มอก.934 – 25XX 
-1- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
พัดลมไฟฟากระแสสลับ – 
คุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภ ัย 
1.  ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงคุณลักษณะที่ตองการดานความปลอดภ ัยของพัดลมไฟฟา 
กระแสสลับ สําหรับใชในที่อยูอาศัยและที่มีจุดประสงคการใชงานคลายกัน  มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 
250 V (โวลต) สําหรับพัดลมไฟฟากระแสสลับเฟสเดียว  และไมเกิน 480 V สําหรับพัดลมไฟฟา
กระแสสลับอื่นๆ ซึ่งตอไปใน  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้จะเรียกวา “พัดลม” 
หมายเหตุ 101 ตัวอยางของพัดลมที่อยูในขอบขายของมาตรฐานผล ิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
- พัดลมแขวนเพดาน  (ceiling fan)  เชน พัดลมตาม  มอก. 205 และตาม  มอก. 572 
- พัดลมติดทอ (duct fan) 
- พัดลมติดผนังกั้น (partition fan)  เชน พัดลมตาม  มอก. 710  
- พัดลมตั้งพื้น (pedestal fan)  เชน พัดลมตาม  มอก. 127 
- พัดลมตั้งโตะ (table fan)  เชน พัดลมตาม  มอก. 92 เฉพาะพัดลมตั้งโตะ 
- พัดลมติดผนัง (wall fan)  เชน พัดลมตาม  มอก. 92 เฉพาะพัดลมติดผนัง 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงสิ่งควบคุมแยกตางหาก  (separate control) ที่มีไวสําหรับ
พัดลมดวย 
พัดลมที่ไมมีจุดประสงคสําหรับใชในที่อยูอาศัยตามปกติ แตถึงกระนั้นก็ตามอาจเปนสาเหตุกอเกิดอันตราย
ตอ สาธารณะ  เชน พัดลมที่มีเจตนาใหใชทั่วไปในรานคา  ในอุตสาหกรรมขนาดย อม และในฟารม อยูใน
ขอบขายของมาตรฐานผล ิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
ตราบเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้เกี่ยวของกับอันตรายทั่วไปที่อาจ
เกิดจากพัดลมซึ่งทุกคนตองเผชิญอยูทั้งภายในและรอบๆ  ที่อยูอาศัย อยางไรก็ตามโดยทั่วไปไมคํานึงถึง 
- บุคคล (รวมทั้งเด็ก) ซึ่ง 
 มีความบกพรองของสภาพทางกายภาพ  สภาพทางประสาทส ัมผัส หรือทางจิตใจ ; หรือ 
 ขาดประสบการณ และความรู 
ทําใหไมสามารถใชพัดลมอยางปลอดภัยโดยปราศจากการควบค ุมดูแลหรือแนะนํา มอก.934 – 25XX 
-2- - เด็กที่เลนพัดลม  
หมายเหตุ 102 ตองคํานึงถึงความจริงที่วา 
- พัดลมที่มีเจตนาใหใชในยานพาหนะ  บนเรือ หรือบนเครื่องบิน อาจจําเปนตองมีคุณลักษณะ  เพิ่มเติม 
- อาจจําเปนตองใชคุณลักษณะเพิ่มเติมที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณส ุข กระทรวงแรงงาน  สํานักงาน
คณะกรรมการค ุมครองผูบริโภค และองคกรอื่นที่คลายกัน 
หมายเหตุ 103 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมถึงพัดลมตอไปนี้ 
- พัดลมที่มีเจตนาใหใชในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ  
- พัดลมที่มีเจตนาใหใชในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เชน บรรยากาศที่มีการกัดกรอน หรือการระเบิด (ฝุน 
ไอ หรือกาซ) 
- พัดลมรวมอยูในเครื่องใชไฟฟาอื่น 
2.  เอกสารอางอิง 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375  ขอ 2. 
3.  บทนิยาม 
ความหมายของค ําที่ใชในมาตรฐานผล ิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 3.  ยกเวน
ขอตอไปนี้ 
3.1.9 แทนขอความ  : 
การทํางานตามปกติ (normal operation) หมายถึง 
การทํางานของพัดลมในภาวะด ังนี้ 
พัดลมตั้งโตะ พัดลมตั้งพื้น และพัดลมติดผนัง ใหทํางานในขณะท ี่กลไกสายของพัดลมทํางาน  
พัดลมแขวนเพดาน  ใหยึดติดกับเพดาน  
พัดลมติดผนังกั้น ใหติดตั้งที่จุดกึ่งกลางของผนังกั้น (partition) ที่เหมาะสมมีมิติไมนอยกวา 4 เทาของ
เสนผานศูนยกลางของทางอากาศเข า (air inlet)  
พัดลมติดทอ ใหติดตั้งในทอตามขอปฏิบัติการติดตั้ง  ทอมีความยาวประมาณ  4 เทาของเสนผาน
ศูนยกลางของพัดลม 
3.101 เพิ่มเติมขอความ : 
พัดลมติดทอ (duct fan) 
พัดลมสําหรับติดตั้งภายในทางลมป ดหุม (enclosed airway) ในลักษณะที่อากาศไหลไปตามท อได ทั้ง
ทางดานเขาและและดานออก  มอก.934 – 25XX 
-3- 4.  ขอกําหนดทั่วไป 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 4. 
5.  ภาวะทั่วไปสําหรับการทดสอบ  
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 5.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
5.7 เพิ่มเติมขอความ : 
พัดลมที่มีเจตนาใหใชงานในภูมิอากาศเขตรอน  การทดสอบตามข อ 10. ขอ 11. และขอ 13. ใหทําที่อุณหภูมิ
โดยรอบ  40 C ± 2 C 
สําหรับพัดลมที่ทําเครื่องหมาย  อุณหภูมิทํางานโดยรอบ  (ambient operating temperature)  การทดสอบตาม
ขอ 10. ขอ 11. และขอ 13. ใหทําที่อุณหภูมิตามเครื่องหมาย  ± 2 C 
6.  การจําแนกประเภท  
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 6.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
6.2 เพิ่มเติมขอความ : 
พัดลมติดทอ ตองมีระดับชั้นการปองกันไมนอยกวา IPX2 
6.101 พัดลมตองเปนประเภทใดประเภทหน ึ่งตามภูมิอากาศดังตอไปนี้ 
- พัดลมสําหรับภูมิอากาศเขตอบอ ุน (temperate climate) 
- พัดลมสําหรับภูมิอากาศเขตรอน (tropical climate) 
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพ ินิจ 
7.  การทําเครื่องหมายและฉลาก   และขอแนะนํา 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 7.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
7.1 เพิ่มเติมขอความ : 
พัดลมสําหรับภูมิอากาศเขตรอน ตองทําเครื่องหมายดวยอักษร T 
พัดลมที่มีเจตนาใหทํางานในสถานท ี่ซึ่งมีอุณหภูมิโดยรอบบริเวณเกิน 40C  ตองทําเครื่องหมายอุณหภูมิ
ทํางานโดยรอบ  
7.12 เพิ่มเติมขอความ : 
ถาขอปฏิบัติระบุวา ตองถอดที่ปองกัน (guard) ออกเพื่อทําความสะอาด   ขอปฏิบัติตองระบุสาระดังนี้ 
ตองแนใจว าไดตัดแหลงจายกําลังไฟฟาประธานของพ ัดลมออกกอนถอดที่ปองกัน มอก.934 – 25XX 
-4- 7.12.1  เพิ่มเติมขอความ : 
ขอปฏิบัติการติดตั้งตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
- แบบอางอิงหรือรุนอางอิงของดวงโคมไฟฟ าซึ่งอาจติดตั้งในพัดลม  เพื่อใหถูกตองตามวัตถุประสงค
การสราง 
- พัดลมติดผนังกั้น ตองระบุวา มีเจตนาใหติดตั้งดานนอกของหน าตางหรือของผนังหรือไม 
- พัดลมที่มีเจตนาใหติดตั้งที่ระดับสูง ตองระบุใหติดตั้งในลักษณะที่ใบพัดลมอยูสูงจากพื้นมากกวา 2.3 
m (เมตร ) 
- พัดลมติดทอและพัดลมติดผนังกั้น ตองมีคําเตือนเพื่อใหหลีกเลี่ยงการไหลยอนกลับของกาซเขาไปใน
หองจากปลองไฟเปดของเครื่องใชไฟฟาการเผาไหมกาซหรือเผาไหมเชื้อเพลิงรูปแบบอื่น 
8.  การปองกันการเขาถึงสวนที่มีไฟฟา 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 8.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
8.1.1  แกไขขอความ : 
ไมตองเอาหลอดไฟฟ าออก   แตในระหวางการใสหรือการเอาหลอดไฟฟ าออก   ตองแนใจวามีการ
ปองกันการไมใหสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟา 
8.2 เพิ่มเติมขอความ : 
หลังจากเอาชิ้นสวนที่ถอดไดออกเพื่อการบํารุงรักษาโดยผูใช  ฉนวนมูลฐานของสายไฟฟาภายในอาจถูกแตะ  
(touch) ได ถาเทากับฉนวนของสายอ อนตาม  มอก. 11 หรือ มอก. 955 
9.  การเริ่มเดินเครื่องใชไฟฟาที่ทํางานดวยมอเตอร 
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก. 1375 
10.  กําลังไฟฟาเขาและกระแสไฟฟ า 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 10.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
10.1 เพิ่มเติมขอความ : 
พัดลมที่มีชัตเตอร หรืออุปกรณที่คลายกัน ใหทดสอบขณะท ี่ชัตเตอรอยูในตําแหนงเปด 
10.2 เพิ่มเติมขอความ : 
พัดลมที่มีชัตเตอรหรืออุปกรณที่คลายกัน ใหทดสอบขณะท ี่ชัตเตอรอยูในตําแหนงเปด 
 มอก.934 – 25XX 
-5- 11.  การเกิดความรอน 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 11.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
11.7 การแกไขขอความ : 
ใหพัดลมทํางานจนกระทั่งไดภาวะอยูตัว 
11.8 เพิ่มเติมขอความ : 
ขีดจํากัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของพัดลมสําหรับภูมิอากาศเขตรอน ใหลดลง  15 K  
สําหรับพัดลมที่ทําเครื่องหมายอุณหภูมิทํางานโดยรอบ   ใหลดขีดจํากัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นลงดวยคาที่ตางกัน
ระหวางคาที่ทําเครื่องหมายกับคา 25 C 
12.  (วาง) 
ไมมีขอความ  
13. กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟ าที่อุณหภูมิทํางาน  
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 13. 
14.  แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 14.   
15.  ความตานทานตอความชื้น 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 15.   ยกเวนขอตอไปนี้ 
15.1.1 เพิ่มเติมขอความ : 
สวนภายนอกของพ ัดลมที่มีเจตนาใหติดตั้งในโครงสรางภายนอกของอาคาร  ใหทดสอบตาม  มอก. 513 
ขอ 14.2.4 ก) โดยสวนของพัดลมที่ไมไดติดตั้งบนพื้นผิวดานนอกไดรับการปองกันจากน้ําที่พนจากทอ
แกวง (oscillating tube)  ใหทดสอบพัดลมในตําแหนงพัก (rest position) และในตําแหนงทํางานที่
แรงดันไฟฟาที่กําหนด   โดยชัตเตอรหรืออุปกรณที่คลายกันอยูในตําแหนงเปด 
พัดลมที่ทําเครื่องหมายรหัส IP ดวยตัวเลขแสดงลักษณะเฉพาะต ัวที่ 2  ใหทดสอบตามความเหมาะสม
ตาม มอก. 513 ทั้งในตําแหนงพักและในตําแหนงทํางานที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
16.  กระแสไฟฟารั่วและความทนทานไฟฟ า 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 16.   มอก.934 – 25XX 
-6- 17.  การปองกันโหลดเกินของหมอแปลงไฟฟา และวงจรไฟฟ าที่เกี่ยวของ 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 17.   
18.  ความทนทาน  
ไมใชขอกําหนดขอนี้ของ มอก. 1375 
19.  การทํางานผิดปกติ 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก.1375 ขอ 19.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
19.1 เพิ่มเติมขอความ : 
พัดลมที่มีชัตเตอรหรืออุปกรณที่คลายกันรวมอยู ที่ทํางานโดยสิ่งควบคุม  ใหทดสอบตามขอ 19.101 ดวย 
19.7 เพิ่มเติมขอความ : 
ใหติดตั้งสิ่งควบคุมแยกตางหากไวบนแผนไมอัดทาสีดําดาน ใหปดชองระบายอากาศของส ิ่งควบคุม
ประมาณรอยละ  50 อุณหภูมิของขดลวดไฟฟ าตองไมเกินคาที่ระบุไวในตารางที่ 8  และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ของแผนไมอัด ทาสีดาดานตองไมเกิน 
- 50 K  สําหรับพัดลมมีเครื่องหมาย   T 
- 65 K  สําหรับพัดลมอื่น ๆ 
19.9 ไมใชขอกําหนดขอนี้ 
19.101 พัดลมที่มีชัตเตอรหรืออุปกรณที่คลายกันซึ่งทํางานโดยอัตโนมัติรวมอยู  ใหปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดและ
ใหทํางานดวยชัตเตอรหรืออุปกรณที่คลายกันอยูในตําแหนงปดหรือตําแหนงเปด แลวแตตําแหนงใดใหผล
เลวกวา 
20.  เสถียรภาพและอันตรายทางกล  
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 20.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
20.1 เพิ่มเติมขอความ : 
ใหวางพัดลมยกหิ้วไดแบบตั้งพื้นที่มีความสูงเกิน 1.7 m และมวลเกิน 10 kg บนพื้นราบ    ปอนแรง  40 N ที่
ความสูง 1.5 m ตามแนวราบในท ิศทางที่ใหผลเลวที่สุด 
พัดลมตองไมลม 
หมายเหตุ 101 อาจตองมีสิ่งเหมาะสมเพื่อกันพัดลมเลื่อนไถล  มอก.934 – 25XX 
-7- 20.101 ใบพัดลมตองมีที่ปองกัน ยกเวนใบพัดลมของพัดลมสําหรับการติดตั้งที่ระดับสูง  เวนแตวาขอบใบดานหนา 
และปลายของใบพ ัดลมตองมน   และ 
- ใบพัดลมมีความแข็งนอยกวา D60 Shore หรือ 
- ใบพัดลมมีความเร็วรอบเสนรอบวงนอยกวา 15 m/s (เมตรตอวินาที) เมื่อปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนด  
หรือ 
- พัดลมมีกําลังไฟฟาออกไมเกิน 2 W  เมื่อปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนด  
หมายเหตุ ขอบใบดานหนามีรัศมีไมนอยกวา 0.5 mm  ถือวามน 
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพ ินิจ และโดยการวัด 
21.  ความแข็งแรงทางกล  
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 21.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
21.101 ใหทดสอบที่ปองกันใบพัดลม (fan guard) ดวยแรงกดและแรงด ึง 20 N ตามแนวแกนของมอเตอร   หลังจาก
การทดสอบตองไมสามารถแตะส วนเคลื่อนไหวอันตรายดวยโพรบทดสอบซ ึ่งคลายโพรบทดสอบแบบ  B 
ตาม มอก.2533  แตมีหนากั้นกลม  (circular stop face) เสนผานศูนยกลาง  50 mm แทนหนากั้นไมกลม (non-
circular face)  ใหกดโพรบทดสอบด วยแรงไมเกิน 5 N  
21.102 พัดลมแขวนเพดาน  ตองมีความแข็งแรงเพียงพอ  
การเปนไปตามขอกาหนดใหทําดังนี้ 
ใหติดตั้งพัดลมแขวนเพดานตามข อปฏิบัติการติดตั้ง  ใชโหลดที่มีมวลเปน 4 เทาของมวลพัดลม  แขวนที่ตัว
ของพัดลมเปนเวลา  1 min (นาที) 
ใชทอรก 1 Nm (นิวตันเมตร ) กระทํากับตัวของพัดลมซึ่งถูกยึดกับที่ เปนเวลา  1 min  ใหทดสอบซ้ําใน
ทิศทางตรงกันขาม 
หลังจากการทดสอบ  ระบบแขวนตองไมแตกชํารุด และพัดลมแขวนเพดานต องไมเสียหายจนทําใหการ
เปนไปตาม  ขอ 8.1 ขอ 16.3 และขอ 29. เสียไป 
22.  การสราง 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 22.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
22.1 เพิ่มเติมขอความ : 
หมายเหตุ  101  เปลือกหุมตาม  มอก. 513 ไมนับรวมที่ปองกันใบพัดลม 
22.11 แกไขขอความ : มอก.934 – 25XX 
-8- สําหรับตัวหนีบยึดของที่ปองกันใบพัดลม ใหใชแรง 15 N แทนแรง  50 N ในทิศใดๆ  ที่ทําใหตัวหนีบยึดหลุด
ออก 
22.101 พัดลมมีการจัดเตรียมสําหรับการติดดวงโคมไฟฟ า  ตองมีขั้วตอสายและสายไฟฟ าภายในที่เหมาะสมรวมอย ู 
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพ ินิจ 
23.  สายไฟฟาภายใน  
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 23.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
23.3 แกไขขอความ : 
แทนที่จะโยกสวนเคลื่อนไหวไดไปขางหนาและขางหลัง  ใหทดสอบพัดลมที่มีกลไกสายใหทดสอบดังนี้ 
ใหปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดและทํางานตามการทํางานตามปกต ิ  ที่มุมของการสายสูงสุดตามการสราง  
ใหทดสอบจํานวน  100 000 วัฏจักรของการสาย 
24.  สวนประกอบ 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 24.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
24.2 เพิ่มเติมขอความ :  
พัดลมมีกําลังไฟฟาเขาที่กําหนดไมเกิน 25 W อาจมีสวิตชไฟฟาประกอบไวในสายออนปอนกําลังไฟฟา 
24.101 คัตเอาตความรอนรวมอยูในพัดลมติดทอเพื่อใหเปนไปตามขอ 19. ตองไมเปนชนิดตั้งใหมเอง 
การเปนไปตามขอกําหนดใหทําโดยการตรวจพ ินิจ 
25.  การตอเขากับแหลงจายไฟฟา และสายออนภายนอก  
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 25.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
25.5 เพิ่มเติมขอความ : 
- การประกอบแบบ  Z  ยอมใหใชกับพัดลมยกหิ้วได 
26.  ขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก  
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 26. 
27.  การเตรียมการสําหรับการตอลงดิน 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 27. 
 มอก.934 – 25XX 
-9- 28.  หมุดเกลียวและจุดตอ 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 28. 
29.  ระยะหางในอากาศ   ระยะหางตามผิวฉนวน  และฉนวนของแข ็ง 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 29.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
29.2 เพิ่มเติมขอความ : 
สภาพแวดลอมไมโครเปนระดับมลภาวะ  3  ยกเวนแตฉนวนของแข็งถูกลอมหุม หรืออยูในตําแหนงที่ไม
นาจะเปดโลงตอมลพิษในการใชงานพัดลมตามปกติ 
30.  ความทนความร อนและไฟ  
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 30.  ยกเวนขอตอไปนี้ 
30.2.2 ไมใชขอกําหนดขอนี้ 
31.  ความตานทานการเปนสนิม 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 31. 
32.  การแผรังสี ความเปนพิษ และอันตรายที่คลายกัน 
ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  มอก. 1375 ขอ 32. 
 มอก.934 – 25XX 
-10- ภาคผนวก   
ใหเปนไปตามภาคผนวกใน  มอก. 1375