  295 12 10 9 8 7 6 3 
10 x 3.8  Cuadrada  344 14 12 10 9 8 7 4 
10 x 5.4  Cuadrada  497 20 17 15 13 12 10 6 
12 x 3.2  Cuadrada  418 17 14 12 11 10 8 5 
12 x 3.8  Cuadrada  484 19 16 14 13 11 9 5 
12 x 5.4  Cuadrada  689 28 24 21 18 16 14 8 
7.50 x 5 x 3.8  De Dispositivo  123 5 4 3 3 3 2 1 
7.50 x 5 x 5  De Dispositivo  164 6 5 5 4 4 3 2 
7.50 x 5 x 5.7  De Dispositivo  172 7 6 5 4 4 3 2 
7.50 x 5 x 6.5  De Dispositivo  205 8 7 6 5 5 4 2 
7.50 x 5 x 7  De Dispositivo  230 9 8 7 6 5 4 2 
7.50 x 5 x 9  De Dispositivo  295 12 10 9 8 7 6 3 
10 x 5.40 x 3.8  De Dispositivo  169 6 5 5 4 4 3 2 
10 x 5.40 x 4.8  De Dispositivo  213 8 7 6 5 5 4 2 
10 x 5.40 x 5.4  De Dispositivo  238 9 8 7 6 5 4 2 
9.50 x 5 x 6.5  Caja/tándem de 
mampostería  230 9 8 7 6 5 4 2 
9.50 x 5 x 9  Caja/tándem de 
mampostería  344 14 12 10 9 8 7 4 
Profundidad 
mínima 4.45  FS -Cubierta/tándem 
individual  221 9 7 6 6 5 4 2 
Profundidad 
mínima 6.03  FD - Cubierta/tándem 
individual  295 12 10 9 8 7 6 3 
Profundidad 
mínima 4.45  FS - Cubierta/tándem 
múltiples  295 12 10 9 8 7 6 3 
Profundidad 
mínima 6.03  FD Cubierta/tándem 
múltiples  395 16 13 12 10 9 8 4 
* Cuando no es requerido considerar volumen por 314 -16(b)(2) hasta (b)(5).  
1) Cajas estándar. El volumen para las cajas estándar, que no tienen marcado el volumen, debe ser el 
que se indica en la Tabla 314 -16(a).        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
2) Otras cajas. Las cajas de 1640 cm3 o menos, distintas de las descritas en la Tabla 314 -16(a) y las cajas 
no metálicas, deben ir marcadas por el fabricante de modo legible y dura dero con el volumen en cm3. Las 
cajas descritas en la Tabla 314 -16(a) que tengan mayor volumen del indicado en la tabla, pueden tener 
marcado su volumen en cm3 como exige esta Sección.  
b) Cálculos de la ocupación de la caja. Se deben sumar los volúmenes de  los párrafos (1) hasta (5), 
según aplique. No se exigirá que se asignen volúmenes a accesorios pequeños tales como pasacables o 
contratuercas. Cada espacio dentro de una caja delimitado por una barrera será calculado separadamente.  
1) Ocupación por los co nductores. Cada conductor que se origina por fuera de la caja y termina o está 
empalmado dentro de ella, se debe contar una vez, y cada conductor que pase a través de la caja sin 
empalmes ni terminaciones se debe contar una vez. Cada bucle o espiral de con ductores ininterrumpidos no 
menores al doble de la longitud mínima exigida para los conductores libres en la sección 300 -14, se debe 
contar dos veces. La ocupación debida a los conductores se debe calcular usando la Tabla 314 -16(b). Un 
conductor que ningun a de sus partes sale de la caja, no se cuenta.  
Excepción:  Se permite omitir de los cálculos el conductor o conductores de puesta a tierra de equipos o 
como máximo cuatro alambres para accesorios de tamaño menor a 2.08 mm2 (14 AWG), o ambos, cuando 
entran a  una caja desde una luminaria con domo o tapa ornamental similar y terminan dentro de esa caja.  
2) Ocupación por las abrazaderas. Cuando dentro de la caja haya una o más abrazaderas de cable 
internas, suministrada en fábrica o colocada en la obra, se debe contar un volumen, de la Tabla 314 -16(b), 
seleccionándolo con base en el conductor más grande que se encuentre en la caja. No se exigirá contar un 
volumen para un conector de cable cuyo mecanismo de sujeción esté fuera de la caja. Un ensamble de 
abrazadera s que incorpore una terminación de cable para los conductores de cables debe estar marcado para 
uso con cajas no metálicas específicas. Los conductores que se originen dentro del ensamble de abrazaderas 
deben estar incluidos en los cálculos de ocupación de  conductores, contemplados en la sección 314 -16(b)(1), 
como si ingresaran desde el exterior de la caja. El ensamble de abrazaderas no debe requerir un margen de 
ocupación, pero el volumen de la porción del ensamble que se mantenga dentro de la caja con pos terioridad a 
la instalación debe ser excluido del volumen de la caja, según las marcas establecidas en 314.16(a)(2).  
3) Ocupación por los accesorios de soporte. Cuando en la caja se encuentran uno o más pernos o 
adaptadores de montaje de luminarias, se deb erá contar un volumen para cada tipo de accesorio, de acuerdo 
con la Tabla 314 -16(b), seleccionándolo con base en el conductor más grande que se encuentre en la caja.  
4) Ocupación por el equipo o dispositivo. Para cada yugo o estribo que contenga uno o más  
dispositivos o equipos, se debe contar un doble volumen, de acuerdo con la Tabla 314 -16(b), para cada yugo 
o estribo, seleccionando el volumen con base en el conductor más grande conectado al(los) dispositivo(s) o al 
equipo sostenido por ese yugo o estrib o. Para un dispositivo o un equipo de utilización con ancho mayor al de 
una caja de 5 centímetros tal como se describe en la Tabla 314 -16(a), debe considerarse un doble volumen 
por cada tándem exigido para el montaje.  
5) Ocupación por el conductor de puest a a tierra del equipo. Cuando entran en una caja uno o más 
conductores de puesta a tierra de equipos o puentes de unión de equipos, se debe contar un volumen de 
acuerdo con la Tabla 314 -16(b), seleccionado con base en el conductor más grande de puesta a ti erra del 
equipo o del puente de unión del equipo más grande que se encuentre en la caja. Cuando en la caja existe un 
conjunto adicional de conductores de puesta a tierra del equipo, tal como lo permite 250 -146(d), se debe 
considerar un volumen, seleccionad o con base en el conductor más grande de puesta a tierra del equipo en el 
conjunto adicional.  
Tabla 314 -16(b). - Volumen que es requerido considerar para cada conductor  
Tamaño o designación  Espacio libre dentro de la 
caja para cada conductor  
mm2 AWG  cm3 
0.824 18 24.6 
1.31 16 28.7 
2.08 14 32.8 
3.31 12 36.9 
5.26 10 41 
8.37 8 49.2 
13.3 6 81.9 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
 
c) Cajas  
1) Generalidades.  Las cajas, que no sean de radio corto descritos en el inciso (3) siguiente, que alojan 
conductores de 13.3 mm2 (6 AWG) o más pequeños,  deben tener un área de la sección transversal no menor 
que el doble del área de la sección transversal del tubo conduit o tubería más grande a la cual se puedan fijar. 
El número máximo de conductores permitidos debe ser el número máximo que se permite en la Tabla 1 del 
Capítulo 10  para el tubo conduit o la tubería a la cual se fija.  
2) Con empalmes, derivaciones o dispositivos.  Sólo se permitirá que aquellas cajas que han sido 
marcadas con su volumen de forma durable y legible por el fabricante contengan e mpalmes, derivaciones o 
dispositivos. El número máximo de conductores se debe calcular de acuerdo con 314 -16(b). Las cajas deben 
soportarse de una manera rígida y segura.  
3) Cajas de radio corto.  Las cajas como los codos con casquillo y los codos de la aco metida que alojan 
conductores de tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o menor, y están previstos sólo para permitir la instalación de la 
canalización y los conductores contenidos, no deben contener empalmes, derivaciones o dispositivos, y deben 
ser de tamaño suficiente  para brindar espacio libre para todos los conductores encerrados en la caja.  
314-17. Conductores que entran en las cajas, o accesorios.  Los conductores que entran en las cajas o 
accesorios deben estar protegidos contra la abrasión y deben cumplir con lo q ue se indica en  (a) hasta (d) 
siguientes.  
a) Aberturas que se deben cerrar.  Las aberturas por las que entran los conductores se deben cerrar de 
una manera adecuada.  
b) Cajas de paso y otras cajas metálicas.  Cuando las cajas metálicas se instalan con alambr ado 
sostenido por cable mensajero, cableado abierto sobre aisladores o cableado oculto con aisladores de perilla 
y tubo, los conductores deben entrar a través de pasacables aisladores o, en lugares secos, a través de 
tubería flexible que se extienda desde el último soporte aislante hasta no menos de 6 milímetros dentro de la 
caja y más allá de cualquier abrazadera para cable. Cuando se utilice cable con cubierta no metálica o cable 
multiconductor de tipo UF, la cubierta deberá extenderse por lo menos 6 mm d entro de la caja y más allá de 
cualquier abrazadera de cable.  
Con excepción de lo que se indica en 300 -15(c), el cableado se debe fijar firmemente a la caja. Cuando se 
instalan canalizaciones o cables con cajas metálicas, la canalización o el cable se debe  fijar a dichas cajas.  
c) Cajas no metálicas.  Las cajas no metálicas deben ser adecuadas para el conductor con temperatura 
nominal más baja que entre en la caja. Cuando se utilizan cajas no metálicas con alambrado sostenido por 
cable mensajero, alambrado a bierto sobre aisladores o alambrado oculto de perilla y tubo, los conductores 
deben entrar a la caja a través de orificios individuales. Cuando se utiliza tubería flexible para canalizar los 
conductores, la tubería se debe extender desde el último soporte aislante hasta no menos de 6 milímetros 
dentro de la caja y más allá de cualquier abrazadera para cable. Cuando se utiliza cable con forro no metálico 
o cable multiconductor tipo UF, el forro se debe extender hasta no menos de 6 milímetros dentro de la caj a y 
más allá de cualquier abrazadera para cable. En todos los casos, todos los métodos de alambrado permitidos 
se deben fijar a las cajas.  
Excepción:  Cuando se usa cable con forro no metálico o cable multiconductor tipo UF con cajas de un 
solo tándem con t amaño no mayor que el de 5.70 x 10 centímetros montadas en las paredes o los plafones, y 
cuando el cable está sostenido a una distancia no mayor a 20 centímetros de la caja, medidos a lo largo del 
forro, y cuando el forro se extiende a través de la abertur a para cable en no menos de 6 milímetros, no se 
exigirá la fijación del cable a la caja. Se permitirá la entrada de cables múltiples en la abertura para cable.  
d) Conductores de 21.2 mm2 (4 AWG) o más grandes.  La instalación debe cumplir con lo que se 
espe cifica en 300 -4(g). 
NOTA:  Véase 110 -12(a) con respecto a los requisitos sobre el cierre de las aberturas no utilizadas en 
canalizaciones.  
314-19. Cajas que alojan dispositivos empotrados . Las cajas que se utilizan para encerrar dispositivos 
empotrados debe n tener un diseño que permita que los dispositivos estén totalmente encerrados en la parte 
lateral y posterior, y tengan un soporte adecuado. Los tornillos para el soporte de la caja no se deben utilizar 
para la fijación del dispositivo contenido en la caj a. 
314-20. Instalaciones empotradas. En las instalaciones dentro o detrás de una superficie de concreto, 
azulejo, yeso u otro material no combustible, las cajas empotradas que utilizan una cubierta tipo rasante o una 
placa frontal se deben instalar de modo  que el borde frontal de la caja, el anillo sencillo, el anillo de extensión 
no quede a más de 6 milímetros adentro de la superficie terminada.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Las instalaciones dentro de una superficie de madera u otros materiales superficiales combustibles, las 
cajas, l os anillos sencillos, los anillos de extensión y los extensores aprobados deben estar a ras con la 
superficie terminada o sobresalir de dicha superficie.  
314-21. Reparación de superficies incombustibles . Las superficies incombustibles que están dañadas o 
incompletas alrededor de las cajas que utilizan cubierta de tipo rasante o placa frontal, se deben reparar para 
que no existan espacios abiertos ni separaciones mayores que 3 milímetros en el borde de la caja.  
314-22. Extensiones superficiales.  Las extensio nes superficiales se deben hacer mediante el montaje y 
la fijación mecánica de un anillo de extensión por fuera de la caja. La puesta a tierra del equipo se debe hacer 
según se especifica en la Parte F del Artículo 250.  
Excepción:  Se permitirá hacer una ex tensión superficial desde la cubierta de una caja, cuando la cubierta 
está diseñada de modo que no es probable que se caiga o pueda ser quitada si sus medios de fijación se 
aflojan. El método de alambrado debe ser flexible y tener una longitud suficiente q ue permita retirar la cubierta 
y tener acceso al interior de la caja, y se debe organizar de forma que la continuidad de cualquier conductor 
de puesta a tierra sea independiente de la conexión entre la caja y la cubierta.  
314-23. Soportes.  Los envolventes a que se refiere este Artículo deben tener soportes que estén de 
acuerdo con una o más de las disposiciones de (a) hasta (h) siguientes.  
a) Montaje superficial.  Un envolvente montado en un edificio u otra superficie se debe fijar en su lugar de 
forma rígid a y firme. Si la superficie no proporciona un soporte rígido y firme, se debe suministrar un soporte 
adicional que esté acorde con otras disposiciones de esta sección.  
b) Montaje estructural.  Un envolvente sostenido de un elemento estructural de un edifici o o bajo el piso 
debe estar sostenido rígidamente, bien sea directamente o mediante la utilización de una abrazadera 
metálica, de polímeros o de madera.  
1) Clavos y tornillos.  Los clavos y tornillos, cuando se emplean como medio de sujeción, se deben fijar  
utilizando ménsulas en el exterior del envolvente, o usando agujeros para montaje en la parte posterior o en 
un lado de la caja, o deben pasar a través del interior a una distancia no mayor a 6 milímetros de la parte 
posterior o de los extremos del envolv ente. No se permitirá que los tornillos pasen a través de la caja a menos 
que la rosca de los tornillos dentro de la caja estén protegidas utilizando medios aprobados para evitar daños 
al aislamiento del conductor. Se permite realizar agujeros de montaje e n campo.  
2) Abrazaderas.  Las abrazaderas metálicas deben estar protegidas contra la corrosión y tener espesor no 
sea menor a 0.5 milímetros antes de recubrirlo. Las abrazaderas de madera deben tener una sección 
transversal no menor de 2.50 x 5.00 centímetr os. Las abrazaderas de madera en lugares mojados deben 
tener un tratamiento para esas condiciones. Las abrazaderas de polímeros deben estar identificadas como 
adecuadas para el uso.  
c) Montaje en superficies terminadas.  Un envolvente montado en una superfi cie terminada debe estar 
fijo a ella de manera rígida por medio de abrazaderas, anclajes o accesorios identificados para la aplicación.  
d) Plafones suspendidos.  Un envolvente montado en los elementos estructurales o de soporte de un 
plafón suspendido, debe  tener un tamaño no mayor a 1640 cm3 y debe estar sujetado y asegurado en su 
lugar, según se indica en (1) o (2) siguientes.  
1) Elementos del armazón.  Un envolvente debe estar sujeto a los elementos del armazón con medios 
mecánicos tales como pernos, torni llos o remaches, o utilizando grapas u otros medios de aseguramiento 
identificados para el uso con el(los) tipo(s) de elemento(s) del armazón del plafón y del(los) envolvente (s) 
utilizado(s). Los elementos del armazón deben estar adecuadamente soportados,  sujetos y asegurados entre 
sí y a la estructura del edificio.  
2) Alambres de soporte.  La instalación debe cumplir con las disposiciones de 300 -11(a). El envolvente se 
debe sujetar, utilizando métodos identificados para tal propósito, al alambre o los alam bres de soporte del 
plafón, incluidos cualesquier alambres de soporte adicionales instalados para ese propósito. El alambre o los 
alambres de soporte utilizados para el soporte del envolvente deben estar sujetos en cada extremo de forma 
tal que queden tens os dentro de la cavidad del plafón.  
e) Envolventes con soporte en la canalización, sin dispositivos, luminarias ni portalámparas.  Un 
envolvente que no contenga dispositivos diferentes de aquellos para empalme, que no brinde apoyo a 
luminarias, portalámpara s u otros equipos, y que esté soportado por las canalizaciones que entran, debe tener 
un tamaño que no exceda 1640 cm3. El envolvente debe tener entradas roscadas o bujes identificados para 
ese propósito. Debe estar asegurado por dos o más tubos conduit ro scados, apretados con la llave adecuada 
dentro del envolvente o los bujes. Cada tubo conduit se debe fijar a menos de 90 centímetros del envolvente, 
o de 45 centímetros del envolvente si todos los tubos conduit entran por el mismo lado.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Excepción: Se permi tirán que los siguientes métodos de alambrado brinden soporte a una caja de 
cualquier tamaño, incluyendo una caja construida únicamente con una entrada de tubo conduit, siempre y 
cuando el tamaño de la caja no sea mayor al tamaño más grande del tubo condui t o la tubería:  
(1) Tubo conduit metálico semipesado, Tipo IMC  
(2) Tubo conduit metálico pesado, Tipo RMC  
(3) Tubo conduit rígido de policloruro de vinilo, Tipo PVC  
(4) Tubo conduit de resina termofija reforzada, Tipo RTRC  
(5) Tubería metálica eléctrica, T ipo EMT  
f) Envolventes soportadas en la canalización, con dispositivos, luminarias o portalámparas. Un 
envolvente que contenga dispositivos diferentes de aquellos para empalme, que soporten luminarias, 
portalámparas u otros equipos y que esté soportado por  las canalizaciones que entran, debe tener un tamaño 
que no exceda 1650 cm3. 
El envolvente debe tener entradas roscadas o bujes identificados para ese propósito. Debe estar 
soportado por dos o más tubos conduit roscados apretados con la llave adecuada dent ro del envolvente o 
bujes. Cada tubo conduit debe estar soportado a una distancia no mayor a 45 centímetros del envolvente.  
Excepción 1:  Se permitirá que el tubo conduit metálico pesado o el metálico semipesado brinden soporte 
a una caja de cualquier tamañ o, incluyendo una caja con una sola entrada, siempre y cuando el tamaño de la 
caja no sea mayor al tamaño más grande del tubo conduit.  
Excepción 2:  Se permitirá que un tramo ininterrumpido de tubo conduit metálico pesado o metálico 
semipesado brinde soport e a una caja utilizada para sostener una luminaria o un portalámparas, o para dar 
soporte a un envolvente para cableado que es parte integral de una luminaria y se usa en lugar de una caja, 
según se establece en 300 -15(b), cuando se cumplen todas las sigui entes condiciones:  
a. El tubo conduit está sujeto firmemente en un punto, de modo que la longitud del tubo conduit más 
allá del último punto de soporte no exceda los 90 centímetros.  
b. La longitud ininterrumpida del tubo conduit antes del último punto de s oporte del tubo conduit es de 
30 centímetros o más, y esa porción del tubo conduit está sujeta firmemente en algún punto a no 
menos de 30 centímetros desde su último punto de soporte.  
c. Cuando son accesibles a personas no calificadas, las luminarias o los  portalámparas están por lo 
menos a 2.50 metros por encima del suelo o del área para estar de pie, medidos hasta su punto más 
bajo; y por lo menos a 90 centímetros medidos horizontalmente a una elevación de 2.50 metros 
desde las ventanas, puertas, pórticos , escaleras de incendios o lugares similares.  
d. Una luminaria soportada por un solo tubo conduit que no excede los 30 centímetros en cualquier 
dirección desde el punto de entrada del tubo conduit.  
e. El peso soportado por cualquier tubo conduit individual  no excede los 9 kilogramos.  
f. En el extremo de la luminaria o el portalámparas, el tubo conduit está apretado firmemente con la 
llave adecuada dentro de la caja o el envolvente de alambrado integral, o en los bujes identificados 
para ese propósito. Cuand o se utiliza una caja para soporte, la luminaria se debe fijar directamente a 
la caja o por medio de un niple de tubo conduit roscado cuya longitud sea de 7.50 centímetros  o 
menos.  
g) Envolventes en concreto o mampostería.  Un envolvente empotrado debe esta r identificado como 
protegido adecuadamente contra la corrosión y empotrado de manera firme en concreto o mampostería.  
h) Cajas suspendidas.  Se permite que las cajas estén colgadas, cuando cumplan con las condiciones (1) 
o (2) siguientes.  
1) Cordón flexibl e. Una caja debe estar sostenida por un cable o un cordón multiconductor de una 
manera aprobada, que proteja los conductores contra la tensión, tal como un conector de alivio atornillado a 
una caja con un buje.  
2) Tubo conduit . Las cajas que brinden soport e a portalámparas o luminarias, o a los envolventes de 
alambrado dentro de las luminarias utilizadas en lugar de las cajas, según lo que se especifica en 300 -15(b), 
deben estar sostenidas por medio de tramos de tubo conduit metálico semipesado o pesado. Lo s tramos con 
longitud mayor a 45 centímetros se deben conectar al sistema de alambrado con accesorios flexibles 
adecuados para el lugar. En el extremo de la luminaria, el tubo conduit debe estar enroscado firmemente con       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
llave adecuada dentro de la caja o e l envolvente del alambrado, o en los bujes identificados  para ese 
propósito.  
Cuando están soportadas únicamente por un solo tubo conduit, se debe evitar que las uniones roscadas 
se aflojen mediante el uso de tornillos de presión u otros medios eficaces, o la luminaria, en cualquier punto, 
debe estar por lo menos a 2.50 metros por encima del suelo o del área para estar de pie, y por lo menos a 90 
centímetros medidos horizontalmente a una elevación de 2.50 metros desde las ventanas, puertas, pórticos, 
escaler as de incendios o lugares similares. Una luminaria sostenida por un sólo tubo conduit no debe exceder 
los 30 centímetros en cualquier dirección horizontal desde el punto de entrada del tubo conduit.  
314-24. Profundidad de las cajas. Las cajas para salidas y dispositivos deben tener una profundidad 
suficiente que permita que el equipo instalado dentro de ellas se ensamble de manera correcta, y sin 
probabilidad de daño a los conductores dentro de la caja.  
a) Cajas de salida sin dispositivos encerrados ni equi po de utilización.  Las cajas de salida que no 
encierren dispositivos o equipos de utilización deben tener una profundidad interna mínima de 12.7 milímetros.  
b) Cajas de salida y de dispositivos con equipos de utilización o dispositivos encerrados.  Las caja s 
de salida y de dispositivos que alojan dispositivos o equipos de utilización deben tener una profundidad interna 
mínima que acomode la proyección posterior del equipo y el tamaño de los conductores que alimentan el 
equipo. La profundidad interna debe inc luir, cuando se utilizan, las cajas de extensión, anillos sencillos o 
cubiertas elevadas. La profundidad interna debe cumplir con todas las disposiciones aplicables de (1) hasta 
(5) siguientes.  
1) Equipos grandes.  Las cajas que alojan dispositivos o equipo s de utilización con proyección posterior 
mayor a 4.80 centímetros desde el plano de montaje de la caja, deben tener una profundidad que no sea 
menor a la profundidad del equipo más 6 milímetros.  
2) Conductores más grandes que el tamaño 21.2 mm2 (4 AWG). Las cajas que alojan dispositivos o 
equipos de utilización alimentados por conductores más grandes que el tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) deben 
estar identificadas para su función específica.  
Excepción para (2): Se permitirá que sean montados los dispositivos o equ ipos de utilización alimentados 
por conductores más grandes que el tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) sobre o en las cajas de empalme y de paso 
más grandes que 1640 cm³ si el espacio en las terminales cumple con los requisitos de 312 -6. 
3) Conductores tamaño 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG) o 21.2 mm2 (4 AWG). Las cajas que 
alojan dispositivos o equipos de utilización alimentados por conductores tamaño 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 
(6 AWG) o 21.2 mm2 (4 AWG ) deben tener una profundidad interna que no sea menor a 5.24 c entímetros.  
4) Conductores tamaño 3.31 mm2 (12 AWG) o 5.26 mm2 (10 AWG).  Las cajas que alojan dispositivos o 
equipos de utilización alimentados por conductores tamaño 3.31 mm2 (12 AWG) o 5.26 mm2 (10 AWG) deben 
tener una profundidad interna no menor a 3 ce ntímetros. Cuando el equipo se proyecta hacia la parte 
posterior, desde el plano de montaje de la caja, una distancia mayor a 2.50 centímetros, la caja debe tener 
una profundidad no menor a la del equipo más 6 milímetros.  
5) Conductores tamaño 2.08 mm2 (14 AWG) y más pequeños. Las cajas que alojan dispositivos o 
equipos de utilización alimentados por conductores tamaño 2.08 mm2 (14 AWG) y más pequeños deben tener 
una profundidad no menor a 2.38 centímetros.  
Excepción para (1) hasta (5):  Se permitirán dispos itivos o equipo de utilización aprobados para 
instalación con cajas especificadas por el fabricante.  
314-25. Cubiertas y tapas ornamentales. En instalaciones terminadas, cada caja debe tener una 
cubierta, placa frontal, portalámparas o tapa ornamental para  luminaria, excepto cuando la instalación cumple 
con lo que se especifica en 410 -24(b). Los tornillos que se utilicen para adosar cubiertas, u otros equipos, a la 
caja deben ser tornillos de máquina compatibles con el tamaño o calibre de la rosca integrada  a la caja o 
deben cumplir con lo establecido en las instrucciones del fabricante.  
a) Cubiertas y placas metálicas o no metálicas.  Se permitirán cubiertas y placas metálicas o no 
metálicas. Cuando se utilizan cubiertas o placas metálicas, éstas deben cumpl ir con los requisitos de puesta a 
tierra de 250 -110. 
NOTA:  Para los requisitos adicionales de puesta a tierra, véase 410 -42 para las tapas ornamentales 
metálicas de luminarias, y 404 -12 y 406 -6(b) para placas frontales metálicas.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
b) Acabado de pared o plaf ón, combustible y expuesto . Cuando se utilizan una tapa ornamental o 
platillo de luminaria, cualquier acabado de pared o plafón, combustible y expuesto entre el borde de la tapa 
ornamental o platillo y la caja de salida debe estar cubierta con material no combustible si fuera requerido en 
la sección 410 -23. 
c) Dispositivo de suspensión de cordón flexible.  Las cubiertas de las cajas de salida que tienen 
orificios a través de los cuales puedan pasar cables flexibles, deben estar dotadas de boquillas o tener u na 
superficie lisa y perfectamente redondeada sobre la que haga el recorrido el cable. No se deben utilizar los 
pasacables de goma dura o de compuestos plásticos.  
314-27. Cajas de salida.  
a) Cajas en las salidas para luminarias o portalámparas. Se permite que las cajas de salida o 
accesorios diseñados para el soporte de luminarias y portalámparas e instalados como se exige en 314 -23, 
soporten una luminaria o portalámparas.  
1) Salidas de pared. Las cajas utilizadas en las salidas para luminarias o portalámpa ras en una pared 
deben estar marcadas en el interior de la caja indicando el peso máximo de la luminaria que soporta la caja en 
la pared, cuando es diferente de 23 kilogramos.  
Excepción: Se permitirá que una luminaria o portalámparas montada en la pared qu e no pese más de 3 
kilogramos esté soportada en otras cajas o anillos sencillos que estén fijos a otras cajas, siempre y cuando la 
luminaria o su yugo de soporte o portalámparas estén fijos a la caja por lo menos con dos tornillos número 6 o 
más grandes.  
2) Salidas en plafón. En cualquier salida utilizada exclusivamente para iluminación, la caja se debe 
diseñar o instalar para que se pueda fijar una luminaria o portalámparas. Se exigirá que las cajas soporten 
una luminaria que pese hasta 23 kilogramos. Una luminaria que pese más de 23 kilogramos se debe soportar 
independientemente de la caja de salida, a menos que la caja de salida esté aprobada y marcada para no 
menos del peso máximo que se va a sostener. El interior de la caja debe estar marcada por el fab ricante para 
indicar el peso máximo que la caja pueda soportar.  
b) Cajas en el piso.  Para los contactos localizados en el piso se deben utilizar cajas aprobadas 
específicamente para esta aplicación.  
Excepción:  Cuando se considere baja la probabilidad de ex posición al daño físico, la humedad y la 
suciedad, se permitirá que las cajas localizadas en pisos elevados de escaparates y lugares similares sean 
diferentes de aquellas aprobadas para las aplicaciones en el piso. Los contactos y las cubiertas deben estar  
aprobados como un ensamble para este tipo de lugar.  
c) Cajas en las salidas para los ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón. Las cajas de salida o 
los sistemas de cajas de salidas utilizados como único soporte para un ventilador (de aspas) suspend ido del 
plafón deben estar aprobadas y marcadas por el fabricante como adecuadas para este propósito y no deben 
sostener ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón con un peso mayor a 32 kilogramos. Para cajas de 
salida o sistemas de cajas de salida di señadas para sostener ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón 
con un peso mayor a 16 kilogramos, el marcado exigido debe incluir el peso máximo que se puede sostener.  
Cuando se instalen conductores de fase adicionales, con apagadores separados en un a caja de salida 
montada en plafón, en un lugar aceptable para ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón, en viviendas 
unifamiliares y multifamiliares, la caja de salida o el sistema de cajas de salida se listará como el único soporte 
de un ventilador  (de aspas) suspendido del plafón.  
d) Equipo de utilización. Las cajas utilizadas para soportar equipos de utilización, diferentes de los 
ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón, deben cumplir con los requisitos de las secciones 314 -27(a) 
para el so porte de una luminaria que tiene el mismo tamaño y el mismo peso.  
Excepción:  Se permitirá que el equipo de utilización con un peso no mayor a 3 kilogramos esté soportado 
en otras cajas o anillos sencillos que estén fijos a otras cajas, siempre y cuando el equipo o su yugo de 
soporte esté fijo a la caja por lo menos con dos tornillos número 6 o más grandes.  
e) Accesorios de fijación separables.  Se permite que las cajas de salida que se requieren en 314 -27 
soporten los soportes de bloqueo y los contactos de m ontaje que se utilizan en combinación con accesorios 
de fijación compatibles. La combinación debe identificarse para el soporte del equipo dentro de los límites del 
peso y la orientación de montaje los límites de la aprobación.  Cuando el contacto de soport e esté instalado 
dentro de una caja, ésta se incluirá en el cálculo de relleno cubierto en 314 -16(b)(4).  
314-28. Cajas de paso y de empalme.  Las cajas utilizadas como cajas de paso y de empalme deben 
cumplir con las especificaciones de (a) hasta (e) siguie ntes.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción:  Las cajas de terminales que se suministran con los motores deben cumplir con las 
disposiciones de 430 -12. 
a) Tamaño mínimo.  Para las canalizaciones que contienen conductores del 21.2 mm2 (4 AWG) o más 
grandes que deben estar aislados, y pa ra cables que contienen conductores tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) y más 
grandes, las dimensiones mínimas de las cajas de paso o de empalme instaladas en un tendido de cable o 
canalización deben cumplir con lo que se especifica en (1) a (3) siguientes.  
1) Tendido s rectos.  En tendidos rectos, la longitud de la caja no debe ser menor a ocho veces el diámetro 
de la canalización más grande.  
2) Tendidos en ángulos o en U, o empalmes.  En donde se hagan empalmes, tendidos en ángulos o en 
U, la distancia entre cada entrad a de canalización dentro de la caja y la pared opuesta de la caja no debe ser 
menor a seis veces el diámetro de la canalización más grande en una hilera. Esta distancia se debe 
incrementar para las entradas adicionales, en una cantidad igual a la suma de l os diámetros de todas las otras 
entradas de canalizaciones en la misma hilera y en la misma pared de la caja. Cada hilera se debe calcular 
individualmente, y se debe usar la hilera que proporcione la máxima distancia.  
Excepción:  Cuando una entrada para la canalización o cable está en la pared opuesta a una cubierta 
removible, de una caja se permitirá que la distancia desde esta pared hasta la cubierta cumpla con los 
requisitos de distancia para un alambre por cada terminal que se indica en la Tabla 312 -6(a). 
La distancia entre las entradas de las canalizaciones que alojan al mismo conductor no debe ser menor a 
seis veces el diámetro de la canalización más grande.  
Si en lugar del tamaño de la canalización en los anteriores incisos (a)(1) y (a)(2) se toma el t amaño del 
cable, se debe utilizar el diámetro mínimo de la canalización para el número y tamaño de los conductores  del 
cable.  
3) Dimensiones más pequeñas. Se permitirán cajas de paso y otras cajas con dimensiones menores a 
las exigidas en los anteriores in cisos (a)(1) y (a)(2) para instalaciones de combinaciones de conductores con 
una ocupación menor a la máxima del tubo conduit o la tubería (de los tubos conduit o la tubería que se 
utiliza) permitida por la Tabla 1 del Capítulo 10, siempre y cuando la caja  haya sido aprobada para, y esté 
marcada permanentemente con, el número máximo y el tamaño máximo permitidos para los conductores.  
Para instalaciones de combinaciones de conductores que se permiten en la Tabla 1 del Capítulo 10, se 
permiten cajas de paso a probadas con dimensiones menores que las que se requieren en 314 -28(a)(2) y que 
tengan un radio de curvatura a la línea central no menor que el que se indica en la Tabla 2 del Capítulo 10 
para dobladoras de un movimiento y de zapata completa. Estas cajas d e paso deben estar marcadas para 
demostrar que se han evaluado específicamente de acuerdo con esta disposición.  
Cuando las combinaciones permitidas de conductores para las cuales se ha aprobado la caja o caja de 
paso son menores que el llenado máximo del t ubo o tubería que se permite en la tabla 1 del Capítulo 10, a 
caja o caja de paso debe estar permanentemente marcada con el número máximo y tamaño máximo de los 
conductores permitidos. Para otros tamaños de conductor y combinaciones, el área de la sección transversal 
total del llenado no debe exceder el área de la sección transversal de los conductores especificados en el 
marcado, con base en el tipo del conductor identificado como parte del producto aprobado.  
NOTA:  A menos que se especifique lo contrario, las normas de producto aplicables que evalúan los 
marcados de llenado cubiertos aquí son con base en conductores con aislamiento tipo XHHW.  
b) Conductores en cajas de paso o de empalme. En cajas de paso o cajas de empalme que tengan 
cualquiera de sus dimen siones mayor a 1.80 metros, todos los conductores deben estar cableados o 
agrupados.  
c) Tapas.  Todas las cajas de paso y cajas de empalme deben tener tapas compatibles con la construcción 
de la caja y deben ser adecuadas para las condiciones de uso. Cuando  se utilizan tapas metálicas, éstas 
deben cumplir con los requisitos de puesta a tierra de 250 -110. 
d) Barreras permanentes.  Cuando se instalan barreras permanentes en una caja, cada sección se debe 
considerar como una caja independiente.  
e) Bloques de dis tribución de fuerza. Se permitirán los bloques de distribución de fuerza en las cajas de 
paso y de empalme de más de1640 cm³ para conexiones de conductores cuando estén instalados en cajas y 
cuando la instalación cumpla con (1) a (5) siguientes.  
Excepción:  Se permitirán barras terminales de puesta a tierra de equipos en envolventes más pequeños.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
1) Instalación. Los bloques de distribución de energía en las cajas deben ser aprobados. Los bloques de 
distribución de energía instalados en el lado de la línea de l equipo de acometida deberán estar aprobados y 
marcados como "adecuados para su uso en la acometida" o equivalente.  
2) Tamaño. Además de que en donde se hagan empalmes, tendidos en ángulos o en U, la distancia entre 
cada entrada de canalización dentro de la caja y la pared opuesta de la caja no debe ser menor a seis veces 
el diámetro de la canalización más grande en una hilera, se debe instalar el bloque de distribución de fuerza 
en una caja con dimensiones no menores a las especificadas en las instruccion es de instalación  del 
fabricante.  
3) Espacio para el doblado de los conductores. El espacio para el doblado del conductor en las 
terminales de los bloques de distribución de fuerza debe cumplir con 312 -6. 
4) Partes vivas. Los bloques de distribución de fue rza no deben tener partes vivas no aisladas y 
expuestas dentro de una caja, ya sea que la cubierta de la caja esté instalada o no.  
5) Conductores de paso. Cuando se utilicen las cajas de paso o de empalme para conductores que no 
terminan en el(los) bloque( s) de distribución de fuerza, los conductores de paso se deben disponer de tal 
modo que los terminales del bloque de distribución de fuerza no se obstruyan después de la instalación.  
314-29. Cajas y registros que deben ser accesibles.  Las cajas, y registro s se deben instalar de forma 
que el alambrado que se encuentra dentro de ellos pueda ser accesible sin retirar ninguna parte del edificio o 
estructura, en circuitos subterráneos, sin excavar las banquetas, el pavimento, la tierra u otras sustancias que 
se utilicen para establecer el terminado del terreno.  
Excepción:  Se permitirán cajas y registros aprobados, cuando están cubiertos por grava, agregado liviano 
o suelo granulado no cohesivo, si su ubicación está identificada de manera eficaz y es accesible  para la 
excavación.  
314-30. Registros.  Los registros se deben diseñar e instalar para que resistan todas las cargas que 
probablemente se impongan sobre ellos. Deben estar identificados para uso en sistemas subterráneos y 
cumplir con (a) hasta (d) siguientes.  
a) Tamaño.  Los registros se deben dimensionar de acuerdo con 314 -28(a) para conductores que operan a 
1000 volts o menos, y de acuerdo con 314 -71 para conductores que operan a más de 1000 volts. Para los 
registros sin fondo a los que se aplican las disposic iones de la Excepción a 314 -28(a)(2), o de la Excepción 1 
de 314 -71(b)(1), la medición de la tapa removible se debe hacer desde el extremo del tubo conduit o del 
ensamble del cable.  
b) Entradas del alambrado.  Las canalizaciones subterráneas y los conjuntos  de cables subterráneos que 
entran en un registro se deben prolongar dentro del envolvente, pero no sé exigirá que estén conectados 
mecánicamente al envolvente.  
c) Alambrado encerrado . Todos los conductores y cualquier empalme o terminación, si están prese ntes, 
deben ser aprobados como adecuados para lugares mojados.  
d) Cubiertas . Las cubiertas de los registros deben tener una marca o un logotipo de identificación que 
indique de manera visible la función del envolvente, por ejemplo "eléctrico". Las cubierta s de los registros 
deben requerir de la utilización de herramientas para abrirlas, o deben pesar más de 45 kilogramos. Las 
cubiertas metálicas y otras superficies conductoras expuestas deben estar unidas de acuerdo con 250 -92 si 
los conductores en el regis tro son conductores de acometida, o de acuerdo con 250 -96 (a) si los conductores 
en el registro son conductores de alimentador o de circuito derivado.  
Parte C. Especificaciones de construcción  
314-40. Cajas metálicas, cajas de empalme y accesorios.  
a) Resi stentes a la corrosión.  Las cajas metálicas, las cajas y los accesorios deben ser resistentes a la 
corrosión o deben estar bien galvanizados, esmaltados o tener otro recubrimiento adecuado por dentro y por 
fuera para prevenir la corrosión.  
NOTA:  Véase 300 -6 con respecto a la limitación en el uso de las cajas y los accesorios protegidos contra 
la corrosión únicamente con esmalte.  
b) Espesor del metal . Las cajas de lámina de acero con tamaño no superior a 1650 cm3 se deben fabricar 
de acero cuyo espesor no se a inferior a 1.59 milímetros. La pared de una caja o una caja de hierro maleable y 
una caja o caja de paso de aluminio, latón, bronce, o cinc, troquelada o de moldeado permanente debe tener 
un espesor no inferior a 2.38 milímetros. Las cajas o cajas de pas o de otros metales fundidos deben tener un 
espesor de pared no menor que 3.17 milímetros.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción 1: Se permitirá que las cajas aprobadas que demuestren tener características y resistencia 
equivalentes sean fabricadas con otros metales o de menor espesor . 
Excepción 2:  Se permitirá que las paredes de las cajas aprobadas de radio reducido, de las que trata 
314-16(c)(2), estén fabricadas con un metal de menor espesor.  
c) Cajas metálicas de más de 1650 cm3. Las cajas metálicas con tamaño mayor a 1650 cm3 se deben 
construir de manera tal que sean suficientemente resistentes y rígidas. Si son fabricadas con lámina de acero, 
el espesor del metal no debe ser inferior a 1.35 milímetros sin recubrimiento.  
d) Disposiciones para la puesta a tierra. En cada caja metáli ca se debe suministrar un medio para la 
conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos. Se permitirá que el medio sea un orificio roscado o su 
equivalente.  
314-41. Cubiertas.  Las cubiertas metálicas deben ser del mismo material de la caja con la cu al se utiliza, 
o deben estar revestidas con un material aislante firmemente unido cuyo espesor no sea inferior a 0.79 
milímetros, o deben estar aprobados para este propósito. Las cubiertas deben estar aprobadas para uso como 
sistema de canalización. Las cu biertas metálicas deben tener el mismo espesor de las cajas con las cuales se 
utiliza o deben estar aprobados para este propósito. Debe permitirse usar cubiertas de porcelana o de otros 
materiales aislantes aprobados si su forma y espesor ofrecen la resist encia y protección exigidas.  
314-42. Pasacables.  Las cubiertas de las cajas de salida que tienen orificios a través de los cuales 
puedan pasar cordones flexibles colgantes, deben tener pasacables aprobados o tener superficies lisas y bien 
redondeadas en la s cuales se pueda apoyar el cordón. Cuando los conductores individuales pasan a través 
de una cubierta metálica, se debe suministrar, para cada conductor, un orificio independiente equipado con un 
pasacables de material aislante adecuado. Estos orificios i ndependientes deben estar conectados por una 
ranura tal como lo exige 300 -20. 
314-43. Cajas no metálicas.  Los medios de soporte u otras formas de montaje de las cajas no metálicas 
deben estar por fuera de la caja, o se debe construir la caja de forma que s e evite el contacto entre los 
conductores dentro de la caja y los tornillos de soporte.  
314-44. Marcado. Todas las cajas, cubiertas, anillos de extensión, anillos sencillos y similares deben estar 
marcados de forma duradera y legible con el nombre del fabr icante o la marca comercial.  
Parte D. Cajas de paso y de empalme, y registros para uso en sistemas  de más de 1000 volts 
nominales  
314-70. Generalidades  
a) Cajas de paso y de empalme.  Cuando se utilizan cajas de paso y de empalme en sistemas de más de 
1000  volts, la instalación debe cumplir con las disposiciones de la Parte D y con las siguientes disposiciones 
de este Artículo:  
(1) Parte A, 314 -2; 314 -3 y 314 -4 
(2) Parte B, 314 -15; 314 -17; 314 -20; 314 -23(a), (b), o (g); 314 -28(b) y 314 -29 
(3) Parte C, 314 -40(a) y (c); y 314 -41 
b) Cajas.  Cuando se utilizan cajas en sistemas de más de 1000 volts, la instalación debe cumplir con las 
disposiciones de la Parte D y con las siguientes generalidades de este Artículo:  
(1) Parte A, 314 -4 
(2) Parte B, 314 -15; 314 -17; 3 14-23(a), (e), o (g); 314 -28(a)(3) y 314 -29 
(3) Parte C, 314 -40(a) y 314 -41 
c) Registros . Cuando se utilizan los registros en sistemas de más de 1000 volts, la instalación debe 
cumplir con las disposiciones de la Parte D y con las siguientes generalidades de este Artículo:  
(1) Parte A, 314 -3 y 314 -4 
(2) Parte B, 314 -15; 314 -17; 314 -23(g); 314 -28(b); 314 -29 y 314 -30 
314-71. Tamaño de las cajas de paso y de empalme, y registros.  Las cajas de paso y de empalme y 
los registros deben suministrar el espacio y las  dimensiones adecuadas para la instalación de los conductores 
y deben cumplir con los requisitos específicos de esta sección.  
a) Para tendidos rectos.  La longitud de la caja no debe ser menor a 48 veces el diámetro exterior, 
medido sobre el forro del condu ctor más grande, blindado o recubierto de plomo o del cable que entra en la Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
caja. La longitud no debe ser menor a 32 veces el diámetro exterior del conductor o cable no blindado que sea 
más grande.  
b) Para tendidos en ángulo o en U.  
1) Distancia a la pared  opuesta.  La distancia entre cada cable o conductor que entra en la caja y la pared 
opuesta de ésta no debe ser menor a 36 veces el diámetro exterior, medido sobre el forro, del cable o 
conductor más grande. Esta distancia se debe incrementar para las entr adas adicionales en una cantidad 
igual a la suma de los diámetros exteriores, medidos sobre el forro, de todas las otras entradas de cables o 
conductores a través de la misma pared de la caja.  
Excepción 1:  Cuando la entrada de un conductor o cable está en la pared de una caja opuesta a una 
cubierta removible, se permitirá que la distancia desde esta pared hasta la cubierta no sea menor al radio de 
curvatura para los conductores, tal como se especifica en 300 -34. 
Excepción 2:  Cuando los cables no son blindad os y no están recubiertos con plomo, se permitirá que la 
distancia de 36 veces el diámetro exterior se reduzca a 24 veces dicho diámetro.  
2) Distancia entre la entrada y la salida.  La distancia entre la entrada de un cable o conductor y su 
salida de la caj a no debe ser menor a 36 veces el diámetro exterior, medido sobre el forro, de este cable  o 
conductor.  
Excepción:  Cuando los cables no son blindados y no están recubiertos con plomo, se permitirá que la 
distancia de 36 veces el diámetro exterior se reduzca  a 24 veces dicho diámetro.  
c) Laterales removibles.  Uno o más laterales de las cajas de paso deben ser removibles.  
314-72. Requisitos de construcción e instalación  
a) Protección contra la corrosión . Las cajas se deben fabricar con materiales resistentes a  la corrosión o 
se deben proteger adecuadamente, tanto interna como externamente, con esmalte, galvanización, enchapado 
u otros medios.  
b) Paso a través de divisiones.  Se deben instalar pasacables, pantallas o accesorios adecuados que 
tengan bordes lisos y  redondeados donde los conductores o los cables pasan a través de las divisiones, y en 
otros lugares, cuando sea necesario.  
c) Envolvente completo.  Las cajas deben proporcionar un envolvente completo para los cables o 
conductores que contienen.  
d) Alambrad o accesible. Las cajas se deben instalar de forma que los conductores sean accesibles sin 
retirar ninguna parte fija al edificio o estructura. El espacio de trabajo que se debe suministrar debe estar de 
acuerdo con lo que se estipula en 110 -34. 
e) Cubierta s adecuadas.  Las cajas se deben cerrar con cubiertas adecuadas, sujetas firmemente en su 
lugar. Se considerará que las cubiertas de cajas subterráneas con un peso mayor a los 45 kilogramos 
cumplen con este requisito. Las cubiertas para las cajas deben esta r marcadas permanentemente con el 
siguiente texto:  
“PELIGRO -ALTA TENSIÓN”  
Este marcado debe estar por fuera de la cubierta de la caja y debe ser fácilmente visible. Las letras deben 
ser mayúsculas y tener una altura mínima de 13 milímetros.  
f) Adecuadas pa ra la manipulación prevista.  Las cajas y sus cubiertas deben tener la capacidad de 
resistir la manipulación a la cual probablemente sean sometidas.  
ARTÍCULO 320  
CABLE ARMADO TIPO AC  
Parte A. Generalidades  
320-1. Alcance . Este Artículo trata del uso, la ins talación y las especificaciones de construcción para el 
cable armado tipo AC.  
320-2. Definición.  
Cable armado tipo AC. Ensamble fabricado de conductores aislados en una armadura metálica 
entrelazada flexible. Véase 320 -100.       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
320-6 Requisitos de aprobación. El cable tipo AC y los accesorios asociados deben estar aprobados.  
Parte B. Instalación  
320-10. Usos permitidos . Se permitirá el uso de los cables tipo AC en los siguientes casos:  
(1) Para alimentadores y circuitos derivados tanto en instalaciones visibles  como ocultas.  
(2) En charolas portacables.  
(3) En lugares secos.  
(4) Recubiertos de acabado de yeso sobre ladrillo u otra mampostería, excepto en lugares húmedos  o 
mojados.  
(5) Cuando se instalan o se tienden en los espacios vacíos de los bloques de mampo stería o las 
paredes de losa, si dichas paredes no están expuestas o sometidas a mojarse o a humedecerse 
excesivamente.  
NOTA: Los “usos permitidos” no constituyen una lista que incluya todos los casos.  
320-12. Usos no permitidos.  Los cables tipo AC no se d eben utilizar en los siguientes casos:  
(1) Cuando están sometidos al daño físico.  
(2) En lugares húmedos o mojados.  
(3) En los espacios vacíos de los bloques de mampostería o las paredes de losa, cuando dichas paredes 
están expuestas o sometidas a mojarse o humedad excesiva.  
(4) Cuando están expuestos a condiciones corrosivas.  
(5) Si están recubiertos de acabado de yeso sobre ladrillo u otra mampostería en lugares húmedos o 
mojados.  
320-15. Instalación visible.  Los tendidos visibles de cable, excepto lo que  se especifica en 300 -11(a), 
deben seguir muy de cerca la superficie del acabado del edificio o de los largueros. También se permitirá que 
los tendidos visibles se instalen en la cara inferior de las vigas cuando están sostenidos en cada viga y 
colocados d e tal manera que no se vean sometidos al daño físico.  
320-17. A través o paralelo a elementos estructurales.  El cable tipo AC debe estar protegido de 
acuerdo con lo que se indica en 300 -4(a), (c) y (d) cuando se instala a través de o paralelo a elementos 
estructurales.  
320-23. En desvanes accesibles.  Los cables tipo AC que se encuentran en desvanes o espacios bajo el 
techo accesibles, se deben instalar según se especifica en (a) y (b) siguientes.  
a) Cables que se tienden a través de la parte superior de las  vigas del piso.  Cuando se instalen en 
desvanes o espacios accesibles entre tejado y techo, cruzando sobre las vigas del techo o sobre postes o 
travesaños a una distancia menor que 2.00 metros del techo o de las vigas de este, los cables deben 
protegerse p or medio de tiras protectoras adecuadas que tengan al menos la altura del diámetro del cable. 
Cuando este espacio no sea accesible por medio de escaleras permanentes o portátiles, sólo se requiere 
protegerlos hasta una distancia de 1.80 metros a partir del  borde más próximo del orificio de la escotilla o de la 
entrada al desván.  
b) Cable instalado paralelo a elementos estructurales. Cuando el cable se instala paralelo a los lados 
de las columnas, los travesaños, los plafones o las vigas del piso, no se exig irán tirantes ni largueros de 
protección, y la instalación también debe cumplir con lo que se indica en 300 -4(d). 
320-24. Radio de curvatura.  La curvatura en el cable tipo AC se debe hacer de manera que no se 
produzca daño al cable. El radio de la curva de l borde interior de cualquier doblez no debe ser menor a cinco 
veces el diámetro del cable tipo AC.  
320-30. Sujeción y soporte  
a) Generalidades.  El cable tipo AC se debe sostener y asegurar con grapas, amarres de cable, 
abrazaderas, soportes colgantes o ac cesorios similares, diseñados e instalados de modo que no se cause 
daño al cable.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
b) Sujeción.  A menos que se permita algo diferente, el cable tipo AC se debe fijar a una distancia no 
mayor de 30 centímetros de cada caja de salida, caja de empalme, gabinet e o accesorio, y a intervalos no 
mayores de 1.40 metros cuando se instalan sobre o a través de elementos estructurales.  
c) Soporte.  A menos que se permita algo diferente, el cable tipo AC debe estar sostenido a intervalos no 
mayores de 1.40 metros. Los ten didos horizontales de cable tipo AC instalados en elementos estructurales de 
madera o metal, o medios de soporte similares se deben considerar que están sostenidos, cuando dichos 
soportes están a intervalos que no exceden 1.40 metros.  
d) Cables no sostenid os. Se permitirá que el cable tipo AC no esté sostenido ni soportado cuando 
cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones:  
(1) Si es tendido o alambrado entre puntos de acceso a través de espacios ocultos en edificios o 
estructuras terminadas y el so porte no es viable.  
(2) No tiene más de 60 centímetros de longitud en las terminales en donde la flexibilidad es necesaria.  
(3) No tiene más de 1.80 metros de longitud desde el último punto de soporte del cable hasta el punto de 
conexión a una luminaria u otro equipo eléctrico, y el cable y el punto de conexión están dentro de un 
plafón accesible. Para los propósitos de esta sección, se permitirán accesorios del cable tipo AC 
como medios de soporte del cable.  
320-40. Cajas y herrajes.  En todos los puntos en  donde termina la cubierta del cable tipo AC, se debe 
suministrar un accesorio para proteger los cables contra la abrasión, a menos que el diseño de las cajas de 
salida o de los accesorios sea tal que brinden una protección equivalente y, además, se debe p roporcionar un 
pasacables aislante o su protección equivalente entre los conductores y la cubierta. El conector o la 
abrazadera con los que se fija el cable tipo AC a las cajas o los gabinetes, deben tener un diseño tal que 
permita que el pasacables aislan te o su equivalente sean visibles para inspección.  
Cuando se cambie del cable tipo AC a otro cable o método de alambrado en canalización, se debe instalar 
una caja o accesorio en los puntos de empalme, según se exige en 300 -15. 
320-80. Ampacidad.  La ampaci dad se debe determinar de acuerdo con 310 -15. 
a) Aislamiento térmico.  El cable armado instalado en aislamiento térmico del techo debe tener 
conductores con temperatura nominal de 90 °C. La ampacidad del cable instalado en estas aplicaciones no 
debe exceder  a la de los conductores de 60 °C. Se permitirá usar el valor nominal de 90 °C para los cálculos 
de la corrección y ajuste de la ampacidad; sin embargo, la ampacidad no debe exceder la de los conductores 
de 60 °C.  
b) Charola portacables.  La ampacidad de un  cable tipo AC instalado en una charola portacables se debe 
determinar de acuerdo con 392 -80(a).  
Parte C. Especificaciones de construcción  
320-100. Construcción.  El cable tipo AC debe tener una cubierta de cinta metálica flexible y debe tener 
una banda int erna de unión, de cobre o aluminio en contacto estrecho con la cubierta en toda su longitud.  
320-104. Conductores. Los conductores aislados deben ser del tipo indicado en la Tabla 310 -104(a) o de 
aquellos identificados para uso en este cable. Además, los c onductores deben tener una cubierta exterior de 
fibra resistente a la humedad y retardante de la flama. Para el tipo ACT, se deberá exigir una cubierta de fibra 
resistente a la humedad únicamente sobre los conductores individuales.  
320-108. Conductor de pu esta a tierra del equipo. El cable tipo AC debe suministrar una trayectoria 
adecuada para la corriente de falla, tal como se exige en 250 -4(a)(5) o (b)(4) para comportarse como un 
conductor de puesta a tierra del equipo.  
320-120. Marcado.  El cable se debe marcar de acuerdo con lo que se especifica en 310 -120, excepto que 
el tipo AC debe tener una identificación fácil del fabricante mediante marcas externas distintivas sobre la 
cubierta del cable en toda su longitud.  
ARTÍCULO 322  
ENSAMBLES DE CABLE PLANO TIP O FC  
Parte A. Generalidades  
322-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para los 
ensambles de cable plano tipo FC.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
322-2. Definición.  
Ensambles de cable plano, tipo FC . Ensambles de conductores paralelos form ados integralmente con un 
tejido de material aislante, diseñados específicamente para instalación en campo en canalizaciones metálicas 
superficiales.  
322-6. Aprobado de requerimientos.  Tipo FC y accesorios asociados deben estar aprobados.  
Parte  B. Instalac ión 
322-10. Usos permitidos.  Los ensambles de cable plano sólo se permitirán en los siguientes casos:  
(1) Como circuitos derivados para alimentar dispositivos enchufables adecuados para iluminación, 
aparatos pequeños o cargas de potencias pequeñas. El valo r nominal del circuito derivado no debe 
ser mayor de 30 amperes.  
(2) Cuando se usan para instalación visible.  
(3) En lugares en donde no estarán expuestos a daño físico. Cuando un ensamble de cable plano se 
instala a menos de 2.50 metros por encima del pis o o plataforma fija de trabajo, se debe proteger 
mediante una cubierta identificada para tal uso.  
(4) En canalizaciones metálicas superficiales identificadas para dicho uso. La parte del canal del sistema 
de canalización metálica superficial debe estar tot almente instalada, antes de tender el ensamble de 
cable plano dentro de la canalización.  
322-12. Usos no permitidos.  Los ensambles de cable plano no se deben utilizar en los siguientes casos:  
(1) Cuando están expuestos a condiciones corrosivas, a menos que  sean adecuados para la aplicación.  
(2) En cubos de elevadores, en elevadores o escaleras móviles.  
(3) En cualquier lugar peligroso (clasificado), excepto que se permita específicamente por otros Artículos 
en esta NOM.  
(4) En exteriores o en lugares mojado s o húmedos, a menos que estén identificados para ese uso.  
322-30. Sujeción y soporte.  Los ensambles de cable plano deben estar sostenidos por los medios 
especiales de diseño, dentro de las canalizaciones metálicas superficiales.  
Las canalizaciones metálic as superficiales deben estar sostenidas tal como se exige para la canalización 
específica que se va a instalar.  
322-40. Cajas y accesorios.  
a) Terminaciones.  Cada terminación de un ensamble de cable plano debe acabar en un dispositivo de 
casquillo terminal  identificado para ese uso.  
El accesorio para finalizar la canalización metálica superficial debe estar identificado para dicho uso.  
b) Soporte colgante para luminarias.  Los soportes colgantes para luminarias instaladas con los 
ensambles de cable plano deb en estar identificados para este uso.  
c) Accesorios.  Los accesorios que se van a instalar con los ensambles de cable plano deben estar 
diseñados e instalados para prevenir daño físico a los ensambles de cable.  
d) Extensiones.  Todas las extensiones desde en sambles de cable plano se deben hacer con métodos de 
alambrado aprobados, dentro de cajas de empalme, instaladas en cualquiera de los extremos de los tendidos 
de los ensambles de cable plano.  
322-56. Empalmes y derivaciones.  
a) Empalmes.  Los empalmes se de ben hacer en cajas de empalme aprobadas.  
b) Derivaciones.  Las derivaciones se deben hacer entre cualquier conductor de fase y el conductor 
puesto a tierra o cualquier otro conductor de fase, por medio de dispositivos y accesorios identificados para 
dicho u so. Los dispositivos de derivación deben tener un valor nominal no menor de 15 amperes o más de 
300 volts a tierra, y deben estar codificados por color de acuerdo con los requisitos de 322 -120(c).  
Parte  C. Especificaciones de construcción  
322-100. Construc ción.  Los ensambles de cable plano serán de dos, tres, cuatro o cinco conductores.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
322-104. Conductores . Los ensambles de cable plano deben tener conductores de 5.26 mm2 (10 AWG) 
de alambres de cobre con trenzado especial.  
322-112. Aislamiento.  La totalida d del ensamble de cable plano debe estar conformado de manera que 
proporcione una cobertura aislante adecuada a todos los conductores y utilizar uno de los materiales 
reconocidos en la Tabla 310 -104(a) para alambrado general de circuitos derivados.  
322-120. Marcado.  
a) Temperatura nominal.  Además de las disposiciones de 310 -120, el cable tipo FC debe tener la 
temperatura nominal marcada de manera permanente sobre la superficie, a intervalos no mayores de 60 
centímetros.  
b) Identificación del conductor puest o a tierra. El conductor puesto a tierra debe estar identificado en 
toda su longitud por medio de una marca blanca o gris distintiva y durable.  
NOTA: El color gris puede haber sido utilizado en el pasado para un conductor de fase. Se recomienda 
tener preca ución al trabajar en sistemas existentes.  
c) Identificación en los bloques de terminales. Los bloques de terminales identificados para tal uso 
deben tener marcas distintivas y durables por código de color o de palabras. La sección para el conductor 
puesto a tierra debe tener una marca blanca u otra designación adecuada. La siguiente sección adyacente en 
el bloque de terminales debe tener una marca negra u otra designación adecuada. La sección que sigue debe 
tener una marca roja u otra designación adecuada. La sección final o exterior, opuesta a la sección del 
conductor puesto a tierra, debe tener una marca azul u otra designación adecuada.  
ARTÍCULO 324  
CABLE DE CONDUCTOR PLANO TIPO FCC  
Parte A. Generalidades  
324-1. Alcance.  Este Artículo trata de los sistema s de alambrado instalados en campo para circuitos 
derivados con cables tipo FCC y sus accesorios asociados, tal como se define en este Artículo. El sistema de 
alambrado está diseñado para instalación debajo de cuadros de alfombras.  
324-2. Definiciones.  
Blindaje inferior.  Capa protectora que se instala entre el piso y el cable de conductor plano tipo FCC, 
para proteger el cable contra daño físico, y puede o no estar incorporado como parte integral del cable.  
Blindaje superior.  Blindaje metálico puesto a tierra que cubre los componentes del sistema FCC que se 
encuentran debajo de la alfombra con el propósito de brindar protección contra daño físico.  
Cable tipo FCC. Tres o más conductores planos de cobre colocados borde con borde, y separados 
cubiertos por un e nsamble aislante.  
Conector del cable.  Conector diseñado para unir cables tipo FCC sin utilizar cajas de empalme.  
Conexiones de placas metálicas. Medios de conexión diseñados para conectar eléctrica y 
mecánicamente una placa metálica a otra placa metálica, al alojamiento de un contacto, a un dispositivo 
autocontenido o a un ensamble de transición.  
Ensamble de transición.  Ensamble para facilitar la conexión del sistema FCC a otros sistemas de 
alambrado, que incorpora (1) un medio de interconexión eléctrica y (2) una cubierta o caja adecuada para 
proporcionar seguridad eléctrica y protección contra daño físico.  
Sistema FCC. Sistema de alambrado completo para circuitos derivados, que está diseñado para su 
instalación debajo de cuadros de alfombras. El sistema FC C incluye el cable tipo FCC y el blindaje asociado, 
conectores, terminales, adaptadores, cajas y contactos.  
NOTA:  El sistema FCC incluye en el cable tipo FCC y el blindaje asociado, conectores terminales, 
adaptadores, cajas y contactos.  
Terminal aislante.  Aislador diseñado para aislar eléctricamente el extremo final de un cable tipo FCC.  
324-6 Requisitos de aprobación. El cable tipo FCC y los accesorios asociados deben estar aprobados.  
Parte B. Instalación        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
324-10. Usos permitidos.  
a) Circuitos derivados.  Se permitirá la utilización de sistemas FCC para circuitos derivados de uso 
general, circuitos derivados para aparatos y circuitos derivados individuales.  
b) Valores nominales del circuito derivado  
1) Tensión.  La tensión entre los conductores de fase no debe  ser mayor de 300 volts. La tensión entre los 
conductores de fase y el conductor puesto a tierra no debe ser mayor de 150 volts.  
2) Corriente.  Los circuitos de uso general y los circuitos derivados para aparatos deben tener valor 
nominal no mayor de 20 amp eres. Los circuitos derivados individuales deben tener un valor nominal no mayor 
de 30 amperes.  
c) Pisos.  Se permitirá el uso de sistemas FCC en pisos con superficies duras, sólidas, lisas y continuas de 
concreto, cerámica o sistemas compuestos para pisos,  madera y materiales similares.  
d) Paredes.  Se permitirá el uso de sistemas FCC en las superficies de la pared en canalizaciones 
metálicas superficiales.  
e) Lugares húmedos.  Se permitirá el uso de sistemas FCC en lugares húmedos.  
f) Pisos con calefacción.  Los materiales utilizados en pisos con calefacción a más de 30 °C deben estar 
identificados como adecuados para uso a estas temperaturas.  
g) Altura del sistema.  Cualquier parte de un sistema FCC con una altura sobre el nivel del piso que 
supere 2.30 milíme tros debe estar ahusada o biselada en los bordes hasta el nivel del piso.  
324-12. Usos no permitidos.  Los sistemas FCC no se deben utilizar en los siguientes lugares:  
(1) En exteriores o en lugares mojados.  
(2) Cuando están sometidos a vapores corrosivos.  
(3) En cualquier lugar peligroso (clasificado).  
(4) En edificios residenciales.  
(5) En edificios de hospitales y escuelas, diferentes a las áreas administrativas.  
324-18. Cruzamientos.  No se permitirán cruzamientos de más de dos tendidos de cable tipo FCC en 
ningún punto. Se permitirán los cruzamientos de un cable tipo FCC por encima o por debajo de un cable plano 
de señalización o de telecomunicaciones.  
En cada caso, una capa puesta a tierra de la cubierta metálica debe separar los dos cables, y no se 
perm itirán cruzamientos de más de dos cables planos en ningún punto.  
324-30. Sujeción y soporte.  Todos los componentes del sistema FCC deben estar anclados firmemente 
al piso o a la pared, utilizando un adhesivo o un sistema de anclaje mecánico identificado pa ra este uso. Los 
pisos se deben preparar con el fin de garantizar la adherencia del sistema FCC al piso hasta que se coloquen 
los cuadros de alfombra.  
324-40. Cajas y accesorios.  
a) Conexiones del cable y terminales aislantes.  Todas las conexiones del cabl e tipo FCC deben utilizar 
conectores identificados para ese propósito, instalados de tal forma que se proporcione continuidad eléctrica, 
aislamiento y sellado contra la humedad y los derrames de líquidos. Todos los extremos de cable desnudo 
deben estar ais lados y sellados contra la humedad y los derrames de líquidos, por medio de terminales 
aislantes aprobadas.  
b) Polarización de las conexiones.  Todos los contactos y las conexiones se deben construir e instalar de 
forma que se mantenga la polarización adecu ada del sistema.  
c) Blindajes  
1) Blindaje superior.  Se debe instalar una cubierta metálica en la parte superior, por encima de todos los 
cables tipo FCC, conectores y terminales aislantes montados en el piso. El blindaje superior debe cubrir por 
completo t odos los tendidos, esquinas, conectores y extremos del cable.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
2) Blindaje inferior.  Se debe instalar un blindaje inferior por debajo de todos los cables tipo FCC, 
conectores y terminales aislantes.  
d) Conexión a otros sistemas.  La alimentación de fuerza, l a conexión de puesta a tierra y la conexión del 
sistema de blindaje entre el sistema FCC y otros sistemas de alambrado se debe hacer en un ensamble de 
transición identificado para tal uso.  
e) Conectores de la cubierta metálica. La cubierta metálica debe es tar conectada entre sí y a las cajas, 
los alojamientos de los contactos, los dispositivos autocontenidos y los ensambles de transición por medio de 
conectores de la cubierta metálica.  
324-41. Cubiertas del piso.  El cable tipo FCC, los conectores del cable y las terminales aislantes deben 
estar cubiertos con cuadros de alfombra con tamaño máximo de 1.0 m de lado. Los cuadros de alfombra que 
van adheridos ya deben tener el adhesivo necesario.  
324-42. Dispositivos.  
a) Contactos.  Todos los contactos, sus alojam ientos y los dispositivos autocontenidos utilizados con el 
sistema FCC deben estar identificados para este uso y se deben conectar al cable tipo FCC y a los blindajes 
metálicos. La conexión de cualquier conductor de puesta a tierra del cable tipo FCC se de be hacer al sistema 
de blindaje en cada contacto.  
b) Contactos y alojamientos.  Se permitirá, con el sistema FCC, el uso de los alojamientos de los 
contactos y de los dispositivos autocontenidos, diseñados para montaje en el piso o para montaje dentro de la  
pared o sobre ella. Los alojamientos de los contactos y los dispositivos autocontenidos deben tener medios 
para facilitar la entrada y la terminación del cable FCC y para conectar eléctricamente el alojamiento o el 
dispositivo con la cubierta metálica. Lo s contactos y los dispositivos autocontenidos deben cumplir con lo que 
se estipula en 406 -4. Se permitirá instalar en un alojamiento común, las salidas de fuerza y de 
comunicaciones, según la Excepción 2 de 800 -133(a)(1).  
324-56. Empalmes y derivaciones.  
a) Modificaciones en los sistemas FCC.  Se permitirán modificaciones en los sistemas FCC. Se deben 
utilizar conectores de cable nuevos en los puntos de conexión nuevos para hacer las modificaciones. Se 
permitirá dejar tendidos de cables no utilizados y los c onectores de cable asociados en el lugar y energizados. 
Todos los extremos del cable deben estar cubiertos con terminales aislantes.  
b) Ensambles de transición . Todos los ensambles de transición deben estar identificados para su uso. 
Cada ensamble debe ten er medios que faciliten la entrada del cable tipo FCC dentro del ensamble, para 
conectar el cable tipo FCC a los conductores puestos a tierra, y para la conexión eléctrica del ensamble a los 
blindajes metálicos del cable y a los conductores de puesta a tie rra del equipo.  
324-60. Puesta a tierra.  Todos los blindajes metálicos, cajas, alojamientos de contactos y dispositivos 
autocontenidos deben ser eléctricamente continuos hasta el conductor de puesta a tierra del equipo del 
circuito derivado alimentador. To das estas conexiones eléctricas se deben hacer con conectores identificados 
para este propósito. La resistividad eléctrica de este sistema de blindaje no debe ser mayor a la de un 
conductor del cable tipo FCC usado en la instalación.  
Parte  C. Especificacio nes de construcción  
324-100. Construcción.  
a) Cable tipo FCC. El cable tipo FCC debe estar aprobado para su uso con el sistema FCC y debe constar 
de tres, cuatro o cinco conductores planos de cobre, uno de los cuales debe ser el conductor de puesta a 
tierra del equipo.  
b) Blindaje.  
1) Materiales y dimensiones.  Todos los blindajes superiores e inferiores deben ser de diseño y de 
materiales identificados para tal propósito. Los blindajes superiores deben ser metálicos. Se permitirán 
materiales tanto metálicos  como no metálicos para los blindajes inferiores.  
2) Resistividad.  Los blindajes metálicos deben tener áreas de sección transversal que aseguren una 
resistividad eléctrica no superior a la de un conductor del cable tipo FCC usado en la instalación.  
324-101. Resistencia a la corrosión.  Los componentes metálicos del sistema deben ser resistentes a la 
corrosión, estar recubiertos con materiales resistentes a la corrosión o aislados del contacto con sustancias 
corrosivas.  
324-112. Aislamiento.  El material aisla nte del cable debe ser resistente a la humedad y retardante de 
flama. Todos los materiales aislantes en los sistemas FCC deben estar identificados para tal uso.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
324-120. Marcado.  
a) Marcado del cable.  El cable tipo FCC debe estar marcado claramente y de fo rma durable en ambos 
lados, a intervalos no mayores de 60 centímetros, con la información exigida en 310 -120 (a) y con la siguiente 
información adicional:  
(1) Material de los conductores.  
(2) Temperatura nominal máxima.  
(3) Ampacidad.  
b) Identificación del  conductor.  Los conductores deben estar marcados en forma clara y durable en 
ambos lados y en toda su longitud, tal como se especifica en 310 -110. 
ARTÍCULO 326  
CABLE CON SEPARADOR INTEGRADO DE GAS TIPO IGS  
Parte A. Generalidades  
326-1. Alcance.  Este Artícu lo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para cables con 
separador integrado de gas tipo IGS.  
326-2. Definición.  
Cable con separador integrado de gas tipo IGS . Ensamble de fábrica de uno o más conductores, cada 
uno aislado individua lmente y encerrado en un tubo conduit flexible no metálico de ajuste con holgura, como 
un cable con separador integrado de gas con tensión nominal de 0 hasta 600 volts.  
Parte B. Instalación  
326-10. Usos permitidos.  Se permitirá el cable tipo IGS para uso s ubterráneo, incluso directamente 
enterrado, de la siguiente manera:  
(1) Conductores de la acometida.  
(2) Conductores del alimentador o del circuito derivado.  
(3) Conductores de acometida subterránea.  
326-12. Usos no permitidos.  El cable tipo IGS no se debe  usar como alambrado interior ni estar visible en 
contacto con edificios.  
326-24. Radio de curvatura.  Cuando el tubo conduit no metálico enrollable y los cables son doblados 
para su instalación, o se tengan que doblar o flexionar durante el transporte o in stalación, el radio de curvatura 
medido en el interior de la curva no debe ser menor al especificado en la Tabla 326 -24. 
Tabla 326 -24.- Radio mínimo de curvatura  
Tamaño o designación del conduit  Radio mínimo  
Designación métrica  Tamaño comercial  cm 
53 2 60 
78 3 90 
103 4 115 
 
326-26. Dobleces.  Un tramo de cable de tipo IGS entre dos cajas de paso o terminaciones, no debe tener 
más del equivalente a cuatro dobleces de un cuadrante (360° en total), incluidos los dobleces situados 
inmediatamente a la entrad a o salida de la caja de paso o terminación.  
326-40. Accesorios.  Las terminales y empalmes de los cables de tipo IGS se deben identificar como del 
tipo adecuado para mantener la presión del gas dentro del conduit. Cada tramo de cable y tubo conduit debe 
tener una válvula y una tapa para comprobar la presión del gas o inyectar gas dentro del conduit.  
Tabla 326 -80.- Ampacidad de los cables tipo IGS  
mm²  Tamaño o 
designación  Amperes  mm²  Tamaño o 
designación  Amperes  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
(kcmil)  (kcmil)  
127 250 119 1267  2500  376 
253 500 168 1520  3000  412 
380 750 206 1647  3250  429 
507 1000  238 1773  3500  445 
633 1250  266 1900  3750  461 
760 1500  292 2027  4000  476 
887 1750  315 2154  4250  491 
1013  2000  336 2280  4500  505 
1140  2250  357 2407  4750  519 
 
326-80. Ampacidad.  La ampacidad d el cable tipo IGS no debe superar los valores que se presentan en la 
Tabla 326 -80. 
Parte C. Especificaciones de construcción  
326-104. Conductores.  Los conductores deben ser barras sólidas de aluminio en paralelo, compuestos de 
1 a 19 barras de 1.27 centíme tros de diámetro. El tamaño mínimo de los conductores debe ser 127 mm2 (250 
kcmil) y el máximo 2407 mm2 (4750 kcmil).  
326-112. Aislamiento.  El aislamiento debe ser cinta de papel kraft seco y gas de hexafluoruro de azufre 
(SF6) a presión, ambos aprobados p ara uso eléctrico. La presión nominal del gas debe ser de 138 kPa 
manométrica (20 libras por pulgada cuadrada manométricas). El espesor del separador de papel debe ser el 
que se especifica en la Tabla 326 -112. 
Tabla 326 -112.- Espesor del papel separador  
mm² Tamaño o designación (kcmil)  Espesor  
milímetros  
127 – 507 250 - 1000  1.02 
633 - 2407  1250 - 4750  1.52 
 
326-116. Tubo conduit.  El tubo conduit debe ser de polietileno de media densidad, identificado como 
adecuado para usarse en una tubería para gas nat ural de diámetro nominal con designación métrica de 53, 78 
o 103 (tamaño comercial 2, 3 o 4). Las dimensiones para el porcentaje de ocupación del tubo conduit se 
presentan en la Tabla 326 -116. 
El tamaño del tubo conduit permitido para cada tamaño del condu ctor se debe calcular para un porcentaje 
de ocupación que no exceda los valores de la Tabla 1 del Capítulo 10.  
Tabla  326-116.- Dimensiones del conduit  
Tamaño del conduit  Diámetro exterior 
real Diámetro interior 
real 
Designación métrica  Tamaño comercial  centímetros  
53 2 6 5 
78 3 9 7.3 
103 4 11.5 9.5 
       (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
326-120. Marcado.  El cable se debe marcar de acuerdo con 310 -120(a), (b)(1) y(d).  
ARTÍCULO 328  
CABLE DE MEDIA TENSIÓN  
Parte A. Generalidades  
328-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especi ficaciones de construcción del cable de 
media tensión.  
328-2. Definición.  
Cable de media tensión . Cable individual o multiconductor, con aislamiento dieléctrico sólido, para 
tensiones de 2001 volts o más.  
328-6. Requisitos de aprobación. Los cables Tipo MT  y sus accesorios asociados deben estar 
aprobados.  
Parte B. Instalación  
328-10. Usos permitidos. Se permitirá usar los cables de media tensión en instalaciones hasta de 35 000 
volts en los siguientes lugares:  
(1) En lugares secos o mojados  
(2) En canalizac iones  
(3) En charolas portacables, cuando están identificadas para tal uso, como lo especifican 392 -10, 392 -
20(b), (c), y (d), 392 -22(c), 392 -30(b)(1), 392 -46, 392 -56, y 392 -60. Se permitirá que el cable de 
media tensión que tiene cubierta metálica o armad ura exterior, que también cumple con los requisitos 
para el cable tipo MC, y que está identificado como cable de “Media tensión” o “MC”, se instale en 
charolas portacables de acuerdo con 392 -10(b)(2).  
(4) Directamente enterrado, de acuerdo con 300 -50. 
(5) En alambrados sostenidos por cable mensajero, según la Parte B del Artículo 396.  
(6) En tramos expuestos, de acuerdo con 300 -37. Se permitirá que se instale el cable de media tensión 
que tiene cubierta metálica o blindaje exterior, que cumple con los requi sitos para el cable tipo MC, y 
que está identificado como “Cable de media tensión” o “MC”, en tramos expuestos de cable con 
cubierta metálica de acuerdo con 300 -37. 
NOTA:  El listado de “usos permitidos” no incluye todos los usos.  
328-12. Usos no permitidos . No se permitirá usar los cables de media tensión cuando estén expuestos a 
la luz directa del sol, a menos que estén identificados para tal uso.  
328-14. Instalación. El cable de media tensión se debe instalar, terminar y probar por personal calificado.  
328-30. Soporte.  El cable Tipo MT que termina en un equipo o instalados en registros de paso o bóvedas 
deberán estar asegurados y soportados por soportes metálicos o no metálicos adecuados para soportar el 
peso mediante abrazaderas de cables e identificados para sujeción y soporte, u otros medios aprobados, a 
intervalos que no excedan 1.5 m de las terminaciones o un máximo de 1.8 m entre soportes.  
328-80. Ampacidad.  La ampacidad de los cables de media tensión se debe determinar según lo 
establecido en 310 -60. La ampacidad de los cables de media tensión instalados en charolas portacables se 
debe determinar según lo establecido en 392 -80(b).  
Parte C. Especificaciones de construcción  
328-100. Construcción.  Los cables de media tensión deben tener conductores de co bre, aluminio o 
aluminio recubierto de cobre y deben cumplir lo establecido en la Tabla 310 -104(c), la Tabla 310 -104(d) o en 
la 310 -104(e).  
328-120. Marcado. Los cables de media tensión deben estar marcados como exige 310 -120. 
ARTÍCULO 330  
CABLE CON ARMADU RA METÁLICA TIPO MC  
Parte A. Generalidades  
330-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción del cable con 
armadura metálica tipo MC.  
330-2. Definición.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
Cable con armadura metálica tipo MC.  Ensamble hecho en fábric a de uno o más conductores aislados, 
con o sin elementos de fibra óptica, encerrados en una armadura de cinta metálica entrelazada o en una 
cubierta metálica lisa o corrugada.  
330-6. Requisitos de aprobación. Los cables Tipo MC deben estar aprobados. Los a ccesorios usados 
para conectar  los cables Tipo MC a las cajas, gabinetes u otros equipos deben estar aprobados e 
identificados para el uso.  
Parte B. Instalación  
330-10. Usos permitidos.  
a) Usos generales.  Se permitirá utilizar cables de tipo MC en los sigu ientes casos:  
(1) Para acometidas, alimentadores y circuitos derivados.  
(2) Para circuitos de fuerza, alumbrado, control y señales.  
(3) En interiores y exteriores.  
(4) expuestos u ocultos.  
(5) Directamente enterrados, cuando estén identificados para ese us o. 
(6) En charolas portacables, cuando estén identificados para ese uso.  
(7) En cualquier canalización.  
(8) Como cable aéreo suspendido de un cable mensajero.  
(9) En lugares peligrosos (clasificados), cuando específicamente se permita por otros Artículos e n esta 
NOM.  
(10) En lugares mojados cuando se provea una cubierta resistente a la corrosión sobre la cubierta 
metálica y se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:  
a. Que la cubierta metálica sea impermeable a la humedad.  
b. Que debajo de la cubie rta metálica tenga una cubierta impermeable a la humedad.  
c. Que los conductores aislados bajo la cubierta metálica estén aprobados para uso en lugares mojados 
y que sobre la cubierta metálica lleve una cubierta resistente a la corrosión.  
(11) Cuando se ut ilizan cables de un solo conductor, todos los conductores de fase y, cuando se usa, el 
conductor puesto a tierra, se deben agrupar con el fin de minimizar la tensión inducida sobre el forro.  
b) Usos específicos.  Se permitirá la instalación del cable tipo M C según lo estipulado en las partes B y C 
del Artículo 725 y del 770 -133, según se apliquen, y de acuerdo con 330 -10(b)(1) hasta (b)(4).  
1) Charolas portacables.  El cable tipo MC instalado en charolas portacables debe cumplir con 392 -10, 
392-12, 392 -18, 39 2-20, 392 -22, 392 -30, 392 -46, 392 -56, 392 -60(c) y 392 -80. 
2) Directamente enterrado.  El cable directamente enterrado debe cumplir con 300 -5 o 300-50, según 
corresponda.  
3) Instalado como cable de acometida.  Se permitirá instalar el cable tipo MC como cable  de acometida 
de acuerdo con 230 -43. 
4) Instalado en el exterior de edificios o estructuras, o como cable aéreo.  El cable tipo MC instalado 
en el exterior de edificios o estructuras o como cable aéreo debe cumplir con lo especificado en 225 -10, 396 -
10 y 39 6-12. 
NOTA:  El listado de “usos permitidos” no incluye todos los usos.  
330-12. Usos no permitidos.  Los cables de tipo MC no se deben usar bajo ninguna de las siguientes 
condiciones:  
(1) Cuando estén sometidos a daño físico.  
(2) Cuando estén expuestos a alg una de las condiciones corrosivas destructivas que se indican en (a) o 
(b), a menos que la cubierta metálica o la armadura sean resistentes a las condiciones o estén 
protegidos con material resistente a las condiciones:        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a. Directamente enterrados en la tie rra o embebidos en concreto, a menos que estén identificados para 
ser enterrados directamente.  
b. Cuando estén expuestos a relleno de ceniza, cloruros fuertes, álcalis cáusticos o vapores de cloro o 
de ácido clorhídrico.  
330-15. Instalaciones expuestas.  Los tendidos de cables expuestos, excepto las que se indican en el 
punto 300 -11 (a), deberán seguir de cerca la superficie del acabado del edificio o de los estribos.  También se 
permite instalar los tendidos expuestos en la parte inferior de las vigas donde se soporten en cada viga y 
situados de manera que no se sometan a daño físico.  
330-17. A través o paralelo a elementos estructurales.  El cable tipo MC debe estar protegido según 
300-4(a), (c) y (d) cuando se instala a través o paralelo a elementos estructu rales.  
330-23. En áticos accesibles.  La instalación de cables de tipo MC en desvanes o espacios bajo el techo 
accesibles, debe cumplir lo establecido en 320 -23. 
330-24. Radio de curvatura.  Todos los dobleces en el cable tipo MC deben hacerse de manera que el 
cable no sufra daños. El radio de curvatura del borde interior de cualquier curva no debe ser menor a lo 
indicado en (a) hasta (c) siguientes.  
a) Forro liso.  
(1) Diez veces el diámetro exterior de la cubierta metálica, cuando el diámetro exterior del ca ble no sea 
mayor de 1.90 centímetros.  
(2) Doce veces el diámetro exterior de la cubierta metálica cuando el diámetro exterior del cable sea 
mayor de 1.90 centímetros hasta de 3.80 centímetros.  
(3) Quince veces el diámetro exterior de la cubierta metálica, cuando el diámetro exterior del cable sea 
mayor de 3.80 centímetros.  
b) Armadura de tipo entrelazado o forro corrugado.  Siete veces el diámetro exterior de la cubierta 
metálica.  
c) Conductores blindados.  Doce veces el diámetro exterior de uno de los conduc tores individuales, o 
siete veces el diámetro exterior del cable multiconductor, de estos valores el mayor.  
330-30. Sujeción y soporte.  
a) Generalidades.  El cable tipo MC se debe sostener y sujetar con grapas, amarres para cable, 
abrazaderas aprobadas e id entificadas para asegurar y soportar, soportes colgantes o accesorios similares, u 
otros medios aprobados, diseñados e instalados de modo que no se cause daño al cable.  
b) Sujeción.  A menos que se disponga algo diferente, los cables se deben fijar a interv alos no mayores de 
1.80 metros. Los cables que tengan cuatro o menos conductores con tamaño no superior al 5.26 mm2 (10 
AWG) se deben sujetar a una distancia no mayor de 30 centímetros de cada caja, gabinete, accesorio u otra 
terminación del cable. En inst alaciones verticales, debe permitirse que los cables con conductores de fase de 
250 kcmil y mayores se sujeten a intervalos que no excedan de 3 m.  
c) Soporte.  A menos que se disponga algo diferente, los cables deben estar sostenidos en intervalos no 
mayore s de 1.80 metros.  
Los tendidos horizontales de cable tipo MC instalados en elementos estructurales de madera o metal, o 
medios de soporte similares se deben considerar como sostenidos y asegurados cuando dicho soporte está a 
intervalos que no exceden 1.80 metros.  
d) Cables no soportados.  Se permitirá que el cable tipo MC no esté soportado cuando cumpla con una 
de las siguientes condiciones:  
(1) Si el cable está tendido entre puntos de acceso a través de espacios ocultos en edificios o 
estructuras terminadas  y el soporte no es viable.  
(2) No tiene más de 1.80 metros de longitud desde el último punto de soporte del cable hasta el punto de 
conexión a una luminaria u otro equipo eléctrico, y el cable y el punto de conexión están dentro de un 
plafón accesible. Pa ra los propósitos de esta sección, se permitirán accesorios del cable tipo MC 
como medios de soporte del cable.  
(3) Es de tipo MC del tipo de armadura enclavada en tramos que no excedan de 900 mm desde el último 
punto donde está sujetado de manera segura y  se usa para conectar equipos donde la flexibilidad es Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
necesaria para minimizar la transmisión de la vibración desde el equipo o de suministrar flexibilidad 
para equipos que requieran ser movidos con posterioridad a su instalación.  
330-31. Conductores indi viduales.  Cuando se utilizan cables de un solo conductor con armadura o forro 
no ferroso, la instalación debe cumplir con lo establecido en 300 -20. 
330-80. Ampacidad.  La ampacidad de los cables de tipo MC s e debe determinar según 310 -15 o 310-60 
para condu ctores de 2.08 mm2 (14 AWG) y más grandes, y según la Tabla 402 -5 para conductores del 0.823 
mm2 (18 AWG) y el 1.31 mm2 (16 AWG). La instalación no debe exceder la temperatura nominal de las 
terminales y del equipo.  
a) Cable tipo MC instalado en charolas p ortacables.  La ampacidad del cable tipo MC instalado en 
charolas portacables se debe determinar según 392 -80. 
b) Conductores tipo MC individuales agrupados.  Cuando se agrupan conductores tipo MC individuales 
en una configuración triangular o cuadrada y se instalan en un cable mensajero o visibles, conservando un 
espacio de aire libre de no menos de 2.15 veces el diámetro del conductor más grande dentro de la 
configuración (2.15 x diámetro exterior), y las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la 
ampacidad de los conductores no debe exceder la ampacidad permisible en las siguientes tablas:  
(1) Tabla 310 -15(b)(20) para conductores de tensión nominal de 0 hasta 2000 volts.  
(2) Tabla 310 -60(c)(67) y Tabla 310 -60(c)(68) para conductores con tensión nominal de más de 2000 
volts.  
Parte  C. Especificaciones de construcción  
330-104. Conductores.  Los conductores deben ser de cobre, aluminio, aluminio recubierto de cobre, 
níquel o cobre recubierto de níquel, sólidos o trenzados. El tamaño mínimo de los cond uctores debe ser 0.823 
mm2 (18 AWG) si es de cobre, níquel o cobre recubierto de níquel o 13.3 mm2 (6 AWG)  si es de aluminio o de 
aluminio recubierto de cobre.  
330-108. Conductor de puesta a tierra del equipo.  Cuando el cable tipo MC se usa para proporcion ar un 
conductor de puesta a tierra del equipo, debe cumplir con lo establecido en 250 -118(10) y 250 -122. 
330-112. Aislamiento.  Los conductores aislados deben cumplir con lo establecido en (a) o (b) siguientes.  
a) 1000 volts o menos.  Los conductores aislado s de tamaños 0.823 mm2 (18 AWG) y 1.31 mm2 (16 AWG) 
deben ser de alguno de los tipos presentados en la Tabla 402 -3, con temperatura máxima de operación no 
menor a 90 °C y según lo que permite 725 -49. Los conductores de tamaño superior a 1.31 mm2 (16 AWG) 
deben ser de alguno de los tipos presentados en la Tabla 310 -104(a), o de un tipo identificado para uso en 
cables de tipo MC.  
b) Más de 1000 volts.  Los conductores aislados deben ser de uno de los tipos presentados en las Tablas 
310-104(c) hasta 310 -104(e).  
330-116. Forro.  El recubrimiento metálico debe ser de uno de los siguientes tipos: cubierta metálica lisa, 
cubierta metálica corrugada o armadura de cinta metálica entrelazada. La cubierta metálica debe ser continua 
y de ajuste estrecho. Se debe usar un f orro o armadura no magnética en un conductor individual tipo MC. Se 
permitirá el uso de protección suplementaria en forma de una cubierta externa de material resistente a la 
corrosión, que debe ser obligatoria cuando dicha protección sea necesaria. El forr o no se debe usar como un 
conductor portador de corriente.  
NOTA:  Véase 300 -6 con relación a la protección contra la corrosión.  
ARTÍCULO 332  
CABLE CON AISLAMIENTO MINERAL Y CUBIERTA METÁLICA TIPO MI  
Parte A. Generalidades  
332-1. Alcance.  Este Artículo trata  del uso, instalación y especificaciones de construcción del cable con 
aislamiento mineral y cubierta metálica tipo MI.  
332-2. Definición.  
Cable con aislamiento mineral y cubierta metálica tipo MI.  Cable ensamblado en fábrica, de uno o más 
conductores aisl ados con un aislante mineral refractario altamente comprimido y encerrado en un forro 
continuo de cobre o de aleación de acero, hermético a los líquidos y a los gases.  
332-6. Requisitos de aprobación.  El cable Tipo MI y sus accesorios asociados deberán est ar aprobados.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Parte  B. Instalación  
332-10. Usos permitidos.  Se permitirá usar los cables de tipo MI en:  
(1) Para acometidas, circuitos alimentadores y circuitos derivados.  
(2) Para circuitos de fuerza, alumbrado, control y señalización.  
(3) En lugares seco s, mojados o continuamente húmedos.  
(4) En interiores o exteriores.  
(5) Ocultos o visibles.  
(6) Recubiertos de mezcla, concreto, tierra u otro material de mampostería, sobre o debajo del suelo.  
(7) En lugares peligrosos (clasificados), cuando específicamen te se permita por otros Artículos en esta 
NOM. 
(8) Expuestos a aceite y gasolina.  
(9) Expuestos a condiciones corrosivas que no deterioren su forro.  
(10) En tramos subterráneos, si están protegidos adecuadamente contra daños físicos y condiciones 
corrosiva s. 
(11) Dentro o fijos a charolas portacables.  
NOTA:  El listado de “usos permitidos” no incluye todos los usos.  
332-12. Usos no permitidos.  Los cables tipo MI no se deben usar bajo las siguientes condiciones ni en 
los siguientes lugares:  
(1) En tramos subt erráneos, a menos que estén protegidos contra el daño físico, cuando sea necesario.  
(2) Cuando estén expuestos a condiciones corrosivas y destructivas para la cubierta metálica, a menos 
que tengan protección adicional.  
332-17. A través o paralelo a element os estructurales.  Los cables de tipo MI deben estar protegidos de 
acuerdo con 300 -4, cuando se instalen a través o paralelos a elementos estructurales.  
332-24. Radio de curvatura.  Los dobleces en el cable tipo MI deben hacerse de manera que el cable no 
sufra daños. El radio de curvatura del borde interior de cualquier curva no debe ser menor a lo indicado a 
continuación:  
(1) Cinco veces el diámetro exterior de la cubierta metálica, cuando el diámetro exterior del cable no sea 
mayor que 1.90 centímetros.  
(2) Diez veces el diámetro exterior de la cubierta metálica cuando el diámetro exterior del cable sea 
mayor de 1.90 centímetros, pero no más de 2.50 centímetros.  
332-30. Sujeción y soporte.  El cable tipo MI se debe sostener y sujetar con grapas, abrazaderas, 
soportes colgantes o accesorios similares, diseñados e instalados de modo que no dañen al cable, a 
intervalos no mayores de 1.80 metros.  
a) Tramos horizontales a través de orificios y muescas. En tramos que no sean verticales, se 
considerará que los cables  instalados de acuerdo con 300 -4 están sostenidos y sujetos cuando tales soportes 
estén a intervalos no mayores de 1.80 metros.  
b) Cables sin soporte.  Se permitirá que el cable tipo MI no tenga soporte cuando el cable esté tendido 
entre puntos de acceso a través de espacios ocultos en edificios o estructuras terminadas y el soporte no es 
viable.  
c) Charolas portacables . Todos los cables tipo MI instalados en charolas portacables deben cumplir con 
lo que se estipula en 392 -30(a).  
332-31. Conductores individu ales.  Cuando se usen cables de un solo conductor, todos los conductores 
de fase y el conductor del neutro, cuando exista, se deben agrupar para reducir al mínimo la tensión inducida 
en el forro.  
332-40. Cajas y accesorios.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Tercera Sección)      
a) Accesorios.  Los accesorios uti lizados para conectar los cables de tipo MI a las cajas, gabinetes u otros 
equipos deben estar identificados para ese uso.  
b) Sellos de los extremos.  En donde terminan los cables tipo MI, se debe aplicar un sello 
inmediatamente después de retirar el revest imiento, para prevenir la entrada de humedad en el aislamiento. 
Los conductores que sobresalgan del forro se deben aislar individualmente con un material aislante.  
332-80. Ampacidad.  La ampacidad de los cables de tipo MI se debe determinar de acuerdo con 3 10-15. 
La temperatura del conductor en el accesorio del extremo sellado no debe exceder el valor nominal de 
temperatura del accesorio aprobado de extremo sellado, y la instalación no debe exceder la temperatura 
nominal de las terminales y del equipo.  
a) Ca ble tipo MI instalado en charolas portacables. La ampacidad del cable tipo MI instalado en 
charolas portacables se debe determinar de acuerdo con 392 -80(a).  
b) Conductores tipo MI individuales agrupados.  Cuando se agrupan conductores tipo MI individuales 
en una configuración triangular o cuadrada, tal como se exige en 332 -31, y se instalan en un cable mensajero 
o visibles, conservando un espacio de aire libre de no menos de 2.15 veces el diámetro del conductor más 
grande dentro de la configuración (2.15 x d iámetro exterior), y las configuraciones de conductores o cables 
adyacentes, la ampacidad de los conductores no debe exceder la ampacidad permisible que se indica en la 
Tabla 310 -15(b)(17).  
Parte C. Especificaciones de construcción  
332-104. Conductores.  Los conductores de los cables de tipo MI deben ser de cobre, níquel o cobre 
recubierto de níquel, sólidos, con una resistencia correspondiente a los tamaños estándar AWG y kcmil.  
332-108. Conductor de puesta a tierra del equipo. Cuando el forro exterior es d e cobre, éste debe 
suministrar una trayectoria adecuada que sirva como conductor de puesta a tierra del equipo. Cuando el forro 
exterior es de acero, se debe proporcionar un conductor de puesta a tierra independiente.  
332-112. Aislamiento.  El aislamiento d e los conductores de los cables de tipo MI debe ser un mineral 
refractario altamente comprimido que ofrezca espacio suficiente para todos los conductores.  
332-116. Forro.  El forro exterior debe ser de construcción continua, de modo que ofrezca protección 
mecánica y sello contra la humedad.  
ARTÍCULO 334  
CABLE CON FORRO NO METÁLICO TIPOS NM, NMC Y NMS  
Parte A. Generalidades  
334-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción de los cables 
con forro no metálico.  
334-2. Definiciones.  
Cable con forro no metálico.  Ensamble montado en fábrica de dos o más conductores aislados y 
encerrados dentro de una cubierta exterior no metálica.  
Tipo NM. Conductores aislados encerrados dentro de una cubierta exterior no metálica.  
Tipo NMC . Conductores aislados encerrados dentro de una cubierta exterior no metálica, resistente a la 
corrosión.  
Tipo NMS.  Conductores aislados de control o de fuerza con conductores de señalización, datos y 
comunicaciones dentro de una cubierta exterior no metál ica. 
334-6. Aprobados.  Los cables de los tipos NM, NMC y NMS y sus accesorios asociados deben ser 
aprobados.  
Parte B. Instalación  
334-10. Usos permitidos.  Se permitirá usar los cables de tipo NM, NMC y NMS en los siguientes casos, 
excepto los usos no permi tidos en la sección 334 -12: 
(1) Viviendas unifamiliares y bifamiliares y sus garajes juntos o separados, y sus edificios de 
almacenamiento  
(2) Viviendas multifamiliares de los tipos de construcción III, IV y V.        (Tercera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) Otras estructuras de los tipos de constru cción III, IV y V. Los cables deben estar ocultos dentro de 
paredes, pisos o plafones que proporcionen una barrera térmica, de un material con una resistencia nominal al 
fuego mínima de 15 minutos.  
(4) Charolas portacables en estructuras de los tipos III, IV o V, si el cable está identificado para ese uso.  
NOTA:  Para los límites de temperatura de los conductores, véase 310 -15(a)(3).  
(5) Los tipos de construcción I y II cuando se instalen dentro de canalizaciones aprobadas para los tipos 
de construcción I y II. 
a) Tipo NM.  Se permitirá usar cables de tipo NM como sigue:  
(1) Para Instalaciones tanto visibles como ocultas en lugares normalmente secos, excepto lo prohibido 
en 334 -10(3).  
(2) Ser instalados o jalados con una guía en los espacios de aire en los blo ques de mampostería o las 
paredes de azulejo.  
b) Tipo NMC. Se permitirá instalar cables de tipo NMC como sigue:  
(1) Para instalaciones tanto visibles como ocultas en lugares secos, húmedos, mojados o corrosivos, 
excepto lo prohibido en 334 -10(3).  
(2) En el  interior y el exterior de paredes de bloque de ladrillo o azulejo.  
(3) Ranuras poco profundas en ladrillo, concreto o adobe y protegidas contra clavos o tornillos por una 
lámina de acero de un espesor mínimo de 1.6 milímetros y recubiertas con yeso, adobe  o un 
acabado similar.  
c) Tipo NMS. Se permitirá instalar cables de tipo NMS como sigue:  
(1) Para instalaciones tanto visibles como ocultas en lugares normalmente secos, excepto lo prohibido 
en 334 -10(3).  
(2) Ser instalados o jalados con una guía en los es pacios de aire en los bloques de ladrillo o las paredes 
de azulejo.  
334-12. Usos no permitidos.  
a) Tipos NM, NMC y NMS.  No se deben usar cables de tipo NM, NMC y NMS:  
(1) En cualquier vivienda o estructura que no se permitan específicamente en 334 -10(1), ( 2), (3) y (5).  
(2) Expuestos dentro de plafones suspendidos en edificaciones que no sean viviendas unifamiliares, 
bifamiliares y multifamiliares.  
(3) Como cables de acometida.  
(4) En talleres automotrices que tengan lugares peligrosos (clasificados), tal como se define en 511 -3. 
(5) En teatros y lugares similares, excepto lo permitido en 518 -4(b). 
(6) En estudios cinematográficos.  
(7) En cuartos de baterías de acumuladores.  
(8) En los cubos de elevadores, elevadores o escaleras móviles.  
(9) Incrustados en cemento vaciado, concreto o agregado.  
(10) En lugares peligrosos (clasificados), excepto que se permita específicamente en otros Artículos de 
esta NOM:  
b) Tipos NM y NMS. No se deben instalar cables de tipo NM y NMS bajo las siguientes condiciones ni en 
los siguientes lugares:  
(1) Cuando estén expuestos a humos o vapores corrosivos.  
(2) Incrustados en ladrillo, concreto, adobe, tierra o yeso.  
(3) En ranuras poco profundas en ladrillo, concreto o adobe y cubiertos con yeso, adobe u otro acabado 
similar.  
(4) En lugares mojados o húmedos.  
(Continúa en la Cuarta Sección)