Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
SEGUNDA SECCION  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES  
NORMA Oficial Mexicana NOM -007-ASEA -2016, Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón 
mineral por medio de ductos.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, qu e dice: Estados Unidos Mexicanos. - Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
CARLOS SALVADOR DE REGULES RUIZ -FUNES, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección  al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, con fundamento en el artículo Décimo Noveno Transitorio, segundo párrafo, del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre  de 
2013, y en lo dispuesto por los artículos 95 y 129, de la Ley de Hidrocarburos; 1o., 2o., fracción I, 17 y 26,  de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o. y 4o., de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 1o., 2o., 3o., fracción XI, inciso c) , 5o. fracciones III, IV, XX, y XXX, 6o., fracción I, incisos a) y 
d), y fracción II, incisos a), 27 y 31, fracciones II, IV y VIII y el Quinto Transitorio, de la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sect or Hidrocarburos; 1o., 38, 
fracciones II y IX, 40, fracciones I, III, XIII, XVII y XVIII, 41, 43, 47 fracción IV, 73 y 74, de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 1o., 2o., fracción XXXI, inciso d), 5o., fracción I, 8o., fracción III, 41, 42, 4 3, 
fracción VIII, y 45 Bis, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 1o., 
3o., fracciones I, V, VIII, XX y XLVII y último párrafo, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protecci ón al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y 28 y 34, del Reglamento 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y  
CONSIDERANDO  
Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman y  adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia de Energía; en cuyo artículo Transitorio Décimo Noveno se establece como mandato al Congreso  de 
la Unión realizar adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial  y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión; con atribuci ones para 
regular y supervisar, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, 
las Instalaciones  y actividades del Sector Hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y 
abandono de las Instalaciones , así como el control integral de residuos.  
Que en conformidad con lo establecido del artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, la industria del Sector Hidrocarburos es de exclusiva 
jurisdicción federal, por lo que en consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las 
disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aqu ellas relacionadas  con el 
desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y l a protección al medio ambiente en el desarrollo de la referida 
industria.  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos, corresponde a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Amb iente del S ector Hidrocarburos,  emitir 
la regulación y la normatividad aplicable en materia de Seguridad In dustrial y Seguridad Operativa,  así como 
de protección al medio ambiente en la industria de Hidrocarburos, a fin de promover, aprovechar  y desarrollar 
de manera  sustentable las actividades de dicha industria y aportar los elementos técnicos  para el diseño y la 
definición de la política pública en materia energética, de protección al medio ambiente y recursos naturales.  
Que el 11 de agosto de 2014, se publicó en e l Diario Oficial de la Federación la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en la cual se 
establece que ésta tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las Ins talaciones del 
Sector Hidrocarburos.  
Que el 31 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en el 
que se detalla el conjunto de facultades que ésta debe ejercer.  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 38, fracción II, de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 1992, c orresponde a las       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
dependencias según su ámbito de competencia, expedir Normas Oficiales Mexicanas en las materias 
relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor.  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 40 fracciones  I, y XIII de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas tienen entre otras las finalidades de establecer 
las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos, cuando éstos puedan 
constitui r un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio 
ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales, y las características y/o 
especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e Instalaciones  industriales, 
comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de 
comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos.  
Que el 6 de marzo d e 2015, la Comisión Reguladora de Energía, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -007-SECRE -2015 Transporte de Gas 
Natural, etano, biogás y Gas asociado al carbón mineral por medio de ductos (cancela y sustituye a la  NOM -
007-SECRE -2010, Transporte de Gas Natural).  
Que derivado de la Reforma Constitucional en materia de Energía y el artículo Quinto Transitorio de la Ley 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del S ector Hidrocarburos, 
el PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -007-SECRE -2015 Transporte de Gas Natural, etano,  
biogás y Gas asociado al carbón mineral por medi o de ductos, fue transferida a é sta, ya que contienen 
elementos de Seguridad Industrial, Se guridad Operativa y Protección al medio ambiente competencia de  esta 
Autoridad.  
Que dicho Proyecto de Norma fue inscrito en el Programa Nacional de Normalización 2017 para su 
modificación a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Segurida d Industrial y Operativa y 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
Que derivado de los avances tecnológicos y nuevas prácticas de ingeniería en la industria, se requirió la 
actualización de las especificaciones técnicas y la incorporación de  criterios de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para las etapas de diseño, construcción, pre -arranque, 
operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento, de los Sistemas de Transporte de Gas Natural, etano y 
Gas aso ciado al carbón mineral por medio de Ductos.  
Que la presente Norma Oficial Mexicana NOM -007-ASEA -2016, Transporte de Gas Natural, etano y Gas 
asociado al carbón mineral por medio de Ductos, no exime a los Regulados de cumplir con lo dispuesto en la 
Regulac ión emitida por la Comisión Reguladora de Energía, en materia de Sistemas de Medición, lo anterior 
con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 84 fracción IV de la Ley de Hidrocarburos.  
Que el Proyecto de Norma Oficial Mexicana fue ap robado por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
en su Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de agosto de 2016, para su publicación como Proyecto ya  
que cumplió con todos y cada uno de los requisitos n ecesarios para someterse al peri odo de consulta pública.  
Que de conformidad con lo previsto por los artículos 47 fracción I y 51 de la Ley Federal sobre  Metrología 
y Normalización, con fecha 21 de septie mbre de 2016, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -
007-ASEA -2016, Transporte de Gas Natural, etano, y Gas asociado al carbón mineral por medio de Ductos, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación para su consulta, misma que tuvo una duraci ón de 60 días 
naturales, los cuales empezaron a contar a partir del día siguiente de la fecha de su publicación.  
Que cumplido el procedimiento establecido en los artículos 38, 44, 45, 47 y demás aplicables de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización  y su Reglamento, para la elaboración de Normas Oficiales 
Mexicanas el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en su Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 25 de  octubre  de 
2017 aprobó la respuesta a comentarios de la consulta pública y la presente Norma Oficial Mexicana  NOM -
007-ASEA -2016 Transporte de Gas Natural, etano y Gas asociado al carbón mineral por medio de Ductos, 
cancelando y sustituyendo a la NOM -007-SECRE -2010, Transporte de Gas Natural, publicada en  el Diario 
Oficial de la Federación con fecha 08 de febrero de 2011.  
Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil dieciocho. - El Director Ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Seguridad  Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Carlos Salvador de Regules Ruiz -Funes .- Rúbrica.  
En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien expedir la  siguiente Norma Oficial Mexicana:  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -007-ASEA -2016, TRANSPORTE DE GAS NATURAL,  ETANO Y GAS 
ASOCIADO AL CARBÓN MINERAL POR MEDIO DE DUCTOS  
ÍNDICE DEL CONTEN IDO  
1. Objetivo  
2. Alcance y Campo de aplicación  
3. Referencias  
4. Definiciones  
5. Disposiciones generales  
6. Materiales  
7. Diseño  
A. Diseño para Ductos de Acero  
B. Diseño para Ducto de Polietileno  
C. Diseño para Ductos de Poliamida  
D. Componentes del Sist ema de Transporte  
E. Estaciones de Compresión  
F. Válvulas para Ductos de Transporte  
G. Registros  
H. Protección contra sobrepresión accidental  
I. Estaciones de regulación y/o medición y en su caso trampas de Diablos  
J. Control de la corrosión en Ductos  
8. Soldadura  
9. Construcción y Pre -arranque  
10. Operación y Mantenimiento  
A. Patrullaje  
B. Señalamientos  
C. Reparaciones  
D. Estaciones de compresión  
E. Estaciones de regulación y/o medición  
F. Instalaciones de entrega  
G. Reevaluación de la Presión máxima de op eración permisible (PMOP), por integridad del Ducto o 
necesidades operativas  
H. Desactivación y reactivación de Ductos  
11. Cierre y Desmantelamiento  
12. Evaluación de la conformidad  
13. Vigilancia de la Norma  
14. Grado de concordancia con normas nacionales  e internacionales  
Apéndice A (Normativo). Control de la corrosión externa en Ductos de acero enterrados  y/o 
sumergidos  
Apéndice B (Normativo). Monitoreo, detección y clasificación de Fugas de gas en Ductos  
Apéndice C (Normativo). Requerimientos específico s cuando se utilicen factores de diseño  
Superiores a 0.72 en ductos de acero  
Apéndice D  (Normativo).  Odorización del gas  
15. Bibliografía  
Transitorios        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
1. Objetivo  
La presente Norma Oficial Mexicana de Transporte de Gas Natural, Etano y Gas asociado al carb ón 
mineral por medio de Ductos, establece los requisitos mínimos y especificaciones técnicas de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente, que deben cumplir los Regulados para el 
Diseño, Construcción, Pre -arranque, Operación,  Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de los Sistemas 
de Transporte de Gas Natural, Etano y Gas Natural Asociado al carbón mineral por medio de Ductos.  
2. Alcance y campo de aplicación  
2.1. Esta Norma Oficial Mexicana NOM -007-ASEA -2016, Transporte de G as Natural, Etano y Gas 
asociado al carbón mineral por medio de Ductos, aplica en todo el territorio nacional y es de observancia 
general y obligatoria para los Regulados que realizan las actividades de Transporte por Ductos de Gas 
Natural, Etano y Gas Nat ural Asociado al carbón Mineral, así como para el Diseño, Construcción, Pre -
arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de Ductos, incluyendo los que están 
empacados e inertizados, y aquéllos que ya estando construidos se modifiquen en su  diseño original. (Ver 
diagrama 1: Instalaciones de un Sistema de Transporte que están dentro del alcance de la presente Norma 
Oficial Mexicana).  
2.2. Los Ductos comprenden desde el (los) punto(s) de origen hasta el (los) punto (s) de destino de dicho 
sistema, incluyendo el Transporte de Gas Natural Asociado a los yacimientos de carbón mineral, a los puntos 
de entrega y/o consumo.  
Diagrama 1: Instalaciones de un Sistema de Transporte que están dentro del  alcance de la presente Norma 
Oficial Mexicana  
 Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
3. Referencias  
La aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana, se complementa con lo dispuesto en las referencias 
siguientes:  
 NOM -001-SECRE -2010 .- Especificaciones del Gas Natural. Publicada en el Diario Oficial de  la 
Federación el día viernes 19 de marzo de 2010  
 NOM -001-SEDE -2012 .- Instalaciones Eléctricas (utilización). Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día jueves 29 de noviembre de 2012  
 NMX -E-043-SCFI -2002 .- Industria del plástico -Tubos de polietileno (PE) para la conducción del Gas 
Natu ral (GN) y gas Licuado de Petróleo (GLP) Especificaciones. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día martes 4 de junio de 2002  
 NMX -X-047-SCFI -2014 .- Industria del gas - Tubos y conexiones de poliamida sin plastificante (PA -U) 
para la conducción  de Gas Natural (GN). Especificaciones y métodos de prueba. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día lunes 12 de enero de 2015  
 Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas 
de carácter genera l en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por ducto de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
jueves 17 de diciembre de 2015  
 API Specification 5L .- “Specification for Line Pipe”  
 API 6D .- Specification for Pipeline and Piping Valves  
 ASTM A 106 .- Standard specification for seamless carbon steel pipe for high temperature service  
 ASTM A 333/A 333M .- Standard specification for seamless and welded steel pipe for low temperature 
service  
 ASTM A 381 .- Standard specification for metal arc welded steel pipe for use with high pressure 
transmission systems  
 ASTM A 672 .- Standard specification for electric fusion welded steel pipe for high pressure service at 
moderate temperatures  
 ASTM A 69 1.- Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Pipe, Electric -Fusion -Welded for 
High-Pressure Service at High Temperatures  
 ASTM A 53 .- Standard specification for pipe, steel, black and hot dipped, zinc coated welded  and 
seamless  
 ASTM D2513 .- Standar d Specification for Polyethylene (PE) gas Pressure Pipe, Tubing, and Fittings  
 ASTM F 714 .- Standard Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (DR -PR) Based on Outside 
Diameter  
 ASTM F 1589 .- Standard Test method for determination of the critical pres sure for rapid crack 
propagation in plastic pipe  
 ASTM A 193. - Standard Specification for Alloy -Steel and Stainless Steel Bolting for High Temperature 
or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications  
 ASTM A 320 .- Standard Specification for Al loy-Steel and Stainless Steel Bolting for Low -Temperature 
Service  
 ASTM A 354 .- Standard Specification for Quenched and Tempered Alloy Steel Bolts, Studs, and Other 
Externally Threaded Fasteners  
 ASTM A 194 .- Standard Specification for Carbon Steel, Alloy St eel, and Stainless Steel Nuts for Bolts 
for High Pressure or High Temperature Service, or Both  
 ASTM A 307 .- Standard Specification for Carbon Steel Bolts, Studs, and Threaded Rod 60000 PSI 
Tensile Strength  
 ASTM F2785 .- Standard Specification for Polyamide 12 gas Pressure Pipe, Tubing, and Fittings  
 ASTM F2945 .- Standard Specification for Polyamide 11 gas Pressure Pipe, Tubing, and Fittings  
 ASME B16.33 .- Manually Operated Metallic gas Valves for Use in gas Piping Systems Up to 175 psi 
(Sizes NPS ½ Through NPS  2)       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
 ASME B16.34 .- Valves —Flanged, Threaded, and Welded End  
 ASME B16.38 .- Large Metallic Valves for gas Distribution (Manually Operated, NPS 21/2 to 12  
 ASME B16.9 .- Factory made wrought steel butt welding fittings  
 DISPOSICIONES  administrativas de carácter g eneral que establecen los lineamientos para que los 
Regulados lleven a cabo las Investigaciones Causa Raíz de Incidentes y Accidentes ocurridos en sus 
Instalaciones. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día martes 24 de enero de 2017  
 DISPOSIC IONES  administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la 
conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las act ividades del Sector 
Hidrocarburos que se indican. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día viernes 13 de 
mayo de 2016  
 ISO 14313 .- Petroleum and natural gas industries -Pipeline transportation systems -Pipeline valves  
 ISO 14723 .- Petroleum and n atural gas industries -Pipeline transportation systems –Subsea  pipeline 
valves  
 ISO 15590 -2.- Petroleum and natural gas industries —Induction bends, fittings and flanges for pipeline 
transportation systems  
 ISO 3183 .- Petroleum and natural gas industries. -Steel  pipe for pipeline transportation systems  
 ISO 15590 -3.- Petroleum and natural gas industries Induction bends, fittings and flanges for pipeline 
transportation systems Part 3: Flanges  
 ISO 7005 -1.- Steel flanges for industrial and general service piping syst ems 
 ISO 13949 .- Method for the assessment of the degree of pigment dispersion in polyolefin pipes, fittings 
and compounds  
 ISO 16486 .- Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels —Unplasticized polyamide (PA -U) 
piping systems with fusion jointing  and mechanical jointing  
 ISO 4437 .- Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuel –Metric series –Specification  
 MSS SP -44.- Steel pipeline flanges  
 MSS SP -75.- Specification For High -Test, Wrought, Butt Welding Fittings  
4. Definiciones  
Para ef ectos de aplicación e interpretación de la presente Nor ma Oficial Mexicana, se aplicará n en 
singular o plural los conceptos y definiciones previstas en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidro carburos, el Reglamento Interior de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Ley de 
Hidrocarburos, el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarbu ros, 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y a las Disposiciones administrativas de carácter general emitidas por la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Med io Ambiente del Sector Hidrocarburos aplicables y a las 
definiciones siguientes:  
4.1. Abolladura o Hendidura:  Es una depresión que provoca una deformación o perturbación en la 
curvatura de la pared del Ducto sin reducir el espesor de pared del mismo.  
4.2. Agencia:  Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos.  
4.3. Área unitaria: Porción de terreno que teniendo como eje longitudinal la tubería de gas, mide  1600 
metros de largo por 400 metros de ancho.  
4.4. Componente:  Los elementos de un sistema de Ductos conectados entre sí para el Transporte de 
fluidos gases entre estaciones y/o plantas, incluyendo Ductos, trampas de diablos, aditamentos, válvulas  de 
corte y válvulas seccionadoras.  
4.5. Diablo:  Disposit ivo con libertad de movimiento que es insertado en el ducto para fines de inspección 
y/o limpieza del mismo.  
4.6. Esfuerzo tangencial:  Esfuerzo producido por la presión de un fluido en la pared de un Ducto que 
actúa circunferencialmente en un plano perpend icular al eje longitudinal del Ducto.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
4.7. Estación de regulación y/o medición: Instalación destinada a cuantificar el flujo de gas y controlar la 
presión de éste dentro de límites previamente definidos.  
4.8. Evaluación de ingeniería:  Análisis derivado del  comportamiento de las variables físicas o 
propiedades del objeto o sistema, bajo estudio usando principios de ingeniería con la finalidad de resolver un 
problema específico de diseño, operativo o de integridad de las Instalaciones , entre otros.  
4.9. Gas asociado al carbón mineral:  Gas formado principalmente por metano, asociado al proceso de 
formación de carbón mineral, y que se encuentra atrapado dentro de los yacimientos del mismo.  
4.10.  Gas Natural:  La mezcla de gases que se obtiene de la Extracción  o del procesamiento industrial  y 
que es constituida principalmente por metano. Usualmente esta mezcla contiene etano, propano, butanos y 
pentanos. Asimismo, puede contener dióxido de carbono, nitrógeno y ácido sulfhídrico, entre otros. Puede ser 
Gas Natural Asociado, Gas Natural No Asociado o Gas asociado al carbón mineral.  
4.11.  Norma: Norma Oficial Mexicana NOM -007-ASEA -2016, Transporte de Gas Natural, Etano y Gas 
Asociado al Carbón Mineral por medio de Ductos.  
4.12.  Presión máxima de operación permisible ( PMOP):  Es la máxima presión a la cual se puede 
permitir la operación de un Ducto o segmento del Sistema de Transporte.  
4.13.  Presión máxima de operación (PMO):  Presión Máxima de funcionamiento real, es la presión más 
alta a la que opera un Sistema de Trans porte por Ducto durante un ciclo normal de operación.  
4.14.  Sistema de Transporte:  Todos los Ductos, equipos, instrumentos, Componentes o dispositivos por 
los que el Gas Natural, etano y Gas asociado al carbón mineral fluye y que incluyen, entre otros, vál vulas, 
accesorios unidos al Ducto, estaciones de compresión, medición y regulación, trampas de envío y recibo de 
diablos, en su caso.  
4.15.  Trampa para dispositivos de limpieza e inspección interna (Trampa de diablos): Es la 
instalación interconectada al D ucto, que se utiliza para fines de envío  y recibo de dispositivos de inspección o 
limpieza interna del Ducto (Diablos).  
4.16.  Válvula de seccionamiento:  Dispositivo instalado en la tubería para controlar o bloquear el flujo de 
gas hacia cualquier sección d el Sistema de Transporte.  
4.17.  Venteo: Acción de liberar a la atmósfera los gases y vapores de forma controlada que se realiza 
únicamente con el objeto de mantener las condiciones de seguridad operativa.  
5. Disposiciones generales  
Los Regulados están obli gados a cumplir en todo momento con los requisitos establecidos en la presente 
Norma, por lo que la Agencia podrá realizar visitas de inspección y verificación, mismas que pueden cubrir 
cualquier punto de los requerimientos de la presente Norma.  
6. Materia les 
Este capítulo establece los requisitos mínimos para la selección y calificación de los materiales tales como: 
Ductos, accesorios y equipos incluye válvulas que forman parte de los Sistemas de Transporte por Ducto. Los 
Regulados serán los responsables d el diseño y la selección de los materiales, tales como: Ducto, accesorios, 
Componentes y equipos que deben conformar el Sistema de Transporte y éstos deben ser capaces de 
soportar las condiciones de operación del Sistema de Transporte, así como, las caract erísticas del fluido 
transportado sin demeritar la Seguridad Industrial y la Seguridad Operativa. Los materiales deben 
seleccionarse de acuerdo con lo establecido en la presente Norma, y con lo indicado en aquellas a las que se 
haga referencia. Asimismo, l os materiales deben utilizarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante  o 
proveedor.  
6.1. Requisitos generales  
Los materiales de los Ductos y sus Componentes deben cumplir con los requisitos del Diseño, así como:  
a) Mantener su integridad estructura l y propiedades mecánicas de acuerdo con las condiciones 
previstas de temperatura y otras condiciones del medio ambiente;  
b) Ser químicamente compatibles con el gas que se Transporte, y  
c) Ser compatibles con cualquier otro material que esté en contacto co n el Ducto.  
6.2. Tubería de acero al carbono  
Las Tuberías de acero deben cumplir con los requisitos de la presente Norma y estar fabricados de 
acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o 
estánda res internacionales vigentes, por ejemplo alguna de las siguientes, equivalentes o superiores:        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
ISO 3183 Petroleum and natural gas industries .- Steel pipe for pipeline transportation systems, la 
versión vigente para la etapa en la que se encuentre.  
API 5L. - Specification for line pipe, la versión vigente para la etapa en la que se encuentre.  
ASTM A 106. - Standard Specification for Seamless Carbón Steel Pipe for High -Temperature Service, la 
versión vigente para la etapa en la que se encuentre.  
ASTM A 333/A 33 3M.- Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low -Temperature 
Service, la versión vigente para la etapa en la que se encuentre.  
ASTM A 381. - Standard Specification for Metal -Arc-Welded Steel Pipe for Use With High -Pressure 
Transmission  Systems, la versión vigente para la etapa en la que se encuentre.  
ASTM A 672. - Standard Specification for Electric -Fusion -Welded Steel Pipe for High -Pressure Service at 
Moderate Temperatures, la versión vigente para la etapa en la que se encuentre.  
ASTM A  691.- Standard Specification for Carbón and Alloy Steel Pipe, Electric -Fusion -Welded for  High-
Pressure Service at High Temperatures, la versión vigente para la etapa en la que se encuentre.  
ASTM A 53. - Standard specification for pipe, steel, black and hot  dipped, zinc coated welded and 
seamless, la versión vigente pa ra la etapa en la que se encuentre.  
6.3. Las válvulas  
Deben cumplir con los requisitos especificados en cualquiera de las siguientes normas, códigos o 
estándares, por ejemplo cualquiera de las siguientes, equivalentes o superiores:  
API 6D. - Specification for Pipeline and Piping valves.  
ISO 14313. - Petroleum and natural gas industries -Pipeline transportation systems -Pipeline valves.  
ISO 14723. - Petroleum and natural gas industries -Pipeline transp ortation systems -Subsea pipeline valves.  
ASME B16.33. - Manually Operated Metallic gas Valves for Use in g as Piping Systems up to 125 psi  (Sizes 
NPS 1/2 Through NPS 2).  
ASME B16.34. - Valves —Flanged, Threaded, and Welded End.  
ASME B16.38. - Large Metallic Val ves for gas Distribution (Manually Operated, NPS 21/2 to 12, 125 psig 
Maximum).  
6.4. Las bridas  
Deben cumplir con los requisitos especificados en cualquiera de las siguientes normas, códigos o 
estándares, que resulten aplicables, equivalentes o superiores.  
ISO 15590 -3.- Petroleum and natural gas Industries Induction bends, fittings and flanges for pipeline 
transportation systems Part 3: Flanges.  
ISO 7005 -1.- Steel flanges for industrial and general service piping systems.  
MSS SP -44.- Steel pipe flanges.  
6.5. Componentes de los Ductos  
Deben cumplir con los requisitos especificados en cualquiera de las siguientes normas, códigos o 
estándares, que resulten aplicables, equivalentes o superiores.  
ISO 15590 -2.- Petroleum and natural gas industries —Induction bends,  fittings and flanges for pipeline 
transportation systems.  
ASME B16.9. - Factory made wrought steel butt -welding fittings.  
MSS SP -75.- Specification for high test wrought but welding fitting.  
ASTM A 193. - Standard Specification for Alloy -Steel and Stainless  Steel Bolting for High Temperature or 
High Pressure Service and Other Special Purpose Applications.  
ASTM A 320 .- Standard Specification for Alloy -Steel and Stainless Steel Bolting for Low -Temperature 
Service.  
ASTM A 354 .- Standard Specification for Quench ed and Tempered Alloy Steel Bolts, Studs, and Other 
Externally Threaded Fasteners.  
ASTM A 194 .- Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel, and Stainless Steel Nuts for Bolts for 
High Pressure or High Temperature Service, or Both.  
ASTM A 307 .- Standard Specification for Carbon Steel Bolts, St uds, and Threaded Rod 60000 PSI  Tensile 
Strength.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
6.6. Tubería no metálica  
Las Tuberías y accesorios de Polietileno, Tuberías y accesorios de poliamida sin plastificante, 
Componentes de Ducto.  
Las conexiones y /o accesorios empleados en la construcción de un Sistema de Transporte con poliamida 
deben ser fabricadas de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos 
o estándares internacionales vigentes, por ejemplo: ISO 16486 -3. 
6.7. Tubería y accesorios de polietileno  
Las Tuberías y accesorios de polietileno deben cumplir con los requisitos especificados en cualquiera de 
las siguientes normas, códigos o estándares, equivalentes o superiores, que resulten aplicables, equivalente s 
o superiores.  
NMX -E-043-SCFI -2002. - Industria del plástico -Tubos de polietileno (PE) para la conducción de Gas 
Natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP) –especificaciones.  
ISO 4437: 2007. - Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuel –Metric series –
Specification.  
ISO 13949 -97.- Method for the assessment of the degree of pigment dispersion in polyolefin pipes, fittings 
and compounds.  
ASTM D2513 - 12ae1. - Standard Specification for Polyethylene (PE) gas Pressure Pipe, Tubing, and 
Fittings.  
ASTM F 714 -00.- Standard Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (SDR -PR) Based on Outside 
Diameter.  
ASTM F 1589 -95.- Test method for determination of the critical pressure for rapid crack propagation in 
plastic pipe.  
6.8. Poliamida sin plastific ante 
Las Tuberías y accesorios de poliamida sin plastificante deben cumplir con los requisitos especificados en 
cualquiera de las siguientes normas, códigos o estándares, equivalentes o superiores que resulten aplicables, 
equivalentes o superiores.  
NMX -X-047-SCFI -2014. - Industria del gas -Ductos y conexiones de poliamida sin plastificante (PA -U) para 
la conducción de Gas Natural (GN). Especificaciones y métodos de prueba.  
ISO 16486. - Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels —Unplasticized polya mide (PA -U) 
piping systems with fusion jointing and mechanical jointing.  
ASTM F2785  - 12.- Standard Specification for Polyamide 12 gas Pressure Pipe, Tubing, and Fittings.  
ASTM F2945  - 12a.- Standard Specification for Polyamide 11 gas Pressure Pipe, Tubing , and Fittings.  
6.9. Componentes de los Ductos  
Las conexiones y/o accesorios empleados en la construcción de un Sistema de Transporte con poliamida 
deberán ser fabricadas de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, y a falta de éstas con las normas, 
códig os o estándares internacionales vigentes aplicables, por ejemplo: ISO 16486 -3:2012.  
6.10. Registro de materiales  
Todos los materiales deben tener su reporte de pruebas de materiales y deben ser rastreables con 
respecto a éste durante toda el Ciclo de vida de la Instalación.  
7. Diseño  
7.1. Requisitos generales  
El Diseño de un Sistema de Transporte debe incluir como mínimo: El diagrama de flujo, los planos del 
proyecto, las normas y especificaciones técnicas, la memoria de cálculo y la información básica de l os 
diferentes aspectos considerados en el Diseño.  
7.1.1.  Los Ductos se deben diseñar con un espesor de pared suficiente, para soportar la presión interna y 
los esfuerzos a los cuales estarán expuestos durante y después de su instalación, en conformidad con  los 
numerales 7.8, 7.14 y 7.20 de la presente Norma.  
7.1.2.  En el Diseño de los Ductos se deben considerar, como mínimo, aspectos como:  
a) Características físicas y químicas del gas. Para el caso de Gas Natural, se debe considerar lo 
establecido en la Nor ma Oficial Mexicana NOM -001-SECRE -2010, Especificaciones del Gas Natural, 
o la que la modifique o sustituya;        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
b) Presión máxima de operación (PMO), y  
c) Máxima temperatura de operación.  
7.2. Cargas adicionales  
En el Diseño de los Ductos se deben considerar las cargas externas relacionadas con el medio ambiente y 
condiciones operativas, tales como:  
a) Cargas vivas, como son el peso del gas (considerar el peso del agua para efecto del cálculo), nieve, 
hielo y viento, entre otros;  
b) Cargas por tráfico cíclico de vehículos;  
c) Cargas muertas como: El peso de los Ductos, recubrimientos, rellenos, válvulas y otros accesorios 
no soportados;  
d) Esfuerzos provocados por sismos;  
e) Vibración y/o resonancia;  
f) Esfuerzos provocados por asentamientos o derrumbes en regi ones de suelos inestables;  
g) Efectos de contracción y expansión térmica;  
h) Movimiento de los equipos conectados al Ducto;  
i) Esfuerzos provocados por corrientes fluviales o pluviales;  
j) Esfuerzos provocados en los cruces con vías de comunicación;  
k) Factor de seguridad por densidad de población (F), para Ductos de acero, en conformidad con el 
numeral 7.11 de la presente Norma;  
l) Factor por eficiencia de junta longitudinal soldada (E), en conformidad con el numeral 7.12 de la 
presente Norma, y  
m) Espesor  adicional por desgaste natural o margen de corrosión.  
7.3. Selección de la ruta de los Ductos  
Para la selección del Diseño del trazo de la ruta de los Ductos, la zona mínima que debe tomarse en 
consideración, es una franja de 500 metros a cada lado del tr azo, para las características y requerimientos del 
diseño, construcción, pre -arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento del Sistema  de 
Transporte; se debe tomar en consideración la presencia de las áreas urbanas e industriales existentes  en la 
ruta. 
7.3.1.  Los factores a considerar dentro de la franja de 500 metros a cada lado, para la selección de la ruta 
y sus posibles modificaciones deberán ser como mínimo los siguientes:  
a) Seguridad al público en general y al personal que se ubique d entro o cerca a las Instalaciones del 
Sistema de Transporte;  
b) Protección al medio ambiente y de las Áreas Naturales Protegidas;  
c) Cruces con vías de comunicación, cruces con cuerpos de agua, entre otros cruces como una obra 
especial, debido a que requie ren de consideraciones específicas para su diseño y construcción dado 
que interrumpen la instalación de la línea regular;  
d) Condiciones geotécnicas, hidrográficas y corrosividad del suelo;  
e) Requerimientos específicos para las etapas de diseño, construcc ión, pre -arranque, operación, 
mantenimiento, cierre y desmantelamiento del Sistema de Transporte;  
f) Normatividad aplicable, requerimientos del orden municipal, estatal o federal, e  
g) Instalaciones futuras, incluidas Instalaciones propias o de otros Siste mas de Transporte.  
7.3.2.  Todos los levantamientos realizados durante la etapa de diseño, para la selección y trazo de la ruta, 
deben estar referenciados y apoyados en herramientas para Sistemas de Información Geográfica, lo anterior 
conforme a la Norma Té cnica para el Sistema Geodésico Nacional, emitida por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, publicada el jueves 23 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación o 
aquella que la modifique o sustituya.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
7.4. Determinación de la clase  de localización y Presión máxima de operación permisible (PMOP)  
La determinación de la Clase de Localización debe estar en conformidad con el Área unitaria del Sistema 
de Transporte y de acuerdo con el numeral 7.5 de la presente Norma; la determinación de  la Presión máxima 
de operación permisible (PMOP) debe efectuarse de acuerdo con el numeral 10.18.1 de la presente Norma. 
Para cada Ducto se debe realizar un estudio de campo y gabinete para establecer:  
a) La Clase de Localización real de todo el Sistema d e Transporte, y la Presión máxima de operación 
permisible (PMOP);  
b) Que el Esfuerzo tangencial producido por la Presión máxima de operación permisible (PMOP), 
determinado de acuerdo con el numeral 7.14 de la presente Norma, corresponda a la Clase de 
Local ización, conforme a lo indicado en la Tabla 9 de la presente Norma, y  
c) En caso de que un Ducto tenga una Presión máxima de operación permisible (PMOP) que produzca 
un Esfuerzo tangencial que no corresponda a su clase de localización, se deben adecuar las  
condiciones de operación consideradas en el Diseño, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 10.19.1 de la presente Norma.  
7.5. Clases de localización  
Las clases de localización por donde pasará un Ducto deben ser en conformidad con lo siguiente:  
a) Clase de localización 1. Lugares expuestos a la actividad humana poco frecuente sin presencia 
humana permanente. Esta Clase de Localización refleja áreas de difícil acceso, como los desiertos y 
regiones de la tundra;  
b) Clase de localización 2. El Área u nitaria que cuenta con diez o menos construcciones ocupadas por 
personas y/o lugares con una densidad de población inferior a 50 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Esta Clase de Localización refleja áreas como tierras baldías, tierras de pastoreo, tierras agrícolas y 
otras zonas escasamente pobladas;  
c) Clase de Localización 3. El Área unitaria con más de diez y hasta cuarenta y cinco construcciones 
ocupadas por personas y/o lugares con una densidad de población de 50 personas o más, pero 
menos de 250 perso nas por kilómetro cuadrado, con múltiples viviendas, con hoteles o edificios de 
oficinas donde no más de 50 personas pueden reunirse regularmente y con industrias dispersas. 
Esta Clase de Localización refleja áreas donde la densidad de población es interme dia entre la Clase 
de Localización 2 y la Clase de Localización 4, tales como las zonas marginales ubicadas alrededor 
de las ciudades y pueblos, ranchos y fincas;  
d) Clase de Localización 4. El Área unitaria que cuenta con cuarenta y seis construcciones o más 
ocupadas por personas y/o lugares con una densidad poblacional de 250 personas o más por 
kilómetro cuadrado, excepto donde prevalezca una Clase de Localización 5. Esta Clase de 
Localización refleja zonas donde existan desarrollos urbanos, zonas residen ciales, zonas industriales 
y otras áreas pobladas que no estén incluidas en la Clase de Localización 5;  
e) Clase de localización 5. Cuando además de las condiciones presentadas en una Clase de 
Localización 4, prevalece alguna de las características siguien tes: 
I. Construcciones de cuatro o más niveles incluyendo la planta baja;  
II. Vías de comunicación con tránsito intenso o masivo, e  
III. Instalaciones subterráneas de servicios prioritarios o estratégicas para la zona urbana.  
f) La determinación de las cla ses de localización basada en la actividad humana consiste en evaluar el 
grado de exposición del Ducto a daños y por consiguiente a la seguridad y protección de las 
personas, el medio ambiente y las Instalaciones. Los Regulados deben determinar la densidad  de 
población por kilómetro cuadrado a lo largo de la trayectoria del Sistema de Transporte por Ducto, 
tomando como referencia el censo de población y vivienda actual em itido por el Instituto Nacional  de 
Estadística y Geografía y/o en su caso en los divers os programas existentes en materia de 
ordenamiento territorial, así como herramientas para SIG (Sistema de Información Geográfica);  
g) La zona se debe dividir en áreas unitarias continuas para determinar la clasificación por Clase de 
Localización, la cual comprende una sección de 1600 metros de longitud en la ruta del Ducto y 200 
metros a cada lado del eje del Ducto; las áreas unitarias deben incluir el máximo número de 
edificaciones destinados a la ocupación humana acorde a la Clase de Localización;  
h) La longitud del Área unitaria podrá reducirse cuando se justifique la existencia de barreras físicas o 
de otros factores que limitarán la extensión de las zonas más densamente pobladas de una distancia 
total menor de 1600 metros, y        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
i) Los requisitos de la Cla se de Localización 5 se aplicarán también a los Ductos de clases de 
localización 3 y 4, cuando estén cerca lugares de reunión pública con concentración de personas 
como iglesias, escuelas, edificios de vivienda, hospitales o áreas recreativas. La concentra ción de las 
personas antes mencionadas, está destinada a los grupos de 20 o más personas en un área exterior, 
así como en un edificio.  
7.6. Separación de Ductos con otras Instalaciones subterráneas  
La separación entre Ductos dentro de la misma zanja debe s er de 1 m como mínimo y la separación entre 
Ductos en diferente zanja debe ser de 2 m como mínimo de paño a paño. Cuando no sea posible lograr las 
distancias mínimas indicadas entre Ductos, la distancia debe ser determinada de acuerdo a un estudio 
específi co considerando, cargas, identificación de la localización del Ducto, estabilidad del terreno, 
canalizaciones de líneas eléctricas y que no se afecten los sistemas de protección catódica de los Ductos 
entre otros.  
En el caso de que, durante el proceso de C onstrucción del Ducto, no sea posible mantener la separación 
mencionada en el párrafo anterior debido a una infraestructura existente (energética, hidráulica, 
telecomunicaciones, Ductos de servicios, entre otros), se deben tomar medidas para proteger a los  Ductos de 
agentes externos y asegurar el acceso a los mismos para fines de mantenimiento, para lo cual deben 
instalarse registros, divisiones o protecciones constituidas por materiales con características térmicas, 
dieléctricas y aislantes adecuadas que b rinden la protección más segura de conformidad con lo establecido en 
las Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales 
vigentes aplicables.  
7.6.1. Distancias mínimas del Ducto a otras construcciones  
El tendido de los Ductos del Sistema de Transporte debe realizarse de forma que:  
a) Se tenga fácil acceso a todos sus Componentes, por ejemplo, válvulas, estaciones de regulación y 
medición, trampas de envío de diablos y registros, entre otros, con el objeto d e dar una adecuada 
operación y mantenimiento, y  
b) Se observen distancias mínimas respecto de otras Instalaciones, áreas de Almacenamiento de 
sustancias inflamables o peligrosas, derechos de vía de otros servicios, edificaciones y zonas 
urbanas, con objeto  de minimizar el Riesgo de Incidentes y Accidentes e impacto a la población, al 
medio ambiente y a las Instalaciones.  
Por lo anterior, con relación a la franja de seguridad del Ducto, se deben tomar las medidas siguientes:  
I. No se debe invadir derechos de  vía de otros servicios como por ejemplo una carretera o ferrocarril, 
salvo cuando la franja de seguridad del Ducto lo comparta con otros Ductos, o dado el caso en el que 
por la ubicación del usuario final del Sistema de Transporte se ubique en zona urbana  y/o parques 
industriales en cuyo caso se deben solicitar las autorizaciones correspondientes a las dependencias 
competentes y concesionarias, según sea el caso;  
II. Debe guardar una distancia mínima de 10 metros de cualquier edificación, con objeto de 
proporcionar una zona de amortiguamiento y de maniobras de Emergencia en caso de presentarse 
un Incidente o Accidente;  
III. Debe situarse a no menos de 15 metros de cualquier Instalación donde se almacenen sustancias 
peligrosas o inflamables, y  
IV. Debe situa rse a más de 50 metros de centros de reunión como hospitales, escuelas, guarderías 
infantiles, salas de concierto, iglesias, centros de convención y parques recreativos, entre otros 
lugares de concentración de personas.  
7.6.2.  Requisitos para Ductos en la proximidad de líneas de conducción eléctrica  
Se deben considerar como mínimo, los siguientes criterios de diseño para Ductos ubicados cerca de 
líneas de conducción eléctricas:  
a) Incorporar los criterios de diseño establecidos en las Normas Oficiales Mexic anas y a falta de éstas 
con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes en la materia;  
b) Implementar medidas para evitar que las corrientes de falla que resulten de descargas eléctricas o 
anomalías de equipo eléctrico resulten en condiciones  de peligro al personal o daño al recubrimiento 
y Ducto. Estos efectos adversos pueden ocurrir cuando un Ducto se encuentra cerca de 
Instalaciones de aterrizado de las estructuras de líneas de transmisión eléctrica, subestaciones, 
centrales de generación e léctrica, y otras Instalaciones que tienen redes de tierras con elevadas 
corrientes de falla;  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
c) Implementar medidas para proteger a los Ductos de gradientes de voltaje que se encuentren cerca 
de redes de tierra cercanas a los Ductos;  
d) Implementar medida s para reducir a niveles aceptables mediante dispositivos, los potenciales 
eléctricos a que están sujetos los Ductos que corren paralelos a líneas de transmisión de corriente 
alterna;  
e) Implementar medidas para reducir y mitigar los efectos eléctricos en Ductos instalados en la 
proximidad de líneas de transmisión de corriente directa y equipo auxiliar, e  
f) Implementar medidas para mitigar aspectos sobre corrosión, descargas eléctricas, interferencia 
eléctrica y seguridad del personal.  
7.6.2.1.  La separaci ón entre un Ducto de Transporte y la pata o sistema de tierras de la estructura de una 
línea de transmisión, debe ser como mínimo de 15 metros para líneas de transmisión de 400 kV y 10 metros 
para líneas de transmisión de 230 kV o menores.  
7.6.2.2.  Cuando no sea posible lograr las distancias mínimas indicadas se debe realizar un estudio 
específico de manera previa como posterior a la instalación del Ducto para reforzar el recubrimiento dieléctrico 
del Ducto donde sea necesario y mantener la seguridad del pe rsonal operativo del Sistema de Transporte por 
Ducto, así como la integridad mecánica del propio Sistema.  Por ningún motivo la distancia debe ser menor de 
3 metros.  
7.7. Profundidad mínima  
Para Ductos enterrados, la profundidad mínima medida del lomo del D ucto hasta la superficie debe cumplir 
con lo que indica la Tabla 1 siguiente:  
Tabla 1. - Profundidad mínima  
Localización  Suelo normal  Roca consolidada  
Centímetros (al lomo del Ducto)  
Clase de localización 1, 2 y 3  
Clase de localización 4 y 5  
Cruzamiento con carreteras y zanjas de drenaje en caminos públicos  
Cruces de ferrocarril  60 
75 
90 
120 45 
60 
60 
120 
 
7.7.1.  Cuando los requerimientos de profundidad mínima no puedan ser cumplidos o donde las cargas 
externas sean excesivas, el Ducto debe ser encamisado  o diseñado para soportar la carga externa.  
En las áreas donde se puedan llevar a cabo actividades agrícolas que requieran de arado profundo, en 
áreas sujetas a erosión, o en áreas donde se planea la construcción de carreteras, vías de ferrocarril, entre 
otras, se deberá considerar protección adicional o enterrar el Ducto a una mayor profundidad.  
7.7.2.  Los Ductos que se instalen en un río navegable, cuerpo de agua o en puerto marítimo deben tener 
una profundidad cubierta mínima de 180 cm en suelo normal o 60 cm en roca consolidada.  
A. Diseño para Ductos de Acero  
7.8. Espesores de los Ductos  
El cálculo de los espesores de los Ductos de acero que transportan gas se determina de conformidad con 
la fórmula siguiente:  
 
Donde:  
t = Espesor de pared mínimo requeri do, en mm (pulg). El espesor de pared adicional requerido  para 
cargas adicionales será determinado tomando lo establecido en el numeral 7.2 de la  presente 
Norma.  
P = Presión de diseño, en kPa (lb/pulg2). 
S = Resistencia mínima a la cedencia en kPa (lb/pulg2). 
D = Diámetro exterior especificado para el Ducto, en mm (pulg).        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
F = Factor de diseño determinado conforme con lo establecido en el numeral 7.11 (Tabla 2) de la 
presente Norma.  
E = Factor de eficiencia de junta longitudinal determinado conforme con lo e stablecido el numeral 7.12 
(Tabla 3) de  la presente Norma.  
T = Factor de corrección por temperatura determinado conforme con lo establecido en el numeral 7.13 
(Tabla 4) de  la presente Norma.  
7.8.1.  Limitación de valores en el diseño de Ductos  
La presión de  diseño de un Ducto de acero se limita al 75% del valor determinado conforme lo establecido 
en el numeral 7.8.1, si ha estado sujeto a expansión en frío para alcanzar la (RMC) y ha sido calentada 
posteriormente a una temperatura que exceda en algún momento  los 482° C o si el Ducto ha sido mantenido 
por más de una hora a una temperatura superior a los 316° C, salvo que este calentamiento sea por soldadura 
o relevado de esfuerzos.  
7.9. Resistencia mínima de cedencia o (RMC) para Ductos de acero  
La (RMC) será la establecida en la especificación del Ducto.  
7.10.  Espesor especificado  
El espesor de los Ductos instalados no debe ser menor al espesor requerido por diseño.  
7.11. Factor de seguridad por densidad de población (F), para Ductos de acero  
El factor a utili zar en la fórmula de Diseño en el numeral 7.8 de la presente Norma, se determina de 
acuerdo con lo indicado en la Tabla 2:  
Tabla 2. - Factor de diseño por densidad de población  
Clase de Localización  1 2 3 4 5 
Ruta general  0.77 0.77 0.67 0.55 0.45 
Cruces e  invasiones paralelas. Caminos secundarios  0.77 0.77 0.67 0.55 0.45 
Cruces e invasiones paralelas. Caminos principales, 
vías de ferrocarril, canales, ríos y lagos  0.67 0.67 0.67 0.55 0.45 
Trampas de diablos  0.67 0.67 0.67 0.55 0.45 
Ducto principal en es taciones y terminales  0.67 0.67 0.67 0.55 0.45 
Construcciones especiales, como ensambles 
fabricados y Ducto en puentes  0.67 0.67 0.67 0.55 0.45 
 
El factor de 0.77 aplica sólo para Ductos que Transporten Gas Natural seco, y debe atender a lo dispuesto 
en el Apéndice C (Normativo) de la presente Norma.  
Para gases diferentes al Gas Natural considerados en la presente Norma, el Factor de Diseño no debe ser 
mayor a 0.77 de acuerdo a lo establecido en la Tabla 2 Factor de diseño por densidad de población.  
7.12.  Factor de eficiencia de junta longitudinal (E) para Ductos de acero  
El factor de junta longitudinal que se utiliza en la fórmula del numeral 7.8 de la presente Norma, se 
determina de acuerdo con la Tabla 3 siguiente:  
Tabla 3. - Factor de eficiencia de junt a longitudinal soldada (E)  
Especificación  Clase de Ducto  Factor de junta 
longitudinal (E)  
ASTM A53  Sin costura  
Soldado por resistencia eléctrica  
Soldado a tope en horno: Soldadura continua  1.00 
1.00 
0.60 
ASTM A106  Sin costura  1.00 
ASTM A135  Soldado por resistencia eléctrica  1.00 
ASTM A139  Soldado por fusión eléctrica  0.80 Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
ASTM A211  Ducto de acero soldado en espiral  0.80 
ASTM A333  Sin costura  
Soldado por resistencia eléctrica  1.00 
1.00 
ASTM A381  Soldado con doble arco sumergido  1.00 
ASTM A671  Soldadu ra por fusión eléctrica  
Clases 13, 23, 33, 43 y 53  
Clases 12, 22, 32, 42 y 52   
0.80 
1.00 
ASTM A672  Soldadura por fusión eléctrica  
Clases 13, 23, 33, 43 y 53  
Clases 12, 22, 32, 42 y 52   
0.80 
1.00 
ISO 3183/API 5L  Sin costura  
Soldado por resistencia eléctri ca 
Soldado por “flasheo” eléctrico  
Soldado con arco sumergido  
Soldado a tope en horno  1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.60 
Otra especificación o 
especificación desconocida  Ducto con diámetro nominal igual o mayor de 101.6 mm 
(4”) 0.80 
Otra especificación o 
especific ación desconocida  Ductos con diámetro nominal menor de 101.6 mm (4”)  0.60 
 
7.13. Factor de corrección por temperatura (T) para Ductos de acero  
El factor de corrección por temperatura que se debe usar en la fórmula de diseño del numeral 7.8 de la 
presente Norma, se determina de acuerdo con la Tabla 4 siguiente:  
Tabla 4. - Factor de corrección por temperatura (T)  
Temperatura del gas  
K (°C)  T 
394.26 o menor (121.11 °C)  1.000  
* 422.03 (148.88 °C)  0.967  
* 449.81 (176.66 °C)  0.933  
* 477.59 (204.44 °C)  0.900  
* 505.37 (232.22 °C)  0.867  
 
(*) Para temperaturas intermedias del gas, el factor de corrección por temperatura se determina por 
interpolación directa.  
7.14. Esfuerzo tangencial máximo permitido  
El Esfuerzo tangencial máximo permitido se determina por medi o de la siguiente fórmula:  
 
Donde:  
ST = Esfuerzo tangencial máximo permisible en MPa (lb/pulg2). 
P = Presión máxima de operación (PMO) en MPa (lb/pulg2). 
D = Diámetro exterior del Ducto en mm (pulg).  
t = Espesor de pared en mm (pulg).        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
Generalmente, el Esf uerzo tangencial, máximo permitido se establece como un porcentaje de la (RMC) de 
acuerdo a lo siguiente:  
 
B. Diseño para Ducto de Polietileno  
7.15.  Diseño para Ducto de Polietileno  
Para los Ductos de polietileno se deben observar las especificaciones de la Norma Mexicana  NMX -E-043-
SCFI -2002 o la que la modifique o sustituya.  
7.16.  Cuando se utilice Ducto de polietileno para la conducción de gas, la Presión máxima de operación 
(PMO) del Ducto debe ser igual o menor a la presión de diseño, la cual se determ ina con alguna de las 
fórmulas siguientes:  
 
Donde:  
P = presión de diseño en kPa (lb/pulg2). 
Sh = resistencia hidrostática a largo plazo en kPa (lb/pulg2), determinada a una de las siguientes 
temperaturas: 296. K; 311 K; 322 K o 333 K, la cual debe ser la inmediata superior a la 
temperatura de operación del Ducto.  
t = espesor del Ducto en mm (pulg).  
D = diámetro exterior del Ducto en mm (pulg).  
SDR =  relación del diámetro exterior promedio especificado entre el espesor de pared mínimo 
especificado.  
7.16.1.  Limitaciones de diseño del Ducto de polietileno:  
a) La presión de diseño no debe exceder la presión manométrica de 689 kPa (lb/pulg2). 
b) No se debe usar Ducto de polietileno cuando la temperatura de operación del material sea menor de 
244 K, o mayor que l a temperatura a la cual se determinó la resistencia hidrostática a largo plazo 
(Sh) que se aplicó en la fórmula del inciso 7.16 para calcular la presión de diseño. En ningún caso 
puede exceder 353 K.  
c) El espesor de pared del Ducto de polietileno no debe ser, bajo ninguna circunstancia menor a lo 
establecido en la NMX -E-043-SCFI -2002 o la que la sustituya, para cada uno de los diámetros 
establecidos en la misma norma.  
C. Diseño para Ductos de Poliamida  
7.17.  Los Ducto s de poliamida sin plastificante debe n cumplir con los requisitos de la presente Norma y 
estar fabricados  de acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas por 
ejemplo: NMX -X-047-SCFI -2014 , Industria del gas -Tubos y conexiones de poliamida sin plastificante (PA -U) 
para la conducción de Gas Natural (GN). Especificaciones y métodos de prueba, o la que la modif ique o 
sustituya, y a falta de é stas con los estándares o códigos internacionales vigentes.  
7.18.  Cuando se utilicen Ductos de poliamida sin plastificante para  la conducción de gas, la Presión 
máxima de operación (PMO) del Ducto debe ser igual o menor a la presión de diseño que se determina con la 
fórmula siguiente:  
 
Donde:  
P = Presión de diseño en MPa (lb/pulg2).  
MRS =  esfuerzo mínimo requerido en MPa (lb/pulg 2). Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
SDR =  relación del diámetro exterior promedio especificado entre el espesor de pared mínimo 
especificado.  
C = factor de seguridad (2 o  mayor).  
7.19. Limitaciones de diseño del Ducto de poliamida:  
a) La Presión máxima de operación (PMO) no debe exceder la presión manométrica de 1,800 kPa 
(lb/pul2) cuando el Ducto de poliamida se fabrique con una poliamida sin plastificante cuyo esfuerzo 
mínimo requerido (MRS) sea igual a 18 y de 1,600 kPa (lb/pul2) cuando el esfuerzo mínimo requerido 
(MRS) sea igual a 16 ; 
b) No se deben utilizar Ductos de poliamida cuando la temperatura de operación del material sea 
inferior a 233 K, o mayor que la temperatura de 353 K, y  
c) El espesor de pared del Ducto de poliamida sin plastificante no puede ser, bajo ninguna 
circunstan cia, menor a lo establecido en la NMX -X-047-SCFI -2014 , Industria del gas -Tubos y 
conexiones de poliamida sin plastificante (PA -U) para la conducción de Gas Natural (GN). 
Especificaciones y métodos de prueba, o la que la modifique o sustituya, para cada uno  de los 
diámetros establecidos en la misma norma.  
D. Componentes del Sistema de Transporte  
7.20.  Especificaciones técnicas y requerimientos de seguridad  
Esta sección establece las especificaciones técnicas y los requerimientos mínimos sobre seguridad que 
deben satisfacer los Componentes del Sistema de Transporte, así como los requerimientos para la protección 
contra sobrepresiones accidentales y proporciona:  
a) Especificaciones y selección de las partes y accesorios de los Ductos de Transporte;  
b) Métodos a decuados para hacer las conexiones de los ramales;  
c) Consideraciones relativas a los efectos por cambios de temperatura, y  
d) Métodos adecuados para soportar y dar anclaje a los Ductos, ya sean expuestos o enterrados.  
7.21. Requisitos generales  
Cada Compo nente de un Ducto debe resistir la presión de operación y otras cargas previsibles, sin afectar 
su capacidad de servicio.  
Los Componentes deben contar con sus correspondientes reportes de pruebas de materiales y sus 
respectivos informes de resultados de pr uebas emitidos en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento.  
7.22. Válvulas  
Todas las válvulas deben satisfacer los requerimientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y 
a falta de éstas con las normas, códigos o  estándares internacionales vigentes. Las válvulas deben utilizarse 
bajo las especificaciones correspondientes de fabricación.  
7.23. Bridas y sus accesorios  
Las bridas y sus accesorios deben cumplir con los requerimientos establecidos en las Normas Oficial es 
Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes.  
7.23.1.  Los ensambles bridados deben resistir la Presión máxima de operación permisible (PMOP) del 
Sistema de Transporte y mantener sus propiedades físicas y quí micas a cualquier temperatura a la que se 
prevé puedan llegar a estar sujetos en servicio.  
7.24. Accesorios estándar  
El espesor mínimo de pared de los accesorios roscados debe ser igual o mayor al especificado para las 
presiones y temperaturas señaladas en  las Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas con las normas, 
códigos o estándares internacionales vigentes.  
7.24.1.  Cada accesorio de acero soldable a tope, debe soportar rangos de resistencias a presión y 
temperatura iguales a las que tendría un Duc to del mismo material o equivalente. En caso de que se tenga 
que diseñar un accesorio, la resistencia a la ruptura de éste debe ser, al menos, igual a la resistencia a la 
ruptura del material y espesor del Ducto seleccionada para crear dicho accesorio. Ant es de incorporar el 
accesorio, se debe probar un prototipo a la Presión máxima de operación permisible (PMOP) del Sistema  de 
Transporte.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
7.25. Instalaciones para corridas de diablos  
Los Ductos se deben diseñar y construir para permitir el paso de dispositi vos de inspección interna y de 
limpieza. Lo anterior no es aplicable a:  
a) Ductos de proceso en estaciones de compresión, medición y/o regulación;  
b) Ductos asociados con las Instalaciones de recepción o entrega;  
c) Diámetros de Ducto para los cuales no ex iste un dispositivo instrumentado de inspección interna, y  
d) Ductos interconectados a un Sistema de Distribución cuya operación esté ligada a la de dicho 
Sistema, que estén instaladas en clases de localización 5.  
Los Ductos de acero al carbón deben consid erar en su diseño y construcción la Instalación de trampas de 
envío y recibo de dispositivos de limpieza e inspección interna para la evaluación de la integridad del sistema. 
Las trampas deben tener las dimensiones requeridas para la introducción de las pa rtes o Componentes de 
dichos dispositivos, en la sección de envío, y para la recepción y alojamiento, en las de recibo. Los equipos  de 
inspección interna deben ser elegidos de tal forma que sean capaces de detectar la mayor cantidad de 
amenazas posibles al  sistema y con los resultados obtenidos y las indicaciones detectadas se deben evaluar 
la integridad mecánica del Sistema de Transporte, aplicando las metodologías de evaluación existentes.  El 
operador debe mantener el historial y resultados de todas las corridas de inspección interna durante la vida útil 
del Sistema de Transporte.  
Cuando por razones técnicas se diseñen Ductos que no cuenten con Instalaciones de envío y recibo de 
diablos, se deben establecer los métodos de evaluación de la integridad mecán ica de los Ductos de acuerdo a 
la normatividad aplicable vigente, NOM -027-SESH -2010, Administración de la integridad de ductos de 
recolección y Transporte de Hidrocarburos, o aquella que la modifique o sustituya.  
7.26. Perforaciones al Ducto  
Cada accesorio  mecánico utilizado para realizar una perforación a un Ducto en servicio, se debe 
seleccionar, como mínimo, para soportar la Presión máxima de operación permisible (PMOP) del Sistema  de 
Transporte de acuerdo a lo establecido en la presente Norma.  
7.27. Com ponentes prefabricados  
Todo Componente debe cumplir con lo establecido en la presente Norma, así como con las Normas 
Oficiales Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes.  
7.27.1.  Los Ductos que van a operar a  un esfuerzo equivalente mayor al 30% de la (RMC) no se deben 
utilizar Componentes fuera de lo establecido en la presente Norma conocidos comúnmente como, tapones, 
punta de lápiz, cáscara de naranja, codos mitrados, “tee” de inserto, tapas a gajos y tapas de placa,  entre 
otros.  
7.28. Conexiones para ramales  
La conexión para un ramal, ya sea en forma de una conexión sencilla, o de un cabezal aislado o múltiple 
como una serie de conexiones, se debe diseñar de tal forma que la resistencia del Ducto no se vea 
disminuida. Se deben aplicar los esfuerzos remanentes en la pared del Ducto debidos a las aberturas en él o 
en el cabezal, los esfuerzos de corte producidos por la presión que actúa sobre el área del ramal abierto y 
cualquier carga externa ocasionada por ef ectos térmicos, peso y vibración.  
7.29. Salidas extruidas  
Las salidas extruidas se deben diseñar para las condiciones de servicio previstas y tener, cuando menos, 
una resistencia igual a la de fabricación del Ducto y de otros accesorios en el Ducto a la cu al están integradas.  
7.30. Flexibilidad  
El Sistema de Transporte se debe diseñar con flexibilidad para evitar que la expansión o contracción 
causen esfuerzos excesivos del Ducto o sus Componentes, como deformaciones, dobleces muy 
pronunciados, cargas anorm ales en las uniones, fuerzas indeseables, momentos de palanca en puntos de 
conexión al equipo o en los puntos de anclaje o guía.  
7.31. Soportes y anclajes  
El Ducto y su equipo asociado debe tener anclajes y soportes para:  
a) Evitar esfuerzos excesivos al c onectarla con equipos en operación;  
b) Resistir las fuerzas longitudinales causadas por una flexión o desviación del Ducto;  
c) Evitar o amortiguar la vibración excesiva, y  
d) Resistir el impacto de transitorios en la operación del Sistema de Transporte, ta les como cambios 
súbitos de presión, entre otros.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
7.31.1.  El Ducto superficial debe tener soportes o anclajes para proteger las uniones de los Ductos 
sometidos a fuerzas causadas por presión interna o por cualquier otra fuerza adicional debida a la expansi ón, 
contracción o por el peso del Ducto, los Componentes y sus contenidos.  
7.31.2.  Los soportes o anclajes en un Ducto superficial se deben construir con material no combustible 
resistente a las condiciones físicas, químicas, biológicas y geomorfológicas d el entorno y ser diseñados e 
instalados considerando lo siguiente:  
a) Una libre expansión y contracción del Ducto entre soportes o anclajes;  
b) Las condiciones de servicio involucradas, y  
c) Movimiento del Ducto que pudiera provocar desacoplamiento del equ ipo y del soporte.  
7.31.3.  Los soportes de un Ducto superficial, operado a un nivel de esfuerzo equivalente a 30% o más de 
la (RMC) deben cumplir con lo siguiente:  
a) Evitar ser soldados directamente al Ducto;  
b) Estar construidos con un elemento que circu nde completamente al Ducto, y  
c) Cuando un elemento circundante se suelde al Ducto, la soldadura debe ser continua y cubrir la 
totalidad de la circunferencia.  
7.31.4.  El Ducto subterráneo que esté conectado a otro Ducto de mayor rigidez u otro objeto fijo debe 
tener flexibilidad para amortiguar posibles movimientos, expansiones, contracciones o vibraciones, y en su 
caso tener el anclaje suficiente que limite el movimiento del Ducto. Asimismo, los Ductos subterráneos donde 
se conecten ramales nuevos deben te ner cimientos firmes para el cabezal a fin de evitar movimientos 
laterales y verticales que dañen los Ductos.  
E. Estaciones de compresión  
7.32.  Localización del área de compresión  
Las estaciones de compresión se deben localizar en terrenos que estén bajo e l control del operador del 
Sistema de Transporte. La estación debe estar en un área libre, con el objeto de prevenir, en la eventualidad 
de un incendio, que éste traspase los límites de propiedad o se extienda hacia otras propiedades colindantes. 
El espaci o libre alrededor del área principal de compresión debe permitir la libertad de movimiento del equipo 
contra incendio móvil, ya sea autopropulsado o manual. Estando cuando menos 3 de los 4 lados de la 
superficie de rodamiento de 3 m de ancho mínimo libre d e obstáculos y maleza que impidan el paso del 
equipo o propaguen el incendio.  
7.33. Construcción de la estación de compresión  
El edificio de la estación de compresión se debe construir con materiales no combustibles.  
7.34. Salidas  
El piso de operación de u na Instalación de compresión debe tener, al menos, dos salidas separadas y no 
obstaculizadas, ubicadas de tal manera que proporcionen posibilidad de escape y paso sin obstrucción a un 
lugar seguro. El cerrojo de las puertas de salida de Emergencia debe acc ionar rápidamente desde el interior 
sin necesidad de una llave. Las puertas oscilatorias localizadas en una pared exterior deben abrir hacia afuera 
del recinto correspondiente y contar con barras de pánico.  
7.35. Áreas cercadas  
La cerca perimetral de la es tación de compresión debe tener, al menos, dos puertas localizadas de 
manera que faciliten la salida a un lugar seguro o contar con otras vías de escape que permitan evacuar 
rápidamente el área. Las puertas se deben localizar en un radio de 30 m de cualqui er edificio de la estación 
de compresión y deben abrir hacia afuera libremente y desde el interior sin llave.  
7.36. Instalaciones eléctricas  
El equipo eléctrico y la instalación del alumbrado en las estaciones de compresión deben cumplir con los 
requerimie ntos mínimos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012 Instalaciones 
Eléctricas (utilización), o la que la modifique o sustituya.  
7.37. Remoción de líquidos  
Se debe instalar un tanque separador para evitar la entrada de líquidos al compre sor debido a la posible 
condensación de vapores contenidos en el gas bajo condiciones previstas de presión y temperatura o al arribo 
accidental de líquidos con la corriente de gas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
7.37.1.  Los tanques separadores usados para remover líquidos entrampados en  una estación de 
compresión deben:  
a) Contar con medios de operación manual para remover los líquidos;  
b) Disponer de Instalaciones automáticas de remoción de líquidos, dispositivos de paro automático del 
compresor, y como mínimo una alarma de alto nivel d e líquido, cuando exista la posibilidad de que el 
líquido pueda introducirse al compresor, y  
c) Fabricarse de conformidad con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas 
con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes.  Para calentadores y recipientes a 
presión, excepto para aquellos separadores de líquido construidos de Ducto y accesorios sin costura 
interna, a los cuales se les aplicará un factor de diseño máximo de 0.4.  
7.38. Paro por Emergencia y sistemas de segurida d 
Las estaciones de compresión deben contar con dispositivos para efectuar el Paro por Emergencia de la 
estación, así como con válvulas de corte de activación remota para la protección del Sistema de Transporte.  
Las válvulas de corte deben actuar al cierre  automáticamente en presencia de fuego, estar protegidas 
contra incendio, ya sea mediante aislante térmico o pintura intumescente y contar con sistema de enfriamiento 
tipo diluvio base de agua o espuma dependiendo de la disponibilidad de agua, previsto en el diseño del 
sistema contra incendio.  
La operación del sistema de Paro por Emergencia debe tomar en cuenta, como mínimo las siguientes 
acciones:  
a) Bloqueo del gas que entra o sale de la estación dependiendo de la filosofía de operación;  
b) Descarga del g as por medio del Ducto de desfogue localmente a un cabezal de Venteo o a un 
quemador, en cualquier caso, bajo condiciones seguras;  
c) Proporcionar los medios para el paro del equipo de compresión en forma segura, y evitar el bloqueo 
de los circuitos eléctr icos que abastecen el alumbrado de Emergencia necesario para apoyar al 
personal de la estación en la evacuación del área de compresión y los circuitos eléctricos necesarios 
para proteger al equipo en caso de permanecer energizado, y  
d) Operar desde por lo menos dos localizaciones, cada una de las cuales debe estar:  
I. Fuera del cuarto de compresores;  
II. Cerca de las puertas de salida, si la estación de compresión está cercada, o cercano a las 
salidas de Emergencia si la estación no está cercada, y  
III. A no más de 150 m de los límites de la estación de compresión.  
7.38.1.  Los Regulados deben evaluar mediante un Análisis de Riesgos de  conformidad con lo establecido 
en las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la 
conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos 
que se indican, o aquella que la modifique o sustituya, la necesidad de incorporar sistemas instrumentados de 
seguridad como sistemas de control distribuido (SCD), o Sistemas de Control y Adquisición de Datos a 
Distancia (SCADA) de prevención en cada estación de compresión, en cuyo caso el cuarto de control debe 
estar ubicado en un bunker protegido por sistema automático de agente contra el fuego clase C para el 
combate de incendios.  
7.38.2.  Si la estación de compresión suministra gas directamente a un sistema de distribución que no tiene 
ninguna otra  fuente de gas disponible, el sistema de Paro por Emergencia debe ser diseñado para evitar que 
opere de manera equivocada y deje sin servicio al sistema de distribución.  
7.38.3.  Si la estación de compresión está ubicada en una plataforma costa fuera o en c uerpos de aguas 
navegables, la estación de compresión debe estar diseñada de tal forma que el sistema de Paro por 
Emergencia pueda accionarse automáticamente en los casos siguientes:  
a) Cuando la presión de gas exceda el 15% de la Presión máxima de operaci ón permisible (PMOP), o  
b) Cuando la estación de compresión se encuentre dentro de un edificio:  
I. En caso de incendio del edificio, o  
II. Cuando la concentración de gas en el aire alcance el 50% del límite inferior de inflamabilidad 
dentro del edificio.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
7.39. Dispositivos de limitación de presión  
Las estaciones de compresión deben contar con dispositivos de relevo de presión u otros dispositivos de 
protección con la capacidad y sensibilidad adecuada para que la Presión máxima de operación permisible 
(PMOP)  del Ducto y equipo de la estación de compresión no exceda el 10%.  
7.39.1.  Las líneas de Venteo que liberen el gas de las válvulas de relevo de presión de una estación de 
compresión deben soportarse con base en el diseño y extenderse hasta un lugar donde e l gas pueda ser 
descargado sin peligro.  
7.40. Equipo de seguridad adicional  
El equipo de seguridad de una estación de compresión debe tener lo siguiente:  
a) Instalaciones de protección contra incendio portátil, móvil o fijo. Las bombas de agua contra incen dio, 
que en su caso, estén previstas en el diseño del sistema contra incendio o los tanques presurizados 
de espuma y formen parte de las Instalaciones del mismo, no deben interrumpir su operación al 
accionarse el sistema de Paro por Emergencia;  
b) Además d el Paro por Emergencia, los compresores deben incluir sistemas de paro por  sobre -
velocidad (excepto en motores de inducción eléctrica o sincrónicos), baja o alta presión del 
combustible, falla de lubricación, adicionalmente a las que el fabricante especifi que; 
c) Un dispositivo de paro o alarma que opere en caso de enfriamiento deficiente de la unidad;  
d) Los motores que operen con inyección de gas deben contar con un dispositivo que cierre 
automáticamente la alimentación del gas y ventile el múltiple de di stribución al paro del motor, y  
e) Los silenciadores de los motores de gas deben tener ranuras u orificios de ventilación en los 
difusores de cada compartimento para evitar que el gas quede atrapado en el silenciador.  
7.41. Ventilación  
Los edificios de las  estaciones de compresión deben estar suficientemente ventilados para asegurar  que el 
personal no esté en peligro por la acumulación de gas en los cuartos, sótanos, áticos, fosas u otros lugares 
cerrados.  
F. Válvulas para Ductos de Transporte  
7.42.  Válvula s de seccionamiento  
Los Ductos deben contar con válvulas de seccionamiento a lo largo de su trayectoria, e instalarse como a 
continuación se menciona, pero sin exceder la distancia marcada de acuerdo con su clase de localización:  
a) Cualquier punto de un D ucto ubicado en una Clase de Localización 1 y 2 debe estar a 32 Km. de una 
válvula como máximo;  
b) Cualquier punto de un Ducto ubicado en una clase de localización 3 debe estar a 24 Km. De una 
válvula como máximo;  
c) Cualquier punto en un Ducto ubicado en una clase de localización 4 debe estar a 16 Km. de una 
válvula como máximo, y  
d) Cualquier punto en un Ducto ubicado en una clase de localización 5 debe estar a 8 Km. de una 
válvula como máximo.  
7.42.1.  En caso de restricciones físicas o de accesibilidad, el espaciamiento entre válvulas de 
seccionamiento puede ser modificado para permitir que la válvula sea instalada en un lugar accesible.  
7.42.2.  Se deben instalar válvulas de seccionamiento, conforme a las recomendaciones del Análisis  de 
Riesgo y análisis de consecuencias, pudiendo ser entre otras:  
a) En las entradas y salidas de las estaciones de compresión, se deben instalar válvulas  de 
seccionamiento.  
I. En cada conexión de un ramal (lateral) al Ducto principal, de manera que su ubicación sea lo 
más cerc ana al Ducto principal;  
II. En aquellas zonas donde la mancha urbana o la edificación habitacional, comercial o industrial 
se desarrollen a distancias menores de la franja de seguridad del Ducto a las establecidas en  el 
numeral 9.3 de la presente Norma, o en caso extremo, invadiendo la franja de seguridad, el 
espaciamiento entre válvulas resultará de la evaluación de un Análisis de Riesgos, así como  del 
análisis de las consecuencias a la población y sus bienes, con el objeto de minimizar el daño a 
éstas, y        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
III. En zonas de acceso limitado al Sistema de Transporte, se deben instalar válvulas de 
seccionamiento automáticas, por la necesidad de restringir el flujo en el menor tiempo posible, 
en caso de presentarse una Fuga.  
7.43. Válvulas de seccionamiento y sus  dispositivos  
Las válvulas de seccionamiento y sus dispositivos operativos en el Ducto deben cumplir con lo siguiente:  
a) Localizarse en lugares accesibles, protegidas contra daños o manipulaciones externas, y soportadas 
con base en el Diseño, para evitar movimientos en los Ductos a los que están conectados;  
b) Ubicarse fuera de derechos de vía de terceros;  
c) Se debe considerar la ubicación estratégica y espaciamiento de las válvulas de seccionamiento en 
áreas industriales, comerciales y residenciales dond e las actividades cotidianas o de construcción 
puedan representar un riesgo particular de daño externo al Ducto o de acceso a dichas válvulas;  
d) Los tramos del Ducto que se encuentren entre válvulas deben tener una válvula con una  capacidad 
de desfogue qu e permita que el Ducto opere de acuerdo con las necesidades del Sistema de 
Transporte;  
e) El desfogue de la válvula se debe dirigir de tal manera que el gas pueda ser liberado a la atmósfera 
sin peligro, y  
f) Si el Ducto se encuentra adyacente a una línea de transmisión eléctrica, el desfogue se debe situar a 
una distancia igual o superior a la distancia mínima de seguridad de acuerdo con lo establecido en 
las Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares 
internacionales  vigentes.  
G. Registros  
7.44.  Requisitos de diseño  
Los registros subterráneos para válvulas, estaciones de relevo de presión o de regulación de presión, 
deben cumplir como mínimo con lo siguiente:  
a) Resistir las cargas externas a las que se pueden ver som etidos y proteger el equipo instalado;  
b) Contar con un espacio de trabajo que permita que el equipo requerido en el registro se pueda 
instalar, operar y mantener;  
c) Construirse de manera que los Ductos que crucen las paredes o que se encuentren dentro de  un 
registro sean de acero, exceptuando la tubería de control e instrumentación que puede ser de cobre. 
Cuando un Ducto cruce la estructura del registro, se debe evitar el paso de gases o líquidos a través 
de la abertura y evitar deformaciones en el Ducto,  y 
d) En caso de contar con equipo eléctrico, éste debe cumplir con los requerimientos mínimos 
establecidos en Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares 
internacionales vigentes.  
7.45. Accesibilidad  
Los registros su bterráneos para válvulas, estaciones de relevo de presión o de regulación de presión 
deben estar localizados en lugares accesibles, fuera de derechos de vía de terceros y lo más alejado  posible 
de: 
a) Cruzamientos de calles o puntos donde el tráfico sea pe sado o intenso;  
b) Puntos de elevación mínima, cuencas de recolección, o lugares donde la cubierta de acceso 
estuviera en el cauce de aguas superficiales, e  
c) Instalaciones de agua, eléctricas, telefónicas, Ductos de vapor, entre otras.  
7.46. Sellado, Ven teo y ventilación  
Los registros subterráneos o fosa de techo cerrado para Ductos, válvulas, estaciones de relevo de presión 
o de regulación de presión deben estar sellados, venteados o ventilados como se indica a continuación:  
a) Cuando el volumen interno exceda 6 m3: 
I. Contar con dos Ductos de ventilación que tengan al menos el efecto de ventilación de una 
tubería de 10 cm de diámetro. Los Ductos deben contar con una altura que permita la descarga 
y dispersión del gas y evitar la formación de una mezcla e xplosiva, y  
II. Disponer de ventilación suficiente para minimizar la formación de una atmósfera explosiva  en el 
interior.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
b) Cuando el volumen interno sea mayor de 2 m3 pero menor de 6 m3: 
I. Si el registro o fosa está sellado, la cubierta de ajuste hermét ico debe tener orificios que puedan 
abrirse con el objeto de detectar una mezcla explosiva. Se debe contar con los medios para 
probar la atmósfera interna antes de retirar la cubierta;  
II. Si el registro o fosa cuenta con ventilación, debe existir un medio  para evitar que fuentes 
externas de ignición alcancen la atmósfera del registro, o  
III. Si el registro o fosa está ventilado deben aplicarse los incisos a) o c) de este numeral.  
c) Si un registro o fosa considerado en el inciso (b) anterior, está ventilad o por las aberturas en las 
cubiertas o por rejillas y la relación entre el volumen interno (en metros cúbicos) y el área efectiva de 
ventilación de la cubierta o rejilla (en metros cúbicos), es igual o menor a 6.0, no se requiere de una 
ventilación adicion al. 
7.47. Drenaje  
Los registros subterráneos para válvulas, estaciones de relevo de presión o de regulación de presión 
deben diseñarse para reducir al mínimo la entrada de agua a los mismos.  
7.47.1.  Un registro que contenga un Ducto de gas no debe estar co nectado al drenaje municipal o a 
ninguna otra estructura subterránea.  
H. Protección contra sobrepresión accidental  
7.48.  Requerimientos generales  
El Ducto que esté conectado a un compresor o a una fuente de gas donde la falla del control de presión o 
de al gún otro tipo de falla, puedan resultar en una presión que exceda a su Presión máxima de operación 
permisible (PMOP) debe tener dispositivos de relevo o de limitación de presión que cumplan con los 
requerimientos de los numerales 7.51 y 7.52 de la presente  Norma, y adicionalmente, ser un sistema 
redundante. Se debe instalar un sistema para prevenir una sobrepresión accidental tal como: Válvula de 
relevo, un regulador en monitor instalado en serie con el regulador primario o una serie de reguladores 
instalad os corriente arriba del regulador primario.  
7.49. Requerimientos para el diseño  
A excepción de los discos de ruptura, cada dispositivo de relevo y de limitación de presión, debe cumplir 
con lo siguiente:  
a) Estar construido con materiales que no se dañen p or la corrosión durante la operación  del 
dispositivo;  
b) El dimensionamiento, selección e instalación debe estar de acuerdo con lo establecido en las 
Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales 
vigente s. Las válvulas y los asientos de válvulas deben estar diseñados de tal forma que eviten 
trabarse en una posición que haga inoperante al dispositivo;  
c) Estar instalados de tal manera que sea posible determinar:  
I. Que el dispositivo esté libre;  
II. La pre sión a la cual están operando, y  
III. La ausencia de Fugas cuando están en posición cerrada.  
d) Estar sostenido con soportes de material que no sea combustible;  
e) Tener tiros, ventilas o puertos de salida diseñados para prevenir la acumulación de agua, hi elo o 
nieve, localizados donde el gas pueda descargarse a la atmósfera sin riesgos innecesarios;  
f) Estar diseñado e instalado de tal manera que el tamaño de las aberturas del Ducto, los accesorios 
localizados entre el Sistema y el dispositivo de relevo de  presión y el tamaño de la línea de Venteo, 
sean adecuados para evitar la vibración del dispositivo y prevenir la disminución de su capacidad  de 
desfogue;  
g) Cuando se instale un dispositivo para proteger de sobrepresión al Sistema de Transporte, dicho 
dispositivo se debe diseñar e instalar previendo a cualquier incidente aislado, tal como una explosión 
por acumulación de gas o ser dañado por un vehículo;  
h) A excepción de la válvula que aísla el sistema de su fuente de presión, el dispositivo se debe diseñ ar 
para impedir la operación no autorizada, que provoque la inoperancia del dispositivo regulador de 
presión o la de la válvula de desfogue;        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
i) Tener la capacidad para liberar el gas localmente o a un sistema de desfogue bajo condiciones 
seguras, y  
j) Debe n ser instalados con una válvula de bloqueo a manera de facilitar su reemplazo durante la 
operación de las Instalaciones, para realizarle pruebas o mantenimiento al dispositivo desmontado. 
Dichas válvulas de bloqueo deben permanecer con candado en posición  abierta durante la operación 
de las Instalaciones y sólo se retirará el candado para maniobras de reemplazo de dispositivos de 
relevo de presión.  
7.50. Capacidad requerida  
Los dispositivos de desfogue, de limitación de presión o grupo de dispositivos inst alados para proteger un 
Sistema de Transporte deben contar con la capacidad que requiera el Sistema e instalarse para operar 
conforme a las especificaciones de diseño.  
I. Estaciones de regulación y/o medición y en su caso trampas de diablos  
7.51. Ubicación  
La localización de estas Instalaciones de Ductos debe cumplir como mínimo, con lo siguiente:  
a) Tener las distancias mínimas perimetrales de protección de acuerdo con la Tabla 5 siguiente:  
Tabla 5. - Distancias mínimas de protección  
Concepto  (en metros)  
Concentración de personas  5 
Fuentes de ignición  5 
Motores eléctricos  5 
Subestaciones eléctricas  5 
Torres de alta tensión  5 
Vías de ferrocarril  5 
Caminos o calles con paso de vehículos  5 
Almacenamiento de materiales peligrosos  15 
 
b) Estar fuera de l as zonas fácilmente inundables o aqu ellas en las que pudiera haber acumulamiento 
de gases en caso de Fuga;  
c) Estar en lugares de fácil acceso;  
d) Ubicarse fuera de derechos de vía de terceros, y  
e) En caso de no cumplir las distancias indicadas en la Tabl a 5, los Regulados deben contar con la 
evidencia para justificar las medidas adicionales de protección.  
7.52. Obra civil  
La estación de medición y regulación debe cumplir con los requisitos siguientes:  
a) Diseñarse con materiales no combustibles;  
b) Constr uirse en función de las dimensiones del Ducto y prever el espacio necesario para la protección 
de los equipos e instrumentos que permita las actividades de operación y mantenimiento;  
c) Tener una ventilación cruzada a favor de los vientos dominantes para g arantizar que el personal que 
opera, mantiene, inspecciona y supervisa la Instalación no corra riesgos por acumulación de gases;  
d) Estar cercada y tener puertas que permitan el acceso al personal y al equipo para que se realicen los 
trabajos de operación,  mantenimiento e inspección. El acceso debe ser restringido y las puertas 
contar con candado, y  
e) Contar con accesos para atención a Emergencias.  
7.53. Obra eléctrica  
La instalación eléctrica de una Estación de regulación y/o medición debe cumplir con Nor mas Oficiales 
Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
7.54.  Obra mecánica  
La Estación de regulación y/o medición debe cumplir con los requisitos siguientes:  
a) Contar con una Válvula de seccionamiento en el Ducto de alimentación a la Estación de regulación 
y/o medición que cumpla con las características siguientes:  
I. Estar ubicada en un lugar accesible y protegida contra daños que pudieran ocasionar terceras 
personas y a una distancia segura de la Estació n de regulación y/o medición;  
II. Contar con mecanismos para accionarla de acuerdo con sus especificaciones;  
III. Estar bien soportada mecánicamente para prevenir esfuerzos en el Ducto, y  
IV. Estar diseñada para que la presión de diseño sea igual o mayor a  la presión de operación  del 
Ducto.  
b) Tener instalado un separador de líquidos antes de la medición y regulación en caso de  considerarse 
necesario;  
c) En su caso contar con líneas de desvío (bypass) para mantenimiento, sin necesidad de interrumpir el 
sumi nistro de gas;  
d) Contar con dispositivos de seguridad para protegerla de cualquier sobrepresión;  
e) En caso de contar con válvulas de seguridad que desfoguen a la atmósfera, el Venteo debe 
prolongarse hasta una altura que permita dispersar el gas sin que presente riesgos al personal o a 
las Instalaciones;  
f) Los procedimientos de soldadura empleada para la Instalación de la estación se deben calificar de 
acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares 
internacionales vigentes;  
g) El Ducto superficial que requiera de acceso para mantenimiento, la parte inferior de éste debe tener 
una altura mínima de 0.65 metros sobre el nivel del piso y, de acuerdo con esta altura, construir  los 
soportes;  
h) Para el caso de  estaciones de regulación y medición compactas en gabinete, la parte inferior de los 
Ductos deben tener una altura mínima de 0.25 m sobre el nivel del piso;  
i) Se deben considerar los esfuerzos previsibles en los soportes del Ducto y accesorios;  
j) Los Duc tos y accesorios que van enterrados se deben proteger contra la corrosión, de acuerdo con 
lo establecido en el Apéndice A (Normativo) de la presente Norma;  
k) Los Ductos y accesorios superficiales se deben proteger contra la corrosión de acuerdo con lo 
establecido en la presente Norma;  
l) Se deben instalar válvulas de bloqueo en las conexiones para la instalación de instrumentos, y  
m) Contar con los Diagramas de Arreglo de Tubería (DAT) y Diagramas de Tubería e  Instrumentación 
(DTI).  
7.55. Reguladores  
Los r eguladores deben cumplir con los requisitos siguientes:  
a) La capacidad nominal debe ser superior al consumo estimado para la hora pico de la demanda;  
b) La presión de diseño debe ser superior a la Presión máxima de operación (PMO) esperada en la 
Estación de regulación y/o medición;  
c) El diámetro del Ducto que se conecta al regulador no debe ser menor al diámetro de las conexiones 
de éste;  
d) En la instalación del regulador se deben tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante;  
e) Cuando el diseñador  lo considere conveniente, se puede diseñar la Estación de regulación y/o 
medición con uno o más pasos de regulación;  
f) Prevenir un fallo en el regulador para lo cual se deben contar con un dispositivo de seguridad que 
proteja de sobrepresión a la Estació n de regulación y/o medición y a las Instalaciones aguas arriba 
que se les suministra gas;        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
g) En caso de que la reducción de presión ocasione congelamiento en los reguladores, éstos deben 
contar con los elementos necesarios para evitarlo, y  
h) En caso de c onsiderarse necesario, además de los separadores de líquidos, se pueden instalar filtros 
para retener partículas sólidas que pueda arrastrar el gas.  
7.56. Medidores  
En la Estación de regulación y/o medición se deben instalar medidores, a fin de mantener un  monitoreo y 
control sobre las, variables de flujo, presión y temperatura del fluido, para garantizar las condiciones de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente.  
La instalación de medidores debe considerar como mínimo lo si guiente:  
a) Se debe realizar de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas, Disposiciones Administrativas de 
Carácter General, Normas Mexicanas, y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares 
internacionales y/o extranjeras vigentes;  
b) En todos l os casos se deben observar las recomendaciones de los fabricantes de los medidores,  con 
relación a diámetros de los Ductos, conexiones y distancia a otros aparatos o accesorios en  la 
instalación;  
c) Los medidores instalados en las estaciones de regulación y medición deben ser del tipo 
generalmente utilizado en la industria del gas, y  
d) El medidor de presión debe ser especificado o seleccionado, de acuerdo a la Presión máxima de 
Operación (PMO) de la Estación de regulación y/o medición.  
J. Control de la cor rosión en Ductos  
Para la protección y/o control de la corrosión de los Sistemas de Transporte de gas por Ducto que  se 
encuentren enterrados o sumergidos será aplicable lo dispuesto en el Apéndice A (Normativo) de la presente 
Norma.  
Esta sección establece l os requerimientos mínimos para la protección de los Sistemas de Transporte por 
Ducto existentes y nuevos, y sus Componentes metálicos contra la corrosión interna y externa.  
7.57. Corrosión externa  
Los Ductos se deben proteger contra la corrosión utilizando  un sistema de recubrimiento anticorrosivo y de 
protección catódica, salvo lo permitido por el numeral 3.2 del Apéndice A (Normativo) de la presente Norma. 
Se deberán tomar las medidas adecuadas para la selección, instalación, inspección y evaluación de lo s 
sistemas de protección contra la corrosión. La protección debe cumplir de acuerdo con las Normas Oficiales 
Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes.  
7.57.1. Recubrimiento anticorrosivo aplicado en planta  
La preparación, aplicación y pruebas del recubrimiento deben cumplir, como mínimo, con lo siguiente:  
a) Ser aplicado a la superficie del Ducto previamente preparada y limpia;  
b) Tener la suficiente adhesión a la superficie metálica del Ducto para evitar la  introducción de la 
humedad entre el recubrimiento y el Ducto;  
c) Ser dúctil para evitar agrietamientos;  
d) Ser suficientemente resistente contra daños por el manejo del Ducto y por esfuerzos ocasionados por 
el suelo;  
e) Ser de una resistencia dieléctrica que permita cumplir con los criterios de protección catódica 
establecidos en la presente Norma, considerando las condiciones de campo y de baja capacidad de 
absorción de humedad, y  
f) Contar con el reporte de pruebas de materiales del recubrimiento, propor cionado por el fabricante.  
7.57.2.  Recubrimiento anticorrosivo aplicado en campo  
Cuando sea necesario realizar la aplicación del recubrimiento en campo, incluyendo reparaciones, deben 
llevarse a cabo de acuerdo al procedimiento desarrollado por los Regulad os con base en las 
recomendaciones del fabricante, utilizando un material de las mismas características o compatible con el 
recubrimiento del sistema, así como con el sistema de protección catódica existente, con objeto de minimizar 
que se presente apantal lamiento. El proceso de aplicación debe minimizar el riesgo de daños al personal que 
lo aplica y al medio ambiente con las medidas pertinentes dentro del procedimiento con el fin de no afectar el 
suelo expuesto y manejo de los residuos del mantenimiento.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
7.57.3.  Asimismo, durante la construcción del Ducto deben tomarse las medidas siguientes:  
a) El recubrimiento debe ser revisado y reparado de cualquier daño que tenga inmediatamente antes de 
bajar el Ducto y tapar la zanja;  
b) El recubrimiento debe proteger se para evitar cualquier daño causado por los soportes del Ducto, 
irregularidades que se encuentren en la zanja o relleno de la misma, y  
c) Si el Ducto recubierto va a ser introducido por perforación horizontal en cualquiera de sus 
modalidades (direccional , rompimiento, hincado o por topo) o por algún método similar, se debe 
instalar un recubrimiento de material compatible con el proceso constructivo a utilizar y poner 
especial atención para minimizar daños al recubrimiento.  
7.58. Control de corrosión inter na 
Cuando se retire un tramo de Ducto, se debe inspeccionar su superficie interna en busca de evidencias de 
corrosión y documentar los hallazgos en los registros , inspección y/o mantenimiento, en cuyo caso se debe:  
a) Investigar los tramos adyacentes (post erior y anterior) del Ducto para determinar si existe extensión 
de la corrosión interna;  
b) Realizar el reemplazo de la extensión requerida con un espesor de pared previamente establecido de 
acuerdo a la presión de Operación y las condiciones descritas en el capítulo 7. Diseño de la presente 
Norma, y  
c) Tomar las medidas necesarias para mitigar la corrosión interna.  
7.59. Monitoreo de la corrosión interna  
En caso de que exista la presencia de gas corrosivo en el Sistema de Transporte, se deben utilizar 
probetas con pérdida de peso u otro dispositivo adecuado para determinar la efectividad de las medidas 
adoptadas para minimizar la corrosión interna. Cada probeta con pérdida de peso u otro medio de monitoreo 
de corrosión interna se debe implementar dos veces cada año calendario, pero con intervalos que no excedan 
siete meses y medio.  
7.59.1.  Algunos de los dispositivos que se deben emplear para medir la corrosión interna o la eficiencia de 
los inhibidores incluyen sondas de hidrógeno, sondas de corrosión, prob etas con pérdida de peso, 
embobinadoras de ensayo y equipo para ensayos no destructivos capaces de indicar pérdida del espesor de 
pared. Si los Regulados encuentran velocidades de corrosión que afecten la integridad del Ducto deben  de 
inyectar inhibidores de corrosión para control de la misma.  
7.60. Control de la corrosión atmosférica en Ductos e Instalaciones superficiales  
Los Ductos e Instalaciones superficiales que estén expuestos a la atmósfera se deben limpiar y proteger 
con recubrimientos de material adecuado para prevenir la corrosión atmosférica, siguiendo el procedimiento 
recomendado por el fabricante. Además, se debe contar con un programa para monitorear la corrosión 
exterior y llevar a cabo reparaciones donde sea necesario.  
7.60.1.  Después de cum plir con los requerimientos del numeral 7.60 de la presente Norma, se debe 
evaluar cada Ducto e Instalaciones superficiales que estén expuestas a la atmósfera y tomar las medidas 
correspondientes de protección a intervalos que no excedan de tres años.  
7.61. Medidas correctivas cuando se presente corrosión en los Ductos  
Se debe realizar como mínimo lo siguiente:  
a) Proteger mediante un sistema de recubrimiento anticorrosivo el tramo del Ducto que reemplace a uno 
o varios Ductos dañados por corrosión externa;  
b) Reemplazar la sección del Ducto dañado o reducir la presión de operación del Sistema de Transporte 
de acuerdo con la resistencia calculada del Ducto, basándose en el espesor de pared real  remanente 
de cada tramo con corrosión generalizada y con un espe sor de pared remanente menor que el 
requerido para la Presión máxima de operación permisible (PMOP) del Ducto. Si el área con 
corrosión generalizada es reducida, el Ducto corroído se debe reparar. La corrosión por picadura que 
esté agrupada puede afectar l a resistencia total del Ducto, por lo que se considerará como corrosión 
generalizada para el propósito de este inciso;  
c) Reemplazar la sección de Ducto dañado, reparar o reducir la presión de operación, de acuerdo con 
la resistencia del Ducto basada en el  espesor real de pared remanente en las picaduras que pudieran 
provocar Fugas;        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
d) A fin de determinar las posibilidades de continuar en servicio y evaluar la resistencia remanente en 
Ductos de una zona que sufrió corrosión, se debe n utilizar métodos analít icos, pruebas de presión o 
métodos alternativos, y  
e) Reparar las secciones del Ducto y juntas mediante el método que resulte adecuado basándose en 
una Evaluación de ingeniería.  
7.62. Reportes escritos de control de la corrosión  
Se deben conservar en las I nstalaciones, los reportes escritos o mapas que muestren la localización de los 
Ductos e Instalaciones catódicamente protegidas, así como otras Instalaciones y estructuras vecinas 
protegidas catódicamente.  
7.62.1.  Los mapas, reportes de cada prueba, invest igación o inspección requeridos en el numeral  anterior 
que contengan información relativa a un adecuado control de la corrosión deben conservarse por el tiempo 
que los Ductos permanezcan en servicio.  
7.63. Recubrimiento externo  
Los procedimientos de manten imiento y operación deben incluir la metodología para la aplicación, manejo 
e inspección del recubrimiento. Éste debe ser inspeccionado antes, durante y después de la instalación de los 
Ductos para detectar imperfecciones o fallas.  
7.64.  Los Regulados debe n obtener un Dictamen de Diseño de una Unidad de Verificación, en el que 
conste que la ingeniería de detalle de las Instalaciones nuevas, ampliadas o con modificaciones al proceso, se 
realizó conforme a lo establecido en la presente Norma.  
7.65.  El Dictame n de Diseño debe ser conservado por los Regulados durante el ciclo de vida de la 
Instalación; y podrá ser presentado, en su oportunidad, a las autoridades correspondientes, para acreditar que 
el diseño de las Instalaciones o equipos son acordes con la norm ativa aplicable.  
8. Soldadura  
8.1. Soldadura en Ductos de acero  
Esta sección establece los requisitos mínimos para soldar Ductos de acero en un Sistema de Transporte. 
No es aplicable a la soldadura que se realiza en la fabricación de los Ductos y Component es de los Ductos  de 
acero.  
8.2. Requisitos generales  
La soldadura debe ser realizada por un soldador calificado, utilizando procedimientos aprobado por un 
inspector de soldadura calificado por los Regulados, así mismo deben asegurarse que los soldadores cu mplen 
con los requerimientos y procedimientos de esta sección. La calificación del procedimiento y la calidad de la 
soldadura, se deberá determinar por pruebas destructivas.  
8.2.1.  Los Regulados deben conservar los procedimientos de soldadura aplicados a u n Sistema de 
Transporte por Ducto, incluyendo los resultados de las pruebas de calificación realizadas a las soldaduras.  
8.3. Calificación del procedimiento de soldadura  
Antes de que se realicen las soldaduras en un Ducto de acero se debe contar con un pro cedimiento de 
soldadura calificado por los Regulados, de acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y a 
falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes. El procedimiento debe de estar 
disponible para su utiliz ación.  
8.4. Procedimiento de soldadura  
El procedimiento debe establecer el alcance y limitaciones para cada aplicación.  
8.5. Calificación de soldadores  
Los soldadores serán calificados de acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas  y a 
falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes.  
8.6. Limitaciones de los soldadores  
Los Regulados deben asegurarse que el personal a cargo de los trabajos de soldadura, deben cumplir 
como mínimo con lo siguiente:  
a) Para soldar D uctos en una estación de compresión, el soldador debe estar calificado, y  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
b) Después de la calificación inicial, un soldador debe ser recalificado:  
I. Cuando exista una razón específica para cuestionar su habilidad o si no ha empleado el 
proceso específico  en un periodo de 6 meses o mayor, y  
II. Anualmente.  
8.7. Protección de las soldaduras  
Durante el proceso de soldadura en Ductos, se deben proteger de condiciones ambientales adversas tales 
como lluvia, viento, polvo, humedad, entre otros que pudieran perj udicar la calidad de la soldadura. Las 
soldaduras terminadas en Ductos enterrados y/o sumergidos deben ser protegidos contra la corrosión, de 
acuerdo con lo establecido en el Apéndice A (Normativo) y en Instalaciones superficiales de acuerdo a lo 
estableci do en el numeral 7.60 de la presente Norma.  
8.8. Juntas a inglete  
Las juntas a inglete deben presentar las características siguientes:  
a) No se permiten juntas a inglete en Ductos que operen al 30% de la (RMC) o más con un ángulo 
mayor de 3°;  
b) En Ductos de acero que van a ser operados a presiones que provocan esfuerzos tangenciales 
menores de 30%, pero mayores de 10% de la (RMC), no se debe desviar o deflexionar el Ducto más 
de 12.5º. La distancia entre soldaduras de inglete debe ser igual o mayor a un di ámetro del Ducto 
que se va a soldar, y  
c) No se debe desviar o deflexionar el Ducto más de 90° en una unión a inglete en un Ducto de acero 
que va a operar a presiones que provocan esfuerzos tangenciales iguales o menores al 10% de  la 
(RMC).  
8.9. Preparació n para soldar  
Antes de iniciar cualquier proceso de soldadura, las superficies a soldar deben estar limpias y libres de 
cualquier material que pueda afectar la calidad de la soldadura. El Ducto y sus Componentes deben estar 
alineados para proporcionar las condiciones más favorables para la deposición de la soldadura en la raíz del 
área a soldar. Dicha alineación se debe conservar mientras la soldadura de fondeo está siendo depositada.  
La conexión eléctrica de tierra no se debe soldar al Ducto, así como tamp oco sobre equipos de proceso 
instalados, para producir la continuidad eléctrica entre la máquina de soldar y la tubería que se va a soldar.  
8.9.1.  Los requerimientos de pre y post -calentamiento del Ducto se deben establecer con base a sus 
propiedades mecán icas y metalúrgicas, los cuales deben estar incluidos en el procedimiento de soldadura 
correspondiente.  
8.10. Inspección y prueba de soldaduras  
Las uniones soldadas circunferenciales tanto en línea regular como en obras especiales, empates y doble 
junta, i ncluyendo conexiones e interconexiones soldadas se deben inspeccionar radiográficamente al 100% 
mediante rayos X, rayos Gamma o ultrasonido por haz angular. Se debe realizar una inspección visual al 
100% de las soldaduras para asegurar la aplicación del pr ocedimiento mencionado en el numeral 8.4 y que 
sea aceptable de acuerdo con el numeral 8.1 de la presente Norma.  
Los Regulados deben asegurarse que el personal que realice las pruebas no destructivas en las uniones 
soldadas cuenten con una certificación se gún la especialidad, de acuerdo a la ASNT SNT -TC-1A, equivalente 
o superior, y que se empleen equipos con informes de calibración vigente, emitidos por un laboratorio de 
calibración acreditado en términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización y s u Reglamento.  
Para otras soldaduras del sistema que no sean circunferenciales, en las que no sea factible realizar 
pruebas radiográficas, se deben inspeccionar mediante pruebas no destructivas de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 8.11 de la presente  Norma.  
8.10.1.  Criterios de aceptación o rechazo de una soldadura. Los criterios de aceptación o rechazo de una 
soldadura visualmente inspeccionada o inspeccionada con cualquier método de prueba no destructiva se 
determinarán de acuerdo a lo establecido e n el código API -1104 o equivalente o superior.  
8.11. Pruebas no destructivas  
Las Pruebas no destructivas a soldaduras se deben realizar por métodos que indiquen con precisión y 
claridad las discontinuidades y/o los defectos en la soldadura, que pueden afec tar la integridad de la misma de 
acuerdo a lo establecido en el código API -1104, equivalente o superior.  
8.11.1.  Los procedimientos para pruebas no destructivas se deben establecer con el objeto de obtener los 
defectos, para asegurar la aceptabilidad de la  misma, de acuerdo con el código API -1104, equivalente  o 
superior.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
8.12. Archivo de las pruebas  
Se debe conservar en archivo, durante un periodo de cinco años, un registro histórico de las pruebas no 
destructivas de todas las soldaduras que incluya, entre otros, la calificación de los procedimientos y probetas 
de soldadura, la calificación de los soldadores y los reportes de las pruebas no destructivas realizadas.  
8.13. Reparación o remoción de defectos  
Las soldaduras que sean rechazadas de acuerdo con el n umeral 8.10.1 de la presente Norma, se deben 
reparar o remover.  
8.13.1.  En la soldadura reparada se debe remover el defecto de raíz. Después de repararse una 
soldadura, los Regulados deben inspeccionar no destructivamente utilizando el mismo método que la 
inspección original para asegurar su aceptabilidad y adicionalmente se deben efectuar otras pruebas  no 
destructivas.  
8.13.2.  Una soldadura rechazada se debe corregir, de acuerdo con los procedimientos de reparación de 
soldadura calificados.  
8.13.3.  Las lam inaciones y otros defectos en los Ductos deben ser reparados o retirados de acuerdo al 
procedimiento respectivo, de acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas 
con las normas, códigos o estándares internacionales vigente s. 
8.14. Quemaduras por arco  
Las quemaduras por arco pueden causar concentraciones de esfuerzos en los Ductos y deben ser 
evitadas, retiradas o reparadas. Las muescas en el metal causadas por quemaduras de arco deben  ser 
retiradas por esmerilado siempre qu e el esmerilado no reduzca el espesor de pared a menos del mínimo 
permitido por las especificaciones del material. La remoción completa de las muescas en el metal creadas por 
estas quemaduras debe realizarse de acuerdo al procedimiento respectivo. El espes or de pared del Ducto 
después del esmerilado es menor al permitido por las especificaciones del material, la zona del Ducto que 
contenga la quemadura por arco debe ser retirada o reparada. Los parches por injerto no están permitidos.  
9. Construcción y pre -arranque  
9.1. Requisitos generales  
Los Ductos de Transporte de gas se deben construir de acuerdo con las especificaciones indicadas en el 
capítulo 7 Diseño, de la presente Norma.  
9.2. Inspección de materiales  
Cada tramo de los Ductos y sus Componentes debe n inspeccionarse visualmente por los Regulados, en el 
sitio de la Instalación (franja de seguridad) por personal calificado para asegurar que cualquier daño 
identificado sea corregido y no afecte la operación y seguridad del sistema.  
9.3. Ancho mínimo de l a franja de seguridad  
El ancho mínimo de la franja de seguridad, del sistema para la protección, operación, mantenimiento e 
inspección de los Ductos para el Transporte de gas se indica en las siguientes Tablas 6 y 7:  
Tabla 6. - Ancho mínimo de franja de seg uridad del sistema para alojar los Ductos de Transporte  
Diámetro Nominal  milímetros (pulgadas)  Ancho mínimo de la franja de seguridad 
(metros)  
A B C 
Hasta 203.2 (8)   7 2 5 
De 254 (10) a 457.2 (18)  10 5 5 
De 508 (20) y mayores  14 5 9 
 
Notas:  
(1) Se d ebe conservar una distancia mínima de 5 m del eje longitudinal del Ducto al hombro de la 
superficie de rodamiento de caminos menores y de 10 m con caminos mayores o vías de ferrocarril.  
Para Ductos menores a 508 mm (20 pulg.) de diámetro éstos se pueden ca lcular para cargas bajo 
condiciones de aplastamiento con profundidad mínima de 1.2 m y un factor de diseño (F) no mayor de 0.4 a 
efecto de evitar las distancias mínimas de separación con caminos y vías de ferrocarril.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
(2) Para el caso en que dentro de una misma franja de seguridad se aloje más de un Ducto, el ancho de 
ésta se debe aumentar en proporción del diámetro de cada Ducto adicional más la separación que haya entre 
ellos de acuerdo con el numeral 7.6 de la presente Norma.  
 
Figura 1. - Ancho mínimo de  franja de seguridad  
Tabla 7. - Ancho mínimo de franja de seguridad del Sistema de Transporte para  alojar el Ducto dentro de 
zonas urbanas  
Dentro de zonas urbanas  
Hasta 101.6 mm (4 pulg.)  Diámetro exterior de los Ductos + 101.6 mm (4 pulg.) a 
cada lado de los Ductos  
De 152.4 mm a 203.2 mm (6 a 8 pulg.)  Diámetro exterior de los Ductos + 152.4 mm (6 pulg.) a 
cada lado de los Ductos  
De 254 mm a 304.8 mm (10 a 12 pulg.)  Diámetro exterior de los Ductos + 203.2 mm (8 pulg.) a 
cada lado de los Ductos  
Mayores a 304.8 mm (12 pulg.)  Diámetro exterior de los Ductos + 254 mm (10 pulg.) a 
cada lado de los Ductos  
 
Nota:  La Tabla 7 es aplicable a los Ductos localizados dentro de zonas urbanas existentes y en las que 
estén previstas como tales en los planes de desarroll o urbano municipales.  
9.3.1.  Para el alojamiento de un Ducto en una franja de seguridad existente, los Regulados deben 
sujetarse a lo dispuesto por el titular de dicha franja.  
En el caso que los Regulados requieran instalar otro Ducto en la misma franja de  seguridad de un Ducto 
existente, el ancho mínimo de la franja de seguridad debe ser el correspondiente al Ducto que tenga el 
diámetro mayor indicado en la s Tabla s 6 y 7, y a éste se le debe adicionar la separación entre paños de los 
Ductos, misma que debe  cumplir con el numeral 7.6.1 de la presente Norma. Cuando por limitantes físicas no 
sea posible aumentar el ancho de la franja de seguridad asociado a la separación de Ductos, el o los nuevos 
Ductos se deben calcular para cargas bajo condiciones de aplast amiento con profundidad mínima de 1.2 m y 
un factor de diseño (F) no mayor de 0.4, en cualquier caso, la separación entre Ductos debe permitir efectuar 
las actividades de mantenimiento en cualquiera de ellos sin afectar a los otros Ductos.  
9.3.2.  Cuando no  se pueda establecer una franja de seguridad del Sistema de Transporte de Ductos como 
lo indica la Tabla 6 y 7 se tenga que alojar el Ducto en una franja de servicios urbanos, se debe cumplir con 
los requerimientos del numeral 7.6.1 de la presente Norma.  
9.3.3. Los Regulados deben mantener libre la franja de seguridad del Ducto.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
9.4. Cambio de dirección  
Los cambios de dirección durante la construcción pueden llevarse a cabo por medio del doblado de los 
Ductos o codos. El doblado no debe afectar la capacidad  de servicio de los Ductos. Los dobleces realizados 
en campo deben cumplir con lo siguiente:  
a) El radio mínimo de doblado se establece en la siguiente Tabla 8:  
Tabla 8. - Radio mínimo de doblado  
Diámetro nominal milímetros (pulgadas)  Radio mínimo  
304.8 (1 2) y menores  18D 
355.6 (14)  21D 
406.4 (16)  24D 
457.2 (18)  27D 
508 (20) y mayores  30D 
D: diámetro nominal del Ducto.  
b) Los Ductos de soldadura longitudinal, deben cuidarse que la soldadura longitudinal esté tan cerca 
como sea posible del eje neutral d el doblez, excepto cuando:  
I. El doblez se realice con un mandril curvador interno; o  
II. El Ducto sea de un diámetro externo de 305 mm o menor, o  
III. Tenga una relación diámetro a espesor de la pared menor a 70.  
c) Los dobleces deben estar libres de abol laduras, fracturas, ovalamiento y otros daños mecánicos 
evidentes. Los dobleces se deben controlar de tal forma que no se perjudique la integridad 
estructural y operacional de los Ductos;  
d) Todas las soldaduras que estén sujetas a esfuerzos durante el dob lado deben ser calificadas por 
pruebas no destructivas;  
e) La soldadura circunferencial en los Ductos de acero que se localice en un área que se vaya a 
someter a un proceso de doblado, se debe probar por métodos no destructivos antes y después de 
dicho pro ceso, y  
f) Los codos de acero forjado para soldar y los segmentos transversales de los mismos, no se deben 
usar para cambios de dirección en el Ducto de acero de 50 mm (2”) de diámetro o mayor, a menos 
que la longitud del arco, medido sobre la curva intern a, sea de 25.4 mm, como mínimo.  
9.5. Protección contra factores externos  
Los Ductos deben estar protegidos contra deslaves, inundaciones, suelos inestables, deslizamientos de 
tierra u otros riesgos que puedan provocar que los Ductos se muevan o que esté n sometidos a cargas 
anormales. Para obtener una adecuada protección de los Ductos, se debe considerar lo siguiente:  
a) Las Instalaciones superficiales o aéreas (Ductos de Transporte o cabezal principal) deben estar 
protegidas de daño accidental ocasionado po r tráfico vehicular u otras causas similares y colocarse a 
una distancia segura del tráfico o en su defecto colocar barricadas;  
b) Cuando los Ductos crucen áreas que normalmente se hallan bajo agua o instaladas en áreas que 
tienen la probabilidad de inunda rse, como niveles freáticos altos, lagos, bahías, pantanos y cruces de 
ríos, se debe aplicar al Ducto un peso o anclaje (lastre) cuando sea requerido, suficiente para impedir 
que flote. El cruce de Ductos en un cuerpo de agua se ubicará en el margen y lech o más estable. La 
profundidad, la ubicación de los dobleces localizados en los márgenes y el espesor de pared de los 
Ductos se deben seleccionar con base en las características del cruce, siguiendo las prácticas de la 
industria y técnicas de ingeniería cor respondientes, y  
c) Se deben tomar las medidas necesarias para proteger a los Ductos de Transporte, de los peligros 
naturales y considerar lo siguiente: Aumentos de espesor de pared, construcción de muros de 
contención de tierras, medidas preventivas contr a la erosión, instalación de anclajes e incorporación 
de medidas que aumenten la flexibilidad, recubrimientos especiales, etc.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
9.6. Instalación de Ductos en zanja  
Los Ductos de Transporte que van a operar a presiones que provocan esfuerzos tangenciales igu ales o 
mayores al 30% de la (RMC), se deben instalar en una zanja de tal manera que los Ductos se adapten y se 
ajusten al fondo de ésta con objeto de minimizar los esfuerzos y proteger el recubrimiento de los Ductos 
contra daños.  
9.6.1.  Cuando se cubre la zanja donde se aloja un Ducto, ésta se debe rellenar de manera que:  
a) Se proporcione un soporte firme bajo el Ducto, y  
b) Se eviten daños al Ducto y a su recubrimiento provocados por el  equipo de maniobras o material  de 
relleno.  
9.7. Encamisado  
El encamis ado que se instale a un Ducto de Transporte que cruce una vía de ferrocarril o carretera debe 
cumplir con lo siguiente:  
a) Estar diseñado para resistir las cargas impuestas;  
b) Se deben sellar los extremos del encamisado si existe la posibilidad de que pud iera penetrar agua en 
el ánulo que forma el Ducto con el encamisado;  
c) Si se sellan los extremos de un encamisado sin ventilación y el sello es lo suficientemente resistente 
para mantener la Presión máxima de operación permisible (PMOP) del Ducto, el enca misado debe 
estar diseñado para soportar esta presión a un nivel de esfuerzo no mayor al 72% de la (RMC);  
d) En cruzamientos, se permite instalar Ductos sin encamisar, siempre y cuando en el diseño se haya 
tomado en cuenta las cargas externas de la misma, y 
e) Si se instalan venteos se deben proteger contra agentes atmosféricos para evitar que, entre agua  al 
encamisado.  
9.8. Perforación horizontal direccional  
9.8.1.  El personal que implemente y ejecute la perforación horizontal debe estar capacitado y tener  la 
experiencia para realizar los trabajos requeridos.  
9.8.2.  Antes de comenzar los trabajos sobre perforación horizontal, se debe tener un plan que incluya 
procedimientos sobre las acciones que deben implementarse para llevar a cabo la perforación exitosa mente. 
El plan debe considerar como mínimo lo siguiente:  
a) Uso de la herramienta perforadora y equipo de rastreo para verificar la ruta;  
b) Requisitos de espacio para el equipo en los puntos de entrada y salida;  
c) Requisitos de espacio para construir el área para jalar el Ducto;  
d) Protección al Ducto contra la abrasión durante el proceso de colocación;  
e) Requerimientos de agua y líquido de perforación;  
f) Plan de protección al ambiente y monitoreo de las actividades;  
g) Plan sobre el manejo del líquido de perforación;  
h) Planes de contingencia sobre derrame o pérdida de fluido, respuesta, limpieza y mitigación, y  
i) Especificaciones del equipo a utilizar e integridad de los mismos.  
9.8.3.  Los procedimientos para el manejo e instalación deben desarrollars e para que los Ductos reciban el 
menor daño posible al recubrimiento y se eviten esfuerzos excesivos durante su instalación. Se debe  utilizar 
equipo de tamaño adecuado para levantar y colocar los Ductos en el punto de salida de la broca  de 
perforación.  
9.8.4. La evaluación de la integridad de los Ductos y su recubrimiento deben considerar:  
a) Inspección visual y no destructiva de los Ductos y cordones de soldadura, antes de jalar los Ductos;  
b) Inspección visual de los Ductos y recubrimiento en el área dond e sale del punto de perforación, y  
c) Prueba de presión después de la instalación de la sección que fue colocada mediante  perforación 
horizontal.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
9.9. Reparaciones de rasgaduras y estrías en campo  
Los defectos en forma de rasgaduras y estrías deben ser:  
a) Removidos por esmerilado, siempre que el espesor de pared remanente esté de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en el numeral 10.34 de la presente Norma, y  
b) Eliminar la parte dañada de los Ductos cortando un carrete donde se encuentra el defecto  y 
sustituirse por otro de las mismas especificaciones, cuando las condiciones del numeral 10.34 de la 
presente Norma no puedan cumplirse.  
9.10. Abolladuras y Hendiduras  
La profundidad de una Hendidura se debe medir entre el punto más bajo de la Hendidura y el contorno 
original del Ducto.  
Los Ductos con Abolladuras deben ser retirados o reparados cuando reúnan cualquiera de las  siguientes 
condiciones:  
a) Todas las Abolladuras que excedan una profundidad de 6.4 mm (¼ Pulg) en Ductos de 304.8 mm  (12 
Pulg) y m enores, o el 2% del diámetro nominal de los Ductos mayores a 304.8 mm (12 Pulg);  
b) Cuando afecten la curvatura del Ducto en la soldadura longitudinal o en cualquier soldadura 
circunferencial, y  
c) Las que contengan algún concentrador de esfuerzos tales co mo arrancadura o ranura.  
9.11. Reparaciones por parche  
No se permite reparar los defectos de los Ductos por medio de parches.  
9.12. Precauciones para evitar explosiones y fuegos no controlados durante la instalación  
Las actividades de construcción, tales c omo soldadura con gas, soldadura eléctrica y corte con soplete se 
deben realizar en forma segura. Siempre que los Ductos contengan gas, se debe evitar la mezcla gas -aire 
midiendo los límites de inflamabilidad.  
9.13. Transporte de los Ductos de acero  
La tra nsportación de Ductos por ferrocarril, ríos o vías marinas que tenga una relación de diámetro 
externo -espesor de pared de 70 a 1 o mayor y que va a operar a esfuerzos del 30% o mayores de la (RMC), 
debe apegarse a lo establecido en las Normas Oficiales Mex icanas y a falta de éstas con las normas, códigos 
o estándares internacionales vigentes.  
Los Ductos deben ser probados hidrostáticamente por un periodo de cuando menos 8 horas, conforme  a 
lo siguiente:  
a) A 1.25 veces la Presión máxima de operación permisi ble (PMOP) para clase s de localización 1, 2, y  
b) A 1.5 veces la Presión máxima de operación permisible (PMOP) para clases de localización 3, 4 y 5.  
9.14. Imperfecciones superficiales en Ductos de acero  
Las imperfecciones superficiales como rasgaduras, mue scas, Hendiduras, entre otras, se deben reparar 
de acuerdo con lo establecido en los numerales 9.8 y 9.9 de la presente Norma cuando los Ductos operen a 
presiones que produzcan un Esfuerzo tangencial igual o mayor que el 20% de la (RMC), o en Ductos  mayore s 
a 114.3 mm de diámetro exterior con un espesor de pared nominal de 6.0 mm. Estos Ductos se deben probar 
a una presión igual a su presión de diseño antes de ser usadas para el Transporte de gas.  
9.15. Trampas para dispositivos de limpieza e inspección int erior  
9.15.1.  Las trampas de diablos deben instalarse para enviar y recibir dispositivos de limpieza e inspección 
interior para mantener la eficiencia del Transporte por Ducto. Todos los Ductos, válvulas, tapas y accesorios 
de las trampas deben cumplir con  las secciones correspondientes establecidas en las Normas vigentes.  
9.15.2.  Las trampas de diablos ubicadas en los extremos terminales de los Ductos y sus conexiones 
asociadas, deben sujetarse al piso con anclas adecuadas, y concreto; así mismo, deben con tar con los 
soportes superficiales adecuados para prevenir la transmisión de esfuerzos al Ducto debido a expansión  y 
contracción.  
9.16. Pre-arranque  
Antes de la puesta en operación del Sistema de Transporte nuevo, rehabilitado o modificado, los 
Regulados d eben realizar la revisión de seguridad pre -arranque, para confirmar que los elementos de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente del Sistema de Transporte han sido 
construidos o instalados conforme al diseño, y proporciona la certeza de que la Instalación es segura para el 
inicio de operación. La revisión de seguridad de pre -arranque consta de dos etapas: Documental y física.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Se debe contar con un plan de pre -arranque, que cuente como mínimo con lo siguiente:  
9.16.1.  Revisió n documental:  
a) Análisis de Riesgo actualizado;  
b) Atención y cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Análisis de Riesgo;  
c) Procedimiento de la administración de cambios y de personal y su aplicación conforme a lo 
establecido en las DISPOSICIONE S administrativas de carácter general que establecen los 
Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de 
Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 
aplicables a las activid ades del Sector Hidrocarburos que se indican, o la que la modifique  o 
sustituya;  
d) Pruebas destructivas y no destructivas realizadas a todos los equipos y sus Componentes;  
e) Manual de Operación, el cual debe contar con la información requerida en el nume ral 10.14 de la 
presente Norma ; 
f) Certificados de los equipos e instrumentos, que de muestren que é stos fueron calibrados;  
g) Procedimientos de Pre -arranque, Operación y Mantenimiento, que integren las medidas de  seguridad 
para cada actividad. Estos proced imientos deben estar actualizados y disponibles en  el sitio de 
trabajo;  
h) Plan de Respuesta a Emergencias (PRE);  
i) El cumplimiento a los requerimientos en materia Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al medio ambiente que los Regulados establecen a los contratistas;  
j) Documentos que avalen las pruebas de hermeticidad, realizadas de acuerdo al numeral 10.12 de la 
presente Norma ; 
k) Reportes de la integridad mecánica de los equipos que incluya al menos, los elementos siguientes:  
I. Equipo  eléctrico;  
II. Equipo estático y tuberías;  
III. Equipo mecánico, e  
IV. Instrumentación.  
l) Cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en su autorización de impacto ambiental 
para la etapa de construcción;  
m) Aseguramiento de la calidad de los materiales conforme a especificaciones, y  
n) Contar con las especificaciones y el censo de equipos, materiales y accesorios de la Instalación.  
9.16.2.  Revisión física  
Un equipo conformado por las diferentes disciplinas debe realizar un recorrido para v erificar que la 
Instalación, cumple como mínimo con lo siguiente:  
a) Especificaciones de diseño establecidas en la presente Norma , recomendaciones de los fabricantes 
y las mejores prácticas internacionales;  
b) Modificaciones realizadas en la administración  del cambio que coincidan en la revisión física, y  
c) Que los dispositivos de seguridad funcionen de acuerdo al diseño.  
Una vez realizada la revisión de seguridad del Pre -arranque, si se identifica que alguno de los elementos 
de la revisión física o docume ntal no se ha  cumplido, é ste debe ser atendido para poder iniciar operaciones.  
9.17.  Los Regulados deben obtener un Dictamen de Pre -arranque de una Unidad de Verificación, en el 
que conste que las Instalaciones y los equipos cumplen con lo previsto en la p resente Norma.  
9.18.  Los Regulados deben dar aviso a la Agencia del inicio de operaciones, en un plazo máximo de 10 
días posterior a éste, mediante declaración, bajo protesta de decir verdad de que la Construcción y los 
equipos son acordes con lo dispuesto  en la presente Norma, así como la ingeniería de detalle  y las 
modificaciones que se hayan incorporado a dicha ingeniería durante la etapa de Construcción.  
9.19.  El aviso al que se refiere el párrafo anterior, debe acompañarse del Dictamen de Diseño y de  Pre-
arranque, emitidos por la Unidad de Verificación.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
10. Operación y mantenimiento  
10.1. Requisitos generales de inspección y pruebas de hermeticidad  
Todo Ducto que conduzca gas, de acuerdo con el campo de aplicación de la presente Norma, debe 
someterse a una prueba de hermeticidad después de su construcción y antes de ser puesto en servicio, 
incluyendo ampliaciones, reparaciones y modificaciones.  
10.1.1.  La prueba de hermeticidad debe realizarse sólo con agua, aire o gas inerte conforme a la Tabla 9, 
cuand o se use agua ésta debe ser de calidad satisfactoria al estar libre de materiales que sedimenten y, en 
caso de usarse aire, el equipo de compresión que se utilice debe contar con filtros para polvo y líquidos.  
10.1.2.  Debe realizarse una prueba hidrostátic a a aquellos Ductos que tengan más de 20 años de 
operación y que:  
a) No se haya realizado una corrida de Diablo instrumentado, o  
b) No cuenten con los documentos relativos a los materiales de construcción e historial sobre su 
operación y mantenimiento, o  
c) No pueda evidenciarse, mediante un estudio de integridad del Ducto, el estado físico en que  se 
encuentran.  
10.1.3.  Siempre que se aplique una prueba hidrostática o neumática, se debe evaluar la capacidad de 
resistencia del Sistema de Transporte contra fr acturas cuando se encuentra en el nivel máximo de tensión 
durante la prueba.  
10.2. Requisitos de seguridad y protección  
Al realizar las pruebas establecidas en este numeral, se deben tomar las medidas necesarias, conforme al 
procedimiento de prueba, para p roteger a los operadores y técnicos del Sistema de Transporte y a las 
personas en general durante la realización de las mismas.  
10.2.1.  Durante el desarrollo de las pruebas, las personas que no participan en ellas deben permanecer 
fuera del área durante el  periodo en el cual la presión se eleve a más del 50% de la diferencia entre la presión 
de operación y la presión de prueba, hasta que la presión sea reducida a la presión de operación del Ducto. 
Asimismo, en el caso de usar gas inerte como medio de prueba , se debe asegurar que dicho gas no ocasione 
daño al medio ambiente.  
10.2.2.  Los Regulados deben contar con los procedimientos respectivos para llevar a cabo de manera 
segura las pruebas de hermeticidad que garanticen la detección de todas las Fugas en el tramo que se  está 
probando.  
10.3. Desarrollo de la prueba  
Las pruebas hidrostáticas deben ser evidenciadas, los Regulados deben mantener los datos de las 
pruebas en un documento firmado por el personal responsable de la misma para su posterior verificación  por 
parte de la Unidad de Verificación.  
10.3.1.  En el caso de los Ductos nuevos, se debe elegir entre la prueba de la totalidad del Ducto o la 
prueba por tramos, dependiendo de la longitud y características del sistema. Una vez concluida la instalación 
del Ducto en la zanja y realizados los empates, se debe efectuar la prueba de hermeticidad. En el caso de 
prueba por tramos, se debe poner especial cuidado en la inspección de las soldaduras de empate entre los 
tramos probados. La ingeniería debe especificar  el valor de la presión de prueba por segmento de acuerdo 
con el procedimiento de la prueba establecido, especificando los segmentos de prueba, mismos que deben 
ser los mínimos factibles.  
10.3.2.  Durante la prueba de hermeticidad se deben generar los regis tros de presión y temperatura, los 
cuales deben conservarse durante la vida útil del Sistema de Transporte.  
10.3.3.  Se debe probar la hermeticidad de todos los tramos del Ducto, así como, en su caso, localizar y 
eliminar todas las Fugas de conformidad con lo establecido en la presente Norma.  
10.3.4.  Al término de la prueba no debe existir cambio en la presión, más que el atribuible a una variación 
en temperatura o presión atmosférica, el cual debe demostrarse mediante la memoria de cálculo 
correspondiente. En caso contrario, el sistema se debe revisar hasta eliminar todas las Fugas, repitiendo la 
prueba las veces que sean necesario, hasta demostrar la hermeticidad del mismo.  
10.3.5.  Si la prueba es hidrostática, la presión debe mantenerse como mínimo 8 horas  y si es neumática 
debe mantenerse 24 horas.  
10.3.6.  Cuando en el diseño de los Ductos se considere un aumento en el espesor mínimo por corrosión, 
la presión de prueba debe multiplicarse por el resultado de la siguiente relación:  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
(Espesor mínimo requerido + C) / Espesor mínimo requerido  
Donde:  
C = Espesor adicional al considerar posible corrosión.  
10.4.  Requisitos de prueba para Ductos de acero  
Tabla 9. - Requisitos de prueba para Ductos de acero que operan  a esfuerzos tangenciales de 30% o más de 
la (RMC)  
Clase de 
Localización  Medio de la prueba 
permitido  Presión de prueba prescrita  
Mínima  Máxima  
1 Agua  1.25 x PMO  ---- 
2 Agua  1.25 x PMO  ---- 
Aire o gas [Nota (1)]  1.25 x PMO  PP ÷ 1.25, o la PD  
3 Agua  1.25 x PMO  ---- 
Aire [Nota (1)]  1.25 x PMO  PP ÷ 1 .25, o la PD  
4 Agua [Nota (3)]  1.40 x PMO  ---- 
5 Agua [Nota (3)]  1.40 x PMO  ---- 
 
Donde:  
PD = Presión de Diseño.  
PMO = Presión Máxima de Operación (no es necesariamente la Presión máxima de operación permisible 
(PMOP)).  
PP = Presión de Prueba.  
Notas:  
(1) Para presiones de prueba con aire o gas, se debe considerar lo establecido en la Tabla 11.  
(2) Las pruebas en Ductos en estaciones de compresión deben ser hidrostáticas en cumplimiento con los 
requisitos para la Clase de Localización 3.  
(3) Si no se tien en las condiciones adecuadas para implementar una prueba hidrostática por condiciones 
extremas tales como, baja temperatura del suelo donde están alojados los Ductos o por insuficiente 
disponibilidad de agua con calidad satisfactoria libre de materiales qu e sedimenten, se puede implementar 
una prueba neumática aplicando las consideraciones de la Tabla 10.  
10.4.1.  Si el operador del Sistema de Transporte decide que la (PMO) será menor que la presión de 
diseño, deben hacerse una reducción en la presión de pru eba prescrita, según se indica en la columna de 
presión de prueba prescrita, mínima en la Tabla 9. Sin embargo, si se utiliza esta presión de prueba reducida, 
no se debe subir posteriormente la (PMO) al nivel de la presión de diseño sin efectuar una nueva prueba de 
los Ductos a la presión de prueba mayor.  
10.4.2.  El Esfuerzo tangencial máximo permitido por la presión de prueba al utilizar como medio de 
prueba, aire o gas inerte, es el indicado en la Tabla 10 siguiente:  
Tabla 10. - Esfuerzo tangencial máximo permitido de la presión de prueba mediante aire o gas  
Clase de localización*  Esfuerzo tangencial máximo permitido cómo % de la (RMC)  
1 y 2  72 
3 60 
4 50 
5 40 
 
*Para Ductos que utilicen factores de diseño superiores a 0.72, se debe cumplir con lo indica do en el 
Apéndice C (Normativo) de la presente Norma.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
10.4.3.  Se deben realizar pruebas a las Instalaciones del Sistema de Transporte, tales como estaciones de 
compresión, regulación y/o medición, etc., estableciendo la Presión máxima de operación permisib le (PMOP) 
de acuerdo con la clase de localización, factor de diseño y los criterios para medios de prueba indicados las 
Tablas 10 y 11.  
10.5. Requisitos para Ductos de acero que van a operar a esfuerzos tangenciales menores al 30% 
de la (RMC)  
a) Los Ductos  que vayan a operar en clases de localización 1, 2 y 3 deben ser probados en 
conformidad con la Tabla 9, y  
b) Los Ductos que vayan a operar en clases de localización 4 y 5 deben ser probados en conformidad 
con la Tabla 9, con la salvedad de que podrá usars e gas o aire como el medio de la prueba, dentro 
de los límites máximos establecidos en la Tabla 10.  
10.6. Ductos de materiales no metálicos (plásticos)  
Los Ductos de plástico deben ser probadas neumática o hidrostáticamente a una presión no menor de  1.5 
veces la (PMO) o 340 kPA, la que resulte mayor; sin exceder 3.0 veces la presión de diseño del Ducto.  
10.7. Inspección de empates  
Todas las uniones o empates entre tramos de Ductos, a los cuales ya no es viable o práctico realizarles 
una prueba de hermeticid ad; deben ser sometidos a pruebas no destructivas, y deben ser inspeccionados 
visualmente por los Regulados antes del relleno de zanja.  
10.8.  Todas las derivaciones entre Ductos principales e Instalaciones de entrega deben someterse a una 
prueba de hermeti cidad considerando lo siguiente:  
a) Para derivaciones en acero, que operen a un Esfuerzo tangencial superior al 30% de la (RMC), se 
deben probar de acuerdo a lo indicado en el numeral 10.4 de la presente Norma;  
b) Para derivaciones en acero, que operen a u n Esfuerzo tangenci al inferior al 30% de la (RMC),  se 
deben probar de acuerdo a lo indicado en el numeral 10.5 de la presente Norma, y  
c) Para derivaciones en otros materiales y operadas como máximo a 689 kPa, se deben probar de 
acuerdo a lo indicado en el  numeral 10.6 de la presente Norma.  
10.9. Fugas y rupturas  
a) Para el caso de Fugas:  
En caso de ocurrir Fugas durante la prueba de hermeticidad, se debe reparar el Ducto y repetir la 
prueba, de acuerdo con lo establecido en este numeral hasta que no exista  Fuga alguna, y  
b) Para el caso de rupturas:  
Cuando ocurran Fugas por rupturas en el Ducto durante la prueba de hermeticidad, el Ducto se debe 
reparar y posteriormente repetir la prueba hasta que sea satisfactoria.  
10.10.  Reemplazo de Componentes  
Si un com ponente distinto del Ducto es la única pieza que va a ser reemplazada o agregada a un Sistema 
de Transporte, no requerirá de prueba de hermeticidad después de su instalación, si el fabricante del 
Componente certifica que:  
a) El Componente se probó, como mí nimo, a la presión requerida por la prueba de hermeticidad del 
sistema al cual se adiciona, o  
b) El Componente se fabricó bajo un sistema de control de calidad que asegura que cada pieza 
fabricada es cuando menos, de resistencia equivalente a un prototipo que fue probado a la presión 
requerida por la prueba de hermeticidad del sistema al cual se adiciona.  
10.11.  Para las unidades fabricadas y tramos cortos del Ducto en donde no es conveniente realizar 
pruebas después de la instalación junto con el Ducto cor respondiente, se deben realizar pruebas de 
hermeticidad antes de su instalación manteniendo la presión de prueba de hermeticidad por un mínimo de 4 
horas, conservando la evidencia correspondiente durante la vida útil del Ducto. En caso de que estos 
Compone ntes sean soldados al Ducto, las soldaduras correspondientes deben ser probadas de acuerdo a los 
requisitos del numeral 8.10 de la presente Norma.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
10.12.  Documentación  
Los registros de las pruebas de hermeticidad realizadas a los Ductos y secciones o parte  de los mismos se 
deben elaborar y mantener durante la vida útil del Ducto y estar disponibles para cuando sean requeridos por 
la Agencia o para ser exhibidos como evidencia de la actividad realizada en inspecciones o evaluaciones 
efectuadas por Unidades d e Verificación. Estos registros deben contener como mínimo la información 
siguiente:  
a) Nombre de la empresa que efectúa la prueba;  
b) Medio de prueba empleado;  
c) Longitud y localización de los Ductos probados;  
d) Presión de prueba y de diseño;  
e) Duració n de la prueba;  
f) Gráficas de registro de pruebas u otros reportes de lecturas de presión y temperatura firmados por 
los responsables de la ejecución de la prueba;  
g) El registro de calibración vigente, del equipo utilizado para la prueba de medición; dic ho registro debe 
tener la trazabilidad conforme a la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización;  
h) Variaciones de los incrementos de presión, siempre que sean significativas para la prueba en 
particular, y  
i) Fugas y fallas observadas y, en su caso, las  medidas tomadas para corregirlas, así como la 
información que se generó durante las mismas.  
10.13.  Eliminación de los medios de prueba  
Los fluidos utilizados durante la prueba se deben desechar de conformidad con lo establecido en las 
Normas Oficiales Mex icanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes, 
de tal manera que se minimice el impacto al medio ambiente y se mitiguen los Riesgos de Seguridad Industrial 
y Seguridad Operativa para el personal involucrado.  
10.14.  Manual de procedimientos para la operación y mantenimiento  
El manual debe revisarse y actualizarse cuando cambien las condiciones de operación o se realicen 
modificaciones técnicas al sistema, o como mínimo una vez cada año calendario, en lo referente a l os planes 
y procedimientos descritos. El manual debe tener correspondencia con las características, equipos  e 
Instalaciones que integren el Sistema de Transporte, y acorde a los lineamientos de la presente Norma. 
Cuando se encuentren deficiencias en la ap licación de sus procedimientos, éstos deben modificarse con base 
en auditorías internas. Los manuales deben estar disponibles en todo momento, en los lugares donde se 
realicen las actividades de operación y mantenimiento por el personal operativo, en forma to electrónico  o 
medio impreso.  
10.14.1.  Características del manual para la operación, mantenimiento y Seguridad Industrial y  Seguridad 
Operativa.  
El manual debe incluir los procedimientos detallados que garanticen que las actividades de mantenimiento 
y operación se realicen de manera segura y debe considerar como mínimo, lo siguiente:  
Para condiciones normales:  
a) Los procedimientos aplicables a Ductos, válvulas, equipos y accesorios;  
b) Los procedimientos aplicables al control de la corrosión interna y e xterna de los Ductos de acero que 
integran el Sistema de Transporte;  
c) El detalle de las tareas para el arranque y paro programado de cualquier parte del Sistema  de 
Transporte;  
d) Los procedimientos detallados para la operación y el mantenimiento de las e staciones de 
compresión, regulación y/o medición, así como los puntos de entrega;  
e) Los planos As-built y diagramas de flujo actualizados del Sistema de Transporte con un listado de las 
principales variables de operación a vigilar durante la operación nor mal; 
f) Las precauciones que deben tomarse en registros y en las zanjas excavadas para proteger al 
personal del riesgo en caso de presencia de gas o de acumulación de vapores y la descripción y 
ubicación de los equipos de seguridad y Emergencia;        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
g) Los det alles para la inspección y pruebas periódicas del equipo de limitación de presión para 
determinar que se encuentre en condiciones seguras de operación y con la capacidad adecuada 
conforme a lo establecido en el numeral 10.48 de la presente Norma;  
h) Las in strucciones para el patrullaje de las Instalaciones y franja de seguridad del sistema conforme a 
lo establecido en el apartado A del numeral 10.28 de la presente Norma, y  
i) Los procedimientos operativos, relativos a los instrumentos para monitoreo de fluj o, presión y 
temperatura del fluido, para mantener la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 
medio ambiente.  
Para condiciones de operación anormal:  
El manual debe incluir los procedimientos que proporcionen las condiciones de seguridad n ecesaria 
cuando se hayan excedido los límites de operación normal de alguna parte del Sistema de Transporte y los 
planes actualizados de respuesta a Emergencias, tanto a nivel interno como externo. Para la operación 
anormal deben considerarse al menos:  
a) Los pasos para la respuesta, investigación y corrección relativa al:  
I. Cierre de válvulas y paros no intencionales;  
II. Incremento o disminución en la presión o en el rango de flujo fuera de los límites de  operación 
normal;  
III. Pérdida de comunicaciones;  
IV. Operación de cualquier dispositivo de seguridad, y  
V. Cualquier otro funcionamiento no deseable de un Componente, desviación de la operación 
normal, o error humano que pueda resultar en un Riesgo para las personas, Instalaciones, al 
medio ambiente o l a comunidad.  
b) Los procedimientos para la revisión de las variaciones de la operación normal después de que han 
terminado las operaciones anormales. Esto debe realizarse las veces que sea necesario, 
principalmente en los puntos críticos del Sistema de Tra nsporte para determinar su integridad y 
operación segura;  
c) Los detalles para la notificación al personal operativo responsable cuando se reciba un aviso sobre 
una operación anormal y las indicaciones de cómo activar el plan de respuesta a Emergencias, en  
caso de que una operación anormal derive en tal situación, y  
d) Revisión periódica del manual, así como evaluar la respuesta del personal operativo bajo condiciones 
anormales mediante simulacros, para determinar la efectividad de los procedimientos para c ontrolar 
las mismas y, en su caso, tomar las acciones correctivas donde se encuentren deficiencias.  
Los procedimientos establecidos en los numerales 10.33, y 10.34 de la presente Norma, se deben incluir 
en el manual para la operación y mantenimiento. Algun os de los numerales siguientes de este capítulo 
marcan diversos puntos a tomarse en cuenta para la elaboración del manual de operación, mantenimiento  y 
seguridad.  
10.15.  Investigación de fallas y accidentes  
Éstas se deben investigar para determinar las cau sas que las originaron e implementar medidas 
preventivas para evitar su repetición, conforme a las DISPOSICIONES administrativas de carácter general 
que establecen los lineamientos para que los Regulados lleven a cabo las Investigaciones Causa Raíz de 
Incidentes y Accidentes ocurridos en sus Instalaciones, o la que la modifique o sustituya.  
10.16.  Fugas y rupturas  
Cualquier Fuga o ruptura en el Ducto se debe reportar conforme a las DISPOSICIONES administrativas de 
carácter general que establecen los Lineami entos para Informar la ocurrencia de incidentes y accidentes  a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos,  o la 
que la modifique o sustituya, así como con la Tabla 2 del Apéndice B (Normativo). La s reparaciones se 
deberán documentar y registrar en bitácora.  
10.17.  Programas de capacitación y entrenamiento  
Los Regulados que realicen actividades de Transporte deben contar con programas de capacitación y 
entrenamiento enfocados a la seguridad del sist ema en cuanto a operación y mantenimiento, mismos que 
deben ser actualizados al menos una vez al año o antes si se requiere, y contener como mínimo, lo siguiente:  
a) Operación normal del sistema;  
b) Operación anormal y de Emergencia;  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
c) Procedimientos rela tivos al uso de equipo contra incendio;  
d) Registro de la capacitación y entrenamiento al personal, y  
e) Realización de simulacros.  
10.18.  Presión máxima de operación permisible (PMOP)  
Un Sistema de Transporte no debe operar a una presión mayor a la Presió n máxima de operación 
permisible (PMOP) establecida como límite de seguridad.  
10.18.1.  Determinación de la (PMOP)  
La Presión máxima de operación permisible (PMOP) que se establezca para el Sistema de Transporte no 
debe exceder cualquiera de los valores de presión siguientes:  
a) La presión de diseño del elemento más débil en el Ducto que se determine de acuerdo con el 
capítulo 7 Diseño, de la presente Norma;  
b) La presión que resulte de dividir la presión a la cual se probó el tramo de Ducto después de ser 
construido, de acuerdo con los numerales 10.1 al 10.14 de la presente Norma, entre el factor que  se 
establece en la Tabla 11 siguiente:  
Tabla 11. - Factores usados para dividir la presión de prueba en  Ductos de acero operados a 689 kPa o mayor  
Clase de 
Local ización  Presión para Ducto de acero  Presión para Ducto no metálico 
(plástico)  
1 1.25*  No disponible  
2 1.25 o 1.10*  1.50 
3 1.25 1.50 
4 1.50 1.50 
5 1.50 1.50 
 
*Para que el Sistema de Transporte pueda establecer la Presión máxima de operación permisible  (PMOP) 
con base en estos factores, se debe cumplir con lo establecido en el Apéndice C (Normativo) de la  presente 
Norma.  
c) La presión más elevada a la cual el tramo de Ducto estuvo sujeto durante los últimos 5 años, a no ser 
que el tramo de Ducto haya si do probado de acuerdo con el inciso b) de este numeral, o que se haya 
reevaluado de acuerdo con el numeral 10.53 de la Sección G de este capítulo en la presente  Norma, 
y 
d) La presión determinada como la máxima que se establece después de considerar la int egridad física 
del tramo de Ducto, particularmente por el nivel de corrosión presente, en su caso.  
10.18.2.  La Presión máxima de operación permisible (PMOP) para los sistemas de Transporte que en su 
construcción no fueron sometidos a su máximo esfuerzo de cedencia por medio de una prueba hidrostática 
conforme a su especificación, deben operar a una Presión máxima de operación permisible (PMOP) con un 
Esfuerzo tangencial máximo de 60% de su resistencia mínima a la cedencia, siempre y cuando se cumpla con 
lo siguiente:  
a) Que el sistema o trayecto de Ducto sea inspeccionado para determinar el espesor mínimo por medio 
de calas a cada 1 km o utilizando tecnología de inspección en línea debidamente comprobada;  
b) Que el sistema o trayecto de Ducto conserve sus co ndiciones de integridad mecánica en toda  su 
trayectoria;  
c) Que el ascenso de la presión sea de forma gradual en un 10% cada hora, y  
d) Que esté sujeta a un programa de administración de integridad mecánica inmediata y futura, con 
base en estudios de inspe cción interior, comprobable ante el requerimiento de la Unidad de 
Verificación acreditada en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y aprobada 
por la Agencia.  
10.18.3.  Un tramo de Ducto al cual le es aplicable el numeral 10.18.1, no q ueda excluido de cumplir con lo 
indicado en el capítulo 7 Diseño, sección H de la presente Norma.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
10.18.4.  Confirmación y revisión de la Presión máxima de operación permisible (PMOP)  
Para Sistemas de Transporte existentes y que hayan estado en operación pr eviamente, cuando el 
Esfuerzo tangencial correspondiente a la Presión máxima de operación permisible (PMOP) establecida en un 
tramo de Ducto ya no corresponde con la clase de localización y el tramo se encuentra en condiciones físicas 
satisfactorias, la Pr esión máxima de operación permisible (PMOP) de ese tramo de Ducto se debe revisar y 
confirmar su valor de acuerdo con los criterios siguientes:  
a) La Presión máxima de operación permisible (PMOP) del tramo se debe reducir de manera que el 
Esfuerzo tangenci al correspondiente sea menor que el permitido por la presente Norma para Ductos 
en esa misma clase de localización;  
b) Si el tramo ha sido probado previamente durante un periodo de prueba mayor de 8 horas de acuerdo 
con lo establecido en los numerales del 10.1 al 10.14, para pruebas de hermeticidad de la presente 
Norma, la Presión máxima de operación permisible (PMOP) debe ser la que indica la Tabla 12 
siguiente:  
Tabla 12. - Confirmación y revisión de la Presión máxima de operación permisible (PMOP)  
Clase de  
localización  Presión máxima de operación permisible 
(PMOP)  Esfuerzo tangencial máximo  
1 y 2  0.800 veces la presión de prueba  72% de la (RMC)  
3 0.667 veces la presión de prueba  60% de la (RMC)  
4 y 5  0.555 veces la presión de prueba  50% de la (RMC)  
 
c) Si el tramo no ha sido probado, se debe probar de acuerdo con lo establecido en los numerales del 
10.1 al 10.14 de la presente Norma y su Presión máxima de operación permisible (PMOP) se debe 
establecer de acuerdo con los criterios siguientes:  
I. La Presió n máxima de operación permisible (PMOP) confirmada no debe exceder a aquélla 
existente antes de la prueba;  
II. La Presión máxima de operación permisible (PMOP) después de la prueba de revaloración 
debe ser la indicada en el Tabla 12, y  
III. El Esfuerzo tan gencial máximo debe ser el indicado en el Tabla 12.  
d) La modificación de la Presión máxima de operación permisible (PMOP) de un tramo de Ducto de 
acuerdo con este numeral, no excluye la aplicación de los numerales del 10.52 al 10.56 de la sección 
G, de la  presente Norma, y  
e) La modificación de la Presión máxima de operación permisible (PMOP) que se requiera como 
resultado de un estudio de acuerdo con el numeral 10.19 de la presente Norma, así como la 
reducción de presión, se deben realizar dentro de los 1 8 meses siguientes al cambio de clase  de 
localización.  
10.18.5.  En caso de no resultar viable una reducción de la Presión máxima de operación permisible 
(PMOP) debido al cambio en la clase de localización de un Ducto de acuerdo con los numerales 10.18.4  y 
10.19 de la presente Norma, se pueden considerar las siguientes opciones:  
a) Reemplazo del tramo o tramos del Ducto afectado por un Ducto que cumpla con los requisitos de 
presión de diseño correspondientes a la nueva clase de localización, de acuerdo con e l capítulo 7 
Diseño de la presente Norma, o  
b) Implementación de medidas de seguridad adicionales a la parte del Sistema de Transporte afectado 
que refuerce la integridad mecánica del Sistema de Transporte a fin de salvaguardar la integridad 
física de las personas, del medio ambiente y las Instalaciones del Sector, para el caso de 
presentarse un Incidente o Accidente.  
10.19.  Cambio en la clase de localización  
Cuando se registre un incremento en la densidad de población éste ocasionará un posible cambio en l a 
clase de localización y se debe realizar una Evaluación de ingeniería, ver numeral 10.26.1 de la presente 
Norma, para determinar:  
a) La nueva clase de localización del Ducto;  
b) Si las condiciones de diseño, construcción y pruebas originales, así como el  historial de operación y 
mantenimiento permiten cumplir con los requerimientos de la nueva clase de localización;  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
c) Evaluación del tipo de edificaciones o desarrollo urbano de que se trata, en su caso, poniendo 
especial atención a la ubicación de escuela s, hospitales, centros de concentración masiva,  entre 
otros;  
d) Las acciones necesarias para adaptar el Ducto en caso de que el mismo no cumpla con los 
requerimientos de la nueva clase de localización;  
e) El Riesgo y consecuencias en caso de presentarse un a falla basándose en el historial de operación y 
mantenimiento del tramo, y  
f) La Presión máxima de operación permisible (PMOP) y el Esfuerzo tangencial de operación 
correspondientes de acuerdo con el numeral 10.18.4 de la presente Norma.  
10.19.1.  Cuando l a Evaluación de ingeniería se apruebe por el personal técnico especializado de los 
Regulados y se demuestre que el tramo o tramos son adecuados a la nueva Clase de localización, no 
procederá una modificación en la Presión máxima de operación permisible (PM OP). 
10.19.2.  Cuando la Evaluación de ingeniería se rechace por el personal técnico especializado de los 
Regulados, y el tramo o tramos sean inadecuados a la nueva Clase de localización, debe realizarse un 
cambio de Ducto a la brevedad posible o reducirse la Presión máxima de operación permisible (PMOP).  
10.19.3.  Los Sistemas de Transporte que estén sujetos a cambios en la clase de localización, deben llevar 
a cabo una evaluación anual por parte de los Regulados. Para determinar si ha habido un cambio, lo a nterior 
aplica cuando el Sistema de Transporte haya sido diseñado, construido y operado de acuerdo a la clase de 
localización 4.  
10.19.4.  Los Regulados deben conservar la información sobre los cambios en la clase de localización, 
implementados durante el c iclo de vida del proyecto, las Evaluaciones de ingeniería, modificaciones y pruebas 
realizadas, para cuando la Agencia la requiera.  
10.20.  Dispositivos de control de presión, limitadores de presión y relevo de presión. Se deben 
observar las consideraciones  siguientes en estos dispositivos:  
a) Cuando exista un cambio en la Presión máxima de operación permisible (PMOP) de un Sistema de 
Transporte o en un tramo de Ducto, se deben cambiar y/o ajustar los dispositivos de protección por 
sobrepresión de acuerdo a la nueva Presión máxima de operación permisible (PMOP) establecida, 
cumpliendo con lo dispuesto en el capítulo 7 Diseño de la presente Norma, y  
b) Los dispositivos de relevo, limitadores de presión y control de presión deben ser inspeccionados y 
probados c uando menos una vez cada año calendario, con un intervalo máximo de 15 meses entre 
una inspección a otra, excepto la prueba de discos de ruptura, cuya vida útil está determinada en la 
garantía del fabricante. Además, se debe determinar si dichos dispositiv os se encuentran bien 
instalados y revisar que tengan la capacidad para las condiciones actuales de operación del Ducto.  
10.21.  Mantenimiento de las válvulas  
Las válvulas del Sistema de Transporte que se puedan requerir durante una Emergencia, se deben 
inspeccionar y verificar su viabilidad operativa a intervalos que no excedan 15 meses pero, como mínimo, una 
vez cada año calendario.  
10.22.  Mantenimiento de registros  
Los registros o fosas que alojen válvulas, equipo de regulación y limitación de presión y q ue tengan una 
capacidad interna volumétrica igual o mayor de 6 m3, se deben inspeccionar a intervalos que no excedan de 
15 meses, pero al menos una vez cada año calendario, para determinar que se encuentren en condiciones 
operativas y con ventilación, asim ismo:  
a) En caso de que se detecte gas en el registro, el equipo, Ductos o accesorios en su interior, se deben 
inspeccionar en busca de Fugas, las que se deben reparar de inmediato;  
b) Se debe comprobar que la ventilación funcione adecuadamente, y  
c) Se de ben inspeccionar las cubiertas de las bóvedas para asegurarse que no presenten Riesgo para 
la seguridad de las personas, el medio ambiente y las Instalaciones.  
10.23.  Perforación de Ductos bajo presión  
Cada perforación de un Ducto bajo presión, debe ser re alizada por personal especializado que presente 
un certificado donde demuestre que fue avalado por una entidad reconocida nacional e internacionalmente, 
con el equipo adecuado y utilizando un procedimiento que considere como mínimo lo siguiente:  
a) El pers onal que realice las perforaciones bajo presión debe:  
I. Conocer las limitaciones de presión del equipo a utilizar, y  
II. Estar capacitado en los procedimientos mecánicos y en las medidas de seguridad relacionadas 
con el uso del equipo en cuestión.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
b) La identificación de los Ductos. Cuando se lleven a cabo este tipo de perforaciones se debe actuar 
con precaución extrema, si no se tiene la seguridad de la existencia de otras Instalaciones 
subterráneas en la zona, cuando no se esté familiarizado con dichas I nstalaciones o no se conozca 
su ubicación exacta.  
I. Se deben revisar los planos y ponerse en contacto con los propietarios de otras Instalaciones 
subterráneas, para determinar su ubicación.  
10.24.  Purgado de los Ductos  
Cuando se va a purgar un Ducto con a ire usando gas, el aire se debe liberar en un extremo del Ducto con 
un flujo y velocidad suficiente que impida la formación de una mezcla explosiva dentro del Ducto. Si el gas no 
se puede abastecer en cantidades suficientes, se debe introducir gas inerte a ntes del flujo de gas.  
Cuando en un Ducto de gas, se purga utilizando aire, el gas se debe liberar en un extremo del Ducto con 
un flujo y velocidad suficiente que impida la formación de una mezcla explosiva dentro del Ducto. Si no se 
puede suministrar aire  en cantidad suficiente, se debe introducir gas inerte antes del aire. Para ambos casos 
se debe contar con un procedimiento.  
10.25.  Reparación de Fugas  
Las Fugas en los Ductos se deben reparar en el plazo que se establece en el Apéndice B (Normativo) de 
la presente Norma.  
10.26.  Vigilancia continúa  
Los Regulados que realicen actividades de Transporte deben tener un procedimiento para la vigilancia 
continua de sus Instalaciones para determinar y tomar la acción apropiada en casos de cambios en la clase 
de lo calización, fallas, historial de Fugas, corrosión, cambios sustanciales en los requerimientos de protección 
catódica, y otras condiciones no usuales de operación y mantenimiento.  
10.26.1.  En caso de determinar que un Ducto se encuentra en condiciones no sa tisfactorias, pero no 
existe un Riesgo inmediato, se debe iniciar un programa para reacondicionar o eliminar el tramo involucrado y, 
en caso de que dicho tramo no se pueda reacondicionar o eliminar, se debe reducir la Presión máxima de 
operación permisible  (PMOP) de acuerdo con el numeral 10.18.4 de la presente Norma.  
10.26.2.  Se debe realizar vigilancia continua del Sistema de Transporte para poder determinar las 
condiciones operativas o de mantenimiento, anormales o inusuales, con el fin de evitar que dic has 
condiciones anormales causen Riesgos. La vigilancia se debe realizar mediante:  
a) Inspección visual de las Instalaciones, con relación a:  
I. Modificación en la densidad de población y cambio de clase de localización;  
II. Efecto de la exposición a la in temperie o movimiento de los Ductos;  
III. Cambios en la topografía que pudieran afectar a las Instalaciones;  
IV. Posible manipulación peligrosa, vandalismo, daños o evidencia de tales situaciones;  
V. Acciones de terceros sobre los Ductos, y  
VI. Posible fil tración de gas a edificios desde los registros y fosas a través de entradas de aire.  
b) Revisión y análisis periódicos de documentación que incluyan:  
I. Inspección de Fugas;  
II. Inspección de válvulas;  
III. Inspección de equipos de regulación, alivio y lim itación de presión;  
IV. Inspección de control de corrosión, e  
V. Investigación de fallas de las Instalaciones en general.  
10.27.  Odorización  
Para la seguridad de la población el gas se debe odorizar en los Ductos de Transporte ubicados en clase 
de localiza ción 4 o 5 cuando discurra más de 2 km de su longitud, se encuentren el 50% o más de la longitud 
del Ducto en esas clases de localización.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
La odorización no es requerida para:  
a) gas en campos subterráneos;  
b) gas utilizado para procesamiento o usado donde  el odorante no sirva como un agente de prevención 
o pueda perjudicar al proceso, y  
c) gas utilizado en cualquier operación relacionada a la exploración o producción de Gas Natural antes 
de ser entregado a proceso o Transporte.  
La odorización y el monitore o debe realizarse de conformidad con lo establecido en el D (Normativo) de la 
presente Norma.  
A. Patrullaje  
10.28.  Se debe establecer un programa de patrullaje para observar las condiciones superficiales 
adyacentes al área de la franja de seguridad del sis tema, en busca de indicaciones de Fugas, cambios en 
clase de localización, invasiones, robos o sustracción de Componentes o dispositivos, daños por terceros, 
condiciones inseguras del Ducto, actividades de construcción, excavaciones, tomas clandestinas, 
perforaciones en los Ductos y cualquier otro factor que pueda afectar la Seguridad Industrial y Seguridad 
Operativa del sistema.  
Las formas de patrullajes pueden ser como se indican a continuación:  
a) Terrestre, en vehículo o a pie;  
b) Aéreo. El método aéreo  se considera como una alternativa opcional, para evaluar de acuerdo con las 
necesidades específicas del caso, y  
c) Cualquier otro medio apropiado para cumplir el objetivo establecido en este numeral.  
10.28.1.  La frecuencia de los patrullajes se determina en función de la longitud, topografía, acceso y 
problemáticas particulares de cada línea involucrada, presiones de operación, clase de localización, tipo de 
terreno, clima y otros factores relevantes. Los intervalos como mínimo entre patrullajes no deben s er mayores 
a una vez al mes, independientemente de la clase de localización de que se trate.  
10.28.2.  Se debe poner particular atención a las áreas pobladas y/o protegidas de biósferas, carreteras, 
cruces de ríos y ferrocarril, y áreas públicas de recreo c omo parques y campos de juego. El personal de 
vigilancia debe estar alerta a cualquier cambio de coloración en el suelo o en la detección de vegetación 
muerta y/o el crecimiento de vegetación de diferentes especies que pudiera indicar posibles Fugas de gas . 
10.28.3.  Cualquiera que sea el método que se utilice para el patrullaje, en caso de que durante el mismo 
se detecte algún hallazgo sobre la franja de seguridad de los Ductos, éste debe ser investigado por medio de 
una evaluación directa con el propósito de identificar cualquier Riesgo al sistema que permita cuantificar el 
mismo e implementar las acciones correctivas que resulten necesarias.  
10.28.4.  Detección de Fugas. La frecuencia de detección de Fugas se determina en función de la longitud, 
topografía,  acceso y problemáticas particulares de cada línea involucrada, presiones de operación, clase de 
localización, tipo de terreno, clima y otros factores relevantes. Los intervalos de detección de Fugas no deben 
ser mayores de los establecidos en la Tabla 13 siguiente:  
Tabla 13. - Intervalos mínimos de detección de Fugas  
Clase de localización  Periodicidad  
1 y 2  1 vez cada 12 meses  
3 1 vez cada 6 meses  
4 y 5  1 vez cada 3 meses  
 
B. Señalamientos  
10.29.  Requisitos generales de los señalamientos. Los señalamien tos deben indicar el trayecto del Ducto 
enterrado, delimitar la franja de seguridad del sistema, identificar las Instalaciones superficiales del Sistema de 
Transporte, así como los tramos de Ductos superficiales. Lo anterior, a efecto de reducir la posibil idad de daño 
o interferencia.  
10.30.  Ductos enterrados. Este tipo de señalamiento debe ser instalado sobre un soporte, colocado a los 
lados de la franja de afectación del Ducto y debe observar las siguientes características:        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
10.31.  Debe cubrir la distancia  mínima entre cada señalamiento, de acuerdo a lo indicado en la  Tabla 14 
siguiente:  
Tabla 14. - Distancia mínima entre cada señalamiento  
Clase de localización  Distancia en metros  
1, 2 y 3  Cada 1000  
4 Cada 500  
5 Cada 100  
 
10.31.1.  Señalamientos obligator ios. Se deben instalar señalamientos lo más cerca posible, en los  casos 
siguientes:  
a) En ambos lados del cruce de una carretera, camino público, vía de ferrocarril o cuerpos de agua, y  
b) Antes y después de los cambios de dirección mayores a 30 grados.  
10.31.2.  Los señalamientos del Sistema de Transporte deben ser mediante símbolos, texto y contener al 
menos lo siguiente:  
a) Advertencia de peligro, cuidado y/o precaución;  
b) Ducto de: (gas Transportado);  
c) El nombre, denominación o razón social de los Reg ulados;  
d) Teléfono de Emergencia Clave lada, teléfono(s) local y/o número libre de cargo, y  
Las Instalaciones del Sistema de Transporte que estén enterradas deben adicionalmente indicar, y  
e) No excavar, no golpear, no construir.  
Los señalamientos deben i r con fondo color amarillo y letras color negro y apegarse a lo establecido en las 
Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes.  
10.31.3.  Excepciones  
En el caso de los tramos de Ducto donde los  señalamientos antes descritos no puedan ser colocados 
debido a impedimentos del lugar o físicos del terreno, la señalización se puede realizar con las siguientes 
alternativas:  
a) Colocar el señalamiento a un lado del lomo del Ducto, indicando la distancia  y dirección en que va  el 
Ducto;  
b) Placas en el piso o pared (tachuelas o estoperoles), que contengan como mínimo: la Razón Social de 
los Regulados, teléfono(s) y las leyendas Gas Natural (o gas transportado), no excavar;  
c) En ambos casos, los Regulados deben implementar medidas adicionales en el programa de 
operación y mantenimiento, y  
d) Cuando en la franja de seguridad del Ducto existan dos o más Ductos, los Regulados deben indicar 
con un solo señalamiento la distancia a que se encuentran los lomos de todos los Ductos.  
10.32.  Señalamientos en Instalaciones superficiales  
En Instalaciones superficiales como válvulas de seccionamiento, trampas de diablos, estaciones de 
recepción/entrega, regulación, medición y/o compresión. En estos sitios deben incluirse anuncios alusivos a la 
seguridad, como pueden ser: uso de equipo de protección personal, restricción de acceso, no fumar, no 
fuentes de ignición, entre otras.  
C. Reparaciones  
10.33.  Requisitos generales de los procedimientos de reparación  
Se deben tomar me didas temporales inmediatas para proteger a las personas el medio ambiente y las 
Instalaciones del Sector, siempre que se detecte alguna de las siguientes:  
a) Se detecte una Fuga, imperfección o daño que afecte el servicio de un tramo de Ducto, y  
b) No sea  posible realizar una reparación definitiva en el momento de su detección, la cual se 
programará a la brevedad posible.  
No se deben utilizar parches soldados como medio de reparación.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
10.33.1.  Las reparaciones se deben realizar mediante un procedimiento ap robado, el cual debe contener 
las medidas de seguridad necesarias para evitar un siniestro y los trabajos deben ser supervisados por 
personal calificado, entrenado y que tenga conocimientos de los Riesgos que los trabajos representan. En 
caso que la repara ción requiera de soldadura, ésta debe apegarse a lo indicado en el capítulo 8 de la presente 
Norma.  
10.33.2.  Antes de reparar permanentemente por medios mecánicos o por soldadura un Ducto de acero, se 
debe determinar por medio de pruebas no destructivas, s i las características del Ducto (espesor e integridad 
de la pared) son adecuadas para el tipo de reparación seleccionado. En caso negativo, se deben buscar 
alternativas de reparación aprobados, de acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicana s y a 
falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes.  
10.33.3.  Todas las reparaciones que involucren trabajos de soldadura deben ser inspeccionadas 
radiográficamente, de acuerdo a lo señalado en el capítulo 8 de la presente No rma y adicionalmente se deben 
efectuar otras pruebas no destructivas. Cuando el método radiográfico no sea adecuado para detectar fallas 
por razones de la configuración de la soldadura, se deben efectuar pruebas no destructivas.  
10.33.4.  Reparación de Duct os de acero. Cada imperfección o daño que afecte las propiedades físicas de 
un tramo del Ducto de acero se debe reparar o retirar de acuerdo al numeral 8.13 de la presente Norma. Si la 
reparación provoca una disminución de la pared del Ducto, el espesor de  pared remanente debe presentar las 
características siguientes para no retirarse:  
a) El espesor mínimo será el requerido por las tolerancias que señale la especificación bajo la cual se 
fabricó, y  
b) El espesor nominal de la pared del Ducto será el requeri do por la presión de diseño del Ducto.  
En estos casos debe mantenerse el registro respectivo en el historial del Sistema de Transporte, que 
indique claramente el espesor final del tramo de Ducto y la ubicación exacta del mismo. Estos registros deben 
guarda rse durante toda la vida útil del Sistema de Transporte.  
10.33.5.  Las Abolladuras o Hendiduras se deben retirar de los Ductos de acero en los casos siguientes:  
a) Cuando estén acompañadas de una rasgadura, muesca, ranura, o quemadura de arco de soldadura 
que puedan causar concentración de esfuerzos;  
b) Cuando afecten la soldadura longitudinal o circunferencial;  
c) Las que excedan una profundidad de 6,4 mm (1/4 pulg.) en Ductos de 304,8 mm (12 pulg.) y 
menores o 2% del diámetro nominal de Ductos mayores de 3 04,8 mm (12 pulg.), y  
d) Las hendiduras con una profundidad del 10% del espesor nominal de pared.  
10.33.6.  Para el propósito de esta sección, la profundidad de una abolladura se mide como la separación 
entre el punto más bajo de la misma y la prolongación del contorno original del Ducto.  
10.33.7.  Se deben reparar o remover las quemaduras con soldadura de arco en Ductos de acero  que van 
a operar a presiones que provocan Esfuerzos tangenciales de 30% (treinta por ciento) o mayores de la (RMC). 
Esta reparación  o eliminación debe realizarse de acuerdo al numeral 8.14 de la presente Norma  y la 
reparación debe mantener los espesores señalados en los inciso s a y b del numeral 10.33 de la  presente 
Norma.  
10.33.8.  Las abolladuras, muescas, quemaduras por soldadura de  arco o hendiduras no se deben reparar 
con parches de inserción, golpeteo y/o martillado, cuando van a ser removidos de un tramo del Ducto, estos 
defectos deben ser retirados cortando la parte dañada como un carrete.  
10.34.  Reparación permanente de imperfe cciones y daños en campo  
10.34.1.  Las imperfecciones o daños que se describen a continuación, deben ser reparados, de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 10.34.2 de la presente Norma.  
a) Aquellas que provoquen una concentración de esfuerzos, tales como estrías, muescas, rasgadura, 
quemadura por soldadura, entre otras;  
b) Toda laminación que no sea aceptable en la especificación aplicable al material en cuestión o toda 
fisura detectada por medios de inspección no destructiva en el metal base o en la solda dura 
longitudinal o circunferencial;  
c) Toda corrosión exterior que exceda la tolerancia en profundidad y longitud para una presión de 
operación segura, de acuerdo a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas 
con las normas, código s o estándares internacionales vigentes, y  
d) Las hendiduras con una profundidad del 10% del espesor nominal de pared.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
10.34.2.  Las imperfecciones o daños descritas en el numeral 10.34.1 de la presente Norma, deben ser 
reparadas de acuerdo a lo siguiente:  
a) Se debe sacar de servicio el tramo, se cortará el carrete dañado y se reemplazará por otro de 
espesor de pared igual o mayor, asimismo debe ser de grado y especificación compatible con el 
Ducto existente;  
b) En caso de no ser posible sacar de servicio e l tramo, se debe reducir la presión de operación hasta 
un nivel que garantice la Seguridad Industrial y la Seguridad Operativa;  
c) Colocar envolventes bipartidas soldables sobre el área total dañada del Ducto, las soldaduras 
circunferenciales son opcionale s; 
d) Eliminar el defecto ocasionado por la perforación en línea viva ( hot -tapping ), siempre y cuando la 
localización, ancho y largo del defecto se determine por una inspección visual;  
e) Si el defecto no es una abolladura se puede esmerilar para eliminar lo; si después de eliminar el 
defecto se determina que el espesor no es suficiente para las condiciones de diseño, se debe 
proceder conforme a los incisos anteriores;  
f) Se puede reparar el defecto, por aplicación de material compuesto no metálico, cumplie ndo con lo 
establecido en las Normas O ficiales Mexicanas, a falta de é stas con las normas, códigos  o 
estándares internacionales vigentes, y  
g) Los Ductos sumergidos en aguas navegables continentales se pueden reparar por medios 
mecánicos, instalando abraza deras atornilladas de diseño apropiado sobre el daño o imperfección.  
10.35.  Reparación permanente de soldaduras en campo  
Cada soldadura que no sea aceptable de acuerdo con el numeral 8.10 de la presente Norma, se debe 
reparar como se describe a continuació n: 
a) Debe ponerse fuera de servicio el tramo del Ducto del Sistema de Transporte para  reparar la 
soldadura de acuerdo con los requerimientos aplicables que señala el numeral 8.13 de la presente 
Norma;  
b) Una soldadura se puede reparar de acuerdo con el nu meral 8.13 de la presente Norma, mientras el 
tramo del Ducto del Sistema de Transporte está en servicio, únicamente si cumple con lo siguiente:  
I. No existe Fuga en la soldadura;  
II. La presión en el tramo se reduce de manera que no produzca un Esfuerzo ta ngencial que sea 
mayor del 30% (treinta por ciento) de la RMC del Ducto, y  
III. El espesor remanente de la soldadura, después del esmerilado, no debe ser inferior a 3.2 mm.  
c) Las soldaduras fabricadas por medio de arco sumergido que tengan defectos deben ser reparadas 
por medio de una envolvente bipartida soldable; las soldaduras circunferenciales son opcionales;  
d) Las soldaduras fabricadas por medio de resistencia eléctrica que tengan defectos deben ser 
reparadas por medio de una envolvente bipartida sol dable; las soldaduras circunferenciales son 
obligatorias, y  
e) Una soldadura defectuosa que no se pueda reparar de acuerdo con los incisos a) o b) anteriores, se 
debe corregir mediante la instalación de envolventes bipartidas soldables de diseño apropiado.  
10.36.  Reparación permanente de Fugas en campo  
Para la reparación definitiva de una Fuga en campo, en un Ducto de Transporte, se debe realizar  lo 
siguiente:  
a) Poner el Ducto fuera de servicio, cortar el carrete de Ducto y reemplazarlo con un tramo de Duc to 
que posea una resistencia de diseño igual o mayor, y  
b) En caso de no ser posible sacar de servicio el tramo de la línea del Sistema de Transporte, la 
reparación se realizará mediante la instalación de envolventes bipartidas soldadas, atornilladas de 
diseño apropiado, o cualquier otra técnica de reparación que permita eliminar la Fuga.  
10.37.  Prueba en Ducto de reemplazo  
Si un tramo de línea del Sistema de Transporte se repara cortando el carrete dañado del Ducto de 
reemplazo se debe probar a la presión requerida para una línea nueva que se instale en la misma 
localización. Esta prueba se debe realizar en el Ducto antes de su instalación, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 10.3 de la presente Norma.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
10.38.  Prueba de las reparaciones realizadas po r soldadura  
Las reparaciones que se realicen por soldadura de acuerdo con los numerales 10.32, 10.33, 10.34 y 10.35 
de la presente Norma, deben examinarse bajo el criterio establecido en el numeral 8.10 de la presente Norma.  
10.39.  Envolventes de refuerzo  
Las envolventes de refuerzo que ayudarán a contener la presión interna del Ducto se deben considerar 
como reparaciones permanentes, siempre y cuando sea soldada y se extienda longitudinalmente por lo menos 
50 mm más allá del extremo del defecto o imperfecc ión. 
Las envolventes deben presentar las características siguientes:  
a) La concentración de esfuerzos a la flexión del Ducto debe localizarse dentro de la envolvente;  
b) El material de la envolvente debe tener características de resistencia a la presión, i gual o mayor, y 
debe ser compatible con el Ducto del Sistema de Transporte existente;  
c) Tener un espaciamiento adecuado con otros dispositivos del Ducto;  
d) Tener un soporte adecuado durante la instalación y operación, y  
e) Ser probada a la presión de pru eba que marca la presente Norma.  
10.40.  Resistencia de las envolventes de refuerzo  
La resistencia de las envolventes debe ser calculada de acuerdo con lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas y a falta de éstas con las normas, códigos o estándares internacionales vigentes, 
debiéndose de utilizar un procedimiento de soldadura calificado de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.3 
de la presente Norma.  
10.41.  Envolventes para soportar la presión  
Se permite el uso de envolventes atornillables para co ntener la presión interna del Ducto como reparación 
permanente si están diseñadas y construidas de material que sea adecuado para soldadura y que pueda 
contener la presión del Ducto de acuerdo con los requerimientos de diseño. El Ducto debe ser sellado a 
presión entre el ánulo del Ducto y la envolvente para relevar los esfuerzos asociados a la imperfección o 
defecto. Se debe llevar a cabo una Evaluación de ingeniería que indique que el defecto no se extenderá más 
allá de la envolvente.  
D. Estaciones de Comp resión  
10.42.  Inspección y prueba de dispositivos de relevo de presión y de Paro por Emergencia  
Los dispositivos de relevo de presión en una estación de compresión, a excepción de los discos de 
ruptura, se deben inspeccionar y probar de acuerdo con lo esta blecido en el numeral 10.20 de la presente 
Norma. Asimismo, se deben probar periódicamente para determinar que abren a la presión establecida.  
10.42.1.  Cualquier defecto o inadecuación de los dispositivos de la estación de compresión se debe 
reparar o reem plazar de inmediato.  
10.42.2.  Los dispositivos de Paro por Emergencia a control remoto se deben inspeccionar y probar, como 
mínimo, una vez cada año calendario para determinar que funcionen conforme con lo esperado.  
10.43.  Aislamiento de equipos para mante nimiento o modificaciones  
Se deben establecer procedimientos para el mantenimiento de estaciones de compresión, incluyendo los 
dispositivos para aislar los equipos o tramos del Ducto, antes de su mantenimiento o reparación. También 
deben establecerse los p rocedimientos para el purgado del equipo y del Ducto.  
10.44.  Almacenamiento de materiales combustibles  
Los materiales combustibles que estén presentes en cantidades mayores a las requeridas para el uso 
diario, o que sean distintos a los requeridos en las I nstalaciones de compresión, se deben almacenar  a una 
distancia segura de la Instalación de compresión.  
10.44.1.  Los tanques superficiales de almacenamiento se deben proteger de acuerdo con lo establecido 
en las Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas  con las normas, códigos o estándares internacionales 
vigentes.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
10.45.  Detección de gas  
Las áreas que forman parte de una estación de compresión deben contar con sistemas fijos de detección 
de gas con alarma, salvo que:  
a) El edificio esté construido de ta l manera que el 50% (cincuenta por ciento) de su área lateral vertical, 
como mínimo, esté permanentemente abierta, o  
b) La estación de compresión sea de hasta 1,000 caballos de fuerza y no esté tripulada.  
10.45.1.  Salvo cuando se requiera parar el sistema para mantenimiento de acuerdo con el numeral 
siguiente, los sistemas de detección de gas con alarma requeridos por esta sección, se debe monitorear 
continuamente la estación de compresión para detectar concentraciones de gas en aire menores del 25% 
(veinti cinco por ciento) del límite inferior de explosividad. En caso de que dichas concentraciones se detecten, 
se debe advertir del peligro que representa a las personas que se encuentran en el interior de la estación de 
compresión y a las que van a entrar a el la. 
10.45.2.  Los sistemas de detección de gas con alarma aquí requeridos, se deben mantener en 
condiciones óptimas de funcionamiento. El mantenimiento debe incluir pruebas operativas.  
10.46.  Compresor  
a) El compresor de gas debe arrancar, operar y parar de  acuerdo con los procedimientos establecidos 
en el manual de operación. Los dispositivos de paro deben ser inspeccionados y probados 
periódicamente para determinar su funcionamiento óptimo;  
b) Para las estaciones donde existan condiciones de corrosión elev adas se debe contar con 
procedimientos que establezcan la inspección periódica en intervalos frecuentes que permitan 
descubrir los deterioros causados a los Ductos y a los equipos, y  
c) El equipo y los Ductos donde se hayan detectado condiciones de corrosi ón inaceptables, deberán ser 
aislados y purgados para su mantenimiento.  
E. Estaciones de regulación y/o medición  
10.47.  Inspección y pruebas a cargo de los Regulados  
Las estaciones de medición, estaciones de regulación de presión y su equipo, se deben suje tar a 
inspecciones y pruebas a intervalos que no excedan de quince meses, pero como mínimo, una vez cada año 
calendario para determinar que:  
a) Se encuentran en una condición mecánica adecuada desde el punto de vista de capacidad y 
confiabilidad operativa;  
b) Se encuentran operando a las condiciones para las cuales fueron seleccionadas, y  
c) Están protegidas del polvo, líquidos u otras condiciones que pudieran afectar su funcionamiento.  
10.48.  Prueba de dispositivos de relevo de presión  
Los dispositivos de relevo de presión (excepto discos de ruptura), cuando sea posible, se deben probar en 
el sitio a intervalos que no excedan de quince meses pero, como mínimo, una vez cada año calendario para 
determinar que cuentan con suficiente capacidad para limitar la p resión en las Instalaciones a las que están 
conectados, para no rebasar la presión máxima deseada.  
10.48.1.  Si el dispositivo de relevo es de capacidad insuficiente, se debe instalar un dispositivo nuevo o 
adicional para proporcionar la capacidad requerida . 
10.48.2.  Se permite llevar a cabo pruebas a los dispositivos en un sitio fuera de su localización y se deben 
tomar previsiones para no dejar el sistema sin protección durante el periodo en que se pruebe el dispositivo.  
10.49.  Prevención de incendios acci dentales  
Derivado de una previa valoración del Riesgo, se deben instrumentar las medidas de seguridad aplicables 
de acuerdo a las recomendaciones arrojadas por el Análisis de Riesgos, para minimizar el peligro de una 
ignición accidental en áreas donde la p resencia de gas constituya un Riesgo de fuego o explosión. Se deben 
tomar en cuenta, como mínimo, las medidas siguientes:  
a) Cuando un volumen de gas es liberado al aire, se debe tener cuidado de retirar del área cualquier 
fuente de ignición potencial y co ntar con el equipo adecuado en caso de Emergencia;  
b) La soldadura o corte eléctrico o con gas no se debe realizar en el Ducto o en Componentes del Ducto 
que contengan una mezcla explosiva de gas -aire en el área de trabajo;  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
c) Colocar señalamientos de adve rtencia donde sea apropiado;  
d) Contar con procedimiento y equipo para la medición del límite inferior de explosividad, y  
e) Conectar a tierra los equipos de compresión y de fuerza de movimiento que puedan generar 
electricidad estática.  
F. Instalaciones de  entrega  
10.50.  Programa periódico de mantenimiento. Se debe establecer un programa periódico de 
mantenimiento, inspección, prueba y calibración de todo el equipo en las Instalaciones de entrega para 
asegurar un funcionamiento adecuado, el cual debe inclui r como mínimo lo siguiente:  
a) Equipos e instrumentos de medición de flujo, presión y temperatura, para detectar desviaciones en 
condiciones normales de operación, y garantizar las condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al me dio ambiente;  
b) Dispositivos de seguridad por sobrepresión, como son válvulas automáticas con sus respectivos 
lazos de control;  
c) Dispositivos de relevo y reguladores de presión que debe efectuarse al menos una vez cada año 
calendario, para determinar su  funcionalidad, buena condición mecánica, y si es adecuado desde el 
punto de vista de capacidad y operación para el servicio en el cual es empleado;  
d) Equipo contra incendio, el cual se debe mantener en óptimas condiciones de operación de manera 
permanent e, estar claramente identificado y con fácil acceso en caso de fuego, y  
e)  El equipo electromecánico y obra civil de la estación.  
G. Reevaluación de la Presión máxima de operación permisible (PMOP), por integridad del Ducto o 
necesidades operativas  
Esta s ección describe los requerimientos mínimos que se deben cumplir para incrementar la Presión 
máxima de operación permisible (PMOP) por motivos diferentes a la densidad poblacional, ya sea 
incrementándola por necesidades operativas o reduciéndola como medida  preventiva por los resultados  de la 
evaluación de la integridad del Ducto, como el adelgazamiento en la pared del Ducto por corrosión,  entre 
otros.  
10.51.  Requisitos generales, incrementos de presión. En caso de que se requieran modificar las 
condiciones de operación de un Ducto para aumentar la presión, el incremento se debe realizar gradualmente 
a valores que puedan ser controlados y de acuerdo con lo siguiente:  
a) Establecer las medidas de seguridad necesarias y límites de presión para que el tramo de D ucto no 
sea expuesto a presiones que puedan afectar su integridad;  
b) Los incrementos deben ser no mayores del 10% de la presión cada hora.  Al final de cada incremento 
gradual, la presión se debe mantener constante, en tanto se verifica la existencia de Fu gas en el 
tramo de Ducto afectado, y  
c) Las Fugas detectadas se deben reparar antes de realizar un nuevo incremento de presión y 
siguiendo el procedimiento correspondiente.  
10.52.  Documentación de acciones realizadas al tramo de Ducto  
Cuando se someta un t ramo del Ducto a condiciones de operación más exigentes, la integridad de dicho 
tramo debe estar evaluada y se debe contar con un registro de las acciones realizadas en el tramo de Ducto, 
documentación relacionada al mismo, trabajos correctivos y preventiv os, y pruebas de presión desarrolladas.  
10.53.  Plan escrito  
Cuando se modifiquen las condiciones de operación de un tramo de Ducto, se deben seguir los 
procedimientos escritos que aseguren el cumplimiento de los requisitos aplicables de esta sección.  
10.54 . Limitaciones para incrementar la Presión máxima de operación permisible (PMOP)  
Al establecer una nueva Presión máxima de operación permisible (PMOP), conforme con esta sección, no 
se debe exceder el valor máximo permitido para un tramo nuevo de Ducto con struido de los mismos 
materiales en la misma clase de localización, de acuerdo con los criterios de los numerales 10.18.1 a 10.18.3 
de la presente Norma.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
10.54.1.  Evaluación de ingeniería  
La Presión máxima de operación permisible (PMOP) de los Ductos de Tr ansporte deben incrementarse si 
de manera previa se lleva a cabo una Evaluación de ingeniería para determinar si es viable incrementar la 
Presión máxima de operación permisible (PMOP) a la presión propuesta y si a la fecha de incremento  de la 
Presión máxim a de operación permisible (PMOP) no se tienen retrasos en las actividades correctivas  o de 
inspección, programadas de acuerdo al sistema de administración de integridad de Ductos de la  presente 
Norma.  
La Evaluación de ingeniería a que se refiere el párrafo  anterior debe incluir al menos:  
a) Análisis de las condiciones físicas actuales del tramo de Ducto completo, como es su espesor, 
poniendo especial énfasis en las zonas con menores espesores. Los espesores deben ser 
determinados utilizando tecnologías de i nspección confiables;  
b) Revisión detallada del diseño original del tramo de Ducto;  
c) Análisis de los registros de construcción, inspección y pruebas;  
d) Análisis de los registros de las reparaciones que haya tenido desde su construcción, y  
e) Análisis de  los registros de las Fugas que haya tenido.  
10.54.2.  Si derivado de la Evaluación de ingeniería resulta viable el incremento de la Presión máxima de 
operación permisible (PMOP), el tramo de Ducto en cuestión se debe someter a nuevas pruebas de presión 
de acuerdo al capítulo 10 de la presente Norma y establecer la nueva Presión máxima de operación 
permisible (PMOP) de acuerdo a los criterios de los numerales 10.18.1 a 10.18.3 de la presente Norma.  
10.54.3.  Si derivado de la Evaluación de ingeniería resulta viable el incremento de la (PMOP) pero las 
pruebas de presión no resultan prácticas para el tramo del Ducto, el establecimiento de una nueva PMOP 
debe realizarse de acuerdo a lo siguiente:  
a) Seleccionar la nueva Presión máxima de operación permisible (PMO P) que haya sido confirmada por 
la Evaluación de ingeniería y que no exceda el menor de los siguientes valores:  
I. El 80% de la presión de diseño de un Ducto nuevo que tenga las mismas consideraciones de 
diseño y el mismo material, y  
II. La presión que cor responda a un Esfuerzo tangencial máximo del 50% de la RMC del Ducto.  
b) Antes de iniciar el incremento de presión en el tramo del Ducto se debe realizar lo siguiente:  
I. Contar con los dispositivos adecuados para medir la presión;  
II. Realizar un monitore o de Fugas inicial y hacer la reparación correspondiente en donde sea 
requerido, y  
III. Reparar o reemplazar cualquier tramo del Ducto o accesorio inadecuado para la nueva Presión 
máxima de operación permisible (PMOP).  
10.54.4.  Si derivado de la Evaluación  de ingeniería no resulta viable el incremento de la Presión máxima 
de operación permisible (PMOP), se debe mantener la Presión máxima de operación permisible (PMOP) 
actual en tanto no se subsanen las deficiencias encontradas en dicha evaluación.  
10.54.5.  Al reducirse el espesor de pared del Ducto y sus accesorios por efecto de la corrosión o erosión, 
es necesario evaluar la Presión máxima de operación permisible (PMOP) debido a que se reduce la 
resistencia del Ducto por los esfuerzos causados por la presió n. Como resultado de la medición del espesor 
del Ducto y a la aplicación del sistema de administración de la integridad de Ductos, se debe evaluar la 
Presión máxima de operación permisible (PMOP) del Ducto y considerar como alternativa lo siguiente:  
a) Realizar la reparación o reemplazo correspondiente en la zona con bajos espesores, o  
b) Reducir la Presión máxima de operación permisible (PMOP) del Ducto.  
10.54.6.  La evaluación de la Presión máxima de operación permisible (PMOP) para el tramo de Ducto 
debe realizarse de acuerdo a lo siguiente:  
a) Determinar la profundidad de la corrosión en la sección del Ducto “c” (en mm), (ver figura 2).  Si “c” es 
menor que el 10% del espesor nominal del Ducto “t” (en mm), no se requiere reducir la Presión 
máxima de operac ión permisible (PMOP).  Si c es mayor que el 80% del espesor nominal del Ducto t, 
se debe considerar el reemplazo de la sección del Ducto corroído;  
b) Determinar la longitud efectiva de corrosión a lo largo del eje longitudinal del Ducto L (en mm), y  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
c) Calcular el factor adimensional “ A”, de acuerdo a lo siguiente:  
A= 0.893 x L / √(D x t)  
Donde:  
D = diámetro exterior nominal del Ducto, en mm.  
d) Para valores de A menores o iguales a 4.0, calcular P´ de acuerdo a la siguiente fórmula:  
P´= 1.1 x P x ((1 -2c/3t)/(1-2c/3t√(A2+1))) 
Donde:  
P = El valor mayor entre la presión de diseño (ex cluyendo el factor de junta soldada), en MPa y la 
Presión máxima de operación permisible (PMOP) actual.  
P´= La presión máxima segura para el área corroída, en MPa;  
El valor de P´ no debe ser superior al de P;  
e) Para valores de A mayores a 4.0, calcular P´  de acuerdo a la siguiente fórmula:  
P´= 1.1 x P x (1 -c/t) 
El valor de P´ no debe ser superior al de P, y  
f) Si la Presión máxima de operación permisible (PMOP) actual es igual o menor a P´, el área con 
problemas de corrosión puede permanecer en servicio co n la actual Presión máxima de operación 
permisible (PMOP) si se protegen las zonas corroídas y no se interrumpe el sistema de 
administración de integridad de Ductos. Si la Presión máxima de operación permisible (PMOP) actual 
es mayor a P´, la Presión máxim a de operación permisible (PMOP) debe reducirse al valor que 
asegure que no excede a P´, o la zona corroída debe ser reparada o reemplazada.  
 
Figura 2. - Profundidad de la corrosión en la sección del Ducto  
10.55.  Medición de espesores  
Con la finalidad de m onitorear el desgaste del Ducto por corrosión o erosión, se debe realizar la medición 
de espesores de pared del Ducto en Instalaciones superficiales, como son entradas y salidas de válvulas de 
seccionamiento, Estaciones de compresión, Estaciones de regulac ión y/o medición, pasos aéreos y trampas 
de diablos, entre otras. Estas mediciones se deben efectuar anualmente y una vez que se cuenten con 
suficientes datos para hacer un análisis estadístico y estimar la velocidad de desgaste, se puede establecer 
un pro grama de medición de espesores con frecuencia diferente a la anual, con base a los espesores y 
velocidad de desgaste encontrados. La medición de espesores para estas Instalaciones debe incluir lecturas 
en al menos el 50% de las piezas del Ducto y accesorio s que conformen la Instalación superficial y las 
mediciones en cada pieza deben ser en al menos dos posiciones distintas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
H. Desactivación y reactivación de Ductos  
10.56.  Desactivación de Ductos  
En los procesos de desactivación de Ductos, se deben tomar co mo mínimo las medidas siguientes:  
a) Cuando se desactive un Ducto, éste debe ser desconectada del sistema de suministro de gas, 
purgado y taponado usando bridas ciegas, cabezas soldadas, comales o el accesorio que se 
considere apropiado. Cuando un Ducto se  llene con algún medio se debe poner especial cuidado en 
su desactivación y los efectos que le pueda causar a la misma, así como las consecuencias que se 
puedan tener en la eventualidad de una Fuga;  
b) En los Ductos desactivados se debe mantener el control  de la corrosión interna y externa y el 
mantenimiento del Ducto debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la presente Norma 
(capítulo 10), y  
c) En Ductos que no han sido utilizadas por un tiempo mayor a 15 meses se debe comprobar 
anualmente la efect ividad del método de desactivación usado, el control de la corrosión y otras 
actividades de mantenimiento.  
10.57.  Reactivación de Ducto  
a) Antes de la reactivación de un Ducto se debe llevar a cabo una Evaluación de ingeniería para 
determinar si dicho Duct o cumple con lo establecido en el numeral 9.16 de la presente Norma,  para 
determinar si es operativamente viable para entrar en servicio, y  
b) Cuando la evaluación indique que no es viable de entrar en servicio se deben implementar las 
medidas correctivas que sean necesarias para su reactivación.  
10.58.  Ductos que hayan estado en servicio o que hayan transportado previamente algún fluido 
diferente al Gas Natural  
a) Revisar el historial de Diseño, Construcción, Operación y mantenimiento del Sistema de Transp orte 
para determinar si dicho Sistema de Transporte se encuentra en condiciones satisfactorias de 
operación de acuerdo con la presente Norma;  
b) Inspeccionar el Sistema de Transporte para identificar las condiciones de operación que pudieran 
afectar la Fra nja de Seguridad del sistema de los tramos superficiales y de los subterráneos;  
c) Corregir los defectos y condiciones inseguras detectadas de acuerdo con la presente Norma;  
d) Probar el Sistema de Transporte de acuerdo a los numerales del 10.1 al 10.13 de  la presente Norma 
para garantizar que se proporcione la Presión máxima de operación permisible (PMOP), y  
e) Mantener, durante el periodo de operación del Sistema de Transporte, un registro de las operaciones 
realizadas, pruebas, reparaciones, reemplazos y  modificaciones o alteraciones hechas bajo los 
requisitos de este numeral. Para los Sistemas de Transporte que no cuenten con dicho registro antes 
de la entrada en vigor de la presente Norma, éste se debe llevar a cabo en forma obligatoria a partir 
de la e ntrada en vigor de la presente Norma.  
10.59.  Elaboración del programa anual de operación, mantenimiento, Seguridad y Seguridad Operativa  
10.59.1.  Los Regulados deben elaborar el programa anual de operación y mantenimiento del Sistema de 
Transporte que sea congruente con lo establecido en el capítulo 10 de la presente Norma.  
El programa debe contener, como mínimo, los rubros siguientes:  
a) La lista total de actividades a desarrollar relativas a la Operación y Mantenimiento;  
b) Desagregación de las actividade s por área del sistema o por concepto, es decir, operación  y 
mantenimiento;  
c) Desarrollo cronológico de las actividades estableciendo su interdependencia con otras, en su caso. 
Se debe mostrar claramente la fecha de inicio y terminación de la actividad;  
d) Manual, instrucciones y recomendaciones del fabricante del equipo, sistema o instalación 
correspondiente, en su caso;  
e) Descripción del capital humano y tiempo asignado a cada actividad;  
f) Persona responsable de las actividades;  
g) La forma en que se v a a controlar el desarrollo y ejecución de las actividades programadas, y  
h) Bitácora de las actividades de Operación y Mantenimiento.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
10.60.  Los Regulados deben obtener de forma anual, un Dictamen de Operación y Mantenimiento por una 
Unidad de Verificació n, en el que conste el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Norma 
para esta etapa.  
10.61.  El Dictamen al que se refiere el párrafo anterior, debe ser entregado a la Agencia, en los primeros 
tres meses de cada año, una vez cumplido el primer año de operaciones.  
11. Cierre y desmantelamiento  
11.1.  Los Regulados deben elaborar y ejecutar un Programa de actividades de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente, para la etapa de Cierre o de Desmantelamiento,  
según sea el caso.  
11.2. El programa debe incluir como mínimo, lo siguiente:  
a) Los escenarios y recomendaciones del Análisis de Riesgos actualizado para esa etapa, conforme a 
los previsto en las Disposiciones Administrativas de Carácter General que estab lecen los 
lineamientos para la para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de 
Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente y otras 
aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos q ue se indican, o la que la modifique  o 
sustituya ; 
b) Lo previsto en la normatividad aplicable en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de 
protección al medio ambiente, y  
c) Los términos y condicionantes en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección 
al medio ambiente de los diversos trámites bajo los cuales fue autorizado el Proyecto.  
12. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
12.1.  Objetivo  
El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PE C) tiene por objeto determinar el 
grado de cumplimiento de la presente Norma.  
12.2. Procedimiento  
La Evaluación de la Conformidad de la presente Norma, se realizará para cada una de sus etapas, 
mediante la revisión documental y la verificación física del T ransporte de Gas Natural, Etano y Gas Natural 
asociado al carbón mineral por medio de Ductos, de acuerdo a lo indicado en la tabla 15.  
Tabla 15. - Procedimiento por Etapas de Evaluación de la Conformidad  
ETAPA  CAPITULO  PERIODICIDAD DE 
VERIFICACIÓN  TIPO DE 
VERIFICACIÓN  DOCUMENTO 
EMITIDO  
Diseño.  7 Una vez por diseño.  Documental.  Dictamen de Diseño.  
Construcción y 
pre-arranque.  9 Una vez por pre -arranque 
(Inicial o paro total).  Documental y 
verificación física de la 
instalación.  Dictamen de  Pre-
arranque.  
Operación y 
mantenimiento.  10 Una vez por año.  Documental, 
verificación física de la 
instalación y operación.  Dictamen de 
Operación y 
Mantenimiento.  
 
La Evaluación de la Conformidad será realizada por una Unidad de Verificación (UV).  
Los resultados de la Eva luación de la Conformidad deben hacerse constar en un Dictamen, de acuerdo a 
la Tabla 15 - Procedimiento por Etapas de Evaluación de la Conformidad.  
Los documentos originales de la Evaluación de conformidad, deben conservarlos los Regulados y tenerlos 
disponibles para cuando la Agencia los requiera.  
13. Vigilancia de la norma  
La vigilancia de la presente Norma , corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
14. Grado de concordancia con nor mas nacionales o internacionales  
La presente Norma no concuerda con otras Normas nacionales o internacionales.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
APÉNDICE A (NORMATIVO)  
CONTROL DE LA CORROSIÓN EXTERNA EN DUCTOS  DE ACERO ENTERRADOS Y/O SUMERGIDOS  
ÍNDICE  
1. Introducción  
2. Definiciones  
3. Control de la corrosión externa en Ductos de acero  
3.1 Recubrimiento anticorrosivo  
3.2 Estructura a proteger  
3.2.1  Ductos nuevos  
3.2.2  Ductos existentes  
3.2.3  Puenteos eléctricos  
3.3 Tipos de protección catódica  
3.3.1  Ánodos galvánicos o de sacrificio  
3.3.2  Corriente impresa  
3.4 Aislamiento eléctrico  
3.5 Criterios de protección catódica  
3.6 Perfil de potenciales de polarización  
3.7 Potencial Ducto/suelo máximo permisible  
3.8 Mediciones de corriente eléctrica  
3.8.1  Medición de potenciales Ducto/suelo  
3.8.2  Medi ción de resistividad  
3.8.3  Medición de corriente eléctrica  
3.9 Funcionalidad del sistema  
3.9.1  Previsiones para el monitoreo  
3.9.2  Interferencia con otros sistemas  
3.9.3  Cruzamientos  
3.9.4  Defectos en el recubrimiento anticorrosivo  
3.10 Operación, inspecci ón y mantenimiento  
3.10.1  Fuentes de energía eléctrica  
3.10.2  Camas anódicas  
3.10.3  Conexiones eléctricas  
3.10.4  Aislamientos eléctricos  
3.10.5  Recubrimientos  
3.10.6  Levantamiento de potenciales  
3.11 Seguridad  
3.11.1  Medidas generales  
3.11.2  Generación de gases peligrosos  
3.11.3  Instalación en atmósferas peligrosas  
3.11.4  Corto circuitos en Instalaciones eléctricas  
3.11.5  Señalización de Instalaciones energizadas  
3.12 Documentación  
3.12.1  Historial del sistema de protección catódica  
3.12.2  Interacción con e structuras y sistemas de otras dependencias  
3.13 Registros  
3.13.1  Funcionalidad del sistema de protección catódica  
3.13.2  Modificaciones al sistema original  
3.13.3  Reparación o reemplazo de algún Componente del sistema de protección catódica  
3.13.4  Estudio s especiales  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
1. INTRODUCCIÓN  
Las estructuras metálicas o Ductos de acero enterrados y/o sumergidos están expuestos a los efectos de 
la corrosión externa como consecuencia del proceso electroquímico, que ocasiona el flujo de iones del metal 
del Ducto al ele ctrolito que lo rodea. Para reducir este efecto, es necesario ejercer un control de los factores 
que influyen en el proceso de corrosión, donde la adecuada selección del material del Ducto y la aplicación de 
los recubrimientos son los primeros medios utili zados para evitar dicho daño.  
La función del recubrimiento es aislar la superficie metálica del Ducto del electrolito que la rodea. Además 
del recubrimiento anticorrosivo, se debe aplicar protección complementaria al Ducto mediante el uso de 
protección cat ódica. La implementación, instalación, operación y mantenimiento adecuado del control de la 
corrosión externa en Ductos de acero enterrados o sumergidos han demostrado ser una herramienta eficaz 
que aumenta la confiabilidad de los Ductos destinados al Tran sporte de fluidos.  
2. DEFINICIONES  
Para efectos de este Apéndice (Normativo) se estará en singular o plural las definiciones siguientes:  
2.1 Ánodo: Elemento emisor de corriente eléctrica; es el electrodo de una celda en el cual ocurre el 
fenómeno de oxidac ión. 
2.2 Ánodo galvánico o de sacrificio: Metal con potencial de oxidación más electronegativo que el del 
Ducto por proteger y que al emitir corriente eléctrica de protección, se consume.  
2.3 Ánodo inerte: Electrodo auxiliar metálico o no metálico que form a parte del circuito de protección 
catódica y que se conecta a la terminal positiva de una fuente externa de corriente eléctrica directa.  
2.4 Apantallamiento:  Fenómeno del blindaje eléctrico que se presenta cuando por efecto de un material 
con característi cas de aislamiento eléctrico u otro material metálico, impide o desvía el flujo de energía 
eléctrica de protección catódica hacia la estructura a proteger.  
2.5 Aterrizamiento: Conexión eléctrica, intencional o no, entre un conductor y tierra (suelos y cuer pos de 
agua).  
2.6 Cama anódica: Grupo de ánodos, ya sea inertes o galvánicos que forman parte del sistema de 
protección catódica.  
2.7 Cátodo: Electrodo de una celda en el que ocurren las reacciones electroquímicas de reducción; es el 
elemento receptor de c orriente eléctrica.  
2.8 Celda solar:  Equipo que transforma la energía solar en energía eléctrica de corriente directa.  
2.9 Compatibilidad del sistema de recubrimiento con el sistema de protección catódica: La 
interacción y afinidad entre el Sistema de recu brimiento anticorrosivo y el Sistema de protección catódica con 
el que cuente el Ducto que demuestre el cumplimiento con los requisitos establecidos en la presente Norma.  
2.10 Corriente de protección catódica:  Corriente eléctrica directa necesaria para obt ener los valores del 
potencial electroquímico de protección de una estructura metálica enterrada o sumergida en un electrolito.  
2.11 Corriente parásita: Corriente eléctrica directa o alterna que proviene de otra fuente de energía 
distinta al circuito previ sto, y que llega al Ducto a través del electrolito o por contacto directo. Cuando en un 
Ducto metálico entra una corriente eléctrica parásita se produce corrosión en aquellas áreas donde dicha 
corriente eléctrica abandona el Ducto metálico para retornar a su circuito de origen.  
2.12 Corrosión: Destrucción del metal por la acción electroquímica de ciertas sustancias a través de la 
oxidación o pérdida de electrones del metal.  
2.13 Defecto en el recubrimiento:  Discontinuidad en el material anticorrosivo que ex pone la superficie 
del metal al medio electrolítico que lo rodea.  
2.14 Densidad de corriente: Corriente eléctrica directa por unidad de área, expresada usualmente en 
miliampere por metro cuadrado o miliampere por pie cuadrado.  
2.15 Electrodo de referencia:  Media celda electroquímica cuyo potencial es constante. Es un electrodo 
no polarizable.  
2.16 Electrolito: Conductor iónico de corriente eléctrica directa. Se refiere al subsuelo o al agua en 
contacto con un Ducto metálica enterrada o sumergida.  
2.17 Estac ión de registro: Instalación para medir el potencial del Ducto ya sea natural o de polarización.  
2.18 Junta de aislamiento: Accesorio constituido de un material aislante que se intercala en el sistema de 
Ducto para separar eléctricamente en secciones al Du cto a proteger.  
2.19 Interfaces: Transición a la que se somete el Ducto al cambiar de electrolito, pudiendo ser ésta tierra -
aire, tierra -concreto, concreto -aire, aire -agua, tierra -agua, etc.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
2.20 Laboratorio Externo: Entidad  acreditada en términos de la Le y Federal sobre Metrología y 
Normalización responsable de realizar pruebas a materiales con respecto al cumplimiento de Normas 
Oficiales Mexicanas y a falta de é stas, con las normas y lineamientos internacionales, y a falta de éstas con 
las normas o código s vigentes.  
2.21 Material de relleno: Mezcla de materiales sólidos que envuelven al ánodo para incrementar su 
conductividad eléctrica en el terreno donde se alojan.  
2.22 Polarización:  Magnitud de la variación de carga en un electrodo de un circuito abierto  causado por el 
paso de una corriente eléctrica.  
2.23 Potencial crítico:  Voltaje de protección catódica de valor inferior en relación al valor de cualquiera de 
los criterios de protección catódica.  
2.24 Potencial natural:  Potencial espontáneo (sin impresió n de corriente eléctrica directa) que adquiere 
una estructura metálica al estar en contacto con un electrolito. También denominado potencial de corrosión.  
2.25 Potencial Ducto/suelo: Diferencia de potencial entre un Ducto de acero enterrado y/o sumergido 
protegido catódicamente y un electrodo de referencia en contacto con el electrolito.  
2.26 Protección catódica: Procedimiento eléctrico para proteger las estructuras metálicas enterradas o 
sumergidas contra la corrosión exterior, el cual consiste en establec er una diferencia de potencial para que 
convierta a las estructuras metálicas en cátodo, mediante el paso de corriente eléctrica directa proveniente de 
la fuente seleccionada para el sistema.  
2.27 Prueba de requerimiento de corriente:  Aplicación de corrien te eléctrica directa al Ducto por 
proteger catódicamente con el fin de cuantificar la corriente eléctrica de protección y determinar los alcances 
de protección para cada uno de los puntos de drenaje eléctrico.  
2.28 Puenteo eléctrico: Conexión eléctrica ent re Ductos mediante un conductor eléctrico y terminales 
fijas, con el fin de integrar en circuitos conocidos los Ductos adyacentes.  
2.29 Punto de drenaje eléctrico:  Sitio en el que se imprime la corriente eléctrica directa de protección a 
un Ducto enterrada  y/o sumergida.  
2.30 Recubrimiento anticorrosivo: Material que se aplica y adhiere a la superficie externa de un Ducto 
metálico para protegerla contra los efectos corrosivos producidos por el medio ambiente.  
2.31 Rectificador: Equipo que convierte corrient e eléctrica alterna en corriente eléctrica directa 
controlable.  
2.32 Resistividad: Resistencia eléctrica por unidad de volumen del material. Las mediciones de esta 
propiedad indican la capacidad relativa de un medio para transportar corriente eléctrica.  
2.33 Señalamiento:  Avisos informativos, preventivos o restrictivos para indicar la presencia del Ducto y/o 
referencia kilométrica del desarrollo del Ducto. Es posible que los señalamientos estén dotados de conexiones 
eléctricas para funcionar como estaciones  de registro de potencial.  
2.34 Sistema de protección catódica:  Conjunto de elementos como: Ánodos galvánicos o inertes, 
rectificadores de corriente eléctrica, cables y conexiones que tienen por objeto proteger catódicamente un 
Ducto de acero.  
2.35 Sistema  de recubrimiento anticorrosivo: Conjunto de recubrimientos relacionados entre sí, cuyas 
cualidades físicas y químicas se combinan para formar una barrera protectora adherida al sustrato metálico, 
con la finalidad de aislarlo de los efectos del medio corro sivo y que se compone de una a más capas de 
recubrimientos para combinar dichas cualidades.  
2.36 Tubería enterrada o sumergida:  Es aquel Ducto que está alojado bajo la superficie del terreno  o en 
el lecho de un cuerpo de agua (pantano, río, laguna, lago, e tc.). No se refiere a Ductos instalados en el lecho 
marino.  
2.37 Turbina generadora: Equipo de combustión interna que genera corriente eléctrica directa para 
proporcionar protección catódica a Ductos o estructuras metálicas.  
3. CONTROL DE LA CORROSIÓN EXTE RNA EN DUCTO DE ACERO  
La prevención de la corrosión exterior en Ductos de acero enterrados y/o sumergidos se lleva a cabo 
mediante la aplicación de recubrimientos anticorrosivos y sistemas de protección catódica, con la finalidad de 
tener los Ductos de ace ro enterradas o sumergidas en buenas condiciones de operación y seguras.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
3.1 Recubrimiento anticorrosivo  
El tipo de recubrimiento anticorrosivo se debe seleccionar tomando en cuenta las condiciones de 
operación, la instalación, el manejo y el escenario par ticular de exposición del Ducto por proteger, así como la 
compatibilidad con el Sistema de protección catódica complementaria, dicho recubrimiento debe cumplir con 
lo establecido en el numeral 7.57.2 de la presente Norma.  
3.1.1 Durante el manejo y almacena miento del Ducto recubierto, éste debe estar protegido para evitar 
daños físicos.  
3.1.2 Se debe realizar una inspección dieléctrica de acuerdo a las características del recubrimiento 
anticorrosivo para determinar que no presente poros o imperfecciones. En caso de detectarse imperfecciones 
se deben eliminar las reparaciones y realizar nuevamente la inspección dieléctrica hasta su aceptación.  
3.1.3  Cuando el Ducto enterrado o sumergido quede expuesto a la superficie se debe aplicar un 
recubrimiento anticorros ivo en la parte de transición que prevenga la corrosión entre el tramo aéreo y el 
enterrado (interface suelo -aire).  
3.2 Estructura a proteger  
3.2.1 Ductos nuevos. - Los Ductos nuevos enterrados y/o sumergidos deben ser recubiertas externamente 
y protegidas catódicamente, salvo que se demuestre mediante un estudio técnico realizado por el área técnica 
responsable del control de la corrosión externa, que los materiales son resistentes al ataque corrosivo del 
medio ambiente en el cual son instalados.  
3.2.2 Ductos existentes. - Se deben establecer métodos de evaluación para determinar la necesidad de 
implementar programas adicionales de control de la corrosión y tomar las acciones correctivas de acuerdo con 
las condiciones prevalecientes.  
Los métodos y acciones me ncionados deben incluir, como mínimo, lo siguiente:  
a) Evaluación : 
1. Los Regulados deben revisar, analizar y evaluar los resultados de la inspección y mantenimiento 
normales de los Ductos de acero protegidos catódicamente en búsqueda de indicios de corros ión en 
proceso;  
2. Los métodos de medición eléctrica más comunes incluyen:  
i. Potencial Ducto/suelo;  
ii. Resistividad del suelo, y  
iii. Potencial Ducto/suelo por el método de dos electrodos, y  
3. La funcionalidad de un sistema de protección catódica se deb e monitorear de acuerdo con lo 
indicado en los numerales 3.8 y 3.9 de este Apéndice (Normativo).  
b) Medidas correctivas:  
1. Si se comprueba la existencia de áreas de corrosión en el Ducto, se deben tomar medidas 
correctivas para inhibirla, entre las cuales  se encuentran las siguientes:  
i. Análisis de la efectividad y la continuidad de la operación del sistema de protección catódica;  
ii. Mejoramiento del Sistema de recubrimiento anticorrosivo en apego a lo establecido en la 
Disposición 3.1 de este Apéndice ( Normativo);  
iii. Instalación complementaria de ánodos de sacrificio;  
iv. Utilización de fuentes de corriente impresa;  
v. Delimitación con aislamientos eléctricos, y  
vi. Control de corrientes eléctricas parásitas.  
3.2.3 Puenteos eléctricos. Cuando en la fra nja de seguridad existen varios Ductos y se requiere 
protegerlos catódicamente, se deben puentear eléctricamente, siempre que las dependencias, organismos o 
empresas encargadas de los sistemas de Ductos estén de acuerdo y previamente se hayan realizado los  
estudios correspondientes. La integración de Ductos ya sean nuevos o existentes a otros sistemas de Ductos 
debe quedar documentada conforme con lo indicado en el numeral 3.12 de este Apéndice (Normativo).  
La instalación del puenteo eléctrico se debe reali zar de acuerdo a lo indicado en la definición del término 
puenteo eléctrico en el numeral 2.28 de este Apéndice (Normativo). Se deben proteger las áreas afectadas 
por las conexiones en cada Ducto con un recubrimiento anticorrosivo compatible.  
Es recomendab le que en los puenteos eléctricos que se ubiquen en las estaciones de registro  de potencial 
se identifiquen los conductores eléctricos de cada uno de los Ductos que se integran al sistema  de protección 
catódica.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
3.3 Tipos de protección catódica  
Existen dos  tipos de sistemas de protección catódica, los cuales se pue den emplear en forma individual  o 
combinada:  
a)  Ánodos galvánicos o de sacrificio, y  
b) Corriente impresa.  
3.3.1 Ánodos galvánicos o de sacrificio  
La fuente de corriente eléctrica de este sistema  utiliza la diferencia de potencial de oxidación entre el 
material del ánodo y el Ducto. La protección de los Ductos se produce a consecuencia de la corriente eléctrica 
que drena el ánodo durante su consumo.  
En todos los casos, se debe asegurar que la dife rencia de potencial disponible del sistema seleccionado 
sea suficiente para que drene la corriente eléctrica de protección, de acuerdo con lo indicado en el numeral 
3.5 de este Apéndice (Normativo).  
3.3.2  Corriente impresa  
Este sistema consiste en inducir corriente eléctrica directa a un Ducto enterrado mediante el empleo de 
una fuente y una cama de ánodos inertes que pueden ser de hierro, grafito, ferro silicio, plomo y plata entre 
otros. La fuente de corriente eléctrica directa se conecta en su polo posit ivo a una cama de ánodos inertes y el 
polo negativo al Ducto a proteger.  
3.4 Aislamiento eléctrico  
El Ducto de acero a proteger debe quedar eléctricamente aislado de cualquier otro tipo de estructura 
metálica o de concreto que no esté considerado en la imp lementación del sistema de protección catódica, 
tales como soportes de Ductos, estructuras de puentes, túneles, pilotes, camisas de acero protectoras, 
recubrimiento de lastre, entre otros.  
3.4.1 Las juntas aislantes se deben seleccionar considerando factor es como su resistencia dieléctrica y 
mecánica, así como las condiciones de operación del Ducto. Al realizar cualquier instalación de junta aislante 
se debe comprobar la ausencia de atmósfera combustible.  
Las juntas aislantes se deben instalar en los lugare s siguientes:  
a. En cabezales de pozos;  
b. En el origen de ramales;  
c. En la entrada y salida del Ducto en Estaciones de Regulación y/o medición, regulación de presión y/o 
de compresión;  
d. En las uniones de metales diferentes para protección contra la cor rosión galvánica;  
e. En el origen y final del sistema de Ductos que se deseen proteger para prevenir la continuidad 
eléctrica con otro sistema metálico, y  
f. En la unión de un Ducto recubierto con otro Ducto descubierto.  
3.5 Criterios de protección catódic a 
Para proteger catódicamente a los Ductos enterrados y/o sumergidos se debe cumplir, como mínimo, con 
uno de los criterios siguientes:  
Para ello se recomiendan las técnicas de medición indicadas en el código NACE -TM-0497 -1997.  
a. Un potencial Ducto/suelo (catódico) mínimo de -850 milivolts, medido respecto de un electrodo de 
referencia de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4), en contacto con el electrolito. La 
determinación de este voltaje se debe hacer con la corriente eléctrica de protección aplica da; 
b. Un potencial de protección Ducto/suelo (catódico) de -950 milivolts, cuando el área circundante del 
Ducto se encuentre en condiciones anaerobias y estén presentes bacterias sulfato -reductoras;  
c. Para una interpretación válida se debe efectuar la co rrección a que haya lugar debido a la caída de 
voltaje originada durante la medición, y  
d. Un cambio de potencial de polarización mínimo de -100 milivolts, medido entre la superficie del Ducto 
y un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado  (Cu/CuSO4) en contacto con el 
electrolito.  
Este cambio de potencial de polarización se debe determinar interrumpiendo la corriente eléctrica de 
protección y midiendo el abatimiento de la polarización. Al interrumpir la corriente eléctrica ocurre un cambio  
inmediato de potencial. La lectura del potencial después del cambio inmediato se debe usar como base de la 
lectura a partir de la cual se mide el abatimiento de la polarización.  
Los periodos de suspensión de corriente eléctrica de protección durante los c uales se puede realizar dicha 
medición están en el rango de 0,1 a 3,0 segundos.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
3.6 Perfil de potenciales de polarización  
Una vez instalado el sistema de protección catódica se debe verificar el nivel de protección a lo largo de la 
trayectoria del Ducto. L os valores de potencial obtenidos deben cumplir, como mínimo, con alguno de los 
criterios indicados en el numeral 3.5 de este Apéndice (Normativo). Con la información anterior se debe 
elaborar el perfil inicial de potenciales de polarización y, mediante su  análisis e interpretación, se deben 
realizar los ajustes operacionales a que haya lugar en el sistema seleccionado.  
Se deben establecer pruebas de rutina para verificar el comportamiento del sistema de protección 
catódica, tales como medición y registro d e la demanda de corriente eléctrica de protección, resistencia del 
circuito, condiciones operativas de la fuente de corriente eléctrica directa y perfiles de potenciales de 
polarización. Lo anterior, con la finalidad de identificar fácilmente los valores d e sub -protección o 
sobreprotección en el Ducto, así como contar con elementos de juicio técnicos para llevar a cabo pruebas y/o 
estudios adicionales.  
El análisis e interpretación de los resultados de las pruebas antes mencionadas se deben efectuar de 
maner a integral para efectos comparativos, con el objeto de determinar la tendencia de los parámetros 
monitoreados. Esta información se debe integrar en un expediente sobre la funcionalidad del sistema.  
3.7 Potencial Ducto/suelo máximo permisible  
Este valor se fijará de acuerdo a las características particulares del recubrimiento anticorrosivo existente 
en el Ducto. No debe exceder al potencial de desprendimiento catódico o a valores de potencial más 
negativos que originen problemas colaterales. Como recomendaci ón general, el valor máximo de potencial no 
deberá exceder de -2,5 volts en condición de encendido con respecto de un electrodo de referencia o, -1,1 
volts en la condición de apagado instantáneo; ambos potenciales referidos a un electrodo de referencia de 
cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4), con el electrolito circundante al Ducto a proteger o protegido 
catódicamente.  
Lo anterior, para reducir los efectos adversos tanto en el recubrimiento dieléctrico como en el Ducto debido 
a una sobreprotección ori ginada por el sistema de protección catódica.  
3.8 Mediciones de corriente eléctrica  
Durante las etapas de implementación, pruebas de campo, construcción, puesta en operación y 
seguimiento de la efectividad de los sistemas de protección catódica de Ductos e nterrados y/o sumergidos, se 
deben realizar estudios que involucren la medición de variables eléctricas tales como: Potencial Ducto/suelo 
(natural y de polarización), resistividad, resistencia y corriente. En esta sección del Apéndice A (Normativo) se 
desc riben los aspectos generales relacionados con la medición de estos parámetros.  
3.8.1 Medición de potenciales Ducto/suelo  
Para la protección catódica de Ductos metálicos enterrados y/o sumergidos en un electrolito, es necesario 
conocer la diferencia de pote ncial adquirido en la interface Ducto/suelo, con corriente de protección catódica 
aplicada (potenciales de polarización), para el criterio de -100 milivolts de polarización, descrito en el numeral 
3.5 inciso C del Apéndice (Normativo) de la presente Norma,  tanto en ausencia de corriente eléctrica de 
protección (potenciales naturales o de corrosión), como en la impresión de corriente eléctrica (potenciales  de 
polarización). Para efectuar la medición de esta diferencia de potencial se requiere utilizar una ce lda o 
electrodo de referencia. En el caso de Ductos de acero enterrados o sumergidos enterrados, se debe utilizar 
la celda de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO 4). 
En los casos donde se utilicen electrodos de referencia diferentes al de cobre/sulfato  de cobre saturado 
(Cu/CuSO 4) se debe tomar en cuenta el potencial equivalente.  
Entre los electrodos de referencia más usados encontramos los potenciales equivalentes siguientes:  
a) KCl saturado (calomel) con un valor mínimo de potencial equivalente de: -0,78 volts, y  
b) Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) con un valor mínimo de potencial equivalente de: -0,80 volts.  
Los Regulados deben verificar cuando menos una vez al año el adecuado funcionamiento de los 
electrodos de referencia.  
Los voltímetros utilizados en la medición de la diferencia de potencial Ducto/suelo deben tener una alta 
impedancia de entrada. Se recomiendan impedancias de entrada no menores a 10 Mega Ohms.  
Cuando se requiera conocer de manera continua la diferencia de potencial Ducto/suelo, se d ebe utilizar un 
registrador de potencial mecánico o electrónico con rango y resistencia de entrada adecuados.  
3.8.2 Medición de resistividad  
Se deben realizar mediciones de la resistividad del suelo, para ser usadas como apoyo en la 
implementación del sist ema de protección catódica.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
La tabla 1 - Relación entre la resistividad y corrosividad del terreno, proporciona datos indicativos de los 
efectos de corrosividad del suelo referidos a la resistividad del mismo.  
Tabla 1. - Relación entre la resistividad y corr osividad del terreno  
Resistividad del suelo (ohms/cm)  Corrosividad del suelo  
0-1.000  Altamente corrosivo  
1.000 -5.000  Corrosivo  
5.000 -10.000  Poco corrosivo  
10.000 -en adelante  Muy poco corrosivo  
 
3.8.3 Medición de corriente eléctrica  
Durante las diferen tes etapas en la implementación de un sistema de protección catódica para un sistema 
de Ductos se deben efectuar, con la periodicidad indicada en los programas de operación y mantenimiento de 
la empresa, las mediciones siguientes:  
a) Corriente eléctrica al terna de alimentación al rectificador;  
b) Corriente eléctrica directa en el Ducto protegido;  
c) Corriente eléctrica directa de salida del rectificador, y  
d) Corriente eléctrica directa que drena cada ánodo y la que drena la cama anódica.  
Para realizar las mediciones de corriente eléctrica directa se deben utilizar los instrumentos de medición 
calibrados. La medición de corriente eléctrica en sistemas de ánodos galvánicos se debe realizar utilizando un 
amperímetro de alta ganancia.  
3.9 Funcionalidad del sist ema 
Para que un sistema de protección catódica sea efectivo debe proporcionar una corriente eléctrica 
suficiente y una distribución uniforme al sistema de Ducto a proteger, evitando interferencias, cortos circuitos 
en encamisados metálicos y daños en los a islamientos eléctricos, así como en el recubrimiento anticorrosivo.  
Todos los sistemas de Ducto de acero deben contar con un sistema de protección catódica permanente en 
un plazo no mayor a un año posterior a la terminación de su construcción. En suelos al tamente corrosivos  (0 a 
2000 ohms/cm, presencia de agentes promotores de la corrosión, etc.), se debe instalar un sistema de 
protección catódica provisional con ánodos galvánicos en forma simultánea a la construcción del sistema  de 
Ducto. Este sistema prov isional de protección catódica se debe sustituir, antes de un año después de 
terminada la construcción, por el sistema de protección catódica definitivo.  
3.9.1 Previsiones para el monitoreo  
Para determinar la eficacia del sistema de protección catódica, el  Ducto debe contar con estaciones de 
registro eléctrico para la medición de potenciales Ducto/suelo. Cuando el Ducto esté instalado a campo 
traviesa, dichas estaciones deben instalarse cada kilómetro sobre la franja de seguridad del sistema y en 
todos los cruzamientos con estructuras metálicas enterradas, carreteras, vías de ferrocarril y ríos, donde no 
existan impedimentos físicos. Sin perjuicio de la distancia mínima señalada, todo Sistema de Transporte debe 
contar con al menos una estación de registro el éctrico antes y después de cada estación de compresión  y de 
cada estación regulación de presión.  
Cuando las estaciones de registro eléctrico de protección catódica no se puedan colocar de acuerdo a lo 
establecido en el párrafo anterior debido a impedimento s físicos o geográficos, la estación de registro 
correspondiente se debe instalar en el sitio accesible más cercano. La ubicación real de estos sitios se debe 
documentar y guardar en archivo para futuras referencias.  
Cuando el Ducto esté instalado en zonas  urbanas, las estaciones de registro eléctrico se pueden instalar 
en banquetas, registros de válvulas o acometidas, en caso de ser posible.  
Las estaciones deben contar con puntas de prueba, a efecto que faciliten la medición de la corriente 
eléctrica del s istema de protección catódica en cada uno de los puntos donde se aplique el sistema de 
protección seleccionado, previendo las conexiones para la medición de la corriente eléctrica drenada por cada 
ánodo y la total de la cama anódica. Las mediciones se real izarán como mínimo una vez al año.  
3.9.2 Interferencias con otros sistemas  
Cuando se vaya a instalar un sistema de protección catódica de un Ducto nuevo se debe notificar a todas 
las compañías que tengan estructuras metálicas enterradas y/o sumergidas cerc a del área en donde se vaya 
a alojar el Ducto por proteger, con la finalidad de predecir cualquier problema de interferencia. La notificación 
debe contener, como mínimo, la información siguiente:  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
a) La trayectoria que sigue el tendido del Ducto;  
b) La indi cación de rutas de los Ductos a proteger y de cualquier estructura que se vaya a unir al Ducto 
para reducir alguna interferencia;  
c) El tipo de protección catódica a utilizar; definiendo si es de ánodos galvánicos o corriente impresa;  
d) La posición de la cama o ánodos;  
e) Las corrientes eléctricas esperadas, y  
f) La fecha de puesta en operación del sistema.  
El personal encargado de la protección catódica debe estar en disponibilidad de detectar indicios de 
interferencia con una fuente generadora de corrien te eléctrica vecina. En áreas donde se sospeche la 
presencia de corrientes eléctricas parásitas se deben efectuar los estudios correspondientes, dentro de los 
que se encuentran:  
a) La medición de potencial Ducto/suelo;  
b) La medición del flujo de corriente  eléctrica en el Ducto interferido, y  
c) La medición de las variaciones en la corriente eléctrica de salida de la corriente eléctrica de 
interferencia.  
Los indicios más comunes de interferencia con una fuente vecina son:  
a) Cambios de potencial Ducto/suelo ; 
b) Cambios de magnitud o dirección de la corriente eléctrica;  
c) Defectos en el recubrimiento, y  
d) Daños locales por corrosión en el Ducto.  
Para mitigar los efectos mutuos entre las líneas de transmisión eléctrica y los Ductos de acero enterrados, 
la se paración entre la pata de la torre o sistema de tierras de la estructura de la línea de transmisión eléctrica 
y el Ducto debe ser mayor de 15 m para líneas de transmisión eléctrica de 400 kilovolts y mayor de 10 m para 
líneas de transmisión eléctrica de 23 0 kilovolts y menores.  
Cuando no sea posible lograr las distancias mínimas recomendadas, se debe realizar un estudio del caso 
particular para reforzar el recubrimiento del Ducto donde sea necesario y, por ningún motivo, la distancia debe 
ser menor a 3 m re specto de la pata de la torre de la línea de transmisión eléctrica.  
Se deben realizar estudios para evaluar los efectos que pudieran causar las descargas eléctricas de alto 
voltaje, corrientes eléctricas inducidas, cruces y paralelismo con torres de transm isión eléctrica y otras 
estructuras. Se deben realizar estudios y las correcciones necesarias para resolver los problemas de 
interferencia eléctrica.  
3.9.3 Cruzamientos. Se debe conocer la efectividad del funcionamiento del sistema de protección catódica 
en los puntos de cruzamiento como son: Calles, carreteras, vías de ferrocarril y ríos, debido a que en estos 
lugares, si tienen camisa metálica, se pueden propiciar aterrizamientos que provocarían una reducción en la 
efectividad del sistema de protección ca tódica.  
Cuando existan cruzamientos y/o paralelismos con otros Ductos, los Regulados deben verificar la 
interacción entre ambos sistemas mediante mediciones de potencial Ducto/suelo y establecer las medidas 
correctivas para minimizar los efectos de la inte racción.  
3.9.4 Defectos en el recubrimiento anticorrosivo. Debido a que el recubrimiento anticorrosivo del Ducto 
está expuesto a daños y deterioros por factores tales como: Absorción de humedad, esfuerzos del terreno y 
desprendimiento catódico, se deben re alizar investigaciones enfocadas a identificar, cuantificar y valorar los 
defectos del Sistema de recubrimiento anticorrosivo y sus efectos en la demanda de corriente eléctrica del 
sistema de protección catódica seleccionado, estableciendo la conveniencia de repararlos y/o administrar la 
protección catódica en esas áreas desnudas del Ducto.  
Cualquier tramo del Ducto que quede desnudo o expuesto al medio ambiente debe ser examinado en 
búsqueda de evidencias de corrosión externa y, dependiendo del estado del Sistema de recubrimiento 
anticorrosivo, se deben tomar las acciones correctivas mencionadas en el inciso 3.2.2 b) que garanticen la 
integridad del Ducto, de este Anexo normativo.  
Cuando se detecten daños en el Sistema de recubrimiento anticorrosivo que sea n de una magnitud que 
justifique su reposición, se deben aplicar recubrimientos anticorrosivos compatibles con el existente y con el 
Sistema de protección catódica conforme a lo indicado en la Sección 3.1 de este Apéndice (Normativo).        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
3.10 Operación, inspe cción y mantenimiento  
Con el propósito de mantener la integridad de los sistemas de Ductos enterrados y/o sumergidos, los 
Regulados encargados del Sistema de protección catódica deben establecer, instrumentar y cumplir con  los 
programas de inspección y man tenimiento periódico de los elementos que conforman los sistemas de 
protección catódica, evidenciando dichas acciones mediante los registros respectivos.  
3.10.1  Fuentes de energía eléctrica  
Cuando el sistema de protección es a base de corriente impresa con  rectificador, las fuentes de energía 
eléctrica se deben inspeccionar cuando menos seis veces cada año calendario a intervalos que no excedan 
de dos meses y medio. Para tal efecto, se deben llevar registros de las condiciones de operación, así como 
cualqui er ajuste operacional en el voltaje y/o corriente eléctrica de salida. En caso de que una fuente de 
corriente eléctrica falle, se deben realizar las medidas correctivas necesarias.  
La frecuencia de revisión de los sistemas automáticos de protección catódic a, los sistemas fotovoltaicos, 
turbo generadores y los supervisados a control remoto, se deberá realizar cuando menos una vez al año.  
En caso de ocurrir cambios positivos de potencial se debe tomar acción inmediata, particularmente en los 
puntos de impresi ón de corriente eléctrica, ya que esto pudiera indicar una polaridad invertida en la fuente 
externa de corriente eléctrica directa.  
3.10.2  Camas anódicas  
Los dispositivos anódicos, por lo general, son instalados en forma permanente y no requieren de 
manten imiento. Estos dispositivos deben ser revisados y reemplazados cuando se presente una falla o 
concluya la vida útil. Se debe verificar la corriente eléctrica de salida de los ánodos y la corriente eléctrica total 
de la cama anódica, a fin de determinar si la cama anódica está funcionando correctamente. Cuando se 
requiera, los ánodos de la cama anódica se deben humectar con la adición de agua limpia.  
3.10.3  Conexiones eléctricas  
Todas las conexiones eléctricas e interruptores de corriente eléctrica se deben revisar como mínimo una 
vez al año y, en caso de existir alguna anomalía, se debe eliminar o corregir.  
3.10.4 Aislamientos eléctricos  
Los dispositivos de aislamiento eléctrico se deben verificar cuando menos una vez al año y reemplazar en 
caso de falla.  
3.10.5 Recubrimientos  
Se deben realizar inspecciones cuando menos cada seis meses del recubrimiento dieléctrico en todos los 
tramos de Ductos que se encuentren en la superficie y en áreas expuestas. Cuando el recubrimiento se 
encuentre deteriorado se debe re emplazar o reparar.  
3.10.6  Levantamiento de potenciales  
Los Regulados deben efectuar mediciones de potenciales Ducto/suelo a lo largo de la trayectoria del 
Ducto, a intervalos máximos de seis meses para zonas a campo traviesa y cada tres meses en zonas 
urbanas. Esta periodicidad puede ser modificada para condiciones particulares del sistema de protección 
catódica o para zonas críticas en las que una falla del sistema resulte en una condición de Riesgo para la 
seguridad de las personas, el medio ambiente o l as Instalaciones, así como para áreas en donde se hayan 
identificado y probado la existencia de potenciales de sub -protección y que se requiera evaluar la efectividad 
de las medidas correctivas mencionadas en el inciso 3.2.2 b) aplicadas o en caso que se p resente algún 
fenómeno de interacción eléctrica con sistemas ajenos al seleccionado, de este Apéndice (Normativo).  
3.10.7  Evaluación del sistema  
De manera paralela a las actividades de medición de potenciales, debe evaluarse la efectividad del 
sistema de p rotección catódica mediante el análisis de las lecturas obtenidas, a fin de detectar anomalías o 
fallas que requieran alguna inspección adicional, mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, a 
efecto de mantener la continuidad del sistema de prote cción catódica en el Sistema de Transporte dentro de 
los límites señalados en la presente Norma.  
3.11 Seguridad  
Esta sección indica aspectos mínimos de seguridad que se deben cumplir en los sistemas de protección 
catódica de Ductos enterrados y/o sumergido s. 
Los sistemas de protección catódica durante sus distintas etapas involucran el uso de equipo energizado, 
dispositivos de aislamiento eléctrico, puenteos eléctricos y mediciones de parámetros eléctricos, los cuales 
pueden provocar daños al personal opera tivo por descargas eléctricas. Por ello estos trabajos se deben 
ejecutar por personal calificado y con experiencia en materia de obras e Instalaciones eléctricas.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
El personal que realice actividades de protección catódica debe utilizar la ropa y equipo de protección 
personal apropiados para el manejo de equipo energizado.  
El encargado del sistema de protección catódica deberá dar por escrito las instrucciones de trabajo al 
personal que realice los trabajos referentes a la protección catódica en donde se ind iquen las labores 
encomendadas, los implementos y equipos de seguridad aplicables así como el equipo y herramientas 
idóneas para el desempeño de las funciones.  
Cuando se requiera realizar una revisión o reparación en el sistema de protección catódica que i nvolucre 
un Riesgo, el encargado de la protección catódica debe expedir la autorización para la realización del trabajo 
respectivo, una vez que se cumplan las condiciones requeridas de seguridad para realizar el trabajo sin 
Riesgo alguno.  
3.11.1  Medidas ge nerales  
Las medidas de seguridad aplicables al equipo, Instalación y mantenimiento de los sistemas de protección 
catódica deben considerar que se tiene la posibilidad de descargas eléctricas, cortocircuito, producción de 
chispas debidas a arcos eléctricos que puedan originar Riesgos de incendio, toxicidad debida a la generación 
de cloro en camas anódicas, voltajes y corrientes eléctricas inducidas por líneas de transmisión eléctrica o 
sistemas de tierra localizados en las proximidades de los Ductos protegid os catódicamente, así como a 
condiciones meteorológicas, por lo que se deberán tomar las medidas de seguridad siguientes:  
a. Cuando se instalen dispositivos de aislamiento eléctrico en áreas donde se anticipe una atmósfera 
combustible, se debe evitar la fo rmación de arco eléctrico conectando a tierra las Instalaciones;  
b. Los rectificadores utilizados en los sistemas de protección catódica deben ser de doble devanado y 
conectados a tierra;  
c. Las terminales energizadas deben estar aisladas para prevenir un contacto accidental por parte del 
personal operativo, y  
d. Para reducir el Riesgo de daño a las personas por el gradiente de voltaje en la superficie del suelo 
circundante de las camas anódicas, se deben tomar las precauciones siguientes:  
1. Enterrar, a 90  cm como mínimo, los ánodos y el material de relleno que constituyen la cama 
anódica, y  
2. Aislar totalmente y proteger de daños mecánicos los cables eléctricos de interconexión.  
Cuando exista la posibilidad de que se desarrollen voltajes inducidos que pud ieran causar un arco 
eléctrico en las juntas de aislamiento, se deben utilizar celdas electrolíticas de puesta a tierra, celdas de 
polarización u otros dispositivos adecuados para canalizar la energía a tierra.  
3.11.2  Generación de gases peligrosos  
En sist emas de protección catódica en los que se instalen ánodos en pozo profundo se deben incluir 
venteos para evitar la acumulación de gases de Hidrógeno y Cloro producto del desprendimiento, debido a 
que pueden ser una condición de Riesgo de explosión o intoxi cación.  
3.11.3 Instalación en atmósferas peligrosas  
La naturaleza eléctrica de los sistemas de protección catódica representa el Riesgo de una fuente de 
ignición en atmósferas peligrosas (combustibles y/o explosivas), por lo que su instalación en esas área s debe 
satisfacer la clasificación eléctrica de áreas conforme a la NOM -001-SEDE -2012 Instalaciones Eléctricas 
(utilización) o su equivalente.  
3.11.4 Corto circuitos en Instalaciones eléctricas  
El corto circuito de juntas aislantes constituye un riesgo pot encial, por lo que, en caso de ser posible, 
dichas juntas se deben instalar fuera de áreas peligrosas. Cuando no sea posible, se deben adoptar medidas 
para evitar chispas o arcos eléctricos, como:  
a) Conexiones de resistencia colocadas en gabinetes a prueb a de fuego;  
b) Arrestador de flama encapsulado;  
c) Electrodos de zinc conectados a tierra en cada lado de la junta aislante, o  
d) Una celda de polarización conectada a través de la junta aislante o a tierra.  
Las superficies de la junta aislante deben estar  encapsuladas para prevenir corto circuitos causados  por 
herramientas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
3.11.4.1 Desconexión, separación o ruptura del Ducto protegido  
El Ducto protegido catódicamente tiene una corriente eléctrica fluyendo a través de él, cualquier 
desconexión, separación o ruptura del Ducto interrumpe el flujo de corriente eléctrica, lo que puede provocar 
la generación de un arco eléctrico dependiendo de la magnitud de la corriente eléctrica.  
El transformador -rectificador que protege una sección del Ducto en el que se real izará una modificación, 
mantenimiento o reparación debe ser puesto fuera de servicio y se debe instalar una conexión temporal. Es 
esencial que la conexión esté puenteada a cada uno de los lados de la separación y que permanezca 
conectada hasta que se termi ne el trabajo y la continuidad eléctrica sea restaurada o hasta que el área quede 
libre de gas y sin Riesgo.  
3.11.4.2 Equipo eléctrico  
El equipo eléctrico instalado en un área de proceso debe ser a prueba de fuego y estar certificado para su 
uso en el área , con base en la NOM -001-SEDE -2012 Instalaciones Eléctricas (utilización) o su equivalente. En 
el área de proceso se deben utilizar interruptores de doble polo para asegurar que ambos polos estén aislados 
durante el mantenimiento. Cada cable que Transporte  corriente eléctrica de protección catódica se debe 
instalar de manera que no se pueda realizar la desconexión dentro del área de Riesgo sin suspender la 
energía al sistema de protección catódica. Los cables deben estar protegidos mecánicamente para preven ir 
su ruptura.  
3.11.4.3 Instrumentos de prueba  
Cuando se efectúen mediciones eléctricas para el control de la protección catódica en atmósferas 
peligrosas, el equipo utilizado debe ser intrínsecamente seguro y, antes de realizar los trabajos, el área debe 
ser evaluada y declarada libre de una atmósfera peligrosa.  
3.11.5 Señalización de Instalaciones energizadas  
En los lugares donde se instalen fuentes de corriente eléctrica para la protección catódica se deben 
colocar señalamientos de advertencia visibles d e acuerdo a la NOM -001-SEDE -2012 Instalaciones Eléctricas 
(utilización) o su equivalente.  
3.12 Documentación  
3.12.1 Historial del sistema de protección catódica. La entidad, órgano o empresa responsable del sistema 
de protección catódica debe contar con la  documentación que respalde todas las acciones realizadas desde la 
implementación, operación y mantenimiento del sistema. Esta documentación debe estar bajo resguardo y 
disponible para cuando sea requerida. La información debe contener como mínimo lo sigui ente:  
a. Implementación:  
1. Objetivo del sistema de protección catódica;  
2. Especificaciones del recubrimiento dieléctrico así como de su instalación;  
3. Ubicación y especificaciones de dispositivos de aislamiento eléctrico;  
4. Pruebas previas a la impleme ntación:  
I. Localización del Ducto (plano, referencias geográficas, accesos, etc.);  
II. Estudios de resistividades del suelo;  
III. Resultados de pruebas de requerimiento de corriente eléctrica, ubicación y características de 
camas anódicas provisionales, c ondiciones de operación de la fuente de corriente eléctrica 
directa provisional, resistencia del circuito, perfil de potenciales naturales y de polarización, 
potencial máximo en el punto de impresión de corriente;  
IV. Ubicación de estructuras metálicas aje nas al Ducto a proteger;  
V. Memoria técnica del sistema de protección catódica (tiempo de vida, criterios, ubicación de 
camas anódicas, número, dimensiones y tipo de los ánodos utilizados, densidad de corriente 
eléctrica, resistencia total de circuito, por  ciento de área desnuda a proteger, especificación de 
materiales y equipo, cálculos, recomendaciones, prácticas de ingeniería, normas, códigos, 
reglamentos y regulaciones observadas durante la implementación), y  
VI. Resultados de pruebas de interacción con  otros sistemas eléctricos ajenos al sistema de 
protección catódica (líneas de alta tensión, sistemas de tierras, estructuras metálicas vecinas 
protegidas o no catódicamente y dependencias involucradas).  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
b. Instalación:  
1. Planos y diagramas del sistema de  protección catódica tal y como fue instalado. (Arreglos 
constructivos de la cama anódica, de la fuente externa de corriente eléctrica directa, conexiones 
eléctricas cable -Ducto, Ducto -estación de registro de potencial y puenteos eléctricos entre 
Ductos);  
2. Permisos internos y externos;  
3. Afectaciones a otras estructuras y/o sistemas de protección catódica a terceros;  
4. Modificaciones constructivas, adecuaciones, y  
5. Resultados de las pruebas durante la puesta en operación del sistema de protección cató dica y 
ajustes de campo.  
En el caso de Ductos existentes se debe presentar la información cuando esta sea requerida misma que, 
asegure que el Ducto se encuentra protegido catódicamente y que no presenta interacción con otros sistemas 
eléctricos adyacentes a su trayectoria. Asimismo, se debe establecer un método permanente para completar 
la información documental requerida para Ductos nuevos.  
3.12.2 Interacción con estructuras y sistemas de otras dependencias  
Es esencial que durante la planeación, instalació n, prueba, puesta en marcha y operación de un sistema 
de protección catódica, los Regulados deben notificar a dichas acciones a las entidades que tengan a su 
cargo sistemas de Ducto de acero enterrados, cables u otras estructuras (Ductos de agua, cableado 
telefónico, líneas de fibra óptica y líneas de alta tensión), próximas a la instalación. Los Regulados deben 
notificar con una anticipación mínima de un mes y por escrito.  
Lo anterior, con el propósito de asegurar que el sistema sea instalado de tal manera  que la interacción de 
la protección catódica con sistemas y estructuras vecinas sea mínima.  
3.13 Registros  
Los registros de control de la corrosión deben documentar en forma clara, concisa y metódica la 
información relacionada a la operación, mantenimient o y efectividad del sistema de protección catódica.  
3.13.1 Funcionalidad del sistema de protección catódica  
Se debe registrar la fecha de puesta en servicio del sistema de protección catódica, los levantamientos de 
potencial, inspecciones y pruebas realiza das para comprobar que no existen interferencias y asegurar que los 
aislamientos, recubrimientos y encamisados se encuentran funcionando satisfactoriamente.  
Los registros del sistema de protección catódica se deben conservar durante el tiempo que las 
Insta laciones permanezcan en servicio.  
3.13.2 Modificaciones al sistema original  
Todas las modificaciones que se efectúen al sistema de protección catódica original deben registrarse 
anotando la fecha y modificación realizada, de manera que forme parte de la do cumentación conforme con lo 
indicado en los numerales 3.13 y 3.13.1 de este Apéndice (Normativo), anexando memorias y planos de 
ingeniería en caso de rehabilitaciones mayores como cambio de capacidad del rectificador y cambio  de 
ubicación de la cama anódic a, entre otras.  
3.13.3 Reparación o reemplazo de algún Componente del sistema de protección catódica  
Se deben registrar las reparaciones o reemplazos cuando las inspecciones y pruebas periódicas 
realizadas indiquen que la protección no es efectiva. Dichas pruebas pueden ser, entre otras:  
a. Reparación, reemplazo o ajuste de Componentes del sistema de protección catódica;  
b. Aplicación del recubrimiento en las áreas desnudas;  
c. Interferencia de cualquier estructura metálica en contacto con el Ducto y su loc alización;  
d. Reposición de los dispositivos de aislamiento dañados;  
e. Acciones para corregir corto circuitos en Ductos encamisados, y  
f. Pruebas de interferencia con estructuras cercanas.  
3.13.4 Estudios especiales  
Se deben registrar todos los resultados  obtenidos de investigaciones especiales como son, entre otros: 
Estudios de levantamiento de potenciales a intervalos cortos, inspección del recubrimiento dieléctrico 
mediante gradiente de voltaje de corriente eléctrica directa, así como cualquier otra inv estigación referente  a 
la efectividad del sistema de protección catódica. Esta información debe formar parte del historial de la 
protección catódica del Ducto.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
APÉNDICE B (NORMATIVO)  
MONITOREO, DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS EN DUCTOS  
ÍNDICE  
1. Objetivo  
2. Definiciones  
3. Detección de Fugas  
4. Instrumentos para detección de Fugas  
5. Clasificación de Fugas y criterios de acción  
6. Historial de Fugas y lineamientos para autoevaluación  
1. OBJETIVO  
En este Apéndice (Normativo) se establecen los requi sitos mínimos para el monitoreo, detección y 
clasificación de Fugas de gas en Ductos, que deben cumplir los Sistemas de Transporte por medio de Ductos 
que operen en Territorio Nacional.  
2. DEFINICIONES  
Para efectos de aplicación de este Apéndice (Normativo ) se establecen las definiciones siguientes:  
2.1 Acción inmediata: El envío sin retraso de personal calificado para evaluar y, en su caso, abatir el 
riesgo existente o probable derivado de una Fuga de gas.  
2.2 Espacio confinado: Cualquier estructura o espa cio cerrado tal como registros de válvulas, túneles, 
cárcamos o registros de drenaje en la cual se puede acumular el gas.  
2.3 Fuga de gas: Cualquier emisión de gas proveniente de un Ducto, debido a fractura, ruptura, soldadura 
defectuosa, corrosión, sellad o imperfecto o mal funcionamiento de accesorios y dispositivos utilizados en éste.  
2.4 Indicador de gas combustible: El instrumento capaz de detectar y medir la concentración de una 
mezcla de gas combustible en el aire.  
2.5 Lectura: La indicación repetible  en un instrumento de medición analógico o digital.  
2.6 Monitoreo de Fugas: El conjunto de actividades que se realizan periódicamente para determinar la 
presencia de gas en la periferia de Ductos, equipos y/o accesorios de los Sistemas de Transporte y 
Distribución de gas por Ductos.  
2.7 Perforación de barra, pozo de muestreo o sondeo: La perforación de un diámetro no mayor a 5 cm 
que se hace en el suelo cercano a una instalación subterránea, específicamente para verificar la existencia de 
gas debajo de la s uperficie del suelo con un indicador de gas combustible.  
2.8 Subestructura asociada con el gas: El dispositivo o estructura subterránea utilizado en una 
instalación de gas para alojar accesorios o equipos, tales como registros con válvulas, estaciones de m edición 
y regulación, cajas de pruebas y Ductos encamisados con ventilación, que no tiene como propósito 
Almacenar, Transportar o Distribuir gas.  
2.9 Subestructura no asociada con el gas: Las estructuras no relacionadas con el Transporte o la 
distribución de gas, que se localizan debajo de la superficie del suelo, tales como registros y Ductos de 
Instalaciones eléctricas, telefónicas, de señales de tráfico, de agua y drenaje, a las cuales puede migrar y/o 
acumularse el gas y que no tienen como propósito alo jar personas.  
3. DETECCIÓN DE FUGAS  
Para la aplicación de este Apéndice (Normativo) se establecen los valores de concentración de gas en 
porcentaje/volumen para los límites de explosividad de mezcla de gas con aire, en la tabla siguiente:  
Tabla 1. - Límites  de explosividad en porcentaje/volumen de concentración de gas en aire  
Límite de explosividad  Gas 
Límite Inferior de Explosividad (LIE)  5 % 
Límite Superior de Explosividad (LSE)  15 %  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
3.1 Atención a reportes de Fugas  
Los Regulados deben investigar en for ma inmediata cualquier notificación o aviso de terceros en el que se 
reporte olor a gas, Fuga, incendio o explosión que pueda involucrar a Ductos de gas u otras Instalaciones. Si 
la investigación confirma una Fuga, ésta se debe clasificar inmediatamente de  acuerdo con el numeral 5.1 y 
tomar la acción correspondiente de acuerdo con las tablas 2, 3 y 4 de este Apéndice (Normativo).  
3.1.1 Olores o indicaciones de otros combustibles  
Cuando existan indicaciones de Fuga de combustibles derivados del Petróleo orig inados en otras 
Instalaciones, se deben tomar las acciones siguientes para proteger la integridad física de las personas, del 
medio ambiente y de las Instalaciones:  
a) Informar de inmediato al operador de la instalación y, si es necesario, a los bomberos, policía y 
protección civil, y  
b) Cuando el Ducto de los Regulados esté conectado a una Instalación ajena que tenga Fuga de gas, 
debe tomar de inmediato las acciones necesarias de acuerdo con la tabla 2 de este Apéndice 
(Normativo).  
3.2 Recursos necesarios para efectuar la inspección  
Los Regulados, para realizar la inspección de sus Instalaciones, deben disponer de lo siguiente:  
3.2.1 Capital humano  
Debe contar con personal suficiente, que reúna la calificación y experiencia requeridas para aplicar el 
método  de inspección que se utilice.  
3.2.2 Recursos materiales  
Para la inspección de Fugas en un sistema de Ductos, se debe disponer de los recursos materiales 
siguientes:  
a) Planos vigentes de la red de Distribución o línea de Transporte con escala y grado de d etalle 
adecuados;  
b) Equipos de detección de Fugas adecuados para obtener información necesaria para la localización y 
cuantificación de Fugas de acuerdo con las características de sus Instalaciones y los métodos de 
inspección que se apliquen, y  
c) Equipo de Transporte adecuado para la atención de Fugas.  
3.3 Métodos de detección de Fugas  
Los Regulados, pueden aplicar para la detección de Fugas en sus Instalaciones, individualmente o 
combinados, los métodos siguientes:  
a) Con indicadores de Gas combustible:  
i. Sobre la superficie del suelo, y  
ii. Debajo de la superficie del suelo.  
b) Inspección visual de la vegetación;  
c) Caída de presión;  
d) Burbujeo;  
e) Ultrasonido;  
f) Fibra óptica;  
g) Termografía infrarroja terrestre o aérea, y  
h) Perros adiestrados.  
Los R egulados, pueden emplear otros métodos siempre y cuando se apliquen de acuerdo con los 
procedimientos escritos que prueben que dichos métodos son tan eficaces como los de la lista anterior. La 
aplicación del método adecuado es responsabilidad de los Regula dos, quien debe determinar si existe Fuga y 
en caso de que exista, ésta se debe detectar, localizar, clasificar y controlar inmediatamente.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
3.3.1 Detección con indicadores de gas combustible  
El equipo para realizar esta inspección puede ser portátil o móvi l. El indicador debe ser del tipo y 
sensibilidad adecuados, para el método de detección de gas que se aplique en la Instalación inspeccionada, 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  
3.3.1.1  Detección sobre la superficie del suelo  
Para Instalaci ones subterráneas se debe tomar un muestreo continuo de la atmósfera al nivel del suelo 
sobre o lo más cerca posible de la Instalación. Para Instalaciones arriba del nivel del suelo, se debe tomar un 
muestreo continuo de la atmósfera adyacente a dicha inst alación:  
a. Para Instalaciones subterráneas, se deben tomar muestras de la atmósfera a no más de cinco 
centímetros de la superficie del suelo, cuando sea posible, y en todas aquellas irregularidades del 
terreno que faciliten que el gas aflore. En áreas don de el Ducto está debajo de piso terminado, entre 
otras: Banquetas y calles pavimentadas, se deben tomar muestras del aire cercano a 
discontinuidades e irregularidades del piso, tales como: aberturas, ranuras, rupturas y grietas que 
faciliten que el gas afl ore. Asimismo, se debe analizar el aire dentro de recintos cerrados alojados en 
aberturas del piso debajo de su nivel, cercanos al Ducto, por ejemplo, pozos de visita, registros de 
drenaje, de Instalaciones eléctricas, telefónicas y otros servicios, y  
b. El muestreo de la atmósfera superficial con indicador de gas se debe realizar a la velocidad y en 
condiciones atmosféricas adecuadas para que dicho muestreo sea correcto. La operación del 
indicador de gas debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del  fabricante. Se deben analizar 
muestras en los lugares especificados en el numeral anterior.  
3.3.1.2  Detección debajo de la superficie del suelo  
El muestreo de la atmósfera debajo del piso se debe realizar en aberturas existentes y/o sondeos arriba 
y/o ady acentes al Ducto. Los pozos de muestreo se deben perforar lo más cerca posible al Ducto y 
lateralmente a no más de 5 m del eje de la misma. A lo largo del Ducto los puntos de prueba se deben 
localizar a no más del doble de la distancia entre el Ducto y la pared de edificio más cercano o 10 m, la que 
sea más corta, pero en ningún caso el espaciamiento debe ser menor a 3 metros. El patrón del muestreo debe 
incluir puntos de prueba adyacentes a las conexiones de las líneas de servicio, acometidas a los edifici os, 
cruzamientos de calles y conexiones de ramales. El numeral 3.3.9 describe el procedimiento para localizar 
Fugas por perforación de barra.  
3.3.2  Detección por inspección visual de la vegetación  
Este método tiene por objeto detectar indicaciones anormale s o inusuales en la vegetación que puedan 
haber sido causadas por la migración de gas. Dichas indicaciones de Fugas de gas deben confirmarse 
usando un indicador de gas combustible. La inspección debe ser realizada por personal experto que tenga 
una buena v isión del área que está inspeccionando y sus alrededores. Para determinar la velocidad de 
recorrido se debe determinar como mínimo lo siguiente:  
a) Trazo del Sistema de Transporte;  
b) Cantidad y tipo de vegetación, y  
c) Condiciones de visibilidad tales com o: alumbrado, reflejo de luz, distorsiones u obstrucciones  del 
terreno.  
3.3.2.1  El método de inspección visual del estado de la vegetación sólo se puede aplicar en áreas en 
donde el crecimiento de la vegetación está bien definido. No se debe emplear cuando  el grado de humedad 
del suelo sea anormalmente alto, cuando la vegetación está inactiva, o cuando está en periodo de crecimiento 
acelerado, como en el comienzo de la primavera.  
3.3.3  Detección por caída de presión  
Este método se aplica para determinar si una sección aislada de la Instalación de gas pierde presión por 
Fugas. La sección seleccionada debe tener solamente una presión de operación y dicha sección debe aislarse 
antes de efectuar la prueba de caída de presión. Para determinar los parámetros de la  prueba de caída de 
presión, se deben tomar en cuenta como mínimo, los criterios siguientes:  
a) Presión de prueba. Si la prueba se realiza únicamente con el propósito de detectar Fugas en la 
sección aislada, se debe hacer cuando menos a la presión de opera ción;  
b) Medio de prueba. El medio debe ser compatible con los materiales del Ducto, debe estar libre de 
materiales sedimentarios y no debe dejar residuos que puedan dañar la Instalación. El medio para 
realizar la prueba no debe ser inflamable, puede ser a gua, aire o gas inerte, y  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
c) Duración de la prueba. El tiempo de la prueba debe ser suficiente para detectar la caída de presión 
debida a fugas. Para determinar el tiempo necesario para realizar la prueba se deben considerar los 
factores siguientes:  
I. El tiempo y volumen requerido para que el medio de prueba alcance la presión de prueba;  
II. El tiempo necesario para que el medio de prueba estabilice su temperatura, y  
III. La sensibilidad del instrumento de prueba.  
3.3.3.1  El método de caída de presión no l ocaliza las Fugas, por lo que se requiere una evaluación 
posterior con otro procedimiento que permita localizar las Fugas para evaluarlas y clasificarlas.  
3.3.4 Detección por burbujeo  
Este método consiste en cubrir totalmente el Ducto con una solución tens o activa que forme burbujas, 
entre otras, agua jabonosa, para señalar las Fugas sobre la superficie expuesta de la Instalación. La solución 
utilizada no debe dañar ni debe dejar residuos que posteriormente puedan producir corrosión en los 
materiales de la instalación probada.  
3.3.5 Detección por ultrasonido. Este método consiste en la Instalación de sensores ultrasónicos 
espaciados a lo largo del Ducto que pueden detectar la ocurrencia de una Fuga en tiempo real, por la energía 
ultrasónica que se genera des de el momento en que ocurre. Las ondas viajan en todas direcciones del sitio de 
la Fuga, lo que permite detectarlas a grandes distancias. Este método se puede acoplar a un sistema de 
geoposicionamiento.  
3.3.5.1 Para probar una Instalación de gas por ultras onido se debe tomar en consideración como mínimo 
lo siguiente:  
a. Presión en el Ducto. Dado que, al incrementarse la presión en el Ducto, la magnitud de la energía 
ultrasónica generada por la Fuga aumenta, los sensores deben ser adecuados para la presión d e 
trabajo de la instalación;  
b. Localización de la instalación. Los objetos alrededor de la instalación bajo prueba pueden reflejar o 
atenuar la energía ultrasónica generada dificultando la detección de la Fuga;  
c. Cantidad de Fugas. La capacidad de detecc ión de este método se reduce conforme se incrementa el 
número de Fugas en un área determinada, ya que pueden producir un nivel alto de ruido ultrasónico 
debido al aumento de la energía ultrasónica liberada por cada Fuga, y  
d. Tipo de instalación. Los equip os neumáticos y los operados con gas, entre otros: Compresores, 
motores y turbinas, generan energía ultrasónica. Se debe conocer la localización, cantidad y 
características de dichos equipos cerca de la instalación para determinar si el ruido ultrasónico q ue 
producen puede causar interferencia al equipo de detección de fallas. El área de prueba se debe 
recorrer para verificar la posible presencia de interferencias.  
3.3.5.2  Los Regulados deben confirmar los resultados obtenidos por ultrasonido aplicando los métodos 
adecuados para detectar Fugas en sus Instalaciones.  
3.3.6 Detección por fibra óptica  
Este método consiste en la instalación de sensores y cable de fibra óptica en los Ductos para monitorear, 
detectar y diagnosticar el desempeño de dichas Instalacio nes. Se usa para detectar y monitorear Fugas de 
gas en tiempo real.  
3.3.7 Detección por termografía infrarroja terrestre o aérea  
Este método se usa en Ductos superficiales y subterráneos. Mide la energía térmica del gas mediante un 
espectrómetro de banda i nfrarrojo como elemento primario de detección. El instrumento puede acoplarse  a un 
sistema de geoposicionamiento para ubicar las Fugas.  
3.3.8 Detección por medio de perros adiestrados  
La raza labrador es la más comúnmente usada ya que puede detectar el odo rizante adicionado en  la 
corriente del fluido. El perro localiza y rastrea el olor que sale por la Fuga hasta el punto de máxima 
concentración.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
3.3.9 Localización de Fugas por perforación de barra  
Este procedimiento se aplica para localizar el lugar precis o de Fuga en Instalaciones subterráneas y tiene 
por objeto minimizar la excavación para disminuir costos y evitar pérdida de tiempo en la localización y 
reparación de Fugas. Los Regulados son responsables de aplicar el procedimiento adecuado para localizar  
Fugas por sondeos en sus Instalaciones. Para fines informativos, se presenta a continuación una descripción 
general de este procedimiento, el cual debe incluir como mínimo lo siguiente:  
a. Se debe delimitar la zona de migración del gas realizando un muest reo de la atmósfera superficial 
con indicadores de gas combustible. Normalmente la Fuga se localiza en esta área;  
b. Se deben identificar todas los Ductos de gas dentro del área delimitada y localizar las válvulas, 
conexiones y accesorios, porque son los l ugares con mayor probabilidad de Fuga. Se debe poner 
especial cuidado para no dañar otras Instalaciones  subterráneas que estén dentro del área 
delimitada, durante la excavación y perforación para localizar Fugas;  
c. Se deben buscar en el área delimitada ev idencias de construcción recientes que pudieran haber 
dañado al Ducto de gas provocando la Fuga. Se debe tomar en cuenta que el gas también puede 
migrar y ventilarse a lo largo de algunas zanjas de otros servicios subterráneos;  
d. Se deben hacer perforacio nes equidistantes sobre la línea de gas que se sospeche tiene Fuga. 
Todos los pozos de muestreo deben tener igual profundidad y diámetro. Las muestras de gas deben 
tomarse a la misma profundidad y donde sean necesarios los sondeos deben bajar hasta la 
profundidad del Ducto para obtener lecturas consistentes y útiles. Para localizar la Fuga de gas se 
identifican los sondeos con las lecturas más altas;  
e. En caso de encontrar lecturas altas en varias perforaciones adyacentes se requiere de 
procedimientos adic ionales para determinar cuál es la lectura más cercana al probable punto  de 
Fuga. Las lecturas de algunos sondeos disminuirán con el tiempo, pero es conveniente acelerar este 
proceso extrayendo el exceso de gas de las perforaciones. Cuando se recupere el g as que está 
migrando dentro de las perforaciones se toman nuevas lecturas para determinar la perforación más 
cercana a la Fuga. Este procedimiento se debe aplicar con precaución para evitar la distorsión del 
patrón de Venteo;  
f. Una vez identificado el lug ar aproximado de la Fuga, se deben hacer pozos de muestreo adicionales 
más profundos para determinar el lugar probable de la Fuga con mayor exactitud;  
g. Para determinar cuál de las perforaciones tiene el mayor flujo de gas se pueden hacer lecturas 
adicion ales en la parte superior de ellas o usar un manómetro o solución tenso activa que forme 
burbujas. Asimismo, pueden ser útiles otras indicaciones en los pozos, tales como: las partículas de 
polvo sopladas, el sonido o sentir en la piel el flujo del gas. En  ocasiones es posible distinguir la 
difracción de la luz solar cuando el gas se ventea a la atmósfera;  
h. Cuando el gas se localiza dentro de algún conducto subterráneo ajeno a los Ductos de gas, se deben 
tomar muestras en todas las aberturas que se tengan  disponibles en dicho conducto para delimitar la 
localización de la Fuga de gas;  
i. Cuando se logran lecturas estables del indicador de gas se determina el patrón de Venteo. El sondeo 
con la lectura más alta normalmente será el punto exacto de la Fuga, y  
j. Una vez descubierta, se puede usar cualquier procedimiento para localizar la Fuga en el Ducto, como 
el burbujeo para Fugas pequeñas.  
Medidas precautorias  
En ocasiones, algunas situaciones especiales pueden complicar las técnicas de localización de Fugas por 
sondeos. Estas situaciones no son comunes, pero son factibles, entre otras, podrían ser las siguientes:  
a. Puede ocurrir una Fuga múltiple que ocasione información confusa. Para eliminar esta posibilidad el 
área afectada debe revisarse después de repar ada la Fuga;  
b. El gas se puede acumular en alguna cavidad y dar una indicación elevada hasta que dicha cavidad 
es venteada;  
c. Otros gases, tales como los que se forman por material orgánico en descomposición se pueden 
encontrar ocasionalmente, esto es ca racterístico cuando se encuentran lecturas constantes de entre 
15 y 30% de concentración gas en el aire, y  
d. La indicación del gas en drenajes se debe considerar como gas de una Fuga migrando al drenaje, 
hasta que sea descartado por otros medios o por aná lisis. Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
4. INSTRUMENTOS PARA DETECCIÓN DE FUGAS  
Los Regulados son responsables de utilizar los instrumentos indicadores de gas combustible adecuados 
para los métodos de detección de Fugas que aplique en sus Instalaciones, con el objeto de obtener 
informació n veraz, confiable y completa sobre las Fugas de gas.  
4.1 Mantenimiento de indicadores de gas combustible  
El mantenimiento de estos instrumentos se debe efectuar de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
y, entre otras acciones, se deben cumplirlas s iguientes:  
a. Cada instrumento utilizado para detectar y evaluar Fugas de gas se debe operar de acuerdo con los 
instructivos del fabricante;  
b. Revisar periódicamente los instrumentos cuando están en uso para asegurar que el suministro  de 
energía eléctrica  para su funcionamiento es adecuado;  
c. Probar los instrumentos antes de usarse para asegurar que el sistema de muestreo esté libre de 
Fugas y que los filtros no obstruyan el flujo de la muestra, y  
d. Los instrumentos de ionización de flama de Hidrógeno se  deben probar cada vez que se encienden y 
durante la inspección.  
4.2 Calibración de indicadores de gas combustible  
Para la calibración de estos instrumentos se deben cumplir, entre otras, las recomendaciones siguientes:  
a. Cada equipo utilizado para la det ección y evaluación de Fugas se debe calibrar de acuerdo con los 
instructivos del fabricante después de cualquier reparación o remplazo de partes;  
b. De conformidad con un programa regular en el que se considere el tipo del instrumento y su uso, los 
instru mentos de ionización de flama de hidrógeno y los indicadores de gas combustible, se deben 
calibrar al menos una vez al mes cuando están en uso, y  
c. Se deben calibrar, cuando se sospeche que la calibración del instrumento ha cambiado.  
5. CLASIFICACIÓN DE F UGAS Y CRITERIOS DE ACCIÓN  
En este capítulo se establece el procedimiento por medio del cual las Fugas son clasificadas y 
controladas. Cuando se detecta una Fuga, el primer paso debe ser la delimitación del área afectada por la 
Fuga; si el perímetro se ext iende hacia un edificio, la inspección se debe continuar dentro del mismo, siempre 
y cuando se haya determinado que es seguro entrar al edificio. Cuando se confirma la Fuga, se debe  atender 
inmediatamente para localizarla, evaluarla y clasificarla de acuer do con el numeral 5.1 de este Apéndice 
(Normativo).  
5.1 Clasificación de las Fugas.  
Basados en la evaluación realizada de la localización y magnitud de la Fuga, ésta se debe clasificar con 
objeto de establecer la prioridad de su reparación. La clasificació n es la siguiente:  
5.1.1 Grado 1. - Son aquellas Fugas que representan un Peligro inminente para las personas, al medio 
ambiente o instalaciones, por lo que, cuando se detectan deben ser reparadas inmediatamente y/o realizar 
acciones continuas hasta lograr que las condiciones dejen de ser peligrosas. Se considera peligrosa toda 
situación en la que haya probabilidad de asfixia, incendio o explosión en el área afectada por la Fuga;  
5.1.2 Grado 2. - Esta clase de Fugas no son peligrosas cuando se detectan, pero representan un Riesgo 
probable para el futuro, por lo que se requiere programar su reparación para prevenir que se vuelvan 
peligrosas, y  
5.1.3 Grado 3. - Esta clase de Fugas no son peligrosas cuando se detectan y tampoco representan un 
Riesgo probable para el futuro, por lo que, sólo es necesario reevaluarlas periódicamente hasta que sean 
reparadas para asegurarse que no cambien de grado.  
5.2 Criterios para clasificar Fugas y determinar acciones  
Los lineamientos para clasificar y controlar Fugas se describen  en las tablas 2, 3 y 4 siguientes. Los 
ejemplos de condiciones de Fuga que se presentan en d ichas tablas son enunciativas ma s no limitativas. El 
criterio y experiencia del personal operativo en el sitio donde ocurre la Fuga es de suma importancia en la 
determinación del grado que se le asigne a la Fuga y los criterios de acción indicados en dichas tablas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
5.3 Inspección subsecuente  
Todas las reparaciones de Fugas se deben probar, en su caso, antes de que la instalación entre en 
operación, para confirmar qu e no persiste la Fuga de gas. En Ductos subterráneos, esta prueba se debe 
hacer antes de taparlos con tierra. Cuando entre en operación la instalación, se debe inspeccionar el área 
afectada por la Fuga con un indicador de gas combustible. Donde haya gas re sidual después de la reparación 
de una Fuga de grado 1, se debe permitir la ventilación y estabilización de la atmósfera del suelo para realizar 
una inspección subsecuente en un plazo que no debe exceder de un mes posterior a la reparación. En el caso 
de reparaciones de Fugas de grado 2 o 3, los Regulados determinarán si es necesario efectuar una 
inspección subsecuente.  
5.4 Cuando se reevalúa una Fuga de acuerdo con los criterios de acción de las tablas 3 y 4, ésta se debe 
clasificar usando el mismo criteri o que cuando la Fuga fue descubierta.  
Tabla 2. - Fugas de grado 1  
EJEMPLO  CRITERIO DE ACCIÓN  
1. Cualquier Fuga que, a juicio del personal operativo 
en el sitio de la Fuga, se considere un peligro 
inmediato. Requiere de acciones inmediatas para proteger la 
vida y propiedades de las personas, y de acciones 
continuas hasta lograr que las condiciones dejen 
de ser peligrosas.  
Debe notificarse a las autoridades competentes 
como  son: La Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente, 
protección civil, policía y bomberos.  
La acción inmediata en algunos casos puede 
requerir de uno o más de los pasos siguientes:  
a) Puesta en marcha y coordinación del plan de 
Emergencia de los Regulados;  
b) Evacuación del área;  
c) Acordonamiento del área;  
d) Desviación del tráfico;  
e) Eliminación de las fuentes de ignición;  
f) Ventilación del área, y  
g) Suspensión del flujo de gas cerrando las 
válvulas o por otros medios.  
2. Cualquier escape de gas que se haya encendido.   
3. Cualquier indicación de que el g as haya migrado al 
interior o debajo de un edificio o dentro de un túnel.   
4. Cualquier indicación de presencia de gas en el 
lado exterior de la pared de un edificio, o donde es 
probable que el gas migre al lado exterior de la pared 
de un edificio.   
5. Cualquier lectura mayor o igual que 80% del Límite 
Inferior de Explosividad del gas en un espacio 
confinado.   
6. Cualquier lectura mayor o igual que 80% del Límite 
Inferior de Explosividad  del gas en otras 
subestructuras pequeñas, no asociadas con el gas 
por las cuales es probable que el gas migre al lado 
exterior de la pared  de un edificio .  
7. Cualquier Fuga que pueda ser detectada por 
medio de la vista, oído u olfato, y que está en una 
localización que puede ser peligrosa para las 
personas y sus bienes.   Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
Tabla 3. - Fugas de grado 2  
EJEMPLO  CRITERIO DE ACCIÓN  
1. Fugas que requieren tomar acciones antes de que 
ocurran cambios adversos en las condiciones de 
Venteo del suelo, por ejemplo: una Fuga que cuando 
se congele el suelo, es probable que el gas migre  al 
lado exterior de la pared de un edificio.  Estas Fugas se deben reparar en el transcurso de 
un año calendario pero en un tiempo no mayor a 15 
meses de la fecha en que fue reportada.  
Para determinar la prioridad en la reparación se 
deben seguir los crite rios siguientes:  
a) Cantidad y migración del gas;  
b) Proximidad del gas a edificios y estructuras 
debajo del suelo;  
c) Extensión  del piso terminado;  
d) Tipo de suelo y condiciones del mismo (tales 
como la capa congelada, humedad y Venteo 
natural) , y 
e) Con centración de Fugas en un tramo de la 
instalación.  
Las Fugas grado 2 se deben reevaluar cuando 
menos una vez cada 6 meses, hasta que sean 
reparadas. La frecuencia de reevaluación se debe 
determinar de acuerdo con su localización, 
magnitud y condiciones de la Fuga.  
El grado de peligro potencial de las Fugas grado 2 
puede variar ampliamente. Cuando son evaluadas 
de acuerdo con su localización, magnitud y 
condiciones, para algunas Fugas grado 2 se puede 
justificar que su reparación se programe dentro de 
los si guientes 5 días. En cambio, para otras se 
puede justificar que su reparación se programe 
dentro de los siguientes 30 días. El responsable de 
programar la reparación debe cuidar las 
condiciones de la Fuga durante el día en el cual se 
descubre dicha Fuga.  
Por otro lado, la reparación de muchas Fugas 
grado 2, puede ser programada, considerando su 
localización y magnitud, para realizarse con base 
en una rutina de mantenimiento, con inspecciones 
periódicas cuando sea necesario.  
2. Se requieren tomar acciones en  un plazo no mayor 
de 6 meses para reparar las Fugas, cuando las 
lecturas del indicador de gas combustible, en 
porcentaje del Límite Inferior de Explosividad, tengan 
los valores siguientes:  
a) Mayor o igual de 40% de las banquetas en una 
calle cubierta de pared a pared con piso terminado, 
por ejemplo, pavimento y/o concreto y la Fuga no se 
califica como grado 1;  
b) Mayor o igual de 100%  debajo de la calle cubierta 
de pared a pared con piso terminado, por ejemplo, 
pavimento y/o concreto, que tiene una migrac ión de 
gas significativa y la Fuga no se califica como  grado 
1;  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
c) Menor de 80% dentro de subestructuras pequeñas 
no asociadas con el gas, donde es probable que el 
gas migre para crear un peligro futuro;  
d) Entre 20% y 80% en un espacio confinado;  
e) Cualq uier valor en un Ducto que opere a 30% o 
más de su resistencia mínima a la cedencia, 
localizada en clase 3 o 4, de acuerdo con la presente 
Norma y la Fuga no se califica como grado 1;  
f) Mayor o igual de 80% en una subestructura 
asociada con el gas, y  
g) Cualquier Fuga que a juicio del personal operativo 
en el sitio de la Fuga, considere que tiene la 
magnitud suficiente para programar su reparación.  
 
Tabla 4 -. Fugas de grado 3  
EJEMPLO  CRITERIO DE ACCIÓN  
Fugas que causen que las lecturas del indicador de  
gas combustible, en porcentaje del Límite Inferior  de 
Explosividad, tengan los valores siguientes:  
a) Menor de 80% en subestructuras asociadas  al 
gas; 
b) Cualquier valor debajo de la calle en áreas que no 
están pavimentadas completamente, donde no es 
probable que el gas pudiera migrar al lado exterior de 
la pared de un edificio, y  
c) Menor de 20% en un espacio confinado.  Estas Fugas deberán ser reevaluadas 
periódicamente en los siguientes monitoreos 
programados, dependiendo de la localización de la 
Fuga o en los 15 meses siguientes a la fecha en 
que fue reportada, lo que ocurra primero, hasta que 
la Fuga sea reclasificada o no haya más lecturas.  
 
6. HISTORIAL DE FUGAS Y LINEAMIENTOS PARA AUTOEVALUACIÓN  
Los Regulados deben conservar la documentación que dem uestre cada monitoreo de Fugas de acuerdo 
con los resultados, conclusiones y acciones realizadas.  Cuando se detecten Fugas durante el monitoreo o 
fuera de éste, deberán llenarse los registros respectivos.  
Los Regulados deben mantener los registros actualiz ados de dicha documentación para ser 
proporcionada, cuando sea requerida. Esta documentación debe estar sustentada como mínimo por los 
registros siguientes:  
6.1 Los registros de monitoreo de Fuga deben contener al menos la información siguiente:  
a. La fech a en que se realizó el monitoreo;  
b. La descripción del sistema y del área monitoreada. Se deben incluir los planos y/o libros bitácora;  
c. Los resultados del monitoreo, las conclusiones y las acciones a seguir;  
d. Los métodos aplicados en el monitoreo, y  
e. El nombre y firma del personal que efectuó el monitoreo.  
6.1.1 Los registros de las pruebas de caída de presión deben contener al menos la información siguiente:  
a. El nombre del responsable de la prueba, en caso de que haya sido realizada por una empre sa 
externa, el nombre de la empresa y el nombre de la persona responsable de la prueba;  
b. El medio de prueba usado;  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
c. La presión de prueba;  
d. La duración de la prueba;  
e. Las gráficas de presión o los registros de las presiones medidas en la prueba, y  
f. Los resultados de la prueba.  
6.2 Los registros de Fugas deben contener al menos la información siguiente:  
a. La fecha de detección de la Fuga, la fecha y la hora del reporte, el tiempo en que se atendió, el 
tiempo en que se investigó y el nombre de quien  la investigó;  
b. La descripción detallada de la Fuga, su localización, magnitud y grado que se le asignó;  
c. Tratándose de una Fuga que deba ser reportada, la fecha y la hora del reporte telefónico a la 
autoridad competente y el nombre de quien lo hizo;  
d. Las fechas de las reevaluaciones antes de la reparación de la Fuga y el nombre del responsable  de 
dichas reevaluaciones;  
e. La fecha de reparación, el tiempo que llevó la reparación y el nombre del responsable de  la 
reparación  
f. Las fechas de revisiones  posteriores a la reparación y e l nombre de los responsables de  dichas 
revisiones;  
g. El método usado para detectar la Fuga (si fue reportado por terceros, el nombre y la dirección  de 
quién reportó);  
h. La sección del sistema donde ocurrió la Fuga (Ducto p rincipal, Ducto de servicio, etc.);  
i. La parte del sistema en que ocurrió la Fuga (Ducto, válvula, conexión, estación de regulación, etc.);  
j. El material en el cual ocurrió la Fuga (acero, plástico u otro);  
k. El origen de la Fuga;  
l. La descripción del Ducto;  
m. El tipo de reparación efectuada;  
n. La causa de la Fuga;  
o. La fecha de instalación del Ducto;  
p. Si tiene protección catódica operando, y  
q. La lectura del indicador de gas combustible.  
6.3 Autoevaluación  
Los Regulados deben evaluar su programa de monitoreo de Fugas realizados para determinar la 
efectividad de dicho programa. Esta autoevaluación debe realizarse cuando menos una vez al año de acuerdo 
con el procedimiento siguiente:  
a. Programa de monitoreo de Fugas. Se debe asegurar que el program a de mantenimiento del sistema 
cumple con la presente Norma;  
b. Efectividad del monitoreo. Se debe asegurar que los monitoreos de Fugas fueron efectuados de 
acuerdo con el programa y que los resultados fueron satisfactorios en todo el sistema;  
c. Programa de reparación. Se debe comprobar que las reparaciones de Fugas fueron efectuadas  de 
acuerdo con el programa y los procedimientos especificados;  
d. Efectividad de la reparación. Se debe verificar que las reparaciones de Fugas fueron realizadas con 
la efecti vidad indicada en los procedimientos aplicados, y  
e. Registro histórico de Fugas. Se debe mantener actualizado el historial de Fugas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
APÉNDICE C (NORMATIVO)  
ÍNDICE  
1. Introducción  
2. Diseño  
3. Construcción  
4. Operación y Mantenimiento  
5. Reclasificación  
1. INTRODUCCIÓN  
Para que un Sistema de Transporte o segmento de Ducto nuevo o existente pueda operar a la Presión 
máxima de operación permisible (PMOP) calculada según el numeral 10.18, Tabla 11 de la presente Norma, 
con base en un factor de Diseño F superio r a 0.72 y hasta 0.80; se debe demostrar el cumplimiento  de los 
siguientes requisitos específicos de diseño y construcción, además del cumplimiento estricto de los 
requerimientos de seguridad en la operación y mantenimiento, que aseguren la integridad del Sistema  de 
Transporte.  
2. DISEÑO  
2.1 Especificaciones de diseño para Ducto de acero  
2.1.1  Las placas, rollos o barras que se utilizan como materia prima para la manufactura del tubo deben 
fabricarse de acero, fabricado con el proceso de horno eléctrico o b ásico al oxígeno, el acero debe ser 
calmado, con tratamiento de calcio y fabricado de acuerdo con la práctica de grano fino.  
2.1.2  El equivalente de carbono en el acero utilizado para el Ducto, no debe superar el 0.25 por ciento en 
peso, calculado por la f órmula de Ito -Bessyo (fórmula PCM) o un 0.43 por ciento en peso, calculado por 
fórmula según Instituto Internacional de la Soldadura (IIW).  
2.1.3  La relación del diámetro exterior especificado del Ducto con el espesor de pared especificado, debe 
ser menor a 100. Durante la construcción, las pruebas de resistencia y las condiciones de operación previstas, 
el espesor de pared del Ducto debe quedar libre de anomalías, tales como Abolladuras u ovalada.  
2.1.4  El Ducto debe fabricarse utilizando la norma ISO 3183  y especificación API 5L, nivel de 
especificación del producto 2 para presiones máximas y mínimas de las temperaturas máximas de operación.  
2.2 Control de la fractura  
2.2.1  Las propiedades de resistencia (dureza) del Ducto deben tomar en cuenta la potencia l iniciación  y 
propagación de las fracturas así como su forma para detener dichas fracturas, de acuerdo con las normas y 
prácticas internacionales reconocidas, tales como:  
I. La norma internacional ISO 3183 y la especificación de API 5L;  
II. La norma ASME B31.8 de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, y  
III. Cualquiera de los factores de corrección necesarios para hacer frente a los diferentes grados de 
Ductos, presiones, temperaturas, o composiciones de gas no considerados expresamente en la 
Espec ificación API 5L, nivel de especificación del producto 2 o ASME B31.8.  
2.2.2  El control de la fractura debe:  
a. Vigilar que se mantenga la resistencia (dureza) a la iniciación de la fractura, para todas las 
condiciones que se espere experimente el gasoduct o, como son: toda la gama de temperaturas de 
funcionamiento, presiones, composiciones de gas, tipo de grado del Ducto y los niveles de estrés  de 
funcionamiento incluyendo las presiones máximas y mínimas de cierre o Paro por Emergencia.  
Si estos parámetros cambian durante la operación del Ducto de manera que se encuentren fuera de 
los límites de lo que se consideró en la evaluación del diseño, debe ser revisada y actualizada dicha 
evaluación, para asegurar la continuidad de la resistencia a la iniciación de la fractura para la vida útil 
restante del Ducto;  
b. Realizar el ajuste de la resistencia (dureza) del Ducto, para cada grado de Ducto utilizado y para el 
comportamiento de descompresión del gas para los parámetros de operación, e  
c. Incluir pruebas de res istencia (dureza) a la fractura de acuerdo con los requisitos especificados en la 
ISO 3183 o con lo especificado en el anexo “G” de la especificación API 5L en su 45 a. Edición.  
2.3 Control de calidad en el diseño y fabricación de Ductos  
2.3.1  Debe haber un  programa de gestión de la calidad certificado en todas las fábricas que participen en 
la producción de acero, placa, bobina, skelp , y/o el Ducto rodado, para Ductos que utilicen factores de diseño 
superiores a 0.72. Este programa debe ser estructurado par a eliminar o detectar defectos y factores que 
afectan la calidad del Ducto.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
2.3.2  Un programa de inspección de fábrica en un programa de gestión de calidad debe incluir:  
a. Una prueba de ultrasonido de los extremos y al menos 35% de la superficie de la pla ca/bobina o 
Ducto para identificar las imperfecciones que afecten el buen funcionamiento del Ducto, tales como 
laminaciones, grietas e inserciones. Al menos 95% del tramo fabricado de Ducto debe ser probado 
con base a la normatividad aplicable vigente. Par a todos los Ductos diseñados después del 22 de 
diciembre de 2008, la prueba debe realizarse de acuerdo con la norma ASTM A578/A578M nivel B, o 
API 5L párrafo 7.8.o un método equivalente, o bien;  
b. Un ensayo de ataque por macro u otro método equivalente pa ra identificar adhesiones que pueden 
formar la segregación central durante el proceso de colada continua . El uso de impresiones de azufre 
no es un método equivalente. La prueba se llevará a cabo en el primer o segundo bloque de cada 
secuencia graduada con un criterio de aceptación de uno o dos en la escala de Mannesmann o 
equivalente, o  
c. Un programa de monitoreo de garantía de calidad implementado por el operador, que incluya 
auditorías de:  
I. todas las Instalaciones  de producción de acero y de fundición;  
II. los planes de control de calidad y las especificaciones del procedimiento de fabricación;  
III. mantenimiento de los equipos y de los registros de la conformidad;  
IV. del recalentamiento de fundición aplicable y velocidades, y  
V. los registros de monit oreo de segregación central para asegurar la mitigación de la segregación 
central durante el proceso de colada continua.  
2.3.3  Debe existir un programa de garantía de calidad para las soldaduras de costura en el Ducto, para 
garantizar la resistencia a la t racción indicada en la Especificación API 5L para los grados apropiados.  
2.3.4  Debe haber un ensayo de dureza, usando el método de ensayo Vickers (HV10) dureza o método 
equivalente de prueba, para asegurar una dureza máxima de 280 Vickers de los siguientes : 
a) Una sección transversal de la costura de soldadura de un Ducto de cada serie, más un Ducto de 
cada línea de soldadura por día;  
b) Para cada sección transversal de la muestra, un mínimo de 13 lecturas (tres para cada zona afectada 
por el calor, tres en  el metal depositado, y dos en cada sección de metales comunes del Ducto), y  
c) Todas las costuras deberán someterse a ensayo por ultrasonidos después de la expansión en frío y 
el molino de la prueba hidrostática.  
2.4 Recubrimiento  
2.4.1 El Ducto debe esta r protegido contra la corrosión externa mediante un revestimiento que evite el 
apantallamiento. El recubrimiento del Ducto utilizado para ser instalado en zanja debe resistir rasguños y otros 
daños posibles durante la instalación.  
2.4.2  Se debe efectuar un a inspección de garantía de calidad e implementar un programa de pruebas para 
asegurar la calidad del revestimiento de la superficie del Ducto al descubierto, la limpieza de la superficie de 
los cloruros, la limpieza por chorro, el control de temperatura d e aplicación, la adhesión del recubrimiento,  el 
desprendimiento catódico, la infiltración de humedad, la flexión, el espesor del recubrimiento, la detección de 
vacaciones, y la reparación del recubrimiento.  
2.5 Prueba Hidrostática  
2.5.1 Todo Ducto a ser ut ilizado en un nuevo segmento debe ser probado hidrostáticamente en fábrica a 
una presión de prueba que corresponde a una tensión circunferencial de 95% de la (RMC) por 10 s.  
La presión de prueba puede incluir una combinación de presión de prueba interna y la provisión para 
tensiones de final de carga impuestas por el equipo de prueba hidrostática en la fábrica de Ductos según lo 
permitido por la especificación API 5L.  
2.5.2 Ductos en funcionamiento antes del 22 de diciembre de 2008, deben haber sido probado s 
hidrostáticamente en fábrica, a una presión de prueba que corresponda a una tensión circunferencial del 90% 
de la (RMC) por 10 s.  
2.6 Equipos, Componentes y Accesorios  
2.6.1  Se debe contar con los registros de certificación de bridas, de curvas inducidas  en fábrica, así como 
de soldaduras de codos en fábrica. La certificación debe especificar las propiedades del material, como sería 
su química, la resistencia mínima a la elasticidad y el espesor de pared mínimo requerido para cumplir con las 
condiciones d e diseño.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
2.6.2 Si los equivalentes de carbono de las bridas, curvas y codos, son mayores que 0.42% en peso, los 
procedimientos calificados de soldadura deben incluir un proceso de precalentamiento.  
2.6.3  Las válvulas, bridas y demás accesorios deben estar  clasificados, con base en la categoría, 
calificación o especificación requerida para una Presión máxima de operación permisible (PMOP) específica, 
correspondiente a un factor de diseño superior a 0.72.  
2.7 Estaciones de Compresión  
2.7.1  Una estación de co mpresión debe estar diseñada para la temperatura límite de 49º C del segmento 
más cercano aguas abajo, que opera a la Presión máxima de operación permisible (PMOP) específica 
correspondiente a un factor de diseño superior a 0.72; o a la temperatura más alt a permitida en el párrafo (h) 
(2) de esta sección.  
2.7.2  Si se investiga, y se demuestra que mediante pruebas y monitoreo de campo, el tipo de 
recubrimiento aplicado en el Ducto en operación, puede soportar a largo plazo una temperatura más alta, la 
estaci ón de compresión puede ser diseñada para una temperatura límite superior en los Ductos aguas abajo.  
Los resultados de las pruebas y criterios de aceptación con respecto a la adherencia del recubrimiento, el 
desprendimiento catódico, y el estado del recubri miento se deben incluir en las evaluaciones que realicen las 
Unidades de Verificación.  
2.7.3  Los Ductos que operan a una Presión máxima de operación permisible (PMOP) específica 
correspondiente a un factor de diseño superior a 0.72, pueden funcionar a temp eraturas superiores a 49º C si 
el operador implementa un programa de monitoreo de la integridad de recubrimiento a largo plazo.  
El programa de monitoreo debe incluir pruebas usando gradiente de potencial (Voltaje) de Corriente 
Directa (VCD), Voltaje de Cor riente Alterna (VCA), o un método equivalente de integridad del recubrimiento. El 
operador deberá establecer la periodicidad en la que se lleven a cabo estas evaluaciones y los criterios para 
la reparación de las indicaciones señaladas.  
Los Regulados deben  presentar su programa de monitoreo de la integridad de recubrimiento a largo plazo 
a la Agencia para su aprobación, previo a la entrada en operación a temperaturas superiores a los 49º C.  
3. CONSTRUCCIÓN  
3.1 Garantía de calidad  
3.1.1  La construcción del s egmento del Ducto debe realizarse bajo un plan de garantía de la calidad con 
respecto a la inspección de Ductos, traslado, colocación, alineamiento, curveado en campo, soldadura, 
exámenes no destructivos de soldaduras circunferenciales, aplicación y prueba s en campo de los 
recubrimientos aplicados, descenso del Ducto en la zanja, la prueba hidrostática, y el relleno de la zanja.  
3.1.2  El plan de garantía de la calidad de la aplicación y prueba en campo de recubrimientos aplicados a 
las soldaduras, debe ser:  
a. Equivalente al requerido en el sistema de administración de la integridad, y  
b. Realizado por personal calificado en la aplicación eficaz del recubrimiento.  
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
4.1 Identificación y evaluación de escenarios de eventos adversos.  Desarrollar una matriz  de 
amenazas consistente en lo siguiente:  
a. Determinar y comparar el aumento del Riesgo de operar el Duc to con un aumento en el nivel de 
esfuerzos con respecto a la operación normal del sistema, y  
b. Describir y aplicar procedimient os utilizados para mitigar el Riesgo.  
4.2 Notificaciones al público  
4.2.1  Volver a calcular el potencial impacto del Riesgo para reflejar el uso de la Presión máxima de 
operación permisible (PMOP) y las condiciones de operación de Ductos.  
4.2.2  En la ejecu ción del programa de educación al público, se debe realizar lo siguiente:  
a. Incluir a las personas que ocupan una propiedad ubicada dentro de un área de 200 metros con 
respecto a la línea central del Ducto y el potencial impacto del riesgo dentro del públ ico objetivo, y  
b. Incluir información sobre las actividades de gestión de integridad realizadas bajo esta sección dentro 
de la información que se difunda al público.  
4.3 Respuesta a Emergencias en una zona definida como de alta consecuencia  
4.3.1  Asegurar se de que la identificación de áreas de alta consecuencia refleja el mayor potencial círculo 
de impacto.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
4.3.2  Si el tiempo de respuesta del personal operativo en la línea principal y válvulas de seccionamiento a 
cada lado de la zona de alta consecuencia, supera una hora (en condiciones normales de conducción y los 
límites de velocidad) calculado a partir  del momento en que un evento se identifique en el Cuarto de control; 
se deberá instalar un sistema de control remoto para la operación de válvulas a travé s del sistema SCADA, u 
otro sistema de detección de Fugas, o un método alternativo de control.  
4.3.3  El control remoto de la válvula debe incluir la capacidad para cerrar y controlar la posición de la 
válvula (abierta o cerrada), así como monitorear la pre sión corriente arriba y corriente debajo de la válvula.  
4.3.4.  El sistema de control para válvulas de seccionamiento o corte, puede usar la presión diferencial de 
línea, la tasa de caída de presión u otro método aceptado ampliamente, como alternativa del s istema  de 
control.  
4.4 Evaluación inicial de la integridad, conformación de base de datos de evaluación de  la 
integridad  
4.4.1 Salvo lo dispuesto en 4.4.3, para un nuevo segmento de Ducto que funciona a la una Presión 
máxima de operación (PMO) permisible c on factores de diseño superiores a 0.72, se deberá realizar una 
inspección interna de referencia de todo el segmento del Ducto, de la siguiente forma:  
a. Evaluar el Ducto, utilizando una herramienta de geometría, después de la prueba hidrostática inicial y  
en un plazo de seis meses después de la colocación del nuevo segmento del Ducto en servicio, y  
b. Evaluar el Ducto, utilizando una herramienta de flujo magnético de alta resolución dentro de los tres 
años posteriores a la instalación del nuevo segmento de  Ducto en servicio en la presión máxima de 
trabajo permisible alternativa.  
4.4.2   Salvo lo dispuesto en 4.4.3, para un segmento de Ducto existente, se debe realizar una inspección 
interna con una herramienta de geometría y una herramienta de flujo magnétic o de alta resolución, dentro de 
los dos años posteriores al incremento de una Presión máxima de operación permisible (PMOP) con factor  de 
diseño superior a 0.72 conforme a lo establecido en la presente Norma.  
4.4.3  En cabezales, válvulas principales, bypas s, Ducto a estaciones de compresión, Ducto para equipo de 
medición, u otro segmento de Ducto que operen con una Presión máxima de operación permisible (PMOP) 
con F.D. superior a 0.72, y que no puedan acomodar una herramienta de geometría y una herramienta de flujo 
magnético de alta resolución para su inspección interna, se deberá utilizar la inspección directa de espesores 
y/o prueba de presión para evaluar esa porción.  
4.5 Evaluaciones periódicas de la integridad  
4.5.1 Se deberá determinar la frecuencia de  las evaluaciones de integridad posteriores a la evaluación 
inicial, manteniendo los resultados en una base de datos, dentro del sistema de administración de la 
integridad.  
4.5.2  Se deberá llevar a cabo inspecciones internas conforme a la frecuencia determ inada en 4.5.1, 
usando una herramienta de flujo magnético de alta resolución, manteniendo los resultados auditables en una 
base de datos de la evaluación de la integridad, de este Apéndice (Normativo).  
4.5.3  Se deberá llevar a cabo inspecciones internas co nforme a la frecuencia determinada en 4.5.1, en los 
casos previstos en la condición 4.4.3, manteniendo los resultados auditables en una base de datos de la 
evaluación de la integridad de este Apéndice (Normativo).  
4.6 Atención a indicaciones de anomalías y  reparaciones  
4.6.1 En el caso de que en los resultados de las evaluaciones de la integridad, se tengan indicaciones de 
anomalías o desviaciones a las especificaciones del Sistema de Transporte de la presente Norma, se deberá 
realizar lo siguiente:  
a. Dete rminar la resistencia remanente del Sistema de Transporte, tramo del Ducto o Componente, 
utilizando el cálculo más conservador para la resistencia restante o un cálculo alternativo validado 
con base en el diámetro del Ducto, espesor de pared, el grado de f abricación, la presión de 
operación, el nivel de esfuerzos operativos y temperatura de servicio, y  
b. Se deberá tomar en cuenta las tolerancias de los equipos o herramientas que implementados para 
las inspecciones internas o directas.  
4.6.2 Reparar las ano malías o defectos cuando el defecto sea una Fuga, Abolladura, imperfección o daño 
descubierto durante la evaluación de la integridad, conforme a lo establecido en el capítulo 10 de la sección C. 
Reparaciones de la presente Norma.  
4.6.3 Sin menos cabo de lo  anterior, la atención de los resultados indicados en 4.4 y 4.5, de este Apéndice 
(Normativo), deberá atenerse a lo establecido en el sistema de administración de la integridad, efectuando un 
estudio de Riesgo específico y un programa de atención de las re comendaciones específicas obtenidas en 
dicho estudio.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
APÉNDICE D (NORMATIVO)  
ODORIZACIÓN DEL GAS  
ÍNDICE  
1. Introducción  
2. Definiciones  
3. Odorizantes  
4. Tipo y cantidad de odorizante a utilizar  
5. Sistemas de odorización  
6. Control del proceso de odorizac ión 
7. Medidas generales de seguridad para el manejo de los odorizantes  
1. INTRODUCCIÓN  
La concentración de odorizante en el gas debe ser tal que el gas sea detectado por olfato cuando su 
concentración en la mezcla con aire sea de 1% en volumen, esto es la  quinta parte del Límite Inferior de 
Inflamabilidad (LII).  
2. DEFINICIONES  
Para efectos de aplicación de este Apéndice (Normativo) se establecen las definiciones siguientes:  
2.1 Límite inferior de inflamabilidad (LII): Valor inferior de la concentración de  gas disperso en el aire, 
debajo del cual no se presenta una mezcla inflamable, de acuerdo con el numeral 3 Detección de Fugas, del 
Apéndice B (Normativo) de la presente Norma.  
2.2 Límite superior de inflamabilidad (LSI): Valor superior de la concentración  de gas disperso en el 
aire, arriba del cual no se presenta una mezcla inflamable, de acuerdo con el numeral 3 Detección de Fugas 
del Apéndice B (Normativo) de la presente Norma.  
2.3 Mercaptanos: Compuestos orgánicos sulfurados de olor característico desag radable, tóxico e irritante 
en altas concentraciones; también conocidos como Tioles.  
2.4 Odorización:  Proceso mediante el cual se le aplica un odorizante a una sustancia inodora.  
2.5 Odorizante:  Sustancia química compuesta por mercaptanos que se añade a ga ses esencialmente 
inodoros para advertir su presencia.  
2.6 Presión de vapor: Presión característica a una determinada temperatura del vapor de una sustancia 
en equilibrio con su fase líquida.  
3. ODORIZANTES  
El odorizante debe cumplir, como mínimo, con los requisitos siguientes:  
a. Contar con un grado de pureza que permita alcanzar el nivel de odorización mínimo establecido en el 
capítulo número 4 de este Apéndice (Normativo);  
b. Ser compatible con los materiales de fabricación del equipo utilizado para la o dorización del gas;  
c. Ser estable física y químicamente para asegurar su presencia como vapor dentro de la corriente  de 
gas; 
d. No ser tóxico ni nocivo para las personas y equipos en la concentración requerida en el capítulo 
número 4 de este Apéndice (Nor mativo);  
e. Ser de fácil combustión dentro del rango recomendado por el fabricante;  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
f. Contar con un grado de penetrabilidad que permita detectar las Fugas de gas de un Ducto enterrado 
por medio de la mancha que deja en el suelo y así prevenir a la p oblaci ón en el área circundante  del 
peligro;  
g. Tener una solubilidad en agua menor a 2.5% (dos punto cinco por ciento) en masa;  
h. Contar con un olor que proporcione al gas el aroma característico y persistente;  
i. Ser manejable para facilitar su adición al gas , y 
j. Los productos de la combustión del odorizante no deben ser corrosivos a los materiales expuestos ni 
ser nocivos para la salud de la población.  
4. TIPO Y CANTIDAD DE ODORIZANTE A UTILIZAR  
El gas debe ser odorizado a una concentración tal que permita ser detectado por el olfato cuando las 
concentraciones alcancen una quinta parte del límite inferior de explosividad, o cuando la proporción de gas 
en aire sea de 1%.  
5. SISTEMAS DE ODORIZACIÓN  
5.1 El equipo de odorización seleccionado debe dosificar el od orizante dentro de los rangos de 
concentración recomendados por el fabricante.  
5.2 Los equipos de odorización deben cumplir como mínimo lo siguiente:  
a. La cantidad de odorizante dosificado debe ser proporcional al volumen de gas, independientemente 
de las  condiciones de presión y temperatura, tanto del ambiente como del gas;  
b. Los materiales deben ser resistentes a la corrosión química y atmosférica, y  
c. El equipo debe tener la capacidad para manejar un amplio rango de flujos.  
5.3 La selección del equipo  debe hacerse de acuerdo con el volumen de gas a odorizar.  
6. CONTROL DEL PROCESO DE ODORIZACIÓN  
6.1 El olor del gas debe monitorearse en puntos determinados del Sistema de Transporte para verificar 
que la concentración del odorizante sea estable y se perc iba cuando la proporción de gas en aire sea del 1% 
(uno por ciento) o una quinta parte del LII.  
6.2 El control del proceso de odorización puede efectuarse en forma indirecta por el consumo de 
odorizante, o de forma directa mediante el análisis del contenid o de odorizante en el gas. Si el gas a odorizar 
tiene contenidos variables de odorizante debe recurrirse al control directo.  
En ambos métodos de control se deben tomar muestras del gas, en puntos diferentes del Sistema de 
Transporte.  
7. MEDIDAS GENERALES D E SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LOS ODORIZANTES  
7.1 Medidas de seguridad.  
a. Para prevenir la combustión accidental de los vapores del odorizante se debe utilizar herramienta a 
prueba de chispa cuando se trabaje en equipos de odorización, y los trabajadores que laboren en el 
área no deben utilizar botas de seguridad con casquillo metálico expuesto, y  
b. El tanque de almacenamiento, equipo de odorización y sus Ductos deben ser fabricados con 
materiales resistentes a los Componentes de los odorizantes para evit ar la corrosión, ejemplo: 
Ductos de acero al carbón sin costura para las líneas de Transporte del odorizante. Los accesorios 
soldados y las conexiones bridadas se recomiendan para Ductos de diámetros mayores a 25.4 mm.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
7.2 Derrames. Cuando se detecte un de rrame de odorizante, éste debe neutralizarse mediante la 
aplicación de una sustancia química, por ejemplo, mediante la adición de una solución acuosa de hipoclorito 
de sodio. Asimismo, debe utilizarse un agente evanescente para enmascarar el olor y tierra,  arena fina o 
aserrín para absorber dicho odorizante o el producto que recomiende el fabricante.  
La eliminación del odorizante puede efectuarse por oxidación o por absorción, mediante compuestos como 
lejía, agua oxigenada y permanganato de potasio.  
No debe n verterse los oxidantes en altas concentraciones sobre el odorizante derramado ya que la 
reacción sería violenta y podría causar accidentes.  
7.3 Almacenamiento. Los tambores del odorizante deben estar almacenados en lugares cubiertos, secos  
y bien ventil ados.  
No deben exponerse a los rayos solares.  
Los tambores se deben enfriar antes de ser abiertos para no provocar una Fuga de odorizante en fase 
vapor, ya que la presión de vapor aumenta rápidamente con el incremento de la temperatura (ver Tabla 1 
siguien te, de este Apéndice (Normativo):  
Tabla 1. - Fase vapor del Odorizante  
Temperatura  Presión de vapor del odorizante  
293 K  2.05 kPa  
353 K  27.38 kPa  
 
7.4 Seguridad del personal. El personal que ejecute operaciones de odorización debe usar prendas 
apropiadas  que resistan el posible contacto con el odorizante, las cuales deben lavarse después de su utilización.  
El equipo mínimo de seguridad adecuado para el personal que está en contacto con el odorizante debe 
ser el siguiente:  
a. Guantes, botas y delantal conf eccionados con cloruro de polivinilo;  
b. Gafas protectoras de hule especial (recomendadas por el fabricante del producto), y  
c. Mascarilla con filtro de absorción para Componentes orgánicos.  
Ante cualquier contacto del odorizante con la piel debe lavarse d e inmediato el área afectada con agua.  
15. BIBLIOGRAFÍA  
 NOM -026-STPS -2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías. -25-11-08. 
 NOM -027-SESH -2010, Administración de la integridad de ductos de recolección y transporte de 
hidrocarburos .- 07-04-10. 
 NMX -B-010-1986 , Industria siderúrgica - Tubos de acero al carbono sin costura o soldados, negros o 
galvanizados por inmersión en caliente, para usos comunes. -17-12-86. 
 NMX -B-177-1990, Tubos de acero con  o sin costura, negros y galvanizados por inmersión en caliente. 
-10-07-90. 
 NMX -B-179-1983, Productos siderúrgicos - Tubos de acero con o sin costura -Series dimensionales.  -
17-08-83. 
 NMX -E-043-SCFI -2002, Industria del Plástico -Tubos de polietileno (PE) para  la conducción de Gas 
Natural (GN) y gas Licuado del Petróleo (GLP) -Especificaciones. -04-06-02. Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
 NMX -X-021-SCFI -2014, Industria del gas -Tubos multicapa de polietileno -aluminio -polietileno  (PE-AL-
PE) para la conducción de Gas Natural (GN) y gas licuado de p etróleo (GLP) -especificaciones y 
métodos de ensayo. -26-04-16. 
 NMX -X-031-SCFI -2010, Industria del gas -Válvulas de paso -Especificaciones y métodos de prueba.  -
14-02-11. 
 NMX -Z12-1/2-1987, Muestreo para la Inspección por Atributos. Partes 1 y 2. Blumenkron, F ernando, 
Gas Natural, combustible ecológico Tomo III, Edición 1999.  
 NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la estructuración y redacción de Normas. -17-04-15. 
 Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas 
de carác ter general en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por ducto de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
jueves 17 de diciembre de 2015.  
 ISO 13623 -2009,  Petroleum and natura l gas industries —Pipeline transportation systems.  
 API 5L -2012, Specification for line pipe.  
 API RP 5L1 -2015, Recommended practice for railroad transportation of line pipe.  
 API 6D, Specification For Pipeline And Piping Valves, 2015.  
 API 570 - 2008 , Piping In spection Code: In -service Inspection, Ra ting, Repair, and Alteration of  Piping 
Systems.  
 API Standard 521, Guide for Pressure -Relieving and Depressuring Systems, 2014.  
 Estándar API RP 526, “Válvulas de alivio de presión al acero dulce bridadas, 2009.  
 API RP  5LW -2015, Recommended practice for transportation of line pipe on barges and  marine 
vessels.  
 API 1104 -2016, Welding of pipelines and related facilities.  
 API RP 2201 -2010 , Prácticas seguras de perforación de Ductos en servicio en las industrias del 
Petróle o y Petroquímica.  
 ASTM B 32 - 2014, Standard specification for solder metal.  
 ASTM A 53 -2012 , Standard specification for pipe, steel, black and  hot dipped, zinc coated welded  and 
seamless.  
 ASTM A 106 -2014, Standard specification for seamless carbon steel pip e for high temperature service.  
 ASTM A 333/A 333M -2016, Standard specification for seamless and welded steel pipe for low 
temperature service.  
 ASTM A372 / A372M -2015, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Forgings for  Thin-
Walled Pressure Vesse ls. 
 ASTM A 381 -2012, Standard specification for metal arc welded steel pipe for use with high pressure 
transmission systems.  
 ASTM A 671 -2016, Standard specification for electric fusion welded steel pipe for atmospheric and 
lower temperatures.  
 ASTM A 672 -2014, Standard specification for electric fusion welded steel pipe for high pressure 
service at moderate temperatures.  
 ASTM D 1988 -2015, Standard test method for Mercaptans in natural gas using length -of-stain  detector 
tubes.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 5 de marzo de 2018  
 ASTM D2513 –2014, Standard Specif ication for Polyethylene (PE) gas Pressure Pipe, Tubing,  and 
Fittings.  
 ASTM D 2657 -2015, Standard practice for heat fusion joining of polyolefin pipe and fittings.  
 ASTM D 3261 -2016, Standard specification for butt heat fusion polyethylene (PE) plastic fitt ings for 
polyethylene (PE) plastic pipe and tubing.  
 ASTM D 2683 -2014, Standard specification for socket type polyethylene fittings for outside diameter 
controlled polyethylene pipe and tubing.  
 ASTM E 797/E 797M –2015, Standard practice for measuring thickne ss by manual ultrasonic pulse -
echo contact method.  
 ASTM F 905 -2011, Standard practice for qualification of polyethylene saddle fusion joints.  
 ASTM F 1055 -2016, Standard specification for electrofusion type polyethylene fittings for outside 
diameter control led polyethylene and crosslinked polyethylene (PEX) pipe and tubing.  
 ASTM G95 -2013, Standard Test Method for Cathodic Disbondment Test of Pipeline Coatings 
(Attached Cell Method).  
 ASME B 31.8 -2016, gas transmission and distribution piping systems.  
 ASME BPV -2017, Boiler and Pressure Vessel code, section I, section VIII division I, section VIII 
division 2, section IX.  
 ASME B 16.5 -2013, Pipe flanges and flanged fittings.  
 ASME B 16.9 -2012, Factory made wrought steel butt welding fittings.  
 ASME B 16.18 -2012, Cast copper alloy solder joint pressure fittings.  
 ASME B 16.22 -2013 Wrought copper and copper alloy solder joint pressure fittings.  
 ASME B 16.25 -2012, Buttwelding ends.  
 B31G–2012, Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines: Supplement  to 
ASME B31, Code for Pressure Piping.  
 ASME B 16.33 -2012, Manually operated metallic gas valves for use in gas piping systems up to 175 
psig, size ½” -2”. 
 ASME B 16.34 -2013, Valves flanged, threaded and welding end.  
 ASME B 16.38 -2012, Large metallic valves  for gas distribution (manually operated NPS 2 ½” to 12”, 
125 psig max.).  
 ASME B 16.40 -2008 , Manually operated thermoplastic gas shut -offs and valves in gas  distribution 
systems.  
 ANSI/ASME B36.10M -2015, Welded and seamless wrought steel pipe.  
 ANSI/NFPA 70,  "Código eléctrico nacional" (2008).  
 MSS SP -44-2016, Steel Pipeline Flanges.  
 MSS SP -75-2014, High-Strength, wrought, butt -welding fittings.  
 MSS -SP-58-2009, Pipe hangers and supports - materials, design, manufacture, selection, application, 
and installation . 
 NFPA 69, Explosion Prevention Systems, 2014.  
 NFPA 5113, Cutting and Welding Processes.  
 NACE RP 0169 -2013, Standard Recommended Practice. Control of External Corrosion on 
Underground or Submerged Metallic Piping Systems.  
 BS EN 14161:2011 , Petroleum and na tural gas industries - Pipeline transportation systems.  
 CSA Z245.20/Z245.21 -2006,  External fusion bond epoxy coating for steel pipe/external polyethylene 
coating for pipe.  Lunes 5 de marzo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)      
TRANSITORIOS  
PRIMERO .- La presente Norma NOM -007-ASEA -2016, Transporte de Gas Natural , Etano y Gas asociado 
al carbón mineral por Medio de Ductos, entrará en vigor a los 170 días naturales contados a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
SEGUNDO. - La presente Norma NOM -007-ASEA -2016, Transporte d e Gas Natural, Etano y Gas asociado 
al carbón mineral por Medio de Ductos, a su entrada en vigor cancelará y sustituirá a la Norma Oficial 
Mexicana NOM -007-SECRE -2010, Transporte de Gas Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 8 de f ebrero de 2011.  
TERCERO. - Para los ductos que hayan sido construidos previo a la entrada en vigor de la presente Norma 
Oficial Mexicana y no cumplan con lo requerido en el Numeral 10.27 Odorización, del capítulo 10 Operación, 
Mantenimiento, los Regulados d eben elaborar y presentar a la Agencia, en un plazo de 60 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, un programa de cumplimiento que 
indique las etapas y tiempo para satisfacer dicho requerimiento.  
Los Regulados  deben ej ecutar dicho programa en un peri odo que no exceda de 540 días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor la presente Norma Oficial Mexicana, así como deberá enviar informes 
semestrales a la Agencia respecto de la ejecución. En caso de que los Regulados requieran de ampliación del 
plazo para ejecutar el programa de odorización, deberá comunicarlo a la Agencia dentro de los primeros 360 
días naturales. La Agencia podrá ampliar el plazo previsto hasta por 270 días naturales, una vez concluido el 
primer periodo.  
Agotado el peri odo de 540 días naturales previsto en este Transitorio, o la ampliación que en su caso 
determine la Agencia conforme al párrafo anterior, la odorización será una condición necesaria para la 
operación de todo Sistema de Tra nsporte por Ducto de Gas Natural, Etano y Gas Asociado al Carbón Mineral, 
en los términos previstos en la presente Norma.  
CUARTO. - La Agencia podrá establecer mediante programas de evaluación los periodos en los que se 
deberán presentar los Dictámenes de O peración y Mantenimiento. En tanto no se publiquen dichos 
programas, se estará a los plazos establecidos en la presente Norma.  
QUINTO. - Los Regulados que se encuentren operando antes de la entrada en vigor de la presente Norma, 
no les será aplicable lo dis puesto en Diseño, Construcción y Pre -arranque, y les serán exigibles las Normas y 
Estándares que hubieren sido aplicables al momento de haberse realizado el Diseño, Construcción  y Pre -
Arranque los mismos.  
SEXTO. - Los dictámenes de cumplimiento con la Norma  Oficial Mexicana NOM -007-SECRE -2010, 
Transporte de Gas Natural, que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Norma NOM -007-ASEA -2016, serán reconocidos por la Agencia hasta el término de su vigencia.  
SÉPTIMO .- Los Regulados que se encuentren operando a la entrada en vigor de la presente Norma, 
contarán con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del mismo para cumplir con lo 
previsto en la Operación, Mantenimiento.  
OCTAVO. - Los Sistemas de Tr ansporte que cuenten con un Dictamen de Diseño y que no hayan iniciado 
operaciones a la entrada en vigor de la presente Norma, les serán exigibles las normas y estándares de 
Diseño y Construcción que fueron aplicables al momento de obtener el Dictamen de D iseño. A partir del inicio 
de operaciones de Sistemas de Transporte contarán con 180 días naturales para apegarse a lo establecido en 
el capítulo 10 Operación y Mantenimiento, de la presente Norma.  
______________________________