Luonnos 3.12.2018 
  
 
1 
 Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien liittimien tyyppihyväksynnästä 
 
 
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden rakennustuotteiden tuotehy-
väksynnästä annetun lain (954/2012) 6 §:n 3 momentin, 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 3 momentin 
nojalla: 
 
 
1 § 
Asetuksen soveltamisala 
Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja lämpimän käyttö-
veden johtamiseen tarkoitettujen vesilaitteistojen ristisilloitettujen polyeteeniputkien (jäljem-
pänä PEX-putkien ) liittimien tyyppihyväksynnän edellyttämiä vaatimuksia. 
Tämä asetus kattaa nimelliskooltaan DN 10–DN 110 PEX-putkien liittimet. 
 
 
2 § 
Määritelmä 
PEX-putken liittimen nimellishalkaisijalla  tarkoitetaan liitettävän PEX-putken nimellistä ul-
kohalkaisijaa. 
 
 
3 § 
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 
Tyyppihyväksynnällä voidaan osoittaa, että PEX-putken liittimet täyttävät niitä koskevat 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), sellaisena kuin se on laissa (958/2012), 117 c §:ssä ja 
sen nojalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset. 
 
 
4 §  
Kelpoisuus talousveden johtamiseen 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava PEX-putken liittimien materiaalitiedot.  
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava PEX-putken liittimen valmistusmateriaalista 
testiveteen liuenneen lyijyn pitoisuus 26 viikon pituisella liukenemiskokeella, tai liittimestä on 
testattava lyijyn ja kadmiumin liukeneminen liitteen yksi mukaisella kymmenen vuorokauden 
kokeella.  
 
 
 
 
    
  
 
2 
 5 § 
Materiaali 
Akkreditoidun testauslaboratorion on analysoitava metallisista PEX-putken liittimistä veden 
kanssa kosketuksiin joutuvien metalliosien kemiallinen koostumus. Koostumuksen on vastat-
tava valmistajan ilmoittamaa koostumusta. 
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava muovisten PEX-putken liittimien pitkäaikais-
lujuus, lämmönkestävyys ja paineenkestävyys. Testaukseen on sovellettava rakennusten vesi-
laitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien tyyppihyväksynnästä annetun ympäristöministeriön 
asetuksen (1/18) 10 §:ää. 
 
 
6 § 
Metalliosien korroosionkestävyys 
Akkreditoidun testauslaboratorion on mitattava PEX-putken liittimen sinkinkadonkestävyys, 
jos liittimen koostumuksen sinkkipitoisuus on yli 15 prosenttia.  
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava PEX-putken liittimen messinkiosien sisäis-
ten jännitysten esiintyminen jännityskorroosionkestävyyskokeella. Kokeessa osiin ei saa tulla 
kymmenkertaisella suurennuksella havaittavia säröjä. 
 
 
7 § 
Pintojen ominaisuudet 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava PEX-putken liittimien ulkonäkö silmä-
määräisesti ilman suurennosta. 
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava muovisen PEX-putken liittimen valonlä-
päisevyys, jos liitin läpäisee valoa. 
 
 
8 § 
Rakenne ja mitat 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava PEX-putken liittimien rakenne ja mitat. 
 
 
9 § 
Soveltuvuus PEX-putkijärjestelmään 
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava PEX-putken liittimien soveltuvuus PEX-put-
kijärjestelmään taulukossa kaksi esitetyillä kokeilla. Tiiviyskokeissa liitokset eivät saa vuotaa. 
Vetokokeissa liitokset eivät saa irrota. 
 
 
    
  
 
3 
 Taulukko 2. Putkijärjestelmän kokeet. 
 
Koe Lämpötila  
°C Koepaine 
bar Koeaika tai 
jaksojen luku-
määrä 
Tiiviys    
  ylipaineessa 95±2 12,5 1 000 h 
  taivutuksessa   23±2 33,9 1 h 
  lämpötilanvaihtelussa     90/20 a) 10  5 000/2 500 j.b) 
  paineenvaihtelussa 23±2  0,5/15,0 c) 10 000 j. 
  alipaineessa 23±2      -0,8  1 h 
Vetokoe d) 23±2 
95±2         - 
        -  1 h 
1 h 
a)   90/20 °C, kesto 15/15 min, (30 minuuttia/jakso) 
b)  dn ≤ 63 mm: 5 000 jaksoa, d n > 63 mm: 2 500 jaksoa  
c)  (30±5) jaksoa/minuutti  
d)  Voima F = π x d n2 × pD  / 4 
      jossa  
      F on voima (N), 
      dn on putken nimellinen ulkohalkaisija (mm) 
      pD on mitoituspaine 1,0 MPa (10 bar)   
Vetokokeen voima on 23 °C:ssa 1,5×F ja 95 °C:ssa F. 
 
 
10 § 
Merkintä 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava liittimen merkinnät.  
 
 
11 § 
Tyyppitestaus 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tyyppitestattava tyyppihyväksyntää varten PEX-putken 
liittimet liitteen kaksi taulukoissa 2.1–2.3 esitetyn testauslaajuuden mukaisesti. Tyyppitestausta 
varten valmistajan on toimitettava näytteiden lisäksi tuotetiedot ja raaka-ainetiedot. 
 
 
12 § 
Tyyppihyväksyntään liittyvä laadunvalvonta 
Laadunvalvonnan varmentajan on varmennettava, että PEX-putken liittimet ovat tyyppihy-
väksynnän vaatimusten mukaisia ja täyttävät lisäksi tyyppihyväksyntää koskevassa päätöksessä 
asetetut ehdot . 
Laadunvalvonnan varmentajan on tehtävä tuotannon alkutarkastus, tuotannon sisäisen laadun-
valvonnan jatkuva valvonta sekä pistokoenäytteiden valinta tuotteista ja testaus kerran vuodessa 
tai useammin, jos tuotteet eivät täytä tyyppihyväksynnän vaatimuksia. Pistokoenäytteiden tes-
tauslaajuus esitetään liitteen kaksi taulukossa 2.4.    
  
 
4 
 Valmistajan suorittaman tuotannon sisäisen laadunvalvonnan on katettava vähintään liitteen 
kolme taulukoissa 3.1 ja 3.2 esitetyt tarkastukset ja testaukset.  
 
 
13 § 
Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan  päivänä kuuta 20. 
 
 
Helsingissä  päivänä  kuuta 20 
 
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri 
 
 
 
Erityisasiantuntija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
5 
 Liite 1 
Raskasmetallien liukeneminen - koemenetelmä 
 
Raskasmetallien (lyijy ja kadmium) liukeneminen veteen on testattava käyttämättömälle PEX-putken 
liittimelle 10 vuorokauden testillä.  
 
Testiliuos 
Testiliuos (synteettinen talousvesi) on valmistettava punnitsemalla 50 mg NaCl, 50 mg Na 2SO4 ja 50 mg 
CaCO 3 (kaikki p.a.-laatua) litraa kohti tislattua ja/tai ionivaihdettua vettä. Liuosta on sekoitettava ja siihen 
on kuplitettava CO 2:a kunnes kaikki CaCO 3 on liuennut. Sen jälkeen liuokseen on kuplitettava ilmaa, 
samalla liuosta sekoittaen, kunnes pH on noussut arvoon 7,0 0,1. Koska CaCO 3 liukenee hyvin hitaasti, 
on varmistuttava, että kaikki CaCO 3 on liuennut ennen ilman kuplittamista, muuten liuoksesta ei tule stabii-
lia. 
Testiliuos voidaan valmistaa myös punnitsemalla 50 mg NaCl, 50 mg Na 2SO4 ja 37 mg Ca(OH) 2 (kaikki 
p.a.-laatua) litraa kohti tislattua ja/tai ionivaihdettua vettä. Liuosta on sekoitettava kunnes Ca(OH) 2 on 
lähes liuennut ja siihen on kuplitettavaCO 2:a kunnes pH-arvo on alle 5. Sen jälkeen liuokseen on kupli-
tettava  ilmaa, samalla liuosta sekoittaen, kunnes pH on noussut arvoon 7,0 0,1. Tällä valmistusmenetel-
mällä saadaan suolat helpommin liukenemaan. 
 
Synteettinen talousvesi on valmistettava  joko välittömästi ennen jokaista veden vaihtokertaa tai on var-
mistettava, että liuos on kirkas ja että sen pH on 7,0 0,1 ainakin 4., 8. ja 9. vuorokauden vedenvaihdon 
yhteydessä. Liuoksesta on otettava nollanäyte 8. ja 9. vuorokauden vedenvaihdon yhteydessä. 
Analyysilaite 
Atomiabsorptiospektrometri varustettuna grafiittiuunilla tai muu riittävän herkkä mittauslaite. Mittauk-
sen määritysrajan on oltava vähintään 0,1 g/l lyijylle (Pb) ja 0,02 g/l kadmiumille (Cd).  
Testausmenettely 
Näyte on puhdistettava rasvasta puhtaalla etanolilla niiltä osin, joilta se joutuu kosketuksiin talousveden 
kanssa. Tämän jälkeen näytteen kautta on juoksutettava vesijohtovettä yhden tunnin ajan virtaamalla, 
joka vastaa virtausnopeutta 1–2 m/s liittimessä. 
Näytteen virtausaukoissa on käytettävä tulppia, jotka ovat väritöntä polyeteeniä tai päällystetty polyetee-
nikalvolla. Tulpat voivat olla muutakin materiaalia, kunhan niistä ei liukene kadmiumia tai lyijyä. Näyte 
on huuhdeltava välittömästi synteettisellä talousvedellä täyttämällä se puoliksi ja ravistelemalla sitä noin 
puoli minuuttia, jonka jälkeen vesi on kaadettava pois. Heti sen jälkeen näyte on täytettävä synteettisellä 
talousvedellä niin, ettei sen sisälle jää ilmaa ja sen virtausaukot tulpitetaan.  
Synteettisen talousveden on annettava olla näytteessä 1 vrk, jonka jälkeen se tyhjennetään, veden määrä 
mitataan ja näyte täytetään uudelleen. Synteettinen talousvesi on vaihdettava näytteeseen 1., 2., 3., 4., 7., 8. 
ja 9. vuorokauden jälkeen. On tarkistettava, että näytteestä tyhjentyvä vesimäärä pysyy vakiona (±10 %). 
Kadmium ja lyijy on analysoitava 8. ja 9. vuorokauden jälkeen vaihdetuista vesinäytteistä (testiaika 9 ja 
10 vuorokautta). Mitatut pitoisuudet vähennettynä nollanäytteiden vastaavilla pitoisuuksilla on ilmoitet-
tavatuloksissa ( g/l). Lisäksi on ilmoitettava pitoisuuksista ja näytteen vesitilavuudesta lasketut kad-
miumin ja lyijyn kokonaismäärät ( g) sekä näytteen vesitilavuus litroina.  
    
  
 
6 
 Liite 2 
PEX-putken liittimien tyyppitestaus    
Taulukko 2.1. Putkien ja liittimien kokoryhmittely. 
Kokoryhmä 1 2 
Nimellisulkohalkaisija, d n, mm 10 < d n < 75 75 ≤ d n ≤ 110 
 
Taulukko 2.2. Liitinryhmät. 
Liitinryhmä Liitintyyppi 
1  Kulmat, T-haarat  
2 Jatkoliittimet, supistusliittimet, tulpat  
3 Jakotukit 
4 Muut liittimet 
 
Taulukko 2.3. PEX-putken liittimien tyyppikokeissa testattavat ominaisuudet ja testattavat näytteet, 
kun erikokoiset liittimet ovat materiaaliltaan ja rakenteeltaan samanlaiset. 
Ominaisuus Testattavien näytteiden 
vähimmäismäärä 
Ulkonäkö Kaikki näytteet 
Nimelliskoko ja mitat 1 kpl / koko, kaikki koot 
Metalliset liittimet  
   Materiaalikoostumus 1 kpl, 1 koko 
   Raskasmetallien liukeneminen 1–2 kpl / d n 28 mm tai lähin koko 
   Sinkinkadonkestävyys 1 kpl, 1 koko 
   Jännityskorroosio 3 kpl/koko, 1 koko 
Muoviset liittimet  
   Kelpoisuus talousveden johtamiseen  Arvio koostumustietojen perusteella 
   Pitkäaikaislujuus 1 arvio / materiaali 
   Lämmönkestävyys 1 näyte / materiaali 
   Läpinäkyvyys  1 näyte / pienin seinämänpaksuus 
   Paineenkestävyys 3 näytettä / koko / liitinryhmä 
   Fyysiset ja kemialliset ominaisuudet  2 näytettä / kokoryhmä, 1 arvio / tiivistemateriaali 
Putkijärjestelmä             
Tiiviys ylipaineessa 3 näytettä / koko, 2 kokoa / kokoryhmä 
            taivutuksessa  3 näytettä / koko, 2 kokoa / kokoryhmä 
            lämpötilanvaihtelussa 2 näytettä / koko 
            paineenvaihtelussa 3 näytettä / koko 
            alipaineessa 3 näytettä / koko, 2 kokoa / kokoryhmä 
Vetorasituksen kestävyys  3 näytettä / koko 
 
 
    
  
 
7 
 Taulukko 2.4. PEX-putken liittimien laadunvalvonnan varmistuksessa testattavat ominaisuudet ja vä-
himmäisnäytteenottotaajuus,  kun erikokoiset liittimet ovat materiaaliltaan ja rakenteel-
taan samanlaiset. 
Ominaisuus Testaustaajuus  
   
Materiaalikoostumus 1 kpl /1–2 vuotta 
Messingin sinkinkadonkestävyys  Testaustarve on arvioitava materiaalikoostumuk-
sen  perusteella 
Ulkonäkö  3 näytettä / kokoryhmä / vuosi 
Mitat 3 näytettä / kokoryhmä / vuosi 
Muoviset liittimet, 
paineenkestävyys, 95 °C ≥ 1 000 h 3 näytettä / kokoryhmä / liitinryhmä / vuosi 
Merkinnät Kaikki näytteet 
Putkijärjestelmä               Koearvot Kumpikin koe: 3 kpl / koko,                           
2 kokoa / vuosi. Testattavia kokoja on vaihdettava 
vuosittain. Tiiviys ylipaineessa 
Tiiviys vetorasituksessa 2) 
Merkinnät  Kaikki näytteet 
Testattavia kokoja on vaihdettava vuosittain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
8 
 Liite 3
 
Valmistajan sisäisen laadunvalvonnan testaukset    
 
Taulukko 3.1.   PEX-putkien liittimien valmistuksen sisäisen laadunvalvonnan tarkastukset ja  
 niiden vähimmäislaajuus. 
 
Tarkastus  Tarkastuslaajuus  
Materiaalien vastaanottotarkas-
tus   Jokainen vastaanotettu erä, kaikki materiaalitodistukset, tarkas-
tukset sekä havaitut poikkeamat on kirjattava 
Valmistusprosessi    Valmistusprosessin eri vaiheissa tarkastuslaajuuden on oltava 
niin kattava, että tuotteiden pysyvä laatu varmistuu. 
Muoviset liittimet Paineenkestä-
vyys, 95 °C ≥ 1 000 h 3 näytettä / kokoryhmä / 
liitinryhmä / vuosi