PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 34/1:2018  
 
Página 1 de 9 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO DE GAS  
 
 
PROTOCOLO    : PC Nº 34/1:2018   
  
FECHA    :  13 de Julio de 2018  
 
CATEGORÍA    : Materiales de instalación .  
 
PRODUCTO  : Tuberías multicapa  con alma de aluminio y 
sus accesorios,  para gases combustibles . 
 
NORMA DE REFE RENCIA              :           UNE  53008 -1:2014 (versión corregida el año 
2017) – Sistemas de canal ización en 
materiales plásticos – Sistemas de 
canalización de tubos multicapa para 
instalaciones receptoras de gas con una 
presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar (500 kPa) – Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y 
sistemas . 
  
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  D.S. Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  R.E. Nº 681 de fecha 07.10.2011 , del 
Ministerio de Energía . 
 
APROBADO POR      : R.E. Nº                     de    fecha  
 
 
CAPÍ TULO  I.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el procedim iento de certificación para la s tuberías 
multicapa con alma de aluminio y sus accesorios,  para gases combustibles , de acuerdo al 
alcance y campo de aplicación de la norma UNE  53008 -1:2014 (versión corregida el año 
2017) . 
 
- Aplica a : 
 
• Tuberías multicapa, accesorios , sus uniones, y también para uniones con 
componentes hechos de otros materiales plásticos y no plásticos desti nados para 
uso con gases combustibles de la segunda y tercera familia (gas natural GN y gas 
licuado de petróleo GLP). Todos los componentes deben estar perfectamente 
adaptados entre sí.  
• Que trabajan a temperaturas comprendidas entre -20 ºC hasta 60 ºC;  
• De presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kPa) ; 
• Tuberías multicapas, para las cuales al menos el 60% del espesor de la pared es 
material polimérico.  
• Tuberías multicapas constituidos por una capa exterior de polímero, una capa 
interm edia de aluminio y una capa interior de PE, PE -RT o PE -X. 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 34/1:2018  
 
Página 2 de 9 
  CAPÍTULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
1.- TABLA A  
 
N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Requisitos para el sistema  UNE 53008 -1:2014  5   
1.1 Pérdida de carga  UNE 53008 -1:2014  5.1 Menor  (1) 
1.2 Curvatura  UNE 53008 -1:2014  5.2 Menor  (1) 
1.3 Resistencia a la corrosión  UNE 53008 -1:2014  5.3 Crítico  (2) 
2 Tuberías  UNE 53008 -1:2014  6   
2.1 Material  UNE 53008 -1:2014  6.1 Mayor  (3) 
2.2 Características generales  UNE 53008 -1:2014  6.2 Mayor  (4) 
2.3 Características geométricas  UNE 53008 -1:2014  6.3 Crítico   
2.4 Características mecánicas  UNE 53008 -1:2014  6.4 Crítico   
2.5 Características físicas  UNE 53008 -1:2014  6.5 Crítico   
3 Accesorios  UNE 53008 -1:2014  7   
3.1 Generalidades  UNE 53008 -1:2014  7.1 Mayor  (3) 
3.2 Características generales  UNE 53008 -1:2014  7.2 Mayor   
3.3 Materiales  UNE 53008 -1:2014  7.3 Mayor  (3) 
3.4 Características geométricas  UNE 53008 -1:2014  7.4 Crítico   
4 Aptitud al uso del sistema  UNE 53008 -1:2014  8   
4.1 Generalidades  UNE 53008 -1:2014  8.1 Crítico   
4.2 Requisitos funcionales  UNE 53008 -1:2014  8.2 Crítico   
5 Marcado y documentación  UNE 53008 -1:2014  9  (5) 
5.1 Requisitos generales  UNE 53008 -1:2014  9.1 Menor   
5.2 Marcado mínimo requerido  UNE 53008 -1:2014  9.2   
 
Nota s TABLA A : 
(1) Los Organismos de Certificación  encargados de  realizar la certificación de la s tuberías y/o sus accesorios , deberán  
solicitar  a los interesados la información correspondiente  de cada uno de los componentes a certificar, la cual debe 
encontrase emitida por el fabricante de los productos.  
(2) Ensayo aplicable sólo a las tuberías y/o accesorios que declaren contar con protección contra la corrosión, la cual 
puede encontrase inserta e n el producto o mediante una protección externa (para este caso se ensaya con la 
protección externa).  
(3) Los Organismos de Certificación  encargados de realizar la certificación de las tuberías, deberán  solicitar a los 
interesados la información de respaldo pa ra evidenciar e l cumplimiento del  presente requisito, la cual debe  
encontrase emitida por el fabricante de los productos  (ejemplos: registros y/o informes de ensayos, certificados de 
composiciones de materias primas, etc.) . 
(4) Para instalaciones interiores sólo se permite tuberías de color amarillas.    
(5) El Marcado considera el marcado normativo y  el marcado nacional dispuesto en el Capítulo IV del presente 
Protocolo . Toda la información debe ser entregada en idioma español.  
(6) Toda s las muestras que pueden ser sometidas a ensayos que pueden ser destructivos no pueden ser 
comercializadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 34/1:2018  
 
Página 3 de 9 
  CAPÍTULO III.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN  
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS.  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto , la cual debe ser de un 
tamaño  suficiente para la realización de todos los ensayos aplicables . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos . 
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
 
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en las cláusulas 5.3 (sólo si corresponde ), 6.3, 6.4, 6.5 , 7.4, 
8.1, 8.2, 9.1 y 9.2  de la norma UNE 53008 -1:2014 (versión corregida el año 2017) , 
según la Tabla A del Capítulo II, del presente protocolo . Sin perjuicio, y más allá  de 
la inspección visual y documental que deben realizar los Organismos de 
Certificación, deberán requerir al momento de plantearse las solicitudes de 
seguimiento las respectivas dec laraciones por parte del representante del 
fabricante  o importador hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
indicando que la producción o partida siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado, de acuerd o a lo establecido en el Anexo A  (Este  documento será 
custodiado por el Organismo de Certificación) (1) . No obstante los Organismos de 
Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema 
de certificación . 
 
Nota  punto 1.2.1.1 : 
(1) De no ser presentado el d ocumento descrito en el  Anexo A , el Organismo de Certificación no podrá aceptar la 
solicitud de certificación . 
  
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la Tabla B.  
 
TABLA B 
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (2)  Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 mensual  
16 a 50  3 0 1 mensual  
51 a 150  5 0 1 mensual  
151 a 500  8 0 1 mensual  
501 a 3200  13 0 1 mensual  
3201 a 35000  20 0 1 mensual  
35001 o más  32 0 1 mensual  
 
Notas  TABLA B :  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Si no hay producción durante uno o más meses, se continuará con las inspecciones mensuales  a partir de la 
primera producción del siguiente período.  
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 34/1:2018  
 
Página 4 de 9 
   
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
 
1.2.2.1  Para la aprobación de partidas de importación, se deberán efectuar a lo menos 
los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del 
presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la Tabla C.  
 
TABLA C 
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota  TABLA C : La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida amparada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicha partida, el fabricante o importador deberá 
acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición  que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación 
o de importación, de acuerdo a los nivele s de aceptación señalados en el punto 
1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señ alando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 34/1:2018  
 
Página 5 de 9 
   
2.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto, la cual debe ser de un 
tamaño suficiente para la realización de todos los ensayos aplicables .  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla D. 
 
TABLA D 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (2) 
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA D :  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del representante del fabricante o importador  hacia la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, indicando que la produc ción  sigue siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerd o a lo 
establecido en el Anexo A  (Este documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante los 
Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como administradore s del sistema de certificación.  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el  A nexo A , el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación . 
 
2.2.3  Rechazo de la muestra to mada en fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, por ende la partida amparada por 
dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar dicha producción, 
deberá acogerse a lo est ablecido en el punto  7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles d e aceptación señalados 
en el punto 2.2.2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causa s y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 34/1:2018  
 
Página 6 de 9 
  2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una unidad del producto certificado 
cada seis m eses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser 
informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días 
desde la fecha de su realización.  
 
3 ENSAYO POR LOTES . 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la Tabla A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos.  
 
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la Tabla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo.  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación, se  basan en la n orma NCh 
44.Of2007, de acuerdo  a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de  la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra.  
 
Se debe efectuar de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el fabricante o importador requiriera volver a certificar dicho lote, 
deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 34/1:2018  
 
Página 7 de 9 
  modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el tota l del lote, de acuerdo a los 
niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superint endencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto, la cual debe ser de un 
tamaño suficiente para la realización de todos los ensayos aplicables . 
 
4.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
 
Las auditorías al sistema de calidad del fabricante, se realizarán según lo 
establecido para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción . 
 
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a treinta día s desde la fecha de su 
realización.   
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
    
5.1 Extracción de la muestra.  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, 
de acuerdo a lo señalado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
TABLA  E. 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 34/1:2018  
 
Página 8 de 9 
  TABLA E 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500 2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
Nota  TABLA E : La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61 . 
 
5.3 Rechazo de la muestra.   
 
De ser rechazada la muestra, y por ende el lote o partida amparados por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote o partida , el 
fabricante o importador deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la 
norma NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para 
ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraí da en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptaci ón señalados en el punto 5 .2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUN DA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
CAPÍTULO IV.- MARCADO NACIONAL  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá v erificar 
que el producto cuente con lo siguiente :  
 
a) Marcado de acuerdo a l o dispuesto en el punto 5 (cláusula 9)  de la TABLA A, 
del presente protocolo.  
b) País de fabricación del producto.  
c) Mes/año de fabricación del producto  y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá mar carse en el cuerpo del producto . 
d) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo a R.E. Nº 2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia.  
 
2. Ante e l incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
RHO /MCR/ mcr. 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 34/1:2018  
 
Página 9 de 9 
   
Anexo  A 
 
 
DECLARACIÓN   DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  Y LOS 
DOCUMENTOS SEÑALADOS.  
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
Declaro : 
 
1) Que los productos que componen la producción o partida presentada para certificación 
mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combusti bles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida 
en la legislación chilena.  
 
2) Que la documentación presentada p ara dar cumplimiento a la Nota (2), de la TABLA  
A, Capí tulo I I, del presente protocolo, son fidedignos y de no ser verdaderos, me 
someto a las correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal 
establecida en la legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Repre sentante del Fabricante o Importador