PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 115/2  
 
Página 1 de 9 
 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO DE  
PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO DE 
COMBUSTIBLES GAS EOSOS  
 
 
PC Nº 115/2  :  Fecha , 28 de Marzo  de 2013. 
 
 
PRODUCTO  : GENERADORES A GAS 
SEGURIDAD . 
 
 
NORMA S DE REFERENCIA  : Norma Española UNE -EN 12601 :2011 
    
  
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410  
 
  D.S. N° 298, del año 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
 
APROBADO POR  : RE N°                    de fecha            
 
 
CAPITULO  
 
 
I.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación para generadores  a gas, 
de no más de 1000 V o 500 kWatt,  de acuerdo al alcance y campo de aplicación de la  
norma española  UNE -EN 12601 :2011. 
 
 
 
II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
 
TABLA A  
 
N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Dispositivo de arranque  UNE -EN 12601:2011  6.2 Crítico   
2 Parada  UNE -EN 12601:2011  6.3 Crítico   
3 Parada de Emergencia  UNE -EN 12601:2011  6.4 Crítico   
4 Dispositivo de Mando  UNE -EN 12601:2011  6.5 Crítico   
4.1 Diseño, seguridad y resistencia 
mecánica  UNE -EN 12601:2011  6.5.1  Crítico   
4.2 Identificación  UNE -EN 12601:2011  6.5.2  Crítico   
4.3 Accesibilidad  UNE -EN 12601:2011  6.5.3  Crítico   
5 Dispositivo de Control  UNE -EN 12601:2011  6.6 Crítico   
6 Dispositivo de Alarma  UNE -EN 12601:2011  6.7 Mayor   
7 Protecciones  UNE -EN 12601:2011  6.8 Crítico   PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 115/2  
 
Página 2 de 9 
 7.1 Generalidades  UNE -EN 12601:2011  6.8.1  Crítico   
7.2 Protección contra los peligros 
mecánicos  UNE -EN 12601:2011  6.8.2  Crítico   
7.3 Protección contra superficies calientes  UNE -EN 12601:2011  6.8.3  Crítico   
7.4 Protección contra las descargas 
eléctricas mediante resguardos  UNE -EN 12601:2011  6.8.4  Crítico   
8 Estabilidad de los grupos electrógenos 
de baja potencia  UNE -EN 12601:2011  6.9 Crítico   
9 Iluminación  UNE -EN 12601:2011  6.10 Mayor   
10 Manipulación  UNE -EN 12601:2011  6.11 Crítico   
11 Protección contra incendio  UNE -EN 12601:2011  6.12 Crítico   
12 Tuberías, tubos flexibles y conductos de 
cables eléctricos del motor alternativo de 
combustión interna  UNE -EN 12601:2011  6.13 Crítico   
13 Equipo Eléctrico  UNE -EN 12601:2011  6.14 Crítico   
13.1 Generadores  UNE -EN 12601:2011  6.14.1  Crítico   
13.2 Otro equipamiento eléctrico  UNE -EN 12601:2011  6.14.2  Crítico   
14 Ruido  UNE -EN 12601:2011  6.15 Mayor   
15 Dispositivos de Acceso  UNE -EN 12601:2011  6.16 Mayor   
16 Acceso a los puntos de Mantenimiento  UNE -EN 12601:2011  6.17 Mayor   
17 Emisiones de Gases y de partículas de 
escape  UNE -EN 12601:2011  6.18 Crítico   
18 Vaciado  UNE -EN 12601:2011  6.19 Mayor   
19 Instrucciones de Funcionamiento y 
Mantenimiento  UNE -EN 12601:2011  7 Mayor   
20 Etiquetas de Seguridad  UNE -EN 12601:2011  8 Mayor   
21 Marcado  UNE -EN 12601:2011  9 Mayor   
 
 
 
III.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN  
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS.  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II , del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) uni dad del producto . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control  Regular de los Productos . 
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
 
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en la s cláusulas 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.6, 6.8, 
6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4,  6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.14.1, 6.14.2, 6.18, 8   y 9 de 
la norma  española  UNE -EN12601:2011 , según  la TABLA  A, del Capítulo II , del 
presente Protocolo.    PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 115/2  
 
Página 3 de 9 
  
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por 
la TABLA  B.  
 
TABLA B 
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (2)  Acepta  Rechaza  
2 a 25  2 0 1 mensual  
26 a 150  3 0 1 mensual  
151 a 1200  5 0 1 mensual  
1201 a 35000  8 0 1 mensual  
35001 o más  13 0 1 mensual  
 
Notas:   
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
(2) Si no hay producción durante uno o má s meses, se continuará con las inspecciones mensuales a partir de la 
primera producción del siguiente período.  
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
 
1.2.2.1  Para la a probación de partidas de importación, se deberán efectuar a lo menos 
los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 , del Capítulo III, del 
presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la TABLA  C.  
 
TABLA C 
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota:  La selección de la muestra deberá ser efec tuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida amparada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicha partida, el fabricante o importador deberá 
acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh  44.Of2007,  sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación , extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación 
o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 
1.2.1.2 ó 1.2.2.2, se gún corresponda, del Capítulo III , del presente Protocolo.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 115/2  
 
Página 4 de 9 
 En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del produ cto amparadas en el rechazo inicial.  
 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL  MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II , del presente Protocolo.  
 
2.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto .  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 , del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  D. 
 
TABLA D 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (2) Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas:   
(1) La selección de  la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
(2) Semestral o  en su defecto la primera producción siguiente . 
 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, por ende  la partida amparada por 
dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar dicha producción, 
deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh  44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Orga nismo de 
Certificación , extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el punto 2.2.2 , del Capítulo III , del presente Protocolo.  
 
En el Certificado  (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 115/2  
 
Página 5 de 9 
 2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Co mercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una unidad del producto certificado 
cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 , del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción.   
 
 
3 ENSAYO POR LOTES . 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA  A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos.  
 
La clasificación de los defectos se deber á efec tuar de acuerdo a la TABLA  A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo.  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación, se  basan en la n orma NCh  
44.Of2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra.  
 
Se debe efectuar de acuerdo a la n orma NCh  43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del  lote. 
 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el fabricante o importador requiriera volver a certificar dicho lote, 
deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh  44.Of2007, s us 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación , extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 115/2  
 
Página 6 de 9 
 extraída en la primera inspección, que considere el total del lote, de acuerdo a los 
niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las cau sas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
 
4. ENSAYO AL 100%  
 
4.1 Este sistema se basa en lo indicado para el sistema 4, letras a) y c), del artículo 5° 
de Decreto Supremo N° 298, del año 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, y lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 1658, del año 2007, de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.  
 
4.2 Para la aprobación del producto se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la Tabla A, del Cap ítulo II, del presente Protocolo.  
 
 
 
5. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
5.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capí tulo II , del presente Protocolo.  
 
5.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto . 
 
 
5.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
5.2 Inspección del Control de Calidad  
 
Las auditorías al sistema de calidad del fabricante, se realizarán según lo 
establecido para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 298, de 
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción .  
 
 
6. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del D ecreto Supremo Nº 298, de 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho 
reconocimiento sea otorgado por la Superintendencia de Electr icidad y 
Combustibles mediante Resolución E xenta, y que el certificado se encuentre 
vigente.  
    
6.1 Extracción de la muestra.  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lote o 
partid a, la cual será sometida a lo menos a los Análisis y/o Ensayos  establecido s en 
el punto 1.2. 1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 115/2  
 
Página 7 de 9 
 6.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dado s por la 
TABLA  E. 
 
TABLA E 
 
TAMA ÑO TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  
MARCA DE 
CONFORMIDAD  CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
Nota:  La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh  43.Of61 . 
 
5.3 Rechazo de la muestra.   
 
De ser rechazada la muestra, y por ende el lote o partida amparados por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote o partida , el 
fabricante o importador deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la 
norma NCh  44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para 
ello, el Organismo de Certificación , extraerá en una segunda inspección una 
muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los 
niveles de aceptaci ón señalados en el punto 5 .2, del Capítulo III , del presente 
Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimi ento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
 
IV.- MARCADO NACIONAL  
 
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá cumplir con 
lo siguiente:  
 
1.1 Comprobar lo dispuesto en la cláusula 8 de norma UNE EN 12601:2011  de la 
TABLA A , del Capítulo II, del presente P rotocolo.  
 
1.2  Verificar que el producto cuente con lo siguiente:  
 
a) Mes/año de fabricación del producto  y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto, y cuya const ancia 
se debe registrar en el certificado de aprobación . 
b) País de fabricación del producto . 
c) Número de Certificado de  aprobación del producto en cuestión, cuando 
corresponda.  
d) Advertencia de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 1 del presente 
Protocolo.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 115/2  
 
Página 8 de 9 
 e)  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
RHO /JMG/ VRL/vrl 
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 115/2  
 
Página 9 de 9 
 ANEXO 1  
 
La presente Advertencia de Seguridad, deberá ser confeccionada de acuerdo a lo 
dispuesto en la  Resolución Exenta Nº 1495, de 2001, de SEC.  
 
 
GENERADORES A GAS  
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  
DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN EX. N° 1.495, 
DEL AÑO 2001, DE LA SEC  
 La instalación, mantención y reparación del generador  debe ser efectuada 
por los Servicios Técnicos autorizados de la marca o por un instalador de 
Gas autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC).  
 Antes de poner en servicio  el generador  el operador debe leer el manual 
de instruccio nes. 
 Utilice el generador en lugares bien ventilados. No lo utilice en cocheras, 
sótanos, espacios reducidos, cobertizos cerrados ni en ninguna otra área 
que no posea una ventilación adecuada. No utilice el generador cerca de 
conductos de ventilación  o ven tanas.   
 El uso e instalación que no sea la especificada por el fabricante, puede 
causar lesiones y daños a las personas y cosas . 
 En caso de detectar fuga de gas, no accionar interruptores eléctricos, 
teléfonos u otros objetos que puedan provocar chispas, a brir de inmediato 
puertas y ventanas, cerrar la llave de gas y solicitar la intervención del 
Servicio Técnico o Instalador autorizado por SEC . 
 En caso de avería y/o mal funcionamiento del artefacto, suspenda 
inmediatamente su uso, cierre la llave de gas y absténgase de efectuar 
intervenciones no autorizadas, hasta que sea revisado por personal 
técnico autorizado . 
 Este artefacto debe estar permanentemente ensamblado a un conducto 
de evacuación de los gases producto de la combustión conectado al 
exterior . 
 No recargar combustible mientras el generador  esté en  funcionamiento . 
 Este generador  debe ser sometido a mantención al menos una vez al año.  
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE EMPRESA  
 
 
 
 
 
Dimensiones. Ancho 12,0 cm. + 0,1 cm. y largo 11,5 cm. + 0,2 cm.