ICS 13.220.10 
C 84 
 
中华人民共和国国家标准 
GB 19572 —201× 
代替  GB19572-2004
低压二氧化碳灭火系统及部件 
Low pressure carbon dioxide extin guishing system and components 
      
（报批稿） 
2012.05 
201× - ×× - ××发布  201× - ××-××实施
GB 19572 —201X 
 I 目  次 
前言 ............................................................ ................... III  
1 范围 .......................................................... .................... 1  
2 规范性引 用文件 ..................................................... ............... 1  
3 术语和定义 ....................................................... ................. 1  
4 分类 .......................................................... .................... 3  
5 型号编制 ........................................................ .................. 3  
6 要求 ............................................................ .................. 4  
6.1 系统 ........................................................ .................. 4  
6.2 贮存装置 ...................................................... ................ 5  
6.3 驱动装置 ...................................................... ............... 11  
6.4 总控阀 ....................................................... ................ 11  
6.5 选择阀 ....................................................... ................ 13  
6.6 单向阀 ....................................................... ................ 14  
6.7 喷嘴 ........................................................ ................. 15  
6.8 信号反 馈装置 .................................................... ............. 15  
6.9 控制器 ....................................................... ................ 15  
6.10 分流管 ...................................................... ................ 16  
7 试验方法 ........................................................ ................. 16  
7.1 系统检查 ...................................................... ............... 16  
7.2 液压强 度试验 .................................................... ............. 17  
7.3 气密性试验 ..................................................... .............. 17  
7.4 总控阀 、充装阀、平衡阀、检修阀超压试验 .......................................  18 
7.5 动作压 力试验 .................................................... ............. 18  
7.6 单向阀 性能试验 ................................................... ............ 19  
7.7 盐雾腐 蚀试验 .................................................... ............. 19  
7.8 工作可 靠性试验 ................................................... ............ 20  
7.9 极限温 度下动作可靠性试验 .............................................. ....... 20  
7.10 阀门 等效长度测定 ................................................. ........... 20  
7.11 总控 阀、选择阀操作性能试验 ............................................ ...... 22  
7.12 总控 阀启闭时间测定 ................................................ .......... 22  
7.13 单向 阀性能试验 .................................................. ............ 22  
7.14 喷嘴 性能试验 ................................................... ............. 22  
7.15 耐电 压试验 .................................................... .............. 22  
7.16 绝缘 电阻测定 ................................................... ............. 22  
7.17 触点 接触电阻测定 ................................................. ........... 23  GB 19572 —201X 
 II 7.18 压力 表高低温试验 ................................................. ........... 23  
7.19 DPG 压力表指针偏转平稳性检验 ................................................. 23  
7.20 DPG 压力表超负荷试验 ......................................................... 23  
7.21 制冷 系统性能试验 ................................................. ........... 23  
7.22 高温 运行和制冷能力试验 .............................................. ........ 23  
7.23 绝热 层外层保护检查 ................................................ .......... 23  
7.24 高、 低压力报警装置检查 .............................................. ........ 24  
7.25 保温 绝热效果试验 ................................................. ........... 24  
7.26 控制 器试验 .................................................... .............. 24  
8 检验规则 ........................................................ ................. 24  
9 标志、标 签和使用说明书 ................................................. .......... 25  
附录 A（规范附录）系统试验程序及样品数量 ............................................. 32  
附录 B（规范附录）灭火剂贮存容器试验程序及取样数量 ................................... 33  
附录 C（规范附录）充装阀、平衡阀、检修阀试验程序及取样数量 ........................... 34  
附录 D（规范附录）安全阀试验程序及取样数量 ........................................... 35  
附录 E（规范附录）安全泄放膜片试验程序及取样数量 ..................................... 36  
附录 F（规范附录）压力开关试验程序及取样数量 ......................................... 37  
附录 G（规范附录）压力表试验程序及取样数量 ........................................... 38  
附录 H（规范附录）压力传感器试验程序及样品数量 ....................................... 40  
附录 I（规范附录）液位计试验程序及样品数量 ........................................... 41  
附录 J（规范附录）称重装置试验程序及样品数量 ......................................... 42  
附录 K（规范附录）制冷系统试验程序及样品数量 ......................................... 43  
附录 L（规范附录）贮存装置保温试验程序及样品数量 ..................................... 44  
附录 M（规范附录）报警装置的设置试验程序及样品数量 ................................... 45  
附录 N（规范附录）总控阀试验程序及样品数量 ........................................... 46  
附录 P（规范附录）选择阀试验程序及样品数量 ........................................... 47  
附录 Q（规范附录）单向阀试验程序及样品数量 ........................................... 48  
附录 R（规范附录）喷嘴试验程序及样品数量 ............................................. 49  
附录 S（规范附录）信号反馈装置试验程序及样品数量 ..................................... 51  
附录 T（规范附录）控制器试验程序及样品数量 ........................................... 52  
附录 U（规范附录）分流管试验程序及样品数量 ........................................... 53  
 GB 19572 —201X 
 III 前  言 
本标准的第 6章和第 8章内容为强制性的，其余内容为推荐性的。  
本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准代替 GB 19572-2004《低压二氧化碳灭火系统及部件》。 本标准与 GB 19572-2004相比主要变化如下： ——增加了“规范性引用文件”的有关内容（见第 2 章）； ——修改了“术语和定义”的有关内容（见第 3 章，2004版的第 3 章）； ——增加了“分类”（见第 4 章）； ——增加了“型号编制”（见第 5章）； ——修改了“系统”的有关内容（见 6.1，2004 版的4.12）； ——修改了灭火剂贮存容器压力的有关内容（见 6.2.2.2，2004 版的 4.1.1.2）； ——修改了超压泄放装置的有关内容（见 6.2.4，2004 版的4.1.3）； ——增加了“安全泄放膜片”（见 6.2.4.3）； ——修改了“压力传感器”的有关内容（见 6.2.5.3，2004版的 4.1.4.3）； ——修改了“灭火剂量显示装置”的有关内容（见 6.2.6，2004 版的 4.1.5）； ——修改了“制冷系统”的有关内容（见 6.2.7，2004 版的4.1.6）； ——增加了“驱动装置”（见 6.3）； ——修改了总控阀、 选择阀“操作性能” 的有关内容 （见6.4.11、 6.5.11，2004版的4.3.10、 4.4.10）； 
——修改了“单向阀”的有关内容（见 6.6，2004 版的 4.5）； ——修改了“喷嘴”的有关内容（见 6.7，2004 版的4.7）； ——修改了“控制器”的有关内容（见 6.9，2004 版的 4.10）； ——删除了“驱动气体贮存容器”（见 2004 版的 4.2）； ——删除了“驱动器”（见 2004 版的 4.6）； ——删除了“管路超压泄放阀”（见 2004 版的4.8）； ——增加了“超压泄放装置动作试验”试验方法（见 7.5）； ——增加了“喷嘴性能试验”试验方法（见 7.14）； ——修改了“保温绝热效果试验”的试验方法（见 7.23，2004 版的5.25）； ——修改了“检验规则”（见第 8章，2004 版的第 8 章）。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 
    本标准由全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会（SAC/TC113/SC2）归口。 GB 19572 —201X 
 IV 本标准主要起草单位：公安部天津消防研究所。 
本标准参加起草单位：西安核设备有限公司、四川威特龙消防设备有限公司。  
本标准主要起草人：董海斌、刘连喜、杨震铭、高云升、盛彦锋、卢政强、马建琴、赵青松、党玲、
徐洪勋。 
本标准历次版本发布情况为： 
—— GB19572-2004。GB 19572 —201X 
 1 低压二氧化碳灭火系统及部件 
1 范围 
本标准规定了低压二氧化碳灭火系统及部件的术语和定义、分类、型号编制、要求、试验方法、检
验规则、标志、标签及使用说明书等。 
本标准适用于二氧化碳灭火剂以低压形式贮存的二氧化碳灭火系统。 
2 规范性引用文件 
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
GB 150（所有部分） 压力容器 
GB 4396  二氧化碳灭火剂 
GB/T 9969 工业产品使用说明书  总则 GB 16669－2010 二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 
GB 25972－2010 气体灭火系统及部件 
GA 61－2010  固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 
TSG R0004 固定式压力容器安全技术监察规程 
3 术语和定义 
  下列术语和定义适用于本文件
。 
3.1  
    低压二氧化碳灭火系统  low pressure carbon dioxide extinguishing system 
二氧化碳灭火剂在-20 ℃～-18 ℃条件下贮存的灭火系统。 
3.2   
    灭火剂贮存装置 extinguishing agent storage device 
由灭火剂贮存容器、检修阀、充装阀、平衡阀、超压泄放装置、压力控制显示装置、灭火剂量显示
装置、制冷系统等组成的灭火剂的贮存装置。 
3.3   GB 19572 —201X 
 2     总控阀 master control valve 
    灭火剂贮存容器上用于封存灭火剂，控制灭火剂释放，并可自动启闭的阀门。  
3.4   
    充装阀 filling valve  
与灭火剂贮存容器相连，用于充装二氧化碳灭火剂的阀门。 
3.5  
    检修阀 maintenance valve  
能截止被检修部件与灭火剂贮存容器相通的阀门。  
3.6   
    平衡阀  balance valve 
与灭火剂贮存容器相连，用于充装二氧化碳灭火剂时气、液相平衡的阀门。 
3.7   
    超压泄放装置  over pressure relief device 
安装在灭火剂贮存容器或封闭管路上，用于排除容器或管路中由于异常情况所造成的超压，确保其
在允许压力下安全运行的装置，包括安全阀及安全泄放膜片等。 
3.8  
 整定压力  set pressure  
安全阀在运行条件下开始开启的预定压力，是在阀门进口处测量的表压力。在该压力下，在规定的
运行条件下由介质压力产生的使阀门开启的力同使阀瓣保持在阀座上的力相互平衡。 
3.9  
回座压力 re-seating  pressure 
安全阀排放后阀瓣重新与阀座接触，即开启高度变为零时的阀进口静压力。 
3.10  
    CS 开关  CS  pressure switch  
用于控制制冷机组自动启动和停止的压力开关。  
3.11  
    AS 开关  AS  pressure switch  
用于灭火剂贮存容器内高压和低压报警的压力开关。 
3.12  GB 19572 —201X 
 3     CPG 压力表  CPG pressure gauge  
用于控制制冷机组自动启动和停止的压力表。 
3.13  
    APG 压力表  APG pressure gauge  
用于灭火剂贮存容器内高压和低压报警的压力表。 
3.14  
    DPG 压力表  DPG pressure gauge  
用于显示灭火剂贮存容器内压力的压力表。 
3.15  
    工作压力 operating pressure  
在正常工作情况下，容器内顶部可能达到的最高压力。  
3.16   
设计压力 design pressure  
设定的容器内顶部的最高压力，与相应的设计温度一起作为设计载荷条件，其值不低于工作压力。  
3.17  
装量系数 loading factor 
灭火剂贮存容器中液态二氧化碳的体积与该容器容积之比。  
4 分类 4.1 按灭火剂贮存容器的结构型式可分为： 
a）立式（以代号 L 表示） ； 
b）卧式（以代号W表示）。 
4.2 按灭火剂贮存容器的保温绝热措施可分为： 
a）真空绝热型（以代号 K 表示） ； 
b）填充发泡物绝热型（以代号 P 表示） ； 
c）其它绝热型（以代号 Q 表示） 。 
5 型号编制 
型号编制方法如下： GB 19572 —201X 
 4  
示例1：QMED 3.2-W/K表示灭火剂贮存容器容积3.2 m3、真空绝热型、贮存容器为卧式结构的低压二氧化碳灭火系
统。 
示例2：QMED 5.4-L/P表示灭火剂贮存容器容积5.4 m3、聚氨酯发泡塑料绝热型、贮存容器为立式结构的低压二氧
化碳灭火系统。 
6 要求 
6.1 系统 
6.1.1 系统构成  
    系统应至少由贮存装置、总控阀、驱动装置、喷嘴、超压泄放装置、信号反馈装置、控制器等部件
构成。 
6.1.2 工作温度范围 
    系统应能在－23 ℃～50 ℃的温度范围内正常工作。 
6.1.3 外观 
6.1.3.1 系统中的部件应进行防腐处理，防腐涂层应均匀、美观、完整，不应有气孔、灰渣、疤痕、
碰伤等缺陷。 
6.1.3.2 应在系统明显部位设置铭牌，铭牌标志的内容应符合 9.1.1 的要求。 
6.1.3.3 灭火剂贮存容器的外表面明显处应标有灭火剂名称，字迹应明显、清晰可见。 
6.1.3.4 每个选择阀上应有永久的标志，标志内容符合 9.1.2 的要求。  
6.1.3.5 部件的安装布置应合理，不应影响维修、检查和使用操作。 
6.1.4 密封性能 
系统所有部件安装完毕后，应按 7.3.4 规定的方法对其进行气密性试验，在 2.2 MPa压力下，应无QMED   X – X  /   X  – X  
低压二氧化碳灭火系统  灭火剂贮存容器，单位为立方米（ m3） 灭火剂贮存容器结构形式代号（见 4.1）灭火剂贮存容器保温绝热措施代号 （见 4.2）自定义  GB 19572 —201X 
 5 泄漏，静置 24 h，应无压降。 
6.1.5 灭火剂贮存容器容积要求 
二氧化碳灭火剂贮存容器容积不应大于20 m3。 
6.1.6 灭火剂要求 
二氧化碳灭火剂应符合 GB 4396 的要求。  
6.1.7 灭火剂装量系数要求 
贮存容器二氧化碳灭火剂的装量系数不应大于 0.95。  
6.1.8 泄漏报警要求 
系统应具有灭火剂泄漏检测功能， 当灭火剂贮存容器中充装的二氧化碳损失量达到其初始充装量的
10%时，应能发出声光报警信号。 
6.1.9 压力显示要求 
   系统上应设有能够显示灭火剂贮存装置内部压力的压力表。  
6.1.10 超压泄放要求 
6.1.10.1 贮存装置应至少装设两个安全阀，安全阀的选用和设置应符合 GB 150的要求。 
6.1.10.2 安全阀应垂直安装，且与贮存装置内的气相空间相通。  
6.1.10.3 贮存装置与安全阀之间的连接管和管件的通孔，其截面积不应小于安全阀的进口截面积。  
6.1.10.4 系统中的封闭管段之间应设置超压泄放装置。  
6.1.11 运行动作要求 6.1.11.1 系统应具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能。机械应急启动应有防止误动作的有效
措施，并用文字及图形符号标明操作的方法和步骤。  
6.1.11.2 系统应具有延时启动功能，延时时间可在 0 s～30 s 范围内可调。 
6.1.11.3 系统启动时，选择阀应在总控阀动作之前或同时打开。  
6.1.11.4 系统在自动启动、手动启动和机械应急启动三种形式下进行联动释放试验，各部件及系统的
运行应正常，启动动作应准确、可靠，无任何故障，各部件不应出现松动、变形、破裂和损坏。  
6.2  贮存装置 6.2.1 工作温度范围 
    贮存装置上连接总控阀的检修阀应能在-56.6 ℃～50 ℃范围内正常工作。 
    贮存装置上的其他部件应能在-23 ℃～50 ℃范围内正常工作。 GB 19572 —201X 
 6 6.2.2 灭火剂贮存容器  
6.2.2.1 基本要求 
    灭火剂贮存容器的设计、制造和验收应符合 GB 150 和TSG R0004 的规定。 
6.2.2.2 设计压力   
灭火剂贮存容器设计压力不应小于 2.5 MPa。 
6.2.2.3 标志 
    灭火剂贮存容器的标志应符合 9.1.1 的规定。 
6.2.3 充装阀、平衡阀、检修阀   
   充装阀、平衡阀、检修阀的性能按照总控阀的相关要求执行，且应符合6.4.3～6.4.6、6.4.10、
6.4.11.2和9.1.2的规定。检修阀局部阻力损失应符合6.4.9的要求，且应具有开启状态的指示标志和锁
住机构。 
6.2.4 超压泄放装置ٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛ                        
6.2.4.1  一般要求 
灭火剂贮存容器上应采用安全阀作为超压泄放装置。 
6.2.4.2 安全阀 6.2.4.2.1 公称工作压力 
     安全阀的公称工作压力不应小于 2.5 MPa。 
6.2.4.2.2 整定压力 
    按7.5.1 规定的方法进行试验，安全阀的整定压力为 2.38 M Pa，偏差为±0.12 MPa。  
6.2.4.2.3 回座压力 
按 7.5.1 规定的方法进行试验，安全阀的回座压力不应小于 2.15 MPa。 
6.2.4.2.4 强度要求 
按 7.2 规定的方法进行试验，试验压力为 1.5倍公称工作压力，保压 5 min，阀体不应有变形和渗
漏现象。 
6.2.4.2.5 密封要求 
    按7.3.2 规定的方法进行试验，试验压力为 0.9 倍整定压力，保压 5 min，阀门出口处应无气泡泄
漏。 GB 19572 —201X 
 7 6.2.4.2.6 工作可靠性要求 
安全阀在 20 ℃±5 ℃温度下进行 100 次动作试验，试验压力为安全阀的开启压力，试验时阀门动
作应灵活、准确、可靠，不应出现任何故障和结构损坏，试验结束后，再进行气密性试验和整定压力试
验，结果应符合 6.2.4.2.5和 6.2.4.2.2 的要求。 
6.2.4.2.7 耐盐雾腐蚀性能 
按 7.7 规定的方法进行试验，安全阀各部位不应有明显的腐蚀损坏。试验结束后，再进行气密性试
验和整定压力试验，结果应符合 6.2.4.2.5和 6.2.4.2.2 的要求。 
6.2.4.2.8 标志 
安全阀的标志应符合 9.1.2 的要求。 
6.2.4.3 安全泄放膜片   
6.2.4.3.1 泄放动作压力 
安全泄放膜片泄放动作压力设定值应由设计确定，泄放动作压力范围为设定值×(1 ±5%)。 
6.2.4.3.2 耐盐雾腐蚀性能 
按 7.7 规定的方法进行试验，试验结束后进行泄放动作压力试验，结果应符合 6.2.4.3.1 的要求。  
6.2.5 压力控制显示装置 
6.2.5.1 压力开关 6.2.5.1.1 公称工作压力 
压力开关的公称工作压力不应小于 2.5 MPa。 
6.2.5.1.2 动作压力要求 
CS 开关的动作压力应分别为 2.10 MPa±0.05 MP a和 1.95 MPa±0.05 MPa。 
AS 开关的动作压力应分别为 2.20 MPa±0.05 MP a和 1.80 MPa±0.05 MPa。 
6.2.5.1.3 强度要求 
    按7.2规定的方法进行液压强度试验，试验压力为 1.5 倍公称工作压力，保压 5 min，压力开关不
应有渗漏、变形及破裂等损坏。 
6.2.5.1.4 密封要求 
    按7.3.3 规定的方法进行气密性试验，试验压力为 1.1倍公称工作压力，保压 5 min，其联接密封
部位不应有气泡泄漏。 
6.2.5.1.5 工作可靠性要求 GB 19572 —201X 
 8     在 20 ℃±5 ℃温度下，CS 开关应进行 5 000 次动作试验，AS 开关应进行 100 次动作试验，试验
压力为压力开关的动作压力，试验期间压力开关常开（常闭）触点应能可靠的闭合（断开） ，且不应出
现任何故障和结构损坏。试验结束后，再进行气密性试验和动作压力试验，结果应符合 6.2.5.1.4 和
6.2.5.1.2 的要求。 
6.2.5.1.6 极限温度下动作可靠性 
压力开关在－23 ℃和 50 ℃温度下各进行 10 次动作试验，试验压力为压力开关的动作压力，试
验期间压力开关常开（常闭）触点应能可靠的闭合（断开） ，压力开关不应出现任何故障和结构损坏，
压力开关动作压力应符合 6.2.5.1.2 要求。 
6.2.5.1.7 耐盐雾腐蚀性能 
    按7.7规定的方法进行盐雾腐蚀试验，压力开关各部位不应有明显的腐蚀损坏。试验结束后，再进
行气密性试验和常温下的可靠性试验，结果应符合 6.2.5.1.4和 6.2.5.1.5 要求。 
6.2.5.1.8 耐电压性能 
    正常大气条件下，压力开关的所有触点（接地点除外）和外壳间的应能耐受历时 60 s、频率为 50 Hz
的交流电压试验，试验过程中，不应出现表面飞弧、扫掠放电、电晕或击穿现象。试验电压按表 1 规定
进行。 
表1 耐电压性能试验电压                         单位为伏特  
压力开关额定工作电压 试验电压（有效值） 
≤50 500 
＞50 1 500 
6.2.5.1.9 绝缘电阻 
    正常大气条件下，压力开关的所有触点（接地点除外）和外壳间的绝缘电阻及每对常开触点间绝缘
电阻不应小于 20 MΩ。 
6.2.5.1.10 触点接触电阻 
正常大气条件下，压力开关触点的接触电阻不应大于 0.1 Ω。 
6.2.5.1.11 标志 
    压力开关的标志应符合 9.1.2的要求。  
6.2.5.2 压力表   
6.2.5.2.1 量程和精度 GB 19572 —201X 
 9 压力表的测量范围上限应为上限报警压力的 1.5～2.0 倍，精度不应低于 1.6 级，表盘直径不应小
于 100 mm。 
6.2.5.2.2 耐高低温要求 
    在上限报警压力的负荷下，压力表应能承受最高和最低工作温度循环的变化而不产生泄漏。 
6.2.5.2.3 耐盐雾腐蚀性能 
    按7.7规定的方法进行盐雾腐蚀试验， 压力表表面不应产生影响性能的损坏， 压力表内不应有湿气。  
6.2.5.2.4 CPG、APG 压力表的动作要求、工作可靠性要求和电气性能要求 
CPG、APG压力表的动作要求、工作可靠性要求和电气性能按照压力开关相关要求执行，并应符合
6.2.5.1.2、6.2. 5.1.5、6.2.5.1. 8～6.2.5.1.10的规定。 
6.2.5.2.5 DPG 压力表指针偏转平稳性 
按 7.19 规定的方法进行试验，测量过程中，压力表指针不应有跳动和停滞现象。 
6.2.5.2.6 DPG 压力表超负荷要求 
按 7.20 规定的方法进行试验，压力表承受 1.1倍上限报警值的负荷，保持 3 h，灭火剂贮存压力，
制冷机启动、停止压力，高、低压报警压力与相应设定值的示值误差不应超过±1.6%。 
6.2.5.2.7 标志 
    压力表的标志应符合 9.1.2 的要求。 
6.2.5.3 压力传感器     
6.2.5.3.1 外观 
压力传感器外观应无明显的瑕疵，划痕，接头螺纹应无毛刺、锈蚀和损伤，焊接处应牢固，接插件
应接触可靠。 
6.2.5.3.2 标志 
压力传感器的标志应清晰，内容应符合 9.1.2的要求。在压力传感器相应位置还应标出： 
a）电源输入线、输出线及极性的标志； 
b）差压传感器的高压端和低压端接嘴标志。 
6.2.5.3.3 量程和精度 
压力传感器的测量上限应为被测压力上限的 1.5～2.0 倍，精度不应低于 1.0 %。 
6.2.6 灭火剂量显示装置      
6.2.6.1 液位计 GB 19572 —201X 
 10 6.2.6.1.1 公称工作压力 
液位计的公称工作压力不应小于 2.5 MPa。 
6.2.6.1.2 精度  
    液位计应能直接或间接的显示容器内的实际液位，液位计精度不应低于 1.0 %。 
6.2.6.1.3 标志 
    液位计的标志应符合 9.1.2 的要求。 
6.2.6.2 称重装置 
6.2.6.2.1 精度  
称重装置应能直接显示容器内的灭火剂实际质量，其称重精度不应大于 1.5 ‰。 
6.2.6.2.2 标志 
称重装置的标志应符合 9.1.2 的要求。 
6.2.7 制冷系统     
6.2.7.1 一般要求 
灭火剂贮存容器容积大于 5.0 m3的灭火系统应设有备用制冷机组，主备机组应能自动交替工作。
制冷机所使用的制冷剂应为国家允许使用的产品。 
6.2.7.2 电源适应能力 
按 7.21.1 的方法进行试验， 当电源电压为额定值的 90%和110%时， 制冷机组应能启动和正常工作。  
6.2.7.3 绝缘电阻 
   制冷机组带电部位和可能接地的非带电部位之间的绝缘电阻不应小于 1 MΩ。  
6.2.7.4 耐电压要求 
制冷系统的电源端子及其它有绝缘要求的带电端子与机壳之间，应承受 1500 V 交流电压历时 1 min
的耐电压试验，试验期间不应出现击穿、表面飞弧、扫掠放电及电晕现象。 
6.2.7.5 接地电阻     
按 7.21.2 的方法进行试验，接地电阻不应大于 0.1 Ω。 
6.2.7.6 高温运行和制冷能力要求    
按 7.22 的方法进行试验，制冷系统在通电状态下，置于 50 ℃温度下 48 h，试验期间应能保证容
器内的压力不大于 2.15 MPa，制冷系统应无运行故障。 GB 19572 —201X 
 11 6.2.7.7 标志 
    制冷系统的标志应符合 9.1.2的要求。  
6.2.8 贮存装置保温要求 
6.2.8.1 绝热层外层保护 
灭火剂贮存容器外应加绝热层，绝热层的材料应采用国家允许使用的材料制作。绝热层外应由具有
一定强度和耐腐蚀性的材料保护。 
6.2.8.2 保温绝热效果 
    保温绝热层应保证制冷机停机后，按 7.25 规定的方法进行试验，在 50 ℃温度下，保持 24 h，其
二氧化碳的损失量应符合公式（1）要求且贮存容器内压力不应高于安全阀的整定压力上限： 
        QL≤θ Vα 1000  ................................. (1) 
式中： 
QL—二氧化碳灭火剂的损失量，单位为千克（kg） ； 
α—贮存容器二氧化碳灭火剂的装量系数， α为0.95； 
V—贮存容器容积，单位为立方米（m3）； 
θ—修正系数，取 0.85 kg.m-3/2。 
6.2.9 报警装置的设置 
6.2.9.1 高、低压力报警装置 
贮存装置上应设高、低压力声光报警装置，高压报警压力为 2.2 MPa±0.05 MPa，低压报警压力
为 1.8 MPa±0.05 MPa。 
      光报警信号应为红色，在一般环境光线下，距3 m处应清晰可见。 
    声报警信号在额定工作电压下，距离1 m远处的声压级不应低于65 dB（A）。 
6.2.9.2 高、低液位报警装置 
贮存装置上应设高、低液位声光报警装置。 
光报警信号应为红色，在一般环境光线下，距 3 m 处应清晰可见。 
声报警信号在额定工作电压下，距离 1 m 远处的声压级不应低于 65 dB（A）。 
6.3 驱动装置 
驱动装置应符合 GA 61的要求。 
6.4 总控阀 
6.4.1 工作温度范围  GB 19572 —201X 
 12 总控阀应能在－56.6 ℃～50 ℃范围内正常工作。       
6.4.2 材料 
总控阀阀体及其内部机械零件应采用耐受 6.4.1 规定的温度的金属材料制造。  
弹性密封垫、密封剂及相关部件应采用长期与灭火剂接触而不损坏或影响密封性能的材料制造。  
6.4.3 公称工作压力 
    总控阀的公称工作压力不应小于 2.5 MPa。 
6.4.4 强度要求 
    按7.2规定的方法进行液压强度试验，试验压力为 1.5 倍公称工作压力，保压 5 min，阀体及其附
件应无变形和渗漏现象。 
6.4.5 密封要求 
按 7.3.1 规定的方法进行气密性试验，试验压力为 1.1 倍公称工作压力，当总控阀处于关闭状态
时，保压 5 min，应无气泡泄漏；当总控阀处于开启状态时，保压 5 min，应无气泡泄漏。 
6.4.6 超压要求 
按 7.4 规定的方法进行超压试验，试验压力为 3 倍公称工作压力，总控阀及其附件应无破裂。 
6.4.7 工作可靠性要求 
总控阀在-18 ℃±2 ℃温度下进行 100 次动作试验，试验压力为 2.07 MPa, 试验时总控阀动作应
灵活、准确、可靠，不应出现任何故障和结构损坏，试验结束后，再进行气密性试验，结果应符合 6.4.5
的要求。 
6.4.8 极限温度下动作可靠性 
    总控阀在－56.6 ℃和 50 ℃温度下各进行 10次动作试验，试验压力为 2.07 MPa，试验时总控阀动
作应灵活、准确、可靠，不应出现任何故障和结构损坏，试验结束后，再进行气密性试验，结果应符合
6.4.5 的要求。 
6.4.9 总控阀局部阻力损失－等效长度表示法 
介质流经总控阀及其连接管接头时产生的局部阻力损失由设计上与其相联接的管道的等效长度
表示。 
按 7.10 规定的方法测得的总控阀等效长度值与生产单位公布值相比，其差值不应大于公布值的±
10%。 
6.4.10 耐盐雾腐蚀性能 GB 19572 —201X 
 13 按 7.7 规定的方法进行盐雾腐蚀试验，总控阀各部位不应有明显的腐蚀损坏。试验结束后，再进
行气密性试验和一次工作可靠性试验，结果应符合 6.4.5和 6.4.7 的要求。 
6.4.11 操作性能 
6.4.11.1 总控阀应能自动开启和关闭。其开启和关闭时间均不应大于 5 s。 
6.4.11.2 总控阀应能手动开启和关闭，其手动操作力不应大于 150 N；旋转方向启闭的阀门，手动旋
转机构转动角度不应大于 5040 °；直线方向启闭的阀门其手动操作位移不应超过 300 mm。  
6.4.12 阀位指示和开关方向 
球阀或蝶阀结构的总控阀应有阀位指示标志，指示标志应清晰、易见。利用手轮开启的阀门，在
手轮上应标有开关方向。 
6.4.13 标志 
    总控阀的标志应符合 9.1.2 的要求。 
6.5 选择阀 
6.5.1 工作温度范围  
选择阀应能在－56.6 ℃～50 ℃范围内正常工作。 
6.5.2 材料 
选择阀阀体及其内部机械零件应采用耐受 6.5.1 规定的温度的金属材料制造。  
弹性密封垫、密封剂及相关部件应采用长期与灭火剂接触而不损坏或影响密封性能的材料制造。  
6.5.3 公称工作压力 
选择阀的公称工作压力不应小于 2.5 MPa。 
6.5.4 强度要求 
    按7.2规定的方法进行液压强度试验，试验压力为 1.5 倍公称工作压力，保压 5 min，阀体应无变
形和渗漏现象。 
6.5.5 密封要求 
    按7.3.1 规定的方法进行气密性试验，试验压力为 1.1倍公称工作压力，保压 5 min，当选择阀处
于关闭状态时，  应无气泡泄漏； 当选择阀处于开启状态时， 各连接密封部位的泄漏气泡数不应超过 （0.6
×公称通径）个/ min。 
6.5.6 工作可靠性要求 
    选择阀在 20 ℃±5 ℃温度下进行 100 次动作试验，试验压力为 2.07 MPa, 试验时选择阀动作应灵GB 19572 —201X 
 14 活、准确、可靠，不应有任何故障和结构损坏，试验结束后，再进行气密性试验，结果应符合 6.5.5
要求。 
6.5.7 极限温度下动作可靠性 
    选择阀在－56.6 ℃和 50 ℃温度下各进行 10 次动作试验，试验压力为 2.07 MPa,试验时选择阀动
作应灵活、准确、可靠，不应出现任何故障和结构损坏，试验结束后，再进行气密性试验，结果应符合6.5.5 要求。 
6.5.8 选择阀局部阻力损失－等效长度表示法 
    介质流经选择阀及其连接管接头时， 产生的局部阻力损失由设计上与其相联接的管道的等效长度表
示。 
    按7.10规定的方法测得的选择阀等效长度值与生产单位给公布值相比，其差值不应超过公布值的
±10%。 
6.5.9 耐盐雾腐蚀性能 
    按7.7规定的方法进行盐雾腐蚀试验，选择阀各部位不应有明显的腐蚀损坏。该试验结束后，再进
行气密性试验和一次工作可靠性试验，结果应符合 6.5.5和 6.5.6 要求。  
6.5.10 操作性能 
6.5.10.1 选择阀应能自动开启和关闭。其开启和关闭时间均不应大于 5 s。 
6.5.10.2 选择阀应能手动开启和关闭，其手动操作力不应大于 150 N；旋转方向启闭的阀门，手动旋
转机构转动角度不应大于 5040 °；直线方向启闭的阀门其手动操作位移不应超过 300 mm。 
6.5.11 阀位指示 
    球阀或蝶阀结构的选择阀应有阀位指示标志，指示标志应清晰、易见。
 
6.5.12 标志 
    选择阀的标志应符合 9.1.2 的要求。 
6.6 单向阀 
6.6.1 工作温度范围  
    单向阀应能在－23 ℃～50 ℃范围内正常工作。 
6.6.2 公称工作压力 
单向阀公称工作压力由设计确定。 
6.6.3 其它要求    GB 19572 —201X 
 15 单向阀的性能要求应符合 GB 25972-2010中 5.8.1、5 .8.4～5.8.8和 5.8.10.1 的要求。 
6.7 喷嘴    
6.7.1 全淹没喷嘴的喷射特性 
全淹没喷嘴喷射特性应符合 GB 16669-2010中 5.6.9 的要求。 
6.7.2 局部应用喷嘴的喷射特性 
局部应用喷嘴喷射特性应符合 GB 16669-2010中5.6.10 的要求。 
6.7.3 其它性能 
喷嘴其它性能应符合 GB 16669-2010中 5.6. 1～5.6.7 和5.6.8.1 的要求。 
6.8 信号反馈装置 
6.8.1 工作温度范围 
    信号反馈装置应能在－23 ℃～50 ℃范围内正常工作。 
6.8.2 公称工作压力 
信号反馈装置的公称工作压力不应小于 2.5 MPa。 
6.8.3 动作压力 
信号反馈装置的动作压力设定值不应大于1.0 MPa。信号反馈装置的动作压力偏差不应大于设定值
的10%。 
信号反馈装置应具有自锁功能，动作后只能人工进行复位。 
6.8.4 其它性能 
信号反馈装置的其它性能按照 AS 开关相关要求执行，并应符合 6.2.5.1.3～6.2.5.1.10 的规定。 
6.8.5 标志 
    信号反馈装置的标志应符合 9.1.2 的要求。 
6.9 控制器      
6.9.1 工作温度范围  
安装于贮存装置上的控制器应能在－23 ℃～50 ℃范围内正常工作。 
安装于室内的控制器应能在 0 ℃～50 ℃范围内正常工作。 
6.9.2 基本功能 
控制器至少应具有以下功能： GB 19572 —201X 
 16 a) 控制功能： 
           控制器应有自动、手动控制系统释放功能，自动/手动转换功能，紧急停止释放功能，手动
优先功能，延时释放功能，释放时间控制功能，主/备电自动切换功能，制冷机手动强制启动功
能以及本机自检功能等。 
b) 显示功能： 
            控制器应有自动、手动状态，紧急停止状态，灭火剂释放，释放延时，主、备电工作状态，
制冷机启停，高、低压力报警，高、低液位报警，故障报警，总控阀开启、关闭状态和自检等显示功能。 
c) 声报警功能： 
控制器应有火灾报警，火灾预报警，故障报警，高、低压力报警，高、低液位报警，灭火
剂释放报警等声信号报警功能。 
6.9.3  其它性能 
控制器的电源、耐气候环境要求、耐机械环境要求、抗电干扰要求、耐电压要求、绝缘电阻的性能
应符合GA 61－2010中6.2～6.7 的要求。  
6.9.4 标志 
    控制器的标志应符合 9.1.2 的要求。 
6.10 分流管 
6.10.1 工作温度范围 
分流管应能在－56.6 ℃～50 ℃范围内正常工作。 
6.10.2 公称工作压力 
分流管公称工作压力不应小于 2.5 MPa。 
6.10.3 强度要求 
    按7.2规定的方法进行液压强度试验，试验压力为 1.5 倍公称工作压力，保压 5 min，分流管不应
有渗漏、变形、破裂等损坏。 
6.10.4 密封要求 
按 7.3.3 规定的方法进行气密性试验，试验压力为 1.1 倍公称工作压力，保压 5 min，分流管不应
有气泡泄漏。
 
7 试验方法 
7.1 系统检查 GB 19572 —201X 
 17 7.1.1 系统构成检查  
目测检查系统构成部件。 
7.1.2 工作温度范围 
检查系统铭牌和产品使用说明书给出的系统及各部件的工作温度范围。 
7.1.3 外观标志 
目测检查系统外观及标志。 
7.1.4 灭火剂贮存容器容积 
检查灭火剂贮存容器监检证书和铭牌上标出的容积，或用注水法测出实际容积。 
7.1.5 灭火剂检查 
生产厂灌装前应查验预灌装灭火剂的批次出厂检验报告。 
型式检验时应从容器内抽取规定数量的二氧化碳灭火剂按照GB 4396规定进行检验。 
7.1.6 灭火剂装量系数测量 
通过适当的方法测量实际灌装二氧化碳灭火剂的质量，计算液态二氧化碳灭火剂的体积和装量系
数。 
7.1.7 泄漏报警功能 
模拟系统灭火剂泄漏，当灭火剂贮存容器中充装的二氧化碳损失量达到其初始充装量的 10 %时，
观察能否发出声光报警信号。 
7.1.8 压力显示检查 
   目测系统是否设有能够显示灭火剂贮存装置内部压力的压力表，示值精度是否满足要求。  
7.1.9 超压泄放检查 
目测检查系统安全阀的设置位置、数量，并检查贮存装置与安全阀间连接管和管件的通孔与安全阀
进口面积是否满足要求。 
7.1.10 系统运行动作试验 
将各部件按系统连接图的要求组装成一功能试验系统。检查机械应急启动是否有防止误动作的措
施，是否用文字及图形符号标明操作的方法和步骤。 
在自动、手动和机械应急三种启动方式下，分别进行运行动作试验，每次试验系统的喷射时间不小
于20 s，试验期间观察系统的延时启动时间、动作程序、部件的动作情况、连接部位泄漏情况等。  
7.2 液压强度试验  
    液压强度试验装置用液压源应具备稳压功能，升压速率应不大于0.5 MPa/s。 GB 19572 —201X 
 18     将被检样品进口与液压供给系统相联(阀门应处于开启状态），排除样品腔内空气后，封闭所有出 
口，升压至试验压力，在规定的保压时间内检查样品。 
7.3 气密性试验 
7.3.1 总控阀、选择阀、充装阀、平衡阀、检修阀气密性试验 
检查各部件的公称工作压力、材料是否与图纸标示的一致。阀门处于关闭状态时入口与压缩空气或
氮气气源相连接，并浸入水中（放置在水中的深度不小于 0.3 m），逐渐充压至规定的试验压力，保压期间检查阀门有无气泡泄漏。 
阀门处于开启状态时，入口与压缩空气或氮气气源相连接，封闭阀门的所有出口，逐渐充压至试
验压力，达到试验压力后检查阀门有无气泡泄漏。 
7.3.2 安全阀密封性试验 
在进行密封试验前应先证实整定压力。在降低进口压力后装上出口盲板。 
按图 1所示，除漏气引出管外，安全阀的其它部分应同外界处于完全封闭状态。漏气引出管的内
径为6 mm，出口端应平行于水面并低于水面13 mm。应采取适当的措施以便当发生阀门意外开启时释放阀体中的压力。  
将进口压力升高到密封试验压力，保压时间5 min，观察阀门出口有无气泡泄漏。 
7.3.3 压力开关、信号反馈装置、分流管密封性试验  
将试件的入口与压缩空气或氮气气源相连接，封闭部件出口并浸入水中（放置在水中的深度不小
于0.3 m），加压至试验压力，保压期间检查有无气泡泄漏。 
7.3.4 系统气密性试验 
 系统上的所有部件安装完毕后与气压供给系统相联，封闭所有出口，向容器内充入压缩空气或
氮气至试验压力值，达到试验压力后关闭气源，静置24 h后检查系统的压降。 
7.4 总控阀、充装阀、平衡阀、检修阀超压试验 
  试验装置与7.2相同。将阀门入口与液压供给系统相连接，充压排净阀体内空气后，封闭所有出
口，继续缓慢升压至试验压力，保压5 min后泄压，检查阀门阀体有无破裂。 
7.5 动作压力试验 
7.5.1 安全阀整定压力和回座压力测定 
按图 1所示，将被试阀门直接或通过适当的连接附件与贮存装置的气相口连接，贮存装置内径应
至少为被试部件进口口径的10倍。升高阀进口压力，当压力达到预期整定压力的90%以后，升压速率应不超过0.01 MPa/s，或为任何一个对精确读取压力所必要的更低速率。观察并记录安全阀的整定压力。 GB 19572 —201X 
 19 继续升高装置进口压力直到安全阀达到并保持在排放状态，然后逐步降低进口压力直到阀门关
闭。记录安全阀的回座压力，重复上述试验三次，记录测量值。             
图1 安全阀整定压力回座压力测试装置 
7.5.2 安全膜片动作压力测试 
安全膜片装置动作试验用设备与7.2液压强度试验设备相同，其中压力测量仪表应有瞬时记录功
能，如选用压力表应带有停针机构。将被检样品进口与试验装置相联，排除连接管路和样品内腔的空气后，封闭样品的所有出口。以不大于0.5 MPa/s的速率缓慢升压至安全泄压装置动作。记录此时压力，重复上述试验三次，记录测量值。  
7.5.3 压力开关、信号反馈装置动作压力测定 
将压力开关、信号反馈装置按其正常工作位置安装在试验设备上，压力开关、信号反馈装置的
进口与气压供给系统相连，缓慢加压，直至压力开关、信号反馈装置动作，记录下此刻精密压力表的读数，连续反复五次，其平均值即为动作压力。     压力开关、信号反馈装置的动作，触点的闭合可用欧姆表或触点外接声光显示来观察。 
7.6 单向阀性能试验 
  单向阀性能试验应按GB 25972-2010中相关条款进行。  
7.7 盐雾腐蚀试验 
试验在喷雾式盐雾腐蚀箱中进行。试验用盐水溶液质量浓度为20%，密度1.126 g/cm
3～1.157 
g/cm3。 
将样品清除油渍，封堵阀类部件的进出口，以防止试验盐雾进入内腔。按正常使用位置悬挂在试
验箱工作室中间部位。工作室温度控制在35 ℃±2 ℃。从被测样品上滴下的溶液不能循环使用。在工作室内至少应从两处收集盐雾，以调节试验过程中的喷雾速率和试验用盐水溶液的浓度，每80 cm
2 
的收集面积，连续收集16 h，每小时应收集1.0 mL～2 .0 mL盐溶液，其质量浓度应为19%～21%。 
GB 19572 —201X 
 20 试验周期10 d，连续喷雾。试验结束后，将样品用清水清洗并置于温度20 ℃±5 ℃、相对湿度
不超过70%的环境中自然干燥7 d，检查样品的腐蚀情况并记录。 
7.8 工作可靠性试验 
7.8.1 总控阀、选择阀工作可靠性试验  
将阀门的入口与供气系统相连，阀出口连接一长 0.5 m ±0.1 m，直径与阀公称直径相同的管道以及
一个等效孔径不小于为 3 mm 的喷嘴。 
    在-18 ℃±2 ℃（总控阀）或 20 ℃±5 ℃（选择阀）温度下，按下列顺序进行 100 次循环动作试
验： 
a) 阀门入口充压至 2.07 MPa，保压时间不小于 5 s； 
b) 用阀驱动器打开阀门； 
c) 压力下降至 0.5 MPa以下； d) 关闭阀门，再次充压。 
7.8.2 压力开关、信号反馈装置、安全阀工作可靠性试验 
将被试样品与试验装置连接，通过试验装置向被试样品充压至其动作，然后泄压至样品 复位，在
20 ℃±5 ℃温度下， 进行 6.2.5.1.5或 6.2.4.2.6 所规定次数的循环动作试验， 检查并记录试验结果。  
7.8.3 CPG 压力表工作可靠性试验 
    将CPG压力表与试验装置连接，通过试验装置向压力表充压至其控制输出的触点闭合，然后泄压至
触点断开，在 20 ℃±5 ℃温度下，进行 5 000次循环动作试验，检查并记录试验结果。 
7.9 极限温度下动作可靠性试验 
7.9.1 总控阀、选择阀极限温度下动作可靠性试验 
    将阀门的入口与供气系统相连，阀出口连接一长 0.5 m ±0.1 m、直径与阀公称直径相同的管道以及
一个等效孔径为 3 mm 的喷嘴。     在-56.6 ℃±2 ℃和50 ℃±2 ℃温度下，按下列顺序各进行 10 次循环动作试验： 
a) 阀门入口充压至 2.07 MPa，保压时间不小于 5 s； 
b) 用阀驱动器打开阀门； c) 压力下降至 0.5 MPa以下； 
d) 关闭阀门，再次充压。 
7.9.2 压力开关、信号反馈装置极限温度下动作可靠性试验 
    压力开关与试验装置连接，通过试验装置向压力开关充压至其动作，然后泄压至压力开关复位，
在-23 ℃和50 ℃温度下，分别进行10次循环动作试验，检查并记录试验结果。 
7.10 阀门等效长度测定 GB 19572 —201X 
 21     等效长度试验装置在图2试验装置上进行，压差测量采用压差计或压力传感器，试验介质为清水，
水温应不小于5 ℃。 
试验管路中应建立雷诺数至少1×105的流态，可通过调整水流速实现。 
雷诺数Re由公式（2）计算得出： 
 μρ⋅⋅=ud Re    ................................... (2) 
式中：  
d——管道的实际内径，单位为米（ m）；  
u——管道中水的流速，单位为米每秒（ m/s）；  
ρ——水的密度，单位为千克每立方米（ kg / m3）；  
μ——水的动力粘度，单位为帕秒（Pa ·s）。  
    调节进水口压力使流速满足雷诺数 Re要求，开启排气阀排除容器腔内空气，流速稳定后，测取水
流量Q、压差P 、管道内径 d等参数，按公式（3）和公式（4）计算等效长度 L。 
 ) (ba LLX+−=  ..................................... (3) 
式中： 
L——样品的等效长度，单位为米（ m）；  
Lx——样品和试验管道的等效长度，单位为米（ m）；  
a——测压点距样品距离，单位为米（ m）；  
b——测压点距样品距离，单位为米（ m）。  
 
 85.1 1087.43 85.1
1005.6)10(
Qd cPLX×××××=  ................................. (4) 
式中： 
P——压差值，单位为帕（Pa）；  
c——测量管路粗糙度系数，镀锌管取120； 
d——管道的实际内径，单位为米（m）； 
Q——水流量，单位为升每分钟（L/ min）。  
 
 
说明： 
1——流量计； 
2,4——差压测量点； 3——被测样品； GB 19572 —201X 
 22 d——管道内径； 
a，b——差压测量点距被测样品的距离。 
图2 阀门等效长度测试图 
7.11 总控阀、选择阀操作性能试验 
将被测阀门进口用氮气或压缩空气充至2.5 MPa，并将手动操作机构与适当的测力装置连接，操作
被测阀门使其打开并记录观察到的最大力，观察并记录最大操作位移。记录阀位指示和开关方向。 
7.12 总控阀启闭时间、阀位指示与开关方向检查 
    将总控阀进口与供气系统相连，将驱动装置安装到总控阀上，阀门进口加压至2.07 MPa，用所具
有的驱动方式打开总控阀，用秒表计时，测量从启动驱动装置至总控阀完全打开的时间，然后用所具有的驱动方式关闭总控阀，用秒表计时，测量从启动驱动装置至总控阀完全关闭的时间。 
7.13 单向阀性能试验 
单向阀性能试验按GB 25972-2010中的相关条款进行试验。 
7.14 喷嘴性能试验 7.14.1 全淹没喷嘴喷射特性 
    按GB 16669-2010中6.20.2～6.20.4 规定的方法进行试验。灭火系统参数设置如下： 
a）管路布置应保证喷嘴处压力为1.0 MPa±0.1 MPa； 
b）灭火剂喷放量根据实际试验空间以35%的浓度计算， 当试验空间有泄漏， 灭火剂量应做适当修正；  
c）灭火剂喷放时间：50 s～60 s。 
7.14.2 局部应用型喷嘴的喷射特性 
    按GB 16669-2010中6.21和 6.22规定的方法进行试验。  
7.14.3 其他性能试验 
喷嘴其他性能试验按GB 16669-2010规定的相关条款进行试验。  
7.15 耐电压试验 
试验设备应满足下列要求： 
a）试验电源：电压0 V～1 500 V（有效值）连续可调，频率50 Hz； b）升（降）压速率：100 V/s～500 V/s；    c）计时：60 s ±5 s。 
    试验时，通过耐压试验装置，以100 V/s～ 500 V/s的升压速率，分别对规定的部位施加5O Hz、
l500 V（额定电压大于50 V时），或50 Hz、500 V（额定电压小于等于50 V时）的试验电压。持续时间60 s±5 s，观察并记录试验中所发生的现象。 
7.16 绝缘电阻测定 GB 19572 —201X 
 23     试验设备应满足下列要求： 
    a）试验电压：500 V d.c. ±50 Vd.c.； 
    b）测量范围：0 M Ω～500 MΩ； 
    c）最小分度：0.1 M Ω； 
    d）记时：60 s ±5 s。  
    试验时，通过绝缘电阻试验装置，分别对试样的部位施加500 V ±50 V直流电压，持续60 s ±5 s
后，测量其绝缘电阻值。试验时，应保证接触点有可靠的接触，引线间的绝缘电阻应足够大，以保证读数正确。 
7.17 触点接触电阻测定 
    可用数字毫欧表，直接测量压力开关的接触电阻，也可用测压力开关触点间电压降的方法，换算
出触点的接触电阻，同时用两种方法测量时，则选取数值较大者做为测试结果，测试结果取连续测量五次的平均值。 
7.18 压力表高低温试验 
    压力表与气压供给系统连接，使压力表承受上限报警压力的气压，在-23 ℃和50 ℃的环境温度
下，各放置24 h，检查并记录试验结果。  
7.19 DPG 压力表指针偏转平稳性检验 
    向压力表加压至测量上限，在整个加压过程中观察压力表指针偏转的平稳性。 
7.20 DPG 压力表超负荷试验 
压力表均匀升压到测量上限的1.1倍，并保持3 h，卸去负荷后将压力表放置1 h，进行测量工作
压力点示值误差。 
7.21 制冷系统性能试验 
7.21.1 电源适应能力试验 
    将制冷系统的电源与调压器相接，通过调压器向制冷系统提供额定工作电压的90％和110％，50 
Hz的试验电压，使制冷系统在这两种情况下各运行1 h，然后再分别做三次启动试验，每次时间间隔为2 min，观察制冷系统的启动和运行状况。 
7.21.2 接地电阻 
可用接地电阻测试仪，直接测量接地电阻，也可用测电压降的方法，换算出接地电阻，同时用两
种方法测量时，则选取数值较大者做为测试结果。测试结果取连续测量五次的平均值。 
7.22 高温运行和制冷能力试验 
将制冷系统连同贮存装置放置在50 ℃ ±2 ℃环境温度下，通以额定工作电压，以制冷机第一次
启动时开始计时，在此温度下保持48 h，检查并记录试验结果。 GB 19572 —201X 
 24 7.23 绝热层外层保护检查 
检查灭火剂贮存容器外绝热层样品及图纸。 
7.24 高、低压力报警装置检查 
使贮存装置内压力升高，直至高压报警，记录报警压力并测量报警声压级。手动启动制冷机使贮存
装置内压力降低直至低压报警，记录报警压力并测量报警声压级。 
7.25 保温绝热效果试验 
试验前，样品状态要求： 
a) 制冷系统停机； b) 贮存装置内灭火剂装量系数不应大于0.95； c) 贮存装置内压力为2.1 MPa。 
灭火剂损失量可按如下两种方法中的一种进行试验，仲裁检验时应以方法a）为判定依据： a）分别称重试验前和试验后贮存装置的质量，两次称重质量之差即为灭火剂损失量； b）在安全阀出口处连接一收集容器，收集容器应具有良好的密封性能，收集容器容积不应小于4 
m
3。分别称重试验前和试验后收集容器的质量，两次称重质量之差即为灭火剂损失量。 
7.26 控制器试验 
7.26.1 基本功能检查  
按产品使用说明书对控制器进行操作，检查并记录试验结果。 
7.26.2 其他性能试验 
控制器电源试验、耐气候环境试验、耐机械环境试验、抗电干扰试验按 GA 61规定的方法进行试验。  
8 检验规则    
8.1 检验分类 
8.1.1 型式检验  
8.1.1.1 产品型式检验项目应按表 2 的规定进行。 
8.1.1.2 有下列情况之一时，应进行型式检验： 
    a) 新产品试制定型时； 
    b) 正式投产后，如产品结构、材料、工艺有重大改变，可能影响产品的性能时；     c) 产品停产一年以上，恢复生产时；     d) 产品强制性准入制度有要求时； 
e) 发生重大质量事故时； f)质量监督机构依法提出要求时。 
8.1.2 出厂检验 GB 19572 —201X 
 25     产品出厂检验项目应按表2的规定进行。 
8.2 试验程序 
    按附录A～附录U的规定。 
8.3 抽样方法 
部件采用一次随机抽样，系统由随机抽取的部件样品组装构成。样品数量按附录A～附录U的规
定。 
8.4 判定规则 
8.4.1 型式检验  
型式检验项目全部合格或出现1项B类项目不合格，该系统为合格。 
出现下列情况之一时则判该系统为不合格： ——出现 A 类不合格； 
——出现Ｂ类不合格数大于等于2。 
8.4.2 出厂检验 
系统及部件出厂检验项目全部合格，该系统为合格；否则为不合格。 
部件出厂检验项目全部合格，该部件为合格。若有A类项目不合格，则该部件为不合格。若有B类项
目不合格，允许返工并加倍抽样检验，仍有不合格时，即判该批部件为不合格。  
9  标志、标签和使用说明书 
9.1 标志和标签 
9.1.1 系统的标志和标签至少应包含下列内容：型号规格、装量系数、工作温度范围、制造单位商标
或厂名、依据标准、产品编号、制造日期、系统操作的简要说明。 
9.1.2 部件的标志和标签至少应包含表 3规定的内容。 
9.2 使用说明书 
    使用说明书应按GB/T 9969编写，并至少包括下列内容： 
a) 系统简介（包括工作原理）； b) 系统主要性能参数； c) 系统示意图； d) 系统操作程序； 
    e) 部件的名称、型号规格、主要性能参数、安装使用及维护说明、注意事项； 
f) 系统安装说明； g) 二氧化碳灭火剂灌装方法； h) 定期维护说明； GB 19572 —201X 
 26 i) 售后服务； 
j) 制造单位名称、详细地址、邮编和电话。  
 
表2   型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别 
部件名称 标准条款 检验项目 型式 
检验 项目 出厂检验 
项    目 不合格类别 
全检 抽检 A类 B类 
系统 6.1.1 系统构成 ★ ★ - ★ - 
6.1.2 工作温度范围 ★ - ★ - ★ 
6.1.3 外观 ★ ★ - - ★ 
6.1.4 密封性能 ★ ★ - ★ - 
6.1.5 灭火剂贮存容器容积要求 ★ ★ - ★ - 
6.1.6 灭火剂要求 ★ - ★ ★ - 
6.1.7 灭火剂装量系数要求 ★ - ★ ★ - 
6.1.8 泄漏报警要求 ★ - ★ ★ - 
6.1.9 压力显示要求 ★ - ★ ★ - 
6.1.10 超压泄放要求 ★ ★ - ★ - 
6.1.11 运行动作要求 ★ - ★ ★ - 
贮
存装置 灭火剂贮
存容器 6.2.2.1 基本要求 ★ - ★ ★ - 
6.2.2.2 设计压力 ★ ★ - ★ - 
6.2.2.3 标志 ★ ★ - - ★ 
充装阀、
平衡阀、检修阀 6.2.3 检验项目、不合格类别与总控阀相关项目相同 
安全阀 6.2.4.2.1 公称工作压力 ★ ★ - - ★ 
6.2.4.2.2 整定压力 ★ ★ - ★ - 
6.2.4.2.3 回座压力 ★ ★ - ★ - 
6.2.4.2.4 强度要求 ★ - ★ ★ - 
6.2.4.2.5 密封要求 ★ ★ - ★ - 
6.2.4.2.6 工作可靠性要求 ★ ★ - ★ - 
6.2.4.2.7 耐盐雾腐蚀性能 ★ - - - ★ 
6.2.4.2.8 标志 ★ ★ - - ★ 
 GB 19572 —201X 
 27  
 
表2 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别（续）  
部件名称 标准条款 检验项目 型式 
检验 项目 出厂检验 
项    目 不合格类别 
全检 抽检 A类 B类 
贮
存装置 安全泄放
膜片 6.2.4.3.1 泄放动作压力 ★ ★ - ★ - 
6.2.4.3.2 耐盐雾腐蚀性能 ★ - - - ★ 
压力 
开关 6.2.5.1.1 公称工作压力 ★ ★ - ★ - 
6.2.5.1.2 动作压力要求 ★ ★ - ★ - 
6.2.5.1.3 强度要求 ★ - ★ ★ - 
6.2.5.1.4 密封要求 ★ ★ - ★ - 
6.2.5.1.5 工作可靠性要求 ★ - ★ ★ - 
6.2.5.1.6 极限温度下动作可靠性 ★ - ★ - ★ 
6.2.5.1.7 耐盐雾腐蚀性能 ★ - - - ★ 
6.2.5.1.8 耐电压性能 ★ - ★ - ★ 
6.2.5.1.9 绝缘电阻 ★ - ★ - ★ 
6.2.5.1.10 触点接触电阻 ★ - ★ - ★ 
6.2.5.1.11 标志 ★ ★ - - ★ 
压力表 6.2.5.2.1 量程和精度 ★ - ★ - ★ 
6.2.5.2.2 耐高低温要求 ★ - - - ★ 
6.2.5.2.3 耐盐雾腐蚀性能 ★ - - - ★ 
6.2.5.2.4 动作要求（CPG） ★ ★ - ★ - 
6.2.5.2.4 工作可靠性要求（CPG） ★ - ★ ★ - 
6.2.5.2.4 电气性能要求（CPG） ★ - ★ - ★ 
6.2.5.2.5 指针偏转平稳性（DPG） ★ - ★ - ★ 
6.2.5.2.6 超负荷要求（DPG） ★ - - - ★ 
6.2.5.2.7 标志 ★ ★ - - ★ 
压力传 
感器 6.2.5.3.1 外观 ★ ★ - - ★ 
6.2.5.3.2 标志 ★ ★ - - ★ 
6.2.5.3.3 量程和精度 ★ - ★ - ★ 
液位计 6.2.6.1.1 公称工作压力 ★ - ★ - ★ 
6.2.6.1.2 精度 ★ - ★ - ★ 
6.2.6.1.3 标志 ★ ★ - - ★ 
称重 
装置 6.2.6.2.1 精度 ★ - ★ - ★ 
6.2.6.2.2 标志 ★ ★ - - ★ GB 19572 —201X 
 28 表2 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别（续）  
部件名称 标准条款 检验项目 型式 
检验 项目 出厂检验 
项    目 不合格类别 
全检 抽检 A类 B类 
贮
存装置 制冷 
系统 6.2.7.1 一般要求 ★ ★ - - ★ 
6.2.7.2 电源适应能力 ★ - ★ - ★ 
6.2.7.3 绝缘电阻 ★ ★ - - ★ 
6.2.7.4 耐电压要求 ★ - ★ - ★ 
6.2.7.5 接地电阻 ★ ★ - - ★ 
6.2.7.6 高温运行和制冷能力要求 ★ - - ★ - 
6.2.7.7 标志 ★ ★ - - ★ 
贮存装置 6.2.8.1 绝热层外层保护 ★ ★ - - ★ 
保温要求 6.2.8.2 保温绝热效果 ★ - ★ ★ - 
报警装置
的设置 6.2.9.1 高低压力报警装置 ★ ★ - - ★ 
6.2.9.2 高低液位报警装置 ★ ★ - - ★ 
驱动装置 6.3 符合GA 61-2010的规定 
总控阀 6.4.1 工作温度范围 ★ - ★ - ★ 
6.4.2 材料 ★ - ★ - ★ 
6.4.3 公称工作压力 ★ - ★ ★ - 
6.4.4 强度要求 ★ ★ - ★ - 
6.4.5 密封要求 ★ ★ - ★ - 
6.4.6 超压要求 ★ - - - ★ 
6.4.7 工作可靠性要求 ★ - ★ ★ - 
6.4.8 极限温度下动作可靠性要
求 ★ - ★ - ★ 
6.4.9 总控阀局部阻力损失 ★ - ★ - ★ 
6.4.10 耐盐雾腐蚀性能 ★ - - - ★ 
6.4.11 操作性能 ★ - ★ - ★ 
6.4.12 阀位指示和开关方向 ★ ★ - ★ - 
6.4.13 标志 ★ ★ - - ★ 
选择阀 6.5.1 工作温度范围 ★ - ★ - ★ 
6.5.2 材料 ★ - ★ - ★ GB 19572 —201X 
 29 表2 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别（续）  
部件名称 标准条款 检验项目 型式 
检验 项目 出厂检验 
项    目 不合格类别 
全检 抽检 A类 B类 
选择阀 6.5.3 公称工作压力 ★ - ★ ★ - 
6.5.4 强度要求 ★ ★ - ★ - 
6.5.5 密封要求 ★ ★ - ★ - 
6.5.6 工作可靠性要求 ★ ★ - - ★ 
6.5.7 极限温度下动作可靠性 ★ - ★ ★ - 
6.5.8 选择阀局部阻力损失 ★ - ★ - ★ 
6.5.9 耐盐雾腐蚀性能 ★ - ★ - ★ 
6.5.10 操作性能 ★ - - - ★ 
6.5.11 阀位指示 ★ - ★ - ★ 
6.5.12 标志 ★ ★ - - ★ 
单向阀 6.6.1 工作温度范围 ★ - ★ - ★ 
6.6.2 公称工作压力 ★ - ★ ★ - 
6.6.3 其它要求 符合GB 25972-2010的规定 
喷嘴 6.7.1 全淹没喷嘴的喷射特性 ★ - ★ ★ - 
6.7.2 局部应用型喷嘴的喷射特
性 ★ - ★ ★ - 
6.7.3 其它性能 符合GB 16669-2010的规定 
信号反馈 
装置 6.8.1 工作温度范围 ★ - ★ - ★ 
6.8.2 公称工作压力 ★ - ★ ★ - 
6.8.3 动作压力要求 ★ ★ - ★ - 
6.8.4 其它性能 同AS开关 
6.8.5 标志 ★ ★ - - ★ 
控制器 6.9.1 工作温度范围 ★ - ★ - ★ 
6.9.2 基本功能 ★ ★ - - ★ 
6.9.3 其它性能 符合GA 61-2010的规定 
6.9.4 标志 ★ ★ - - ★ 
分流管 6.10.1 工作温度范围 ★ - ★ - ★ 
 
 GB 19572 —201X 
 30 表2 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别（续）  
部件名称 标准条款 检验项目 型式 
检验 项目 出厂检验 
项    目 不合格类别 
全检 抽检 A类 B类 
分流管 6.10.2 公称工作压力 ★ - ★ ★ - 
6.10.3 强度要求 ★ ★ - ★ - 
6.10.4 密封要求 ★ ★ - - ★ 
注：“★”表示进行检验；“—”表示不进行检验。 
 
表 3  标志和标签内容 
部件名称 标志内容 标签内容 
灭火剂 
贮存容器 容器名称、类别、设计压力、最大工作压力、
试验压力、设计温度、容积、产品标准号、制造单位商标或厂名、许可证号、监检标记、制造编号、生产日期 容器名称、型号规格、类别、设计压力、设计
温度、容积、产品标准号、制造单位商标或厂名、许可证号、制造编号、生产日期 
总控阀 选择阀 型号规格、公称工作压力、制造单位商标或
厂名 名称、型号规格、公称工作压力、制造单位商
标或厂名、出厂编号、生产日期 
单向阀 型号规格、介质流向、制造单位商标或厂名名称、型号规格、公称工作压力、开启压力、
制造单位商标或厂名、出厂编号、生产日期 
喷嘴 型号规格、喷嘴代号、制造单位商标或厂名名称、型号规格、喷嘴代号、制造单位商标或
厂名、出厂编号、生产日期 
安全阀 型号规格、阀体材料、介质流向标示、公称
工作压力、整定压力、适用介质和温度、阀门流道直径、制造单位商标或厂名 名称、型号规格、公称工作压力、整定压力、
额定排量系数、适用介质和温度、阀门流道直径、制造单位商标或厂名、出厂编号、生产日期 
充装阀 平衡阀 检修阀 型号规格、公称工作压力、开关方向、制造
单位商标或厂名 名称、型号规格、公称工作压力、开关方向、
制造单位商标或厂名、出厂编号、生产日期 
压力开关 型号规格、公称工作压力、动作压力、触点
容量、制造单位商标或厂名 名称、型号规格、公称工作压力、动作压力、
触点容量、制造单位商标或厂名、出厂编号、生产日期 
DPG压力表 型号规格、精度、制造单位商标或厂名 名称、型号规格、精度、适用介质、制造单位
商标或厂名、出厂编号、生产日期 
 GB 19572 —201X 
 31 表 3 标志和标签内容（续）  
部件名称 标志内容 标签内容 
CPG压力表 型号规格、精度、触点容量、制造单位商标
或厂名  名称、型号规格、精度、适用介质、触点容量、
制造单位商标或厂名、出厂编号、生产日期 
APG压力表 型号规格、精度、触点容量、制造单位商标
或厂名  名称、型号规格、精度、适用介质、触点容量、
制造单位商标或厂名、出厂编号、生产日期 
液位计 型号规格、精度、制造单位商标或厂名 名称、型号规格、精度、适用介质、制造单位
商标或厂名、出厂编号、生产日期 
制冷系统 型号规格、功率、工作电压、制冷剂类型、
制造单位商标或厂名 名称、型号规格、功率、工作电压、制冷剂类
型、制造单位商标或厂名、出厂编号、生产日期 
控制器 型号规格、制造单位商标或厂名 名称、型号规格、工作电压、电流、制造单位
商标或厂名、出厂编号、生产日期 
压力传感器 型号规格、精度、量程、工作电压、制造单
位商标或厂名 名称、型号规格、精度、量程、适用介质、工
作电压、制造单位商标或厂名、出厂编号、生产日期 
称重装置 型号规格、精度、制造单位商标或厂名 名称、型号规格、精度、制造单位商标或厂名、
出厂编号、生产日期 
信号反馈装置 型号规格、动作压力、触点容量、制造单位
商标或厂名 名称、型号规格、动作压力、触点容量、制造
单位商标或厂名、生产日期 
 GB 19572 —201X 
 32 附录 A 
（规范性附录）  
系统试验程序及样品数量  
 
A.1  试验程序说明 
A.1.1  试验序号 
试验程序如下： 1） 系统构成（6.1.1）； 
2） 工作温度范围（6.1.2）； 
3） 外观（6.1.3）； 
4） 密封性能（6.1.4）； 
5） 灭火剂贮存容器容积要求（6.1.5） 
6） 灭火剂要求（6.1.6）； 
7） 灭火剂装量系数要求（6.1.7）； 
8） 泄漏报警要求（6.1.8）； 
9） 压力显示要求（6.1.9）； 
10） 超压泄放要求（6.1.10）； 
11） 运行动作要求（6.1.11）。 
A.1.2  说明 
上述试验编号在图 A.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。  
A.2  试验程序图 
试验程序图如图 A.1所示。  
 
11109876543211 系统1
 
图A.1 系统试验程序图  
 
    GB 19572 —201X 
 33 附录 B 
（规范性附录）  
灭火剂贮存容器试验程序及取样数量  
 
B.1 试验程序说明 B.1.1 试验序号 
试验程序如下： 
1）基本要求（6.2.2.1）； 
2）设计压力（6.2.2.2）； 3）标志（6.2.2.3）。 
B.1.2 说明 
上述试验序号在图B.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的试件数。 
B.2 试验程序图 
试验程序图如图B.1 所示。  
 
23 1 1灭火剂贮
存容器
  1
 
 
图B.1 灭火剂贮存容器试验程序图 GB 19572 —201X 
 34  
附录 C 
（规范性附录）  
充装阀、平衡阀、检修阀试验程序及取样数量  
 
C.1 试验程序说明 C.1.1 试验序号 
试验程序如下： 
1）公称工作压力（6.2.3）； 
2）强度要求（6.2.3）； 3）密封要求（6.2.3）； 4）超压要求（6.2.3）； 5）工作可靠性要求（6.2.3）； 6）耐盐雾腐蚀要求（6.2.3）； 7）标志（6.2.3）。 
C.1.2 说明 
上述试验序号在图C.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的试件数。 
C.2 试验程序图 
试验程序图如图C.1 所示。  
 
3
554
3 1 62 1
1 3 7 1充装阀
平衡阀
检修阀
   3
 
 
图C.1 充装阀、平衡阀、检修阀试验程序图 GB 19572 —201X 
 35 附录 D 
（规范性附录）  
安全阀试验程序及取样数量  
 
D.1 试验程序说明 D.1.1 试验序号 
试验程序如下： 
1）公称工作压力 （6.2.4.2.1）； 
2）整定压力（6.2.4.2.2）； 3）回座压力（6.2.4.2.3）； 
    4）强度要求（6.2.4.2.4）； 
5）密封要求（6.2.4.2.5）； 6）工作可靠性要求（6.2.4.2.6） 7）耐盐雾腐蚀性能（6.2.4.2.7）； 8）标志（6.2.4.2.8）。 
D.1.2 说明 
上述试验序号在图D.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的试件数。 
D.2 试验程序图 
试验程序图如图D.1 所示。  
安全阀
   3
343
2 1 72 1
1 5 8 16
 
 
图D.1 安全阀试验程序图 
 
                           GB 19572 —201X 
 36 附录 E 
（规范性附录）  
安全泄放膜片试验程序及取样数量  
 
E.1 试验程序说明 
E.1.1 试验序号 
试验程序如下： 
1）泄放动作压力（6.2.4.3.1）； 
2）耐盐雾腐蚀性能（6.2.4.3.2）。 
E.1.2 说明 
上述试验序号在图E.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的试件数。 
E.2 试验程序图 
试验程序图如图E.1 所示。  
 
1 1
2 1 1安全泄放膜片
     2
 
 
图E.1 安全泄放膜片试验程序图 
 GB 19572 —201X 
 37 附录 F 
（规范性附录）  
压力开关试验程序及取样数量  
F.1 试验程序说明 
F.1.1 试验序号 
试验程序如下：  
1）公称工作压力（6.2.5.1.1）； 
2）动作压力要求（6.2.5.1.2）； 3）强度要求（6.2.5.1.3）； 
   4）密封要求（6.2.5.1.4）；    5）工作可靠性要求（6.2.5.1.5）；    6）极限温度下动作可靠性（6.2.5.1.6）； 
7）耐盐雾腐蚀性能（6.2.5.1.7）； 8）耐电压性能（6.2.5.1.8）； 9）绝缘电阻（6.2.5.1.9）； 10）触点接触电阻（6.2.5.1.10）； 11）标志（6.2.5.1.11）。 
F.1.2 说明 
上述试验序号在图F.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的试件数。 
F.2 试验程序图 
试验程序图如图F.1 所示。  
10 95 42 4 5 2
4 1
6
7
83
2 1
1
11
压力开关
   5
 
图F.1 压力开关试验程序图 GB 19572 —201X 
 38 附录 G 
（规范性附录）  
压力表试验程序及取样数量  
 
G.1 试验程序说明 G.1.1 试验序号 
试验程序如下：  
1）量程和精度（6.2.5.2.1）； 
2）耐高低温要求（6.2.5.2.2）； 3）耐盐雾腐蚀性能（6.2.5.2.3）； 4）CPG、APG压力表动作压力要求（6.2.5.2.4）； 5）CPG、APG压力表工作可靠性要求（6.2.5.2.4）； 6）CPG、APG压力表耐电压性能（6.2.5.2.4）； 7）CPG、APG压力表绝缘电阻（6.2.5.2.4）； 8）CPG、APG压力表触点接触电阻（6.2.5.2.4）； 9）DPG压力表指针偏转平稳性（6.2.5.2.5）； 10）DPG压力表超负荷要求（6.2.5.2.6）； 11）标志（6.2.5.2.7）。 
G.1.2 说明 
上述试验序号在图G.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的试件数。 
G.2 试验程序图 
试验程序图如图G.1 所示。  
11、
  压力表
    42
111
6431
5
78
 
 GB 19572 —201X 
 39 DPG压力表
  311
102 1
3
91
1
 
 
 
图G.1 压力表试验程序图 GB 19572 —201X 
 40 附录 H 
（规范性附录）  
压力传感器试验程序及样品数量  
 
H.1 试验程序说明 
H.1.1  试验序号 
试验程序如下： 
    1）外观（6.2.5.3.1）；     2）标志（6.2.5.3.2）； 
3）量程和精度（6.2.5.3.3）。 
H.1.2 说明  
上述试验序号在图H.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。 
H.2 试验程序图  
试验程序图如图H.1  所示。  
压力传感器
    1
 
                                     
图 H.1 压力传感器试验程序图  GB 19572 —201X 
 41 附录 I 
（规范性附录）  
液位计试验程序及样品数量  
 
I.1 试验程序说明 
I.1.1  试验序号 
试验程序如下： 
    1）公称工作压力（6.2.6.1.1）； 
2）精度（6.2.6.1.2）； 
    3）标志（6.2.6.1.3）。 
I.1.2 说明 
上述试验序号在图I.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。 
I.2 试验程序图  
试验程序图如图I.1 所示。  
 
液位计
11 1 3 2
 
                                     
图 I.1 液位计试验程序图  GB 19572 —201X 
 42 附录 J 
（规范性附录）  
称重装置试验程序及样品数量  
J.1 试验程序说明 J.1.1  试验序号 
试验程序如下： 
    1）精度（6.2.6.2.1）；     2）标志（6.2.6.2.2）。     
J.1.2 说明 
上述试验序号在图J.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。 
J.2 试验程序图 
   试验程序图如图J.1 所示。  
2 1 1 称重装置
1
 
 
图J.1 称重装置试验程序图  GB 19572 —201X 
 43 附录 K 
（规范性附录）  
制冷系统试验程序及样品数量  
 
K.1 试验程序说明 
K.1.1  试验序号 
试验程序如下： 
    1）一般要求（6.2.7.1）；     2）电源适应能力（6.2.7.2）；     3）绝缘电阻（6.2.7.3）；     4）耐电压要求（6.2.7.4）；     5）接地电阻（6.2.7.5）； 
6）高温运行和制冷能力要求（6.2.7.6）； 7）标志（6.2.7.7）。 
K.1.2 说明 
上述试验序号在图K.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。 
K.2 试验程序图 
   试验程序图如图K.1 所示。  
 
3 72 1 1制冷系统
14 56
 
                                                                     
图K.1 制冷系统试验程序图 GB 19572 —201X 
 44 附录 L 
（规范性附录）  
贮存装置保温试验程序及样品数量  
 
L.1  试验程序说明 
L.1.1  试验序号 
试验程序如下：  
1）绝热层外层保护（6.2.8.1）； 
2）保温绝热效果（6.2.8.2）。         
L.1.2  说明 
上述试验编号在图 L.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。  
L.2  试验程序图 
试验程序图如图 L.1 所示。  
 
  2 1 1 贮存装置保温
1
 
图 L.1 贮存装置保温试验程序图 
 GB 19572 —201X 
 45 附录 M 
（规范性附录）  
报警装置的设置试验程序及样品数量  
 
M.1  试验程序说明 
M.1.1  试验序号  
试验程序如下： 
1）高、低压力报警装置（6.2.9.1）； 
    2）高、低液位报警装置（6.2.9.2）。 
M.1.2  说明 
上述试验编号在图 M.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。  
M.2  试验程序图 
   试验程序图如图 M.1 所示。  
                         
2 1 1报警装置
 的设置
1
 
图M.1 报警装置的设置试验程序图 GB 19572 —201X 
 46 附录 N 
（规范性附录）  
总控阀试验程序及样品数量  
N.1 试验程序说明 N.1.1  试验序号 
试验程序如下： 
    1）工作温度范围（6.4.1）；     2）材料（6.4.2）；     3）公称工作压力（6.4.3）     4）强度要求（6.4.4）；     5）密封要求  （6.4.5）； 
6）超压要求  （6.4.6）； 7）工作可靠性要求  （6.4.7）； 8）极限温度下动作可靠性（6.4.8）； 9）总控阀局部阻力损失－等效长度表示法（6.4.9）；  
    10）耐盐雾腐蚀要求（6.4.10）；    
11）操作性能（6.4.11）； 12）阀位指示和开关方向（6.4.12）； 13）标志（6.4.13）。 
N.1.2 说明 
上述试验序号在图N.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。 
N.2 试验程序图 
试验程序图如图N.1 所示。 
8
91
15
11 5 7 1 513 31 2 2 1总控阀
   54
5 1 71 6
5 11
 
图N.1 总控阀试验程序图 GB 19572 —201X 
 47 附录 P 
（规范性附录）  
选择阀试验程序及样品数量  
P.1 试验程序说明 P.1.1  试验序号 
试验程序如下：  
    1）工作温度范围（6.5.1）； 
    2）材料（6.5.2）； 
3）公称工作压力（6.5.3）； 5）强度要求（6.5.4）； 6）密封要求（6.5.5）； 7）工作可靠性要求（6.5.6）； 8）极限温度下动作可靠性（6.5.7）； 9）选择阀局部阻力损失－等效长度表示法（6.5.8）； 10）耐盐雾腐蚀要求（6.5.9）； 10）操作性能（6.5.10）； 11）阀位指示（6.5.11）； 
    12）标志（6.5.12）。     
P.1.2 说明 
 上述试验序号在图P.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。 
P.2 试验程序图 
试验程序图如图P.1 所示。  
7
81
15
6 5 1 912 31 1 2 1选择阀
   55
6 1 101 4
5
 
                
图P.1 选择阀试验程序图 GB 19572 —201X 
 48 附录 Q 
（规范性附录）  
单向阀试验程序及样品数量  
 
Q.1  试验程序说明 
Q.1.1  试验序号 
试验程序如下： 
    1）工作温度范围（6.6.1）； 
2）公称工作压力（6.6.2）； 3）标志（6.6.3）； 
    4）强度要求（6.6.3）；     5）正向密封要求（6.6.3）；     6）反向密封要求（6.6.3）；     7）工作可靠性要求（6.6.3）； 
 8）开启压力要求（6.6.3）； 
9）耐盐雾腐蚀性能（6.6.3）。 
Q.1.2  说明 
上述试验编号在图 Q.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。  
Q.2  试验程序图 
试验程序图如图 Q.1 所示。  
单向阀
   32 13
776
6 1 95 1
1 84
 
 
图Q.1单向阀试验程序图 GB 19572 —201X 
 49 附录 R 
（规范性附录）  
喷嘴试验程序及样品数量  
 
R.1  试验程序说明 
R.1.1  试验序号  
试验程序如下： 
    1）全淹没喷嘴喷射特性（6.7.1）； 
2）局部应用喷嘴喷射特性（6.7.2）； 
    3）标志（6.7.3）；     4）结构、尺寸（6.7.3）； 
 5）材料（6.7.3）； 
6）流量特性（6.7.3）； 7）耐热和耐压要求（6.7.3）； 8）耐热和耐冷击要求（6.7.3）； 9）耐冲击性能（6.7.3）； 10）耐盐雾腐蚀性能（6.7.3）。 
R.1.2  说明 
上述试验编号在图 R.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。  
R.2  试验程序图 
试验程序图如图 R.1 所示。  
全淹没喷嘴
     53 45 8 1
1
8 1 106
7 11 1
 GB 19572 —201X 
 50 局部应用
  喷嘴
    53 456
7 1
8
91
11 2
8 1 10
 
图R.1 喷嘴试验程序图  GB 19572 —201X 
 51 附录 S 
（规范性附录）  
信号反馈装置试验程序及样品数量  
S.1  试验程序说明 S.1.1  试验序号  
试验程序如下： 
    1）工作温度范围（6.8.1）； 
2）公称工作压力（6.8.2）； 3）动作压力（6.8.3）； 
    4）强度要求（6.8.4）；     5）密封要求（6.8.4）； 
 6）工作可靠性要求（6.8.4）； 
7）极限温度下动作可靠性（6.8.4）； 8）耐盐雾腐蚀性能（6.8.4）； 9）耐电压性能（6.8.4）； 10）绝缘电阻（6.8.4）； 11）触点接触电阻（6.8.4）； 12）标志（6.8.5）。 
S.1.2  说明 
上述试验编号在图 S.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。  
S.2  试验程序图 
试验程序图如图 S.1 所示。  
116 5345
信号反馈
   51 21 23
5 1
7
81
11 6
10 1 93
 
图 S.1 信号反馈装置试验程序图  GB 19572 —201X 
 52 附录 T 
（规范性附录）  
控制器试验程序及样品数量  
 
T.1  试验程序说明 
T.1.1  试验序号  
试验程序如下： 
    1）工作温度范围（6.9.1）； 
2）基本功能（6.9.2）； 3）控制器电源（6.9.3）； 
    4）耐气候环境要求（6.9.3）； 
5）耐机械环境要求（6.9.3）； 6）抗电干扰要求（6.9.3）； 7）耐电压要求（6.9.3）； 8）绝缘电阻（6.9.3）； 9）标志（6.9.4）。 
T.1.2  说明 
上述试验编号在图 T.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。  
T.2  试验程序图 
试验程序图如图 T.1 所示。  
 
9
53 2 1
1 476 8
1 控制器
   2
 
图 T.1 控制器试验程序图  GB 19572 —201X 
 53 附录 U 
（规范性附录）  
分流管试验程序及样品数量  
 
U.1  试验程序说明 
U.1.1  试验序号  
试验程序如下： 
    1）工作温度范围（6.10.1）； 
    2）公称工作压力（6.10.2）；     3）强度要求（6.10.3）； 
4）密封要求（6.10.4）。 
U.1.2  说明 
上述试验编号在图 U.1中用方框中的数字表示，圆圈中的数字为试验所需的样品数。  
U.2  试验程序图 
试验程序图如图 U.1 所示。  
 
23 1 1 分流管
14
 
 
图 U.1 分流管试验程序图  
 
 
_________________________________