DOF: 09/06/2016   
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -012-CONAGUA -2015, Grifería, válvulas y accesorios 
para instalaciones hidráulicas de agua potable.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales  
RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 3 2 Bis fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
8 fracción V, 9 Fracción XXVI y XXXI de la Ley de Aguas Nacionales; 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XIII, 
41, 46, 47 y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28  del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; y 5 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales; y  
CONSIDERANDO  
Que dentro del Programa Nacional de Normalización 2013, se inscribió como te ma nuevo el denominado 
"Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable", con el objeto de establecer 
las especificaciones técnicas de fabricación, métodos de prueba y marcado, que deben cumplir los grifos, 
válvulas y accesor ios que se utilizan en las instalaciones hidráulicas de agua potable de fabricación nacional 
y de importación que se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de asegurar la 
preservación de la cantidad y calidad del agua potable;  
Que el Pla n Nacional de Desarrollo 2013 -2018, establece en la meta 4 denominada "México Próspero", 
el objetivo 4.4 consistente en impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que genere ri queza, competitividad y empleo, así como la 
estrategia 4.4.2, encaminada a implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos 
los mexicanos tengan acceso a ese recurso, a través de líneas de acción como asegurar agua suficiente y 
de cal idad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria, e incrementar la 
cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento;  
Que el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 201 3-2018, reconoce que gran 
parte del territorio mexicano es vulnerable al estrés hídrico, situación que podría agravarse por el cambio 
climático, y que dada la importancia de este recurso para las actividades humanas, así como para mantener 
la integridad de  los ecosistemas (fuente de los bienes y servicios ambientales de los cuales dependemos), 
el manejo adecuado del agua es un tema capital para el país y el no emprender acciones para solucionar 
los problemas de disponibilidad y calidad del recurso hídrico s e traducirá, seguramente en el corto y mediano 
plazo, en un freno para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad mexicana. Razón por la que 
se estableció el Objetivo 3, encaminado a fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, 
garant izando su acceso a la población y a los ecosistemas, que tiene como estrategia 3.2, fortalecer el 
abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como para 
la agricultura y como línea de acción 3.2.6, revisar el marco jurídico para el sector de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento;  
Que el Programa Nacional Hídrico 2014 -2018, formula cuatro líneas de política pública entre las que se 
encuentra el manejo responsable y sustentable del agua para orientar su u so y consumo racional, y para 
ello, establece el Objetivo 3, consistente en fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento que tiene como estrategia 3.2.3, promover y aplicar 
tecnologías de ba jo consumo de agua en los sistemas de abastecimiento público, industrial y de servicios;  
Que conforme a lo dispuesto en los artículos 9 fracción XXVI y 84 BIS fracción V de la Ley de Aguas 
Nacionales, es atribución de la Comisión Nacional del Agua promover  en el ámbito nacional, el uso eficiente 
del recurso hídrico y su conservación en todas sus fases e impulsar el desarrollo de una cultura del agua 
que considere a este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, 
que c ontribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos, así como fomentar el uso racional y 
conservación del agua como tema de seguridad nacional, alentando el empleo de procedimientos y 
tecnologías orientadas al uso eficiente;  
Que las especifica ciones establecidas en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, impulsarán 
la creación de nuevas tecnologías y con ello se podrá obtener una disminución en los costos de fabricación 
y mantenimiento durante la vida útil de los grifos, válvulas y acce sorios, además, al vincularse a un sistema 
de evaluación de la conformidad, donde terceras partes otorgarán certeza tanto a productores como a las 
autoridades, respecto de las características de desempeño de estos productos, se propiciará un uso eficaz del agua potable con la calidad adecuada que garantice la salud del ser humano y la seguridad alimentaria 
de éste.  
Que el presente Proyecto fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector 
Agua el día 26 de noviembre de 2015 y se pub lica para consulta pública de conformidad con el artículo 47 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de que los interesados dentro de los 60 días 
naturales contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Fede ración, presenten sus 
comentarios ante el citado Comité, sito en Av. Insurgentes Sur 2416, 3 piso, Col. Copilco El Bajo, Delegación 
Coyoacán, Ciudad de México, o al correo electrónico ccnnsa@conagua.gob.mx;  
Que durante el plazo de consulta pública, los doc umentos que sirvieron de base para la elaboración del 
citado Proyecto de Norma Oficial Mexicana, así como la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se 
refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estarán a disposición del público 
para su consulta en el domicilio del Comité antes señalado;  
Por lo expuesto y fundado he tenido a bien expedir para consulta pública el siguiente:  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA "PROY -NOM -012-CONAGUA -2015, GRIFERÍA,  
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA I NSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE"  
PREFACIO  
La presente Norma Oficial Mexicana fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
del Sector Agua, con la colaboración de los siguientes organismos, instituciones y empresas:  
  Altmans  México, S.A. de C.V.  
  American Standard B&K México, S. de R.L. de C.V.  
  Asociación Mexicana de Fabricantes de Válvulas y Conexos, A.C.  
  Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C. (ANFAD).  
  Amanda y Fama Comercializadora, S.A. de C.V.  
  Bermetal, S.A. de C.V.  
  Delta Faucet Company México, S. de R.L. de C.V.  
  Certificación Mexicana, S.C. (CMX).  
  Consejo Mexicano de Certificación, A.C. (COMECER).  
  Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. (CNCP).  
  COFLEX, S.A. de C.V.  
  Desarrollo MIBER, S.A. de C.V.  
  Elementia, S.A. de C.V.  
  FUNCOSA, S.A. de C.V.  
  Ferreplo Mex, S.A. de C.V.  
  Grivatec, S.A. de C.V.  
  Helvex, S.A. de C.V.  
  IAPMO R&T.  
  Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para el Trabajador (INFONAVIT).  
  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).  
  Intertek Testing Services de México, S.A. de C.V.  
  IUSA, S.A. de C.V.  
  Kibe Distribución, S.A. de C.V.    Kohler Co.  
  La Industria de Muebles Cerámicos, S.A. de C.V.  
  Laboratorio de Ingeniería Experimental del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  
  LETSAC México, S. de R.L. de C.V.  
  Mascomex, S.A. de C.V.  
  MOEN de México, S.A. de C.V.  
  
  NSF de México, S. de R.L. de C.V.  
  Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación, S.C. (ONNCCE).  
  Nacional de Cobre, S.A. de C.V. (NACOBRE).  
  Proyecta, S.A. de C.V.  
  RUGO, S.A. de C.V.  
  Sanitarios LAMOSA, S.A. de C.V.  
  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  
  TOTO USA Inc.  
  Truper, S.A. de C.V.  
  Urrea Dando Vida al Agua, S.A. de C.V.  
ÍNDICE  
1     OBJETIVO  
2     CAMPO DE APLICACIÓN  
3     REFERENCIAS  
4     ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
5     CLASIFICACIÓN  
6     REQUISITOS GENERALES  
7     MÉTODOS DE PRUEBA  
8     ETIQUETADO, MARCADO Y GARANTÍA  
9     PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
10    GRIFERÍA ECOLÓGICA  
11    VIGILANCIA  
12    BIBLIOGRAFÍA  
13    CONCORDANCIA CON NORMAS INTERN ACIONALES  
TRANSITORIOS  
APÉNDICE A  
APÉNDICE B  
1 Objetivo  
Establecer las especificaciones técnicas que deben cumplir los grifos, válvulas y accesorios para 
instalaciones hidráulicas de agua potable, con el fin de asegurar su operación hidráulica y hermética,  que 
fomente la preservación de la cantidad y calidad del recurso hídrico, así como determinar los métodos de 
prueba que deben aplicarse para verificar su cumplimiento, las especificaciones del marcado de información 
al público y el procedimiento para la e valuación de la conformidad.  
2 Campo de Aplicación  Esta Norma Oficial Mexicana aplica a todo tipo de grifería, válvulas y accesorios para instalaciones 
hidráulicas de agua potable, que se fabriquen, remanufacturen, ensamblen o se importen y se comercialice n 
en los Estados Unidos Mexicanos.  
Se exceptúa del cumplimiento de esta norma a:  
     Los grifos de nariz denominados "llaves de nariz (salida sin rosca) o válvula de nariz (salida sin rosca)" por 
ser parte de la toma domiciliaria, por lo que deben cumplir con la NOM -001-CONAGUA -2011;  
     Válvulas de admisión y de descarga para inodoro sanitario;  
     Válvulas de tipo industrial cuando su uso sea en agua que no esté destinada al consumo humano,  y 
     Dispositivos eléctricos, electrónicos o módulos de control que acompañen a los grifos, válvulas y  
accesorios, los cuales deberán ser evaluados con las NOM -001-SCFI -1993 o NOM -003-SCFI -2014.  
3 Referencias  
Para la correcta aplicación de este instrum ento normativo, se deben de consultar las siguientes Normas 
vigentes:  
  NOM -001-SCFI -1993, "Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía 
eléctrica -Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de ti po", publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993.  
  NOM -003-SCFI -2014, "Productos eléctricos - Especificaciones de seguridad", publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de mayo de 2015.  
  NOM -008-SCFI -2002, "Siste ma General de Unidades de Medida", publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 2002.  
  NOM -001-CONAGUA -2011, "Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario -
Hermeticidad -Especificaciones y métodos de prueb a", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 
de febrero de 2012.  
  NMX -CC-9001 -IMNC -2008, "Sistemas de Gestión de la calidadrequisitos", cuya declaratoria de vigencia fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2 008. 
  NMX -EC-17050 -1-IMNC -2007, "Evaluación de la conformidad -Declaración de conformidad del proveedor -
Parte 1: Requisitos generales" (Cancela a la NMX -EC-022-IMNC -2000). Cuya declaratoria de vigencia fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación e l 14 de enero de 2008.  
  NMX -EC-17050 -2-IMNC -2007, "Evaluación de la conformidad -Declaración de conformidad del proveedor -
Parte 2: Documentación de apoyo". Cuya declaratoria de vigencia fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 2008.  
4 Abreviaturas y Definiciones  
Para efectos de aplicación de esta norma se establecen las abreviaturas y definiciones siguientes:  
4.1 Accesorio  
Complemento de la instalación que conduce el flujo del ag ua, como por ejemplo conectores rígidos o 
flexibles y adaptadores.  
4.2 Accesorio Terminal  
Es un accesorio para usar en una descarga abierta o a la atmósfera.  
4.3 Ampolla/Burbuja  
Un defecto que se presenta realzado en la superficie de la pieza, que resulta de la falta de adherencia 
entre capas.  
4.4 Autoridad competente  
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), conforme a sus atribuciones.  
4.5 Calidad del agua  
Es el conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas propias del agu a. 
4.6 Cartucho(s), Embolo(s), Pistón(es), Compuerta, Esfera  
Componente(s) interno(s) de la válvula que permiten controlar (abrir o cerrar) el flujo de agua.  4.7 Caudal o gasto  
Volumen de agua por unidad de tiempo expresada en litros por minuto (L/min).  
4.8 Certificado de Conformidad de Producto (CCP).  
Documento mediante el cual, la CONAGUA o un organismo de certificación de producto (OCP) 
acreditado y aprobado en los términos de la Ley, hace constar que un producto cumple con las 
especificaciones estable cidas en la NOM y cuya validez del certificado está sujeta a la(s) visita(s) de 
vigilancia respectiva(s).  
4.9 Certificado de Conformidad de Sistema de Gestión de la Calidad  
Documento mediante el cual, un organismo de certificación de sistemas de gestión de  la calidad 
acreditado, hace constar que un fabricante determinado, cumple con las especificaciones establecidas en 
la norma mexicana de calidad NMX -CC-9001 -IMNC -2008 o la que la sustituya, o bien, la ISO 9001:2008 o 
la que  
la sustituya, y que incluye la línea de producción del producto cuyo certificado NOM se requiera y cuya 
validez del certificado está sujeta a la visita de vigilancia respectiva.  
4.10 Choque térmico  
Es un rápido cambio en la temperatura del agua que es percibida por el usuario y es sufic iente para 
producir una reacción potencialmente peligrosa.  
4.11 Complemento  
Un componente que puede, a discreción del usuario, ser fácilmente añadido, eliminado o reemplazado, 
y que al retirarlo, no impedirá que la instalación cumpla con su función princip al. 
Nota 1:  Los ejemplos incluyen aireadores, reductores, regaderas de mano, y controles en línea de flujo.  
4.12 Conexión de entrada  
Es la parte del cuerpo del grifo que sirve de conexión de entrada y comercialmente se le denomina: 
"Conexión de alimentació n" o "Cuerpo de alimentación" o "espárrago" o "shank".  
4.13 Conexión de unión  
Parte del cuerpo de la válvula, accesorio o grifo en el cual se efectúa la unión con la tubería de flujo de 
agua, puede conectarse por medio de unión mecánica o soldadura.  
4.14 Contrapresión  
Es una mayor presión de agua en el extremo inferior o en la salida del sistema de distribución de agua 
que la que se encuentra en un punto aguas arriba.  
4.15 Corrosión  
Es la oxidación u oxirreducción de la pieza manufacturada que se presenta p rincipalmente en el material 
base.  
4.16 Cuerpo  
Elemento principal de la válvula o del grifo que aloja los componentes de control de flujo de la misma.  
4.17 Declaración de conformidad  
Es la manifestación por escrito del interesado de decir la verdad, de que  el producto que se pretende 
importar y/o comercializar ha sido evaluado conforme, de acuerdo a lo establecido por las normas mexicanas 
NMX -EC-17050 -1-IMNC -2007 y NMX -EC-17050 -2-IMNC -2007.  
4.18 Defecto superficial  
Es cualquier poro, ampolla/burbuja, grieta , desprendimiento, arruga, corrosión, o la exposición del 
sustrato visible a simple vista.  
4.19 Deposición física de vapor (Physical vapor deposition) PVD  
Es un conjunto de procesos de revestimiento en el que se forma una capa superficial por la deposición 
de átomos o moléculas individuales.  
Nota 2:  En PVD un material se evapora de una fuente de sólidos o líquidos, transportados a través de 
un ambiente de ba ja presión gaseosa o plasma, y se condensa en una superficie del sustrato.  4.20 Desprendimiento  
Es la separación del recubrimiento superficial de cualquier forma o tamaño, haciendo visible el material 
base.  
4.21 Diámetro nominal  
Diámetro estándar de las tu berías y accesorios.  
4.22 Diseño accesible  
Un enfoque de diseño para la fabricación de dispositivos accesibles para personas con discapacidades 
físicas, sensoriales o cognitivas.  
4.23 Dispositivo de prevención de flujo de retorno  
  
Es cualquier dispositivo  mecánico, utilizado solo o en combinación con otros controles, diseñado para 
prevenir de forma automática una inversión accidental de flujo de agua en un sistema de agua potable 
debido a la contrapresión o flujo de retorno.  
4.24 Dispositivo de punto final  
Son aquellos productos incluidos en el campo de aplicación de esta norma, que suelen instalarse al final 
del sistema de distribución, y que están destinados a suministrar agua potable para el consumo humano.  
4.25 Empaque  
Elemento de material, que no provo ca efectos adversos en la salud o en los ecosistemas, con la dureza 
requerida para sellar herméticamente la válvula o el grifo.  
4.26 Entidad de acreditación  
Entidad(es) autorizada(s) en los términos de la Ley, para reconocer la competencia técnica y 
confia bilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios de 
calibración y de las unidades de verificación para evaluar la conformidad.  
4.27 Espécimen  
Un espécimen puede ser un grifo, una válvula o un accesorio, utiliza do en las pruebas de laboratorio 
previstas en esta norma.  
4.28 Familia de productos  
Grupo de productos del mismo tipo, en los que las variantes son únicamente de carácter decorativo o 
estético, pero que conservan las características de funcionamiento y pro piedades mecánicas y que cumplen 
con la NOM.  
4.29 Flujo de retorno  
Una corriente de vuelta o inversa a la dirección normal del flujo.  
Nota 3:  Retro sifón y contrapresión son los tipos de flujos de retorno.  
4.30 Grifo  
Aparato o dispositivo colocado al final de la tubería con el propósito de regular, suspender y guiar el flujo 
del líquido, sin cambiar las características físicas, químicas y biológicas del agua.  
4.31 Grifo de cierre automático  
Es un grifo que está diseñad o para cerrarse tan pronto como el mecanismo de activación se libera.  
4.32 Grifo de medición  
Es un grifo que cuando se acciona el agua, dispensa un volumen determinado o por un periodo de 
tiempo predeterminado.  
Nota 4: El volumen o la duración del ciclo pueden ser fijos o ajustables.  
4.33 Grifo de sedimento o grifo empotrado  
Es un grifo horizontal con hilos de IPS (Iron Pipe Size) macho o hembra en la entrada y roscas macho 
de manguera en la boca de salida. La salida pue de ser en ángulo aproximadamente perpendicular a la 
entrada o en ángulo hacia el exterior.  Nota 5:  Estas válvulas se llamaban dren de caldera ya que fueron diseñados originalmente para drenar 
el agua de las calderas y liberar a todos los sedimentos acumula dos. Hoy en día también se utilizan en las 
lavanderías para conexiones de lavadoras o en calentadores domésticos de almacenamiento y rápida 
recuperación para desalojar el agua del tanque con fines de limpieza.  
4.34 Grifo de Temporizadoras  
Grifo de una sola  entrada de agua y una sola salida (caliente o fría), que funciona a través de un 
dispositivo que controla el tiempo de la salida del agua. Este tipo de grifos está pensado para el ahorro de 
agua en lugares públicos.  
4.35 Grifo Eléctrico  
Grifo activado con  o sin sensor para el funcionamiento con agua templada o caliente/fría. Este tipo de 
grifos está pensado para el ahorro de agua en lugares públicos, funciona con corriente alterna (corriente 
eléctrica).  
  
4.36 Grifo Electrónico  
Grifo activado con o sin sen sor para el funcionamiento con agua templada o caliente/fría. Este tipo de 
grifos está pensado para el ahorro de agua en lugares públicos, funciona con baterías.  
4.37 Grifo Individual  
Grifo de una sola entrada de agua y una sola salida (caliente o fría).  
4.38 Grifo de Mezcladora  
Llave duomando con dos entradas de agua (caliente y fría) y una sola salida.  
4.39 Grifo Monomando  
Llave mezcladora de un solo mando que sirve para controlar el volumen y la temperatura de la mezcla 
del agua (caliente/fría).  
4.40 Grifo para área pública  
Dispositivo instalado en baños no residenciales que está expuesto al paso peatonal.  
4.41 Haz de lluvia  
Forma volumétrica del flujo de agua del producto.  
4.42 Hermeticidad  
Característica de una red de conductos, de no permitir el paso d el agua a través de sus uniones.  
4.43 Herramientas  
Instrumentos que normalmente son usados por los plomeros para la instalación y mantenimiento de 
tuberías. (Por ejemplo, destornilladores, llaves de clave, llaves planas con la boca abierta, un alicate, etc .). 
4.44 Hoyo  
Una pequeña depresión o cavidad.  
4.45 Informe de evaluación del sistema de calidad  
Es el que elabora un organismo de certificación, para hacer constar ante la CONAGUA o el OCP, que el 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de una empresa respecto a la línea de producción del producto 
certificado, contempla procedimientos documentados y registros que aseguran el cumplimiento del producto 
certificado con la NOM.  
4.46 Informe de resultados  
Es el documento que emite un laboratorio de pruebas o de ensayos, en el cual notifica los resultados 
obtenidos de las pruebas realizadas a un producto.  
4.47 Informe de evaluación  
Es el documento que emite el OCP, el cual establece los resultados de la evalua ción de la conformidad.  
4.48 Interesado  Toda persona física o moral legalmente establecida, la cual puede tener actividades tales como: 
fabricante, importador o comercializador, y que desea que se evalúe la conformidad de su producto.  
4.49 IPS 
Iron Pipe Si ze (tamaño del tubo de acero).  
4.50 Ley 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
4.51 Lote 
Conjunto de unidades de producto, del cual se toma la muestra para su inspección y se determina la 
conformidad con el criterio de aceptación.  
4.52 Maneral (Mani ja, mango, cruceta, palanca)  
Es el elemento externo que sirve para abrir o cerrar la válvula o el grifo.  
  
4.53 Muestreo  
Es el procedimiento mediante el cual, se seleccionan diversas unidades de un lote o población, a efecto 
de obtener cierta probabilidad o certidumbre en relación a las características del lote analizado.  
4.54 NPS 
Nominal Pipe Size (medida nominal del tubo).  
4.55 NPSM  
National Pipe Straight Mechanical (medida mecánica de tubo liso).  
4.56 NPT 
National Pipe Tapered (medida de tubo cónico).  
4.57 Obturador  
Dispositivo que controla el paso del agua durante su funcionamiento.  
4.58 OCP  
Organismo de Certificación de Producto.  
4.59 Personas acreditadas  
Los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de 
verificación, acreditados ante una entidad de acreditación para la evaluación de la conformidad y aprobados 
por la CONAGUA.  
4.60 Paro de suministro  
Es una válvula que se coloca inmediatamente delante de una conexión terminal para cortar el suministro 
de ag ua, y pueda ser reparado o reemplazado.  
4.61Presión dinámica  
Es la presión en el tubo de suministro de agua, medida a la entrada de la válvula abierta.  
4.62 Presión de flujo  
Es la presión en la tubería de suministro aguas arriba de un grifo, una válvula o accesorio cuando está 
en la posición de abierto.  
4.63 Presión estática  
Es la presión en el tubo de suministro de agua, medida a la entrada de la válvula cerrada.  
4.64 Producto  
La grifería, válvulas y accesorios referidos en el campo de aplicación de esta N OM. 
4.65 Producto remanufacturado  
Es aquel que ha sido ensamblado y que está compuesto, completa o parcialmente, por partes o 
componentes resultantes del desensamblaje de productos utilizados en partes individuales y que por 
diferentes procesos, fueron reg resados a un estado en que pudieron utilizarse nuevamente.  4.66 PVD 
Physical vapor deposition (disposición física del vapor).  
4.67 Reflujo  
Flujo de retorno causado por una presión por debajo de la atmosférica en el sistema de suministro.  
4.68 Regadera manu al de fregadero  
Dispositivo hidráulico que suministra agua en forma de un haz de lluvia que se emplea manualmente. 
Este dispositivo también es conocido como espray para cocina, o rociador lateral o extraíble, cabezal de 
regadera para fregadero, o rociador,  entre otros nombres.  
4.69 Rosca  
Es la parte rígida roscada de una instalación de abastecimiento que se extiende por debajo de la 
superficie de montaje y tiene un medio para conectarse a la línea de abastecimiento.  
4.70 Salida secundaria  
Cualquier salida d e una instalación en el lado de descarga de una válvula, que no sea la salida principal, 
a través del cual el agua puede descargarse.  
  
4.71 Sistema de control de la calidad (SCC)  
Es un sistema documentado que implementa una organización, el cual consta de mecanismos, acciones 
y herramientas realizadas para detectar la presencia de errores en la fabricación producto.  
4.72 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)  
Es un sistema documentado que establece los objetivos y políticas de una organización para dirigirla y 
controlarla con respecto a la calidad de sus productos.  
4.73 Sustrato  
Es el material base donde se depositan las capas de recubrimiento que dan el acabad o final del producto.  
4.74 Vacío  
Distancia vertical sin obstáculos a través del aire, entre el punto más bajo de una toma de suministro de 
agua y la cubierta de montaje de la instalación.  
4.75 Válvula  
Es un accesorio con una parte móvil que abre u obstruye  una o más salidas y por lo tanto permite iniciar, 
detener y regular un flujo.  
5 Clasificación  
Los grifos, válvulas y accesorios, objeto de la presente norma se clasifican de acuerdo a lo siguiente:  
TABLA 1. - Clasificación de grifos, válvulas y accesorios para agua potable.  
De acuerdo a su uso  De acuerdo a su formato  
Grifo  
Para lavabo  
Para fregadero  
Área pública  
Regadera manual de fregadero  Individual  
Mezcladora  
Monomando  
Temporizadoras  
Electrónicas  
Eléctricas  
De sedimento o Empotrar  
Cierre automático  
Flotador  
Medición  Válvula  
Para seccionamiento  
Para llenado de tinaco o cisterna  
Para jardín  Esferas  
Compuertas  
Globos  
Angulares  
Accesorio  
Combinado  
Empotrado  
De repisa  
De instalación superpuesta  
De suministro  
Accesorio Terminal  
Regadera manual de fregadero  
Conjunto de Mangueras    
  
6 Requisitos Generales  
6.1 Toxicidad  
  
Los productos que se suelen instalar al final del sistema de distribución, dispositivos de punto final, y 
que están destinados a suministrar agua potable para el consumo humano deben de cumplir con la 
especificación indicada en el inciso 6.1.1.  
Las soldaduras y pastas para fundir o fundentes que se utilicen para fabricar los dispositivos de punto 
final y que estén  en contacto con el agua potable para el consumo humano, no deben exceder en masa, el 
0.2% de contenido de plomo.  
Quedan excluidas de esta especificación, las válvulas para baño y ducha, válvulas para bañera romana, 
desagües y los dispositivos de prevenció n de reflujo, así como, los productos que no estén específicamente 
destinados a suministrar agua para el consumo humano, incluidos los de servicio de lavandería, laboratorio, 
bidet, grifos con rosca de manguera del surtidor final o con un rápido fin de des conexión, grifos que son de 
cierre automático, medición o que se activen electrónicamente y estaciones de lavado de manos.  
6.1.1  Calidad del agua  
Los dispositivos de punto final que conducen agua potable, deben demostrar que conservan la calidad 
del agua q ue suministran, a través de una declaración de que el producto es conforme (ver inciso h del 
apartado 9.2) y que cumple con alguno de los siguientes requisitos:  
I.     Materiales utilizados en productos que están en contacto con el agua potable no deberán exceder el 4% de 
contenido de plomo.  
II.     La media ponderada del porcentaje de contenido de plomo en los materiales con que están construidos los 
dispositivos de punto final que están en contacto con el agua, será como máximo el 0.25%.  
III.    La concen tración máxima de plomo que contribuye un grifo o válvula al agua potable será 0.5 µg/L.  
7 Métodos de Prueba  
7.1 Corrosión  
7.1.1  Resistencia a la corrosión  
Todas las partes externas de los grifos, válvulas y accesorios que cuenten con algún tipo recubrimie nto, 
incluyendo los de conexión, no deben de presentar defectos, después de permanecer 96 horas en la cámara 
de niebla salina.  
7.1.2  Equipo  
a. Cámara de niebla salina  El equipo requerido para efectuar la prueba, consiste en una cámara de niebla, formada po r: un 
recipiente de solución salina, un suministro de aire comprimido adecuadamente acondicionado, un 
humidificador de aire, una o más boquillas de atomización, soportes de especímenes, medios para calentar 
la cámara y los medios de control necesarios.  
La dimensión y los detalles de construcción del equipo son opcionales, siempre que las condiciones 
obtenidas cumplan los requisitos siguientes:  
i.     Las gotas de solución acumuladas en el techo o cubierta de la cámara, no deben caer sobre los especímenes  
que se están probando.  
ii.     Las gotas de solución que caen de los especímenes sujetos a prueba, no deben regresar al recipiente de 
solución para re -utilizarse.  
iii.    Los materiales de construcción de la cámara, no deben verse afectados por la acción de la niebla.  
b. Solución salina  
La solución salina debe prepararse disolviendo 5 ± 1 partes en peso de cloruro de sodio (NaCl) en 95 
partes de agua destilada, o agua conte niendo no más de 200 p.p.m. de sólidos totales. Una solución con 
densidad específica de 1.025 a 1.040, al medirse a temperatura ambiente, llena los requisitos de 
concentración. El cloruro de sodio debe estar sustancialmente libre de níquel y cobre, no cont eniendo en 
base seca más de 0.1% de yoduro de sodio (NaI) y no más de 0.3% de impurezas totales. El pH de la 
solución salina cuando se atomice a 35 °C, debe estar dentro de un pH de 6.5 a 7.2.  
La medición del pH se hace electrométricamente a temperatura am biente. El pH debe ajustarse por 
adición de soluciones diluidas de ácido clorhídrico (HCl) o hidróxido de sodio (NaOH) químicamente puro. 
Antes de atomizar la solución, debe verificarse que esté libre de sólidos en suspensión. La solución salina 
preparada debe filtrarse o decantarse inmediatamente antes de verterse en el recipiente; a continuación 
debe cubrirse el extremo del tubo de descarga de la solución al atomizador, con una capa doble de manta 
de cielo para prevenir la obstrucción del conducto de la b oquilla.  
7.1.3  Condiciones de operación de la cámara.  
La temperatura en el interior de la cámara debe mantenerse a 35 ± 2°C.  
El abastecimiento de aire comprimido en la boquilla o boquillas para atomizar la solución salina debe 
estar libre de aceite o impur ezas y mantenerse a una presión entre 68.65 KPa (0.7 kg/cm2) y 166.71 KPa 
(1.7 kg/cm2).  
Deben colocarse por lo menos dos colectores en la zona de exposición de la niebla. Éstos deben quedar 
cerca de los especímenes de prueba; uno lo más cerca posible a una  boquilla y otro, lo más lejos de todas 
las boquillas. La niebla debe ser tal, que por cada 80 cm2 de área expuesta a la acción de la misma, se 
recolecten en cada colector de 1.0 a 2.0 ml de solución por hora, basado en un estudio de 16 horas como 
mínimo.  
La concentración se puede también determinar como sigue:  
Se diluyen 5 ml de solución colectada a 100 ml con agua destilada y se mezclan perfectamente; se 
extraen 10 ml de esta solución y se colocan en una cápsula de evaporación, se añaden 40 ml de agua 
destilada y 1 ml de solución al 1% de cromato de potasio (K2CrO4) y se valora con una solución 0.1 N de 
nitrato de plata (AgNO3) hasta que aparezca una coloración roja permanente. Una solución que requiera 
entre 3.4 y 5.1 ml de solución 0.1 N de nitrato de pl ata para adquirir la coloración, cumple con los requisitos 
de concentración.  
El suministro de niebla salina por las boquillas, debe ser dirigido de tal forma que evite el choque directo 
del flujo sobre los especímenes de prueba.  
7.1.4 Procedimiento  
a.     El espécimen con recubrimiento metálico debe limpiarse adecuadamente. El método de limpieza es opcional, 
dependiendo de la naturaleza de la superficie y/o de los contaminantes, y no deben usarse abrasivos, ni 
disolventes que sean corrosivos o que depositen  películas corrosivas o protectoras.  
b.    Colocar el espécimen dentro de la cámara de niebla salina en una posición semejante a la posición de su 
instalación.  c.     Los especímenes no deben tocarse uno con otro, ni tocar cualquier material metálico o mat erial capaz de 
actuar como indicador del efecto galvánico. Cada espécimen debe colocarse de tal manera que se permita 
el asentamiento libre de la niebla en los objetos bajo prueba.  
d.    La solución salina de una válvula no debe gotear sobre cualquier otro  espécimen de prueba.  
e.     La duración de la exposición en la cámara salina debe ser de 96 h.  
7.1.5  Resultados  
Si después de la prueba de resistencia a la corrosión, el espécimen no presenta defectos mayores a los 
indicados a continuación, cumple con la especificación:  
a)    Más de un defecto superficial en cualquier área de 650 mm2 de superficie significativa con corrosión del 
metal base y/o con fallas del recubrimiento (ampolla/burbuja, desprendimiento, hoyos), y  
b)    Hasta tres defectos superficiales en una longitud de 25 mm (los defectos superficiales no deben de ser 
mayores que 0.8 mm en cualquier dimensión).  
Además de lo indicado en los incisos a) o b), si después del ensayo se observan defectos superficiales 
ampliamente separados (como ocasionalmen te ocurren), dichos defectos no deben desfigurar o afectar 
adversamente la función de la parte recubierta.  
7.2   Conexión  
Las conexiones de los especímenes deben ser compatibles con las dimensiones de las tuberías 
(diámetros, longitudes y roscas), véase ta bla 4, y éstas pueden ser de rosca, o ensamble a tubo, véase tabla 
5, o aquellas que se puedan unir por soldadura, adhesión, termo fusión o algún otro método de unión  
Las conexiones alternativas con extremos roscados para mangueras flexibles, deben apegarse a los 
requerimientos de esta norma.  
En el caso de la grifería para lavabos y fregaderos, las dimensiones para las entradas y la longitud de la 
conexión de entrada (s hank) roscada debe ser de cuerda ½ - 14 NPSM como se muestran en las Figuras 1 
y 2. 
Se considera que las mezcladoras para lavabo o fregadero con conectores integrados de medida 
diferente a ½ -14 NPSM, cumplen, siempre y cuando cuenten con su correspondiente  adaptador a ½ -14 
NPSM. (Véase figuras 1 y 2, y tablas 2 y 3).  
Figura 1. Lavabo montado en cubierta y arreglos de suministro de fregaderos  
 
Tabla 2. Dimensiones de lavabo montado en cubierta y arreglos de suministro de fregaderos  
Tipo de arreglo  B C(min)  D(min)  E (espacio con aire)  
100 mm Arreglo de centro  102 ± 2  mm 44 mm  38 mm  25.4 mm  
200 mm Arreglo de superficie  204 ± 2 mm  44 mm  28 mm  25.4 mm  
Grifo único de lavabo  ------ 44 mm  38 mm  25.4 mm  
  
Figura 2. Dimensiones para conectores macho 1/2 - 14 NPSM  
 
Tabla 3. Dimensiones para conectores macho 1/2 - 14 NPSM  
Parámetro  Dimensiones  
Figura (a)  
Cuerda  ½ -14 NPSM  
Diámetro interno (profundidad mínima)  3.0 mm  
Chaflán  2.0 mm  
Roscada de avance (máximo)  2.0 mm  
Ángulo interno del chaflán  15° ± 0.5 °  
Diámetro interno antes del chaflán  De 13.0 a 13.6 mm  
Diámetro interno despues del chaflán  De 14.4 a 15.2 mm  
Figura (b)  
Cuerda  ½ -14 NPSM  
Roscada de avance (máximo)  2.0 mm  
Tubo de agua de cobre (diámetro nominal)  ½ pulgada  
7.2.1  Conexiones con cuerda  
7.2.1.1  Aparatos y equipos  
Calibrador maestro de cuerdas (véase figura 3).  
Figura 3. - Ejemplo de calibrador maestro macho o hembra  
 
7.2.1.2  Procedimiento  
a.     Las superficies internas y externas, así como la cuerda de conexión deben de estar limpias, en caso de que 
éstas prese ntan algún tipo de impureza, limpiar la cuerda.  
b.    Acoplar manualmente el calibrador maestro de roscas a la conexión, hasta lograr un apriete manual.  
c.     Para rosca NPT apretar hasta que el calibrador llegue a tope, registrar si existe variación (en números de 
hilos) con respecto a la marca del calibrador.  
d.    Para roscas NPSM roscar el calibrador PASA hasta el tope de la rosca, después el calibrador NO PASA.  
e.     El ensayo se considera satisfactorio si al finalizar se obtiene alguno de los result ados señalados en el 
apartado siguiente.  
7.2.1.3 Resultado  
Se considera que el espécimen cumple, siempre que se observe lo indicado a continuación:  
a.     Para rosca NPT no existe una variación de ± un hilo.  
b.    Para roscas NPSM el calibrador PASA entra sin problemas en toda la rosca y el calibrador NO PASA no 
rosca.  
Se deberá informar el tipo de cuerda y el número de hilo que se penetran en la conexión.  
Tabla 4. - Resistencia al par de apriete  
Medida Nominal  Resistencia mínima  
Pulgadas  mm Nm Lbs-Plg Kg-m H-Plg 
1/8 3 17 150 1,7 27 
1/4 6 28 247 2,8 18 
3/8 10 43 380 4,3 18 
1/2 13 61 539 6,2 14 
3/4 19 88 778 8,9 14 
1 25 129 1 141  13,1 11,5 
1 1/4  32 164 1 451  16,7 11,5 
1 1/2  38 175 1 548  17,8 11,5 
2 51 186 1 646  18,9 11,5 
  
7.2.2  Conexiones para unir con soldadura  
7.2.2.1  Aparatos y equipos  
Los aparatos para realizar la medición bien pueden ser los siguientes, la lista es ilustrativa mas no 
limitativa.  
a.    Vernier,  
b.    Micrómetro  
c.    Circómetro.  
7.2.2.2  Procedimiento  
a.    Las superficies internas y externas, deben de estar limpias.  
b.    Medir y buscar las dimensiones de acuerdo a lo indicado en la tabla 5.  
c.    Registrar las dimensiones.  
7.2.2.3  Resultado  
Se considera que el producto cumple, si al finalizar se obtienen las dimensiones mínimas o máximas 
indicadas en la tabla 5.  
Tabla 5. - Dimensiones de copas de cobre para unir mediante soldadura  
mm Copas Macho  Copas Hembra  Ambas Copas  Medida  
nominal  Diámetro Exterior  Largo  Diámetro Interior  Profundidad  Espesor cuerpo  Diámetro  
Paso  
A K F G T R O 
Mínimo  
(mm).  Máximo  
(mm).  Mínimo  
(mm).  Mínimo  
(mm).  Máximo  
(mm).  Mínimo  
(mm).  Mínimo  
(mm)  Mínimo  
(mm).  Mínimo  
(mm).  
1/4 6 9.47 9.55 9.65 9.58 9.68 7.87 2.03 1.27 7.87 
3/8 10 12.62  12.73  11.18  12.75  12.85  9.65 2.29 1.27 10.92  
1/2 13 15.80  15.90  14.22  15.93  16.03  12.70  2.29 1.27 13.72  
3/4 19 22.15  22.25  20.57  22.28  22.38  19.05  2.54 1.52 19.81  
1 25 28.50  28.63  24.64  28.65  28.75  23.11  2.79 1.78 25.91  
1 1/4  32 34.85  34.98  26.16  35.00  35.10  24.64  3.05 1.78 32.00  
1 1/2  38 41.17  41.33  29.46  41.35  41.48  27.69  3.30 2.03 38.10  
2 51 53.87  54.03  35.81  54.05  54.18  34.04  3.81 2.29 50.29  
  
Figura 4. - Diseño de las copas  
  
 
7.3 Fuerza mínima para abrir, operar y cerrar un espécimen  
A excepción de diseños accesibles, el torque o la fu erza necesaria para abrir, operar y cerrar un 
espécimen de accionamiento manual o de accionamiento por algún control, no debe exceder el torque o la 
fuerza lineal especificada en la tabla 6, cuando se hagan las pruebas a la temperatura y presiones estática s 
especificadas en los incisos a) y b) de este apartado.  
Tabla 6. Requerimientos de operación  
DISPOSITIVO  FUERZA (N) TORQUE (NM)  
Grifo empotrado a la pared o al suelo  45 2 
Derivación  45 2 
Válvula de cierre automático*  45 2 
Arreglos de fregadero, lavabo, bañera o tarja  45 2 
Válvula de paso      
Diámetro nominal 1/2 y menores  67 2 
Diámetro nominal  
mayor a ½  110 3 
Accesorios de accesibilidad  20 - 
*La fuerza y el torque especificado, debe aplicarse a la operación de apertura.  
  
El espécimen debe ser probado a la temperatura y presión especificadas a continuación.  
Antes de la prueba de ciclo de vida, la fuerza lineal requerida para abrir, operar y cerrar una válvula de 
accionamiento manual o de accionamiento por algún control no excederá de:  
a) Para especímenes de accesibilidad: 20 N cuando se ensayaron a:  
i.          140 ± 14 kPa y temperatura ambiente,  
ii.         550 ± 14 kPa y temperatura ambiente,  
iii.        140 ± 14 kPa y 66 ± 6 ° C,  
iv.        550 ± 14 kPa y 66 ± 6 ° C;  
b) Para los demás especímenes: 45 N cuando se ensayan con estos requerimientos:  
i.          860 ± 14 kPa y temperatura ambiente,  
ii.         860 ± 14 kPa y 66 ± 6 ° C;  
Las mezcladoras, incluyendo aquéllas denominadas monomandos, deben ser probadas a una presión 
de 860 ± 14kPa, con agua a temperatura ambiente, la fuerza requerida para girar la válvula no debe exceder 
los 45N, medidos al final de ésta.  
  
El espécimen debe ser probado a la temperatura y presión especificadas.  
7.3.1  Aparatos y equipo  
a)    Manómetro;  
b)    Sistema de suministro de agua que permita obtener 16 L/min ±10% a una presión estática de 98 kPa (1 
kg/cm2) y 23 L/min ±10% a una presión estática de 294 kPa (3 kg/cm2), como por ejemplo el indicado en el 
Apéndice C informativo.  
c)    Medidor de esfuer zo de torsión  
d)    Aditamento para transmitir el par o la fuerza para abrir, operar y cerrar el espécimen.  
7.3.2  Procedimiento  
El espécimen debe estar a temperatura ambiente, las entradas deben estar cerradas y el especimen 
debe sujetarse a las presiones especificadas por cinco minutos cada una.  
7.3.3  Resultado  
Los especímenes no deberán sobrepasar el torque o la fuerza necesaria de accionamiento manual o de 
accionamiento por algún control, para abrirse, operarse y cerrarse, especificada en la tabla 6, en caso 
contrario el producto no cumple.  
El ensayo se considera satisfactorio si al finalizar el espécimen no sobrepasa el torque o la fuerza 
indicada en el apartado 7.3.  
7.4 Prueba de vida  
7.4.1  Requerimientos  
7.4.1.1  Generalidades  
a.     Los especímenes que  tengan piezas movibles o piezas sujetas a desgaste, deben ser probados de acuerdo 
a lo indicado en el apartado 7.4.2 para el número de ciclos descritos en la Tabla 7.  
b.    Los elementos deben ser instalados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  c.     Durante o después de las pruebas, los elementos a probar deben continuar su función como lo hicieron al 
principio de la prueba, y no deben desarrollar defectos que puedan afectar negativamente su funcionalidad, 
servicio o apariencia.  
d.    Además de los requerimientos especificados en éste apartado, válvulas, mezcladoras, rociadores regaderas 
manuales de fregadero, así como las derivaciones, deben cumplir los requerimientos de las fracciones I a 
VIII del presente inciso, según corresponda, d espués de la prueba de ciclo de vida.  
Tabla 7. - Número de ciclos para determinar de vida de un espécimen  
Tipo de mecanismo  Ciclos de vida  
Grifo institucional  100 000  
Cartucho compresión  50 000  
Cartucho cerámico  50 000  
Cuello de ganso  10 000  
Jardín  10 000  
Seccionamiento  1 000  
  
I.     Válvulas activadas manualmente o mediante un control, deben abrir, operar y cerrar con un torque o fuerza 
que no exceda el 120% de lo especificado en la tabla 6, cuando sean probados de acuerdo al apartado 7.3 
(excepto para válvulas de diseño accesible, que no debe exceder el 100% de la fuerza especificada en la 
tabla 6). Asimismo, deben tener el empaque previamente ajustado a la rosca durante la prueba, para evitar 
el goteo a través de la conexión de entrada (shank).  
  
II.     Las mezcladoras no deben gotear por el cuello o la base del cuello cuando sean probadas de acuerdo al 
apartado 7.3  
III.    La base del cuello de las mezcladoras debe tener el empaque previamente ajustado a la rosca durante la 
prueba, para evitar el goteo.  
IV.   Los manerales de las mezcladoras no deben requerir una fuerza para girarlas mayor a 45N, al final de la 
llave cuando la presión que se aplique sea de 860 kPa ± 6 kPa y la temperatura del agua esté a temperatura 
ambiente.  
V.    Las mezcladoras que tengan el cuello giratorio no deben requerir una fuerza para girarlo mayor de 45N al 
final del cuello.  
VI.   Las regaderas manuales para fregadero no deben gotear más de 35 ml/min en la rótula (a una razón de 
goteo de 35 ml como máximo por minuto, durante 5 minutos), en alguna posición, cuando sean probadas 
según el apartado 7.3.  
VII.   La tuerca del empaque de la rótula de la regadera manual de fregadero, debe estar ajustada durante la 
prueba, para reducir el goteo, cuando apliqu e. 
VIII.  La regadera manual, para moverla, no debe requerirse una fuerza mayor a 45N en el punto más lejano a la 
rótula cuando la presión del suministro sea 860 ± 6 kPa.  
7.4.2  Condiciones de ensayo  
a.     La velocidad de las pruebas de ciclo de vida debe ajustarse a 1 500 ± 150 ciclos de operación por hora.  
b.    El agua que se hace pasar por los elementos durante la prueba, debe tener una presión dinámica de 345 ± 
35kPa y 550kPa como presión estática máxim a. 
c.     El agua caliente para esta prueba, debe tener una temperatura de 66 ± 6°C y el agua fría debe de estar a 
temperatura ambiente.  d.    Las válvulas o accesorios que se pretendan utilizar sólo con agua fría, deberán ser probados con agua a 
temperatu ra ambiente.  
e.     Las válvulas o accesorios que se pretendan utilizar sólo con agua caliente, deberán ser probados con agua 
a la temperatura de 66 ± 6°C, por ciclo.  
f.     Derivaciones, accesorios y componentes sin partes movibles que conduzcan agua, deb en estar a temperatura 
del ciclo por al menos 250 ciclos, suministrando agua caliente y agua fría a través de ellos, por un tiempo 
mínimo de 10 minutos de exposición a cada temperatura.  
g.    Para sistemas con dos válvulas de regulación, las válvulas de agua caliente y fría deben abrirse y cerrarse 
simultáneamente.  
Nota 6:  Las pruebas especificadas en este apartado, deben empezarse con agua fría y después cambiar a 
agua caliente, mientras se ma ntengan las secuencias especificadas.  
7.4.3  Montaje de los especímenes a ensayar en el banco de pruebas  
El espécimen bajo ensayo debe de ser instalado como se pretende que se instale para su uso normal 
de acuerdo a las instrucciones.  
7.4.4  Aparatos y equip o 
a)    Manómetro;  
b)    Sistema de suministro de agua que permita obtener 16 L/min ±10% a una presión estática de 98 kPa (1 
kg/cm2) y 23 L/min ±10% a una presión estática de 294 kPa (3 kg/cm2), como por ejemplo el indicado en el 
Apéndice C informativo.  
Nota 6A:  la calibración del equipo de suministro para este apartado es opcional  
c)    Medidor de esfuerzo de torsión  
d)    Banco de pruebas.  
e)    Aditamento para transmitir el par o la fuerza para abrir, operar y cerrar el espécimen instalado en el banco 
de pruebas.  
  
Nota 7:  El banco de prueba, debe aplicar un torque o fuerza suficiente para operar el elemento a lo largo 
de la prueba, pero no exceder el 120% de la fuerza o torque indicado en la tabla 6.  
7.4.5  Procedimiento  
Para especímenes con válvula de ac ción rotatoria, el aparato de prueba debe estar ajustado para que 
haga girar la válvula o cualquier otro mecanismo manual que contenga el espécimen, de la posición de 
totalmente cerrado a cualquier posición entre el 37% y 75% de totalmente abierto, sin exc eder los 360°. 
Estas pruebas deben simular el movimiento de operación del espécimen, sin hacer contacto con los topes, 
excepto que así lo especifique el fabricante.  
Para válvulas individuales de control de mezcla, o válvulas de mezcla con controles de temp eratura y 
volumen por separado, el aparato de prueba debe estar ajustado para operar cada válvula como se describe 
a continuación:  
a.     El control de volumen debe moverse desde cerrado, hasta el 80% como mínimo de la posición totalmente 
abierta, sin hace r contacto con el tope y regresar a la posición de cerrado.  
b.    El control de temperatura debe moverse en el rango de la posición de solamente agua caliente a la posición 
de sólo agua fría, y regresar a la posición de sólo agua caliente, sin hacer contac to con los topes (como 
mínimo al 80% de la posición de totalmente abierta en ambos casos), excepto que así lo especifique el 
fabricante.  
c.     El número total de ciclos especificados en la tabla 7, deben ser calculados mediante la suma de lo siguiente:  
i.     El volumen total de los ciclos de control (abierto cerrado abierto) en la posición de agua caliente.  
ii.     El volumen total de los ciclos de control (abierto cerrado - abierto) en la posición de agua fría.  
iii.    El número total de los ciclos de co ntrol de temperatura (posición totalmente abierta de agua caliente a la 
posición totalmente abierta de agua fría y de regreso a la posición totalmente abierta de agua caliente).  La secuencia debe ser siete ciclos abierto cerrado abierto en posición de agua  caliente, luego cambiar 
a la posición de agua fría, e iniciar ciclos de abierto cerrado abierto en la posición de agua fría, luego cambiar 
de nuevo de la posición de agua fría a la de agua caliente.  
Para válvulas manuales individuales de control de mezcla , el aparato debe ajustarse para operar el 
elemento de cerrado al 80% (mínimo) del rango entre la posición de agua fría y la de agua caliente, y luego 
cerrarla nuevamente, sin hacer contacto con los topes, excepto cuando así lo especifique el fabricante.  
Nota 8:  Las pruebas en este apartado deben iniciarse en la posición de agua fría y cambiarse a la 
posición de agua caliente, mientras se mantengan las secuencias especificadas.  
La prueba de vida para las mezcladoras, se debe hacer como se describe a continu ación:  
a)    Montar el espécimen en el banco de prueba, con el eje sobre el que gira la nariz o pico de manera vertical y 
en línea con los impulsores, permitiendo que la nariz gire libremente.  
b)    Sujete a la conexión de salida de la nariz, una masa de 0 .18 kg.  
c)    Ajustar el aparato de prueba de vida para hacer girar la nariz a lo largo de un arco de 90° como máximo, 
tomando en consideración un recorrido de 45° como máximo por cada lado de la nariz.  
d)    Establecer y mantener la suficiente fuerza para  rotar la boquilla a lo largo de la prueba, pero en ningún caso 
debe exceder 45N aplicados al final de la boquilla.  
e)    Alternar agua fría y caliente cada 1 000 ciclos, empezando con el agua fría.  
f)     Las temperaturas del agua fría y el agua caliente,  así como las presiones del agua deben ser las especificadas 
en el apartado 7.4.2.  
La prueba de vida para las mangueras de la regadera manual de fregadero, boquillas extraíbles con 
manguera y mangueras de aspersión de agua lateral, se debe hacer como se de scribe a continuación:  
  
a)    Las mangueras deben sujetarse a una prueba de tensión de 67N a lo largo de 10 000 ciclos, la fuerza debe 
ser aplicada gradualmente al término del conector de la manguera.  
b)    Las conexiones de los extremos de las mangueras no deben removerse cuando se esté aplicando una fuerza 
axial y se incremente a 334N, la extensión de la manguera no debe pasar de 127cm por minuto, y ser 
mantenida por 15 segundos.  
c)    Siguiendo el complemento de prueba especificado en el apartado 7.4.5. 2, la manguera debe estar arqueada 
de modo que pueda dar una vuelta completa a un mandril de 50mm de diámetro. Las conexiones de los 
extremos de las mangueras deben jalarse hasta que se aplique una fuerza de 67N, o hasta que la manguera 
este totalmente en contacto con el mandril lo que ocurra primero. La manguera y las conexiones terminales 
no deben gotear durante la prueba.  
7.4.6  Resultado  
Se considera que el espécimen cumple, si al finalizar el ensayo supera el número de ciclos indicados en 
la tabla 7, se gún el tipo de mecanismo.  
7.5 Gasto  
Las válvulas, grifos o accesorios, deben proporcionar un gasto; en caso de que cuenten con reguladores 
de flujo, éstos serán parte integral de su diseño. Las regaderas manuales de fregadero que cuentan con haz 
de lluvia ajustable, deben cumplir con esta especificación en el caudal máximo, de acuerdo a lo establecido 
en la tabla 8.  
Tabla 8. - Gasto mínimo y máximo, según el tipo de grifo  
Tipo  Gasto mínimo en L/min  Gasto máximo L/min  
Para lavabo  1 8 
Áreas públicas  0.5 1.9 
Para fregadero  2 8 
Regadera manual de fregadero  2 8 
  7.5.1 Generalidades  
Las válvulas o grifos deben:  
a)    Estar limpias antes de la prueba.  
b)    Estar conectadas a una manguera flexible o conectadas a un tubo de interior liso, con una longitud igual a 
por lo menos 20 veces el diámetro interior de la tubería, el tubo debe de tener el mismo diámetro nominal 
que la conexión de montaje.  
c)    Tener una manguera flexible un tubo o tubería con la longitud especificada en el punto (b) conectado a la 
salida del espécimen, si la conexión no se descarga a la atmósfera;  
d)    Conectarse a un tubo o tubería del mismo tamaño nominal que las conexiones d e montaje;  
e)    Tener sus accesorios estándar instalados, cuando se pruebe para el cumplimiento de los caudales máximos 
especificados en la tabla 8, como por ejemplo la regadera manual para fregadero.  
7.5.2 Otras condiciones de la prueba  
a)    Instalar el  espécimen como se indica en la figura 4.  
b)    La toma de presión aguas arriba tendrá un manómetro situado a 203 ± 51 mm antes de la entrada de la 
muestra.  
c)    Las presiones estáticas de prueba serán de 24.5kPa (0.25 kg/cm2), 137.3 kPa (1.4 kg/cm2), 294 .2 kPa (3 
kg/cm2) y 588.4 kPa (6.0 kg/cm2), en la entrada del espécimen.  
  
d)    Si el espécimen proporcionará suministro de agua caliente y agua fría, se debe hacer la prueba con ambas 
llaves abiertas.  
7.5.3  Equipo  
a)    Manómetro (s).  
b)    Medidor de fl ujo o rotámetro.  
c)    Sistema de suministro de agua que permita obtener 16 L/min ±10% a una presión estática de 98 kPa (1 
kg/cm2) y 23 L/min ±10% a una presión estática de 294 kPa (3 kg/cm2), como por ejemplo el indicado en el 
Apéndice C informativo.  
Nota  9: se puede utilizar cualquier arreglo siempre y cuando se obtengan los caudales a las presiones 
mencionadas.  
d)    Si el método tiempo/volumen es usado, el contenedor debe ser de suficiente tamaño para recolectar el agua 
que fluye al menos durante 1 minu to. 
7.5.4  Procedimiento de prueba  
a)    Montar el espécimen.  
b)    Iniciar el flujo del agua, esperar que se estabilice la presión, a la presión de prueba.  
c)    Determinar el gasto (litros por minuto) para cada presión de prueba;  
d)    Registrar tres gastos para cada presión de prueba.  
7.5.5  Resultado  
Obtener el promedio aritmético de los tres gastos suministrados por el espécimen a cada presión de 
prueba y comparar los resultados con los requisitos de la especificación, indicados en la Tabla 8.  
El ensayo se considera satisfactorio si al finalizar, la muestra cumple con la especificación indicada en 
la tabla 8.  
Figura 4. - Banco de pruebas para determinar el gasto mínimo y máximo de un espécimen.  
   
7.6 Resistencia al par de apriete  
Para su instalación, las tuercas y contratuercas metálicas y no metálicas deben resistir cuando menos 
un par de apriete como el indicado en la tabla 4, de acuerdo a sus dimensiones nominales.  
7.6.1  Aparatos y equipos  
-Medidor de esfuerzo de torsión (torquímetro).  
- Sistema mecánico de fijación.  
- Aditamento para transmitir el par de apriete al cuerpo de la vá lvula (Dado). Los aditamentos deben cumplir 
con las dimensiones de las roscas básicas de la conexión.  
7.6.2  Procedimiento  
a)    Las superficies internas y externas, así como la cuerda de conexión deben de estar limpias, en caso de que 
éstas presenten algún  tipo de impureza, limpiar la cuerda.  
  
b)    Sujetar el cuerpo de la válvula en el sistema mecánico de fijación, de tal manera, que permita el ensamble 
de la tuerca y contratuerca.  
c)    Aplicar el par torsíonante indicado en el punto 7.3., este par debe aplicarse solamente a la conexión con la 
red hidráulica y sólo a piezas roscadas.  
Nota 10:  En caso de que las válvulas que no cuenten con tuercas ni contratuercas, se debe acoplar un 
aditamento de rosca similar y aplicarle el par de apriete en el extremo d e instalación.  
7.6.3  Resultado  
El ensayo se considera satisfactorio si al finalizar éste, el espécimen cumple no presentando grietas o 
cualquier otro defecto en el área ensayada.  
7.7 Presiones estáticas y dinámicas  
7.7.1.1  Requerimiento  
Los sellos o empaqu es deben proveer estanquidad durante su funcionamiento.  
7.7.1.2  Equipo  
a.     Manómetro (s).  
b.    Cronómetro  
c.     Sistema de suministro de agua que permita obtener 16 L/min ±10% a una presión estática de 98 kPa (1 
kg/cm2) y 23 L/min ±10% a una presión e stática de 294 kPa (3 kg/cm2), como por ejemplo el indicado en el 
Apéndice C informativo.  
d.    Sistema que permita calentar el agua a la temperatura que se indica en 7.7.1.5  
Nota 11:  Se puede utilizar cualquier arreglo siempre y cuando se obtengan los cau dales a las presiones 
mencionadas.  
7.7.1.3  Procedimiento con válvula cerrada  
El espécimen debe estar a temperatura ambiente. Se puede llegar a esta temperatura, haciendo pasar 
agua a través de él, a las temperaturas especificadas en el apartado 7.7.1.5.  
Después, con la válvula cerrada, el espécimen se debe sujetar a las presiones especificadas en el 
apartado 7.7.1.5 por cinco minutos cada uno.  
7.7.1.4  Procedimiento con las salidas bloqueadas  
El espécimen debe estar a temperatura ambiente, a la que se puede llegar haciendo pasar agua a través 
de él a las temperaturas especificadas en el apartado 7.7.1.5. La(s) salida(s) deben estar cerradas y éste 
debe sujetarse a las presiones especificadas en  el apartado 7.7.1.5 por cinco minutos cada una.  
7.7.1.5  Prueba de temperatura y presión.  
Temperaturas y presiones de ensayo serán las siguientes:  
a.         140 ± 14 kPa y temperatura ambiente;  
b.         860 ± 14 kPa y temperatura ambiente;  
c.         140 ± 14 kPa y 66 ± 6 °C;  
d.         860 ± 14 kPa y 66 ± 6 °C  
Los productos destinados sólo para aplicaciones de agua fría se someterán al ensayo a. y b.  
7.7.1.6  Resultado  
Se considera que el espécimen cumple, si al finalizar el ensayo la muestra no gotea a las temperaturas 
y presiones indicadas en el apartado 7.7.1.5.  
7.7.2  Presión de ruptura  7.7.2.1  Requerimiento  
  
Los especímenes deben soportar una prueba de presión hidrostática de ruptura especificada en el 
apartado 7.7.2.3 o en el 7.7.2.4, sin presentar daños permanentes o falla en la presión que soportan.  
7.7.2.2  Equipo  
a)    Manómetro (s).  
b)    Cronómetro.  
c)    Sistema de suministro de agua que incremente la presión hidrostática al menos hasta 3 450 kPa (35 kg/cm2) 
y mantenerla por un minuto.  
7.7.2.3  Procedimiento para accesorios  
Éstos deben soportar una presión hidrostática de 3 450 kPa por un lapso de un minuto. La presión debe 
aplicarse en el interior, cuando la o las válvula(s) estén cerradas.  
Algunos tipos de accesorios pueden ser de alivio, el cu al debe de poder aliviar la presión, si ésta es 
superior a los 1030 kPa.  
7.7.2.4  Procedimiento para grifos y válvulas  
Los grifos y válvulas deben soportar una presión de 3 450 kPa por un lapso de un minuto. La presión 
debe ser aplicada en el interior, deja ndo cerradas las salidas y la válvula abierta.  
7.7.2.5  Resultado  
Se considera que el espécimen cumple, si al finalizar el ensayo soporta la presión hidrostática de ruptura 
sin presentar daños permanentes, o no existe caída de presión durante el mismo.  
7.7.3 Conjunto de mangueras  
7.7.3.1  Requerimiento  
El espécimen debe soportar la presión hidrostática de 686 kPa (7 kg/cm2) durante al menos una hora, 
sin presentar daños permanentes o caída de presión.  
Además debe soportar la presión hidrostática 1 961kPa (20 kg/cm2) durante un minuto, sin presentar 
daños permanentes o falla en la presión.  
El conjunto de mangueras debe ser probado según lo indicado en los apartados 7.7.3.2 y 7.7.3.4.  
7.7.3.2  Torque  
El co njunto de mangueras y conexiones roscadas, deben probarse como se describe en el apartado 
7.7.3.4. Las conexiones roscadas apretadas para:  
a)    El torque requerido para afectar el sello (se toma lectura de ello); y  
b)    50% más del torque requerido en el  inciso a). A la lectura tomada en el inciso a), se le incrementa un 50% 
más de torque.  
7.7.3.3  Equipo  
a)    Manómetro (s).  
b)    Cronómetro  
c)    Sistema de suministro de agua que permita incrementar la presión hidrostática hasta 1 961kPa (20 kg/cm2) 
por un minuto y 686 kPa (7 kg/cm2) mantenerla por una hora.  
7.7.3.4  Procedimiento para la presión de ruptura  
El conjunto de mangueras debe ser probado con una presión hidrostática de 686 kPa (7 kg/cm2) durante 
el lapso de una hora, después someterlo a una prue ba de presión de ruptura de 1 961kPa (20 kg/cm2) 
durante un minuto, utilizando agua a temperatura ambiente. Se permiten caídas en la presión y recuperación 
de ésta, de acuerdo a lo indicado en la figura 5.  
Figura 5. - Presión de ensayo versus tiempo.  
   
Donde:  
Presión de ensayo: 686 kPa (7 kg/cm2)  
Presión de ruptura: 1961kPa (20 kg/cm2)  
P1 =49 kPa (0.5 kg/cm2)  
P2 =19 kPa (0.2 kg/cm2)  
7.7.3.5 Resultado  
Se considera que el espécimen cumple si al finalizar el ensayo sopor ta lo indicado en el apartado 7.7.3.1.  
8 Etiquetado, Marcado y Garantía  
8.1 Grifos  
Todos los grifos contemplados en el campo de aplicación de esta norma, que se fabriquen, 
remanufacturen, ensamblen o se importen y se comercialicen en los Estados Unidos Mex icanos, deben 
proporcionar a los usuarios la información sobre el consumo de agua que presentan, con el fin de que ésta 
pueda ser comparada en relación con otros de las mismas características.  
Además, el fabricante o importador debe proporcionar un instructivo para su correcta instalación, 
conteniendo esquemas y gráficos legibles y en idioma español, señalando las partes y los elementos de 
ensamble para funcionar correctamente, así como una póli za de garantía, redactada en los términos que 
establezca la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
El interesado proporcionará la información indicada en la tabla 9, en caso de que el grifo, la válvula o el 
accesorio cuenten con un envase o embalaje, ést e se podrá etiquetar. La etiqueta podrá venir adherida o 
impresa en el empaque del producto en un lugar visible y en idioma español.  
8.2 Válvulas y accesorios  
Todas las válvulas y accesorios contemplados en el alcance de esta norma, que se fabriquen, 
reman ufacturen, ensamblen o se importen y se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos, deben 
proporcionar a los usuarios información que permita identificar plenamente el producto adquirido.  
El interesado proporcionará la información indicada en la tabla 9 , en caso de que la válvula o el accesorio 
cuenten con un envase o embalaje, éste se podrá etiquetar. La etiqueta podrá venir adherida o impresa en 
el empaque del producto en un lugar visible y debe estar redactada en idioma español.  
El fabricante, importa dor, comercializador o distribuidor debe proporcionar un instructivo para su correcta 
instalación, conteniendo esquemas y gráficos legibles y en idioma español, así como una póliza de garantía 
redactada en los términos que establezca la Ley Federal de Prot ección al Consumidor.  
Tabla 9. - Etiquetado y marcado según el producto  
De acuerdo a su uso  De acuerdo a su diseño  Etiquetado en el envase o  
embalaje  Marcado en el producto  
Grifo  
Para lavabo  
Para fregadero  
Regadera manual de 
fregadero  
Para Área pública  Individual  
Mezcladora  
Monomando  
Temporizadoras  
Electrónicas  
Eléctricas  
De sedimento o Empotrar  
De cierre automático  
Medición  Nombre del fabricante o 
importador o distribuidor o 
comercializador.  
Leyenda o símbolo "HECHO EN 
MÉXICO" o "HECHO  EN ..." o 
"País de origen: ..." o 
"Ensamblado en ....  
Marca y modelo del producto.  
Uso de la contraseña Oficial  
Leyenda: "Véase instructivo 
anexo" o "Manual de operación 
anexo" u otros.  
Domicilio fiscal del fabricante, 
importador, comercializador o 
distri buidor.  
Incluir la leyenda "Diseño 
accesible" cuando aplique.  
Incluir la leyenda 
"Remanufacturado" cuando 
aplique.  Marca o símbolo del fabricante, 
importador o comercializador  
Válvula  
Para seccionamiento  
Para jardín  Esferas  
Compuertas  
Globos  
Angulares  Nombre del fabricante o 
importador o distribuidor o 
comercializador.  
Leyenda o símbolo "HECHO EN 
MÉXICO" o "HECHO EN ..." o 
"País de origen: ..." o 
"Ensamblado en ....  
Marca y modelo del producto.  
Uso de la contraseña Oficial  
Leyenda: "Véase instructivo 
anexo" o "Manual de operación 
anexo" u otros.  
Domicilio fiscal del fabricante, 
importador, comercializador o 
distribuidor.  
Incluir la leyenda "Diseño 
accesible" cuando aplique.  
Incluir la leyenda 
"Remanufacturado" cuando 
aplique.  Símbolo del fabricante  
Diám etro nominal  
Dirección del flujo (aplica sólo a 
la válvula de globo)  
Para llenado de tinaco o 
cisterna  Flotador  En caso de que se 
comercialicen sin flotador el 
fabricante debe recomendar 
uno con las especificaciones 
para su correcto 
funcionamiento.  Marca o símbolo del fabricante, 
importador o comercializador  
Diámetro nominal  
Accesorio  Conjunto de Mangueras  
Combinado  
Empotrado  
De repisa  
De instalación superpuesta  
De suministro  
Accesorio terminal  
Regaderas manuales para 
fregadero    Incluir la leyenda "Diseño 
accesible" cuando aplique.  
Nombre del fabricante o 
importador o distribuidor o 
comercializador.  
Leyenda o símbolo "HECHO EN 
MÉXICO" o País de origen.  
Marca y modelo del producto.  
Domicilio fiscal del fabricante o 
importador o comercializador o 
distribuidor.    
9 Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad  
9.1 Objetivo  
Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) se establece para facilitar y orientar a 
los OCP, laboratorios de prueba, fabri cantes, importadores y comercializadores, en la aplicación de esta 
NOM.  
9.2 Disposiciones generales  
Para la evaluación de la conformidad de esta NOM, se establecen las disposiciones generales 
siguientes:  
a.     La CONAGUA aprobará a los OCP y laboratorios de pruebas, que cuenten con acreditación vigente en los 
términos establecidos en la Ley.  
b.    La CONAGUA para fines de evaluar la conformidad de esta NOM, aceptará a aquellos organismos que 
tengan acuerdos de reconocimiento mutuo con la Secretaría de Economía, con las entidades de acreditación 
autorizadas y las personas acreditadas y aprobadas de conformidad con los artículos 87 -A y 87 -B de la Ley, 
y para ello, el organismo deberá solicit ar su aprobación en los términos establecidos en el artículo 94 del 
Reglamento de la Ley;  
c.     La CONAGUA reconocerá los certificados de gestión de la calidad emitidos por algún organismo de 
certificación internacional acreditado, siempre y cuando este o rganismo acepte recíprocamente, mediante 
acuerdo de reconocimiento mutuo, los certificados de conformidad expedidos por el organismo certificador 
acreditado por alguna de las entidades de acreditación, para los efectos de certificación aquí considerados, 
bajo los lineamientos de la Secretaría de Economía y/o las entidades de acreditación, y con la aprobación 
de la CONAGUA;  
d.    Para comprobar desde su fabricación que existe el cumplimiento de un producto con respecto a los 
requerimientos establecidos por u na NOM, se requiere presentar el certificado de conformidad del SGC, 
emitido por un organismo acreditado, en el que conste el proceso de fabricación del producto;  
e.     Cuando no existan laboratorios de pruebas acreditados y aprobados para efectuar alguna  prueba o 
especificación establecida en la NOM, el OCP podrá aceptar los informes de resultados de laboratorios de 
pruebas acreditados conforme a lo indicado en el artículo 91 de la Ley segundo párrafo, o en su defecto, de 
laboratorios de pruebas no acredi tados, siempre que demuestren, tener la infraestructura y capacidad 
técnica necesaria para aplicar los métodos de prueba especificados en la NOM. Así como la trazabilidad de 
sus mediciones a patrones nacionales o en su caso, patrones internacionales, previ a autorización de la 
Secretaría de Economía.  
f.     El informe de resultados, deberá tener un plazo máximo de ciento ochenta días naturales de emitido, en la 
fecha en que el interesado presente la solicitud de certificación ante la CONAGUA o los OCP.  
g.    El interesado será quien proponga el valor de consumo de agua en litros, que debe utilizarse en el etiquetado 
del espécimen que desee certificar; este valor debe cumplir con las siguientes condiciones:  
i.     Ser siempre igual o menor al nivel de consumo de agua máximo permisible por la norma, de acuerdo a su 
designación indicada en la Tabla 8 o 11 según corresponda.  
ii.     El valor de consumo de agua obtenido en cualquier prueba (por renovación, muestreo, ampliación, etc.) 
debe ser siempre igual o menor al valor indicado en la etiqueta.  
  h.    El responsable de la emisión del certificado de producto, debe asegurarse que los dispositivos de punto final 
que suministraran agua potable para el consumo humano, cumplen con alguna de las especificaciones 
indica das en el apartado 6.1.1 de esta NOM, a través de una declaración de conformidad y presentando 
como evidencia informes de laboratorio o certificados de conformidad de producto que avalen alguno de las 
tres fracciones del apartado referido;  
i.     El respon sable de la emisión del certificado de producto, bajo las opciones indicadas en los apartados 9.3.1, 
9.3.2 y 9.3.3., debe asegurarse que el SCC, el SGC del fabricante o el importador y la vigencia de los 
certificados que indican el cumplimiento del apartad o 6.1.1, siguen siendo válidos durante el periodo de la 
vigencia del certificado de producto.  
j.     El interesado podrá seleccionar al OCP y al laboratorio de pruebas de acuerdo a su conveniencia para llevar 
a cabo la evaluación de la conformidad, para obtener ya sea su certificado de conformidad o informe de 
resultados, la CONAGUA actualizará periódicamente su página electrónica con el listado de todas las 
personas acreditadas.  
k.     Los gastos q ue se originen por los servicios de evaluación de la conformidad, serán a cargo del interesado.  
9.3 Certificación  
Para obtener el CCP, el solicitante podrá optar por la modalidad de evaluación mediante pruebas 
periódicas al producto, con evaluaciones al SC C y al producto, con evaluaciones al SGC y al producto, y 
para ello deberá de seguir el siguiente procedimiento:  
a.     El interesado pedirá al OCP la solicitud de certificación de esta NOM.  
b.    El OCP entregará al interesado el paquete informativo que c ontendrá el formato de solicitud, el contrato de 
prestación de servicios de certificación, listado completo de los laboratorios aprobados por la CONAGUA y 
la relación de documentos requeridos conforme al Apéndice A.  
c.     El interesado entregará toda la i nformación en original o copia y el OCP revisará la documentación 
presentada, en caso de detectar alguna deficiencia en la misma, informará al interesado por escrito en un 
plazo no mayor a 7 días hábiles, qué documentación hace falta o qué modificaciones p ertinentes requiere 
la documentación presentada, otorgando un plazo máximo de 20 días hábiles para subsanar o 
complementar lo pertinente. La respuesta a las solicitudes de certificación se emitirán en un plazo máximo 
de 5 días hábiles contados a partir del  día hábil siguiente a la fecha de ingreso del formato de solicitud con 
los anexos respectivos.  
d.    Los OCP mantendrán informada a la CONAGUA de los certificados NOM que hayan sido emitidos, 
suspendidos o cancelados y de los dictámenes de producto que ex pidan, así como de las visitas de vigilancia 
que realicen y del resultado de las mismas.  
e.     Cuando el interesado cuente con la certificación del producto y los resultados de la evaluación para la 
renovación del mismo, no cumplan con algunas especificac iones de la NOM correspondiente o con el SCC 
o el SGC, se procederá a la suspensión. En caso de que el producto no cumpla con las especificaciones de 
la NOM, o se deje de comercializar en el mercado, o durante la evaluación se documentan desviaciones 
impor tantes en la certificación o mal uso de ésta, se procederá a la cancelación del certificado, y a la 
realización de las acciones previstas en el artículo 57 de la Ley. El uso indebido de la información referente 
al certificado otorgado, dará como resultado la suspensión, y en su caso la cancelación del mismo.  
f.     Los CCP se podrán emitir por producto o familia de productos o tipo o modelo.  
g.    El muestreo del producto será conforme a lo establecido en la Tabla 10 y debe ser enviado a un Laboratorio 
de Pruebas, para su evaluación.  
9.3.1 Evaluación mediante pruebas periódicas al producto  
Para obtener el CCP con vigencia de un año, se deben presentar los documentos indicados en el 
Apéndice A, y para ello, el muestreo del producto será conforme a lo establec ido en el apartado 9.4 de este 
instrumento normativo. Las muestras deben ser enviadas a un laboratorio de pruebas, para su evaluación.  
El interesado, recibirá una visita de vigilancia durante la vigencia del certificado por el OCP, como 
máximo a los seis m eses más 20 días naturales contados a partir de haber otorgado la certificación, la cual 
será programada con una antelación no menor a 15 días hábiles.  
El muestreo de la visita de vigilancia, para los certificados emitidos por un OCP a un mismo interesado 
dentro de un intervalo de 15 días hábiles, podrán ser agrupados por familia de productos, para efectos del 
muestreo de la vigilancia del producto. Para productos que hayan sido autorizados por la CONAGUA con base en el artículo 49 de la Ley, el muestreo se rá independiente a los que se encuentren dentro de los 15 
días mencionados, mismos que serán enviados al laboratorio de pruebas para su evaluación.  
De los resultados de la vista de vigilancia, el OCP dictaminará mantener, suspender, cancelar o renovar 
el certificado del producto. Para el caso de renovación el OCP emitirá una carta de cumplimiento una vez 
que el producto haya sido conforme a la NOM, derivado de la visita de vigilancia.  
9.3.2  Evaluación mediante el sistema de control de calidad (SCC) y pruebas periódicas al producto  
Para obtener el CCP con vigencia de dos años, se debe presentar y demostrar ante el OCP que se ha 
implementado un SCC, que incluya el producto a evaluar, además, cu mplir con lo establecido en la NOM.  
El SCC, de conformidad con la norma mexicana NMX -CC-9001 -IMNC -2008 o la que la sustituya, debe 
contener:  
I.     Control de los registros de calidad;  
II.    Infraestructura;  
III.    Ambiente de trabajo;  
IV.   Competencia,  formación y toma de conciencia;  
V.    Planificación de la realización del producto;  
VI.   Compras;  
VII.  Control de la producción y de la prestación del servicio;  
VIII.  Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio;  
IX.   Ident ificación y trazabilidad;  
X.    Control de los dispositivos de seguimiento y medición;  
XI.   Seguimiento y medición de los procesos;  
XII.  Seguimiento y medición del producto;  
XIII.  Control del producto no conforme;  
XIV. Análisis de datos.  
Todo lo anterio r es con relación con los procesos involucrados con la fabricación del producto a certificar.  
La evaluación del SCC, se realiza de acuerdo con alguna de las siguientes opciones:  
a)    Por un organismo de certificación de SGC acreditado por una entidad de a creditación nacional o;  
b)    Por auditores externos calificados, bajo los lineamientos del propio OCP acreditado y aprobado o;  
c)    Por auditores calificados, del propio OCP acreditado y aprobado.  
Los auditores del SCC deben estar calificados conforme a la normatividad vigente.  
El muestreo del producto será conforme a lo establecido en el apartado 9.4 de este instrumento 
normativo. Las muestras deben ser enviadas a un laboratorio de pruebas, para su  evaluación.  
El interesado recibirá una visita de vigilancia durante la vigencia del certificado por el OCP como máximo 
a los doce meses más 20 días naturales, contados a partir de haber otorgado la certificación, la cual será 
programada con una antelación  no menor a 15 días hábiles.  
  
El muestreo de la visita de vigilancia se extraerá de un lote de productos conforme a lo indicado en el 
apartado 9.4.  
El muestreo de la visita de vigilancia para los certificados emitidos por un OCP a un mismo interesado 
dentro de un intervalo de 15 días hábiles, podrán ser agrupados por familia de productos, para efectos del 
muestreo de la vigilancia de producto. Para productos que hayan sido autorizados por CONAGUA con base 
en el artículo 49 de la Ley, el muestreo será indep endiente a los que se encuentren dentro de los 15 días 
mencionados, mismos que serán enviados al laboratorio de pruebas para su evaluación.  De los resultados de la vigilancia correspondiente, el OCP dictaminará mantener, suspender, cancelar 
o renovar el certificado del producto. El interesado deberá solicitar con anticipación la renovación de la 
certificación.  
9.3.3 Evaluación mediante el sistema de gestión de calidad (SGC) y pruebas periódicas al producto  
Para obtener el certificado de conform idad del producto con vigencia de tres años, se debe presentar al 
OCP los documentos mencionados en el Apéndice A.  
El muestreo del producto será conforme a lo establecido en el apartado 9.4 de este instrumento 
normativo. Las muestras deben ser enviadas a u n laboratorio de pruebas, para su evaluación.  
Cuando el interesado no cuente con un SGC certificado o tenga su certificación vencida, queda sujeto a 
la evaluación de dicho sistema por alguna de las siguientes opciones, basándose en los requisitos que se 
establecen en la norma mexicana NMX -CC-9001 -IMNC -2008 "Sistemas de gestión de la calidad requisitos", 
o la que la sustituya:  
I.     Por un organismo de certificación de SGC acreditado por una entidad de acreditación nacional o;  
II.    Por auditores externos calificados, bajo los lineamientos del propio OCP acreditado y aprobado o;  
III.    Por auditores calificados, del propio OCP acreditado y aprobado.  
Los auditores del SGC deben estar calificados conforme a la normatividad vigente.  
El OCP corroborará que el SGC incluya la(s) línea(s) de producción del producto a certificar.  
El interesado, recibirá una visita de vigilancia por el OCP como máximo a los dieciocho meses más 20 
días naturales para la fracción I, o doce meses más 20 días naturales para las opciones  II y III mencionadas 
anteriormente, contados a partir de haber otorgado la certificación durante la vigencia del certificado, la cual 
será programada con una antelación no menor a 15 días hábiles.  
El muestreo de la visita de vigilancia se extraerá de un l ote de productos conforme a lo indicado en el 
apartado 9.4.  
El muestreo de la visita de vigilancia para los certificados emitidos por un OCP a un mismo interesado 
dentro de un intervalo de 15 días hábiles, podrán ser agrupados por familia de productos, par a efectos del 
muestreo de la vigilancia de producto. Para productos que hayan sido autorizados por CONAGUA con base 
en el artículo 49 de la Ley, el muestreo será independiente a los que se encuentren dentro de los 15 días 
mencionados, mismos que serán envi ados al laboratorio de pruebas para su evaluación.  
La vigencia de los certificados NOM, quedará sujeta al cumplimiento con lo establecido en la NOM 
durante la vigilancia correspondiente a la vigencia del certificado, del SGC de la línea de producción y a l a 
evaluación del producto en caso de que se le hagan modificaciones. Para este último caso, el titular del 
certificado NOM deberá manifestar bajo protesta de decir verdad al OCP, que no existen cambios 
significativos en el funcionamiento, diseño o proceso de fabricación de su producto.  
De los resultados de la vigilancia correspondiente, el OCP dictaminará la mantener, suspender, cancelar 
o renovar el certificado del producto. El interesado deberá solicitar con anticipación la renovación de la 
certificación.  
9.4 Muestreo  
La CONAGUA o los OCP, podrán evaluar la conformidad a petición de parte, para fines particulares, 
oficiales o por sistema, directamente en el almacén del interesado o donde se encuentre el producto 
terminado y para ello, se debe tomar al azar  una muestra de productos del mismo tipo o modelo o familia, 
de un lote o de la línea de producción, de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla:  
Tabla 10. - Clasificación de productos para el muestreo.  
 
Producto  Inicial  Vigilancia  Renovación  
Grifo  
Válvula  
Accesorio  3 piezas del mismo tipo 
o 
modelo o familia.  1 piezas en total, seleccionadas aleatoriamente,  
considerando todos los modelos en un 
certificado.  1 piezas del mismo tipo o  
modelo o familia.  
  Las muestras deberán ser presentadas al laboratorio seleccionado por el solicitante o, en su caso, por 
el titular del certificado que corresponda, a efecto de que se realicen las pruebas que establezca la NOM y 
no debe permitirse ningún defecto.  
Una vez qu e el laboratorio emite el informe de resultados, el interesado o el laboratorio lo remitirán al 
OCP correspondiente.  
En los casos de vigilancia o renovación del certificado de producto, si la primera muestra no llegará a 
cumplir con las especificaciones de  la NOM, se tomará la segunda muestra testigo y sí esta no llegará a 
cumplir, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 93 de la Ley, la muestra para vigilancia o 
renovación debe integrarse por miembros de la familia, del modelo o tipo diferent es a los que se probaron 
para la certificación inicial.  
Para productos de importación, ya sean prototipos o nuevos modelos a certificar que estén sujetos a lo 
indicado en la fracción XI del apartado 10 del anexo 2.4.1 de la Ley de los Impuestos Generales d e 
Importación y de Exportación, el OCP podrá extender carta justificación de importación de muestra, con 
fines de ensayo. La muestra deberá ser presentada al laboratorio seleccionado por el solicitante e informar 
de ello al OCP.  
10 Grifería Ecológica  
Este apartado establece los requisitos que deben de cumplir la grifería que desee ser considerada como 
ecológica.  
10.1 Requisitos  
a)    El grifo debe de cumplir con todo lo especificado en esta Norma.  
b)    El gasto mínimo y máximo debe ser el indicado en la tabla 11, determinados mediante el método de prueba 
descrito en los apartados 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 y 7.5.4.  
El valor máximo del gasto debe ser el valor más alto obtenido mediante la prueba de gasto a presiones de 
24.5 kPa ± 1% (0.25 kg/cm2), 137.3 kPa ± 1% (1.4 kg/cm2), 294.2 kPa ± 1% (3 kg/cm2), 588.4 kPa ± 1% 
(6.0 kg/cm2).  
El gasto mínimo, se determinará mediante la prueba de gasto a la presión de flujo para 24.5 kPa ± 1% (0.25 
kg/cm2) y este valor no podrá ser menor a 1 litros por minuto (L/min), excep to en aquellos grifos que están 
destinados a lavabos en áreas públicas.  
c)    Además de lo mencionado anteriormente, los dispositivos de punto final que están destinados a suministrar 
agua potable para el consumo humano, deben de demostrar que conservan la  calidad de agua, tal como se 
específica en el apartado 6.1.1, fracciones I, II y III. Respecto a la fracción I, el valor a cumplir será de 4 % 
de contenido de plomo a la entrada en vigor de este norma, y al inicio del cuarto año de la entrada en vigor, 
el valor a cumplir será de 2.5 %.  
Tabla 11. - Gasto mínimo y máximo a cumplir  
Tipo  Gasto mínimo en L/min  Gasto máximo L/min  
Para lavabo  1 6 
Áreas pública  0.5 1.9 
Para fregadero  1 6 
Regadera manual de fregadero  1 6 
  
11 Vigilancia  
La vigilancia del cumplimiento de la presente NOM en el ámbito de sus respectivas competencias, será 
realizada por:  
  
a.     La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, 
en los centros de producción;  
b.    La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en los Puntos de Venta;  
c.     La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Administración General de Aduanas, en los 
puntos de ingreso al país;  Las violaciones a esta NOM se sanciona rán en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables.  
12 Bibliografía  
      NMX -Z-13-1977, Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas Ofic iales Mexicanas.  
      ASME A112.18.1 -2011/CSA B125.1 -11 Plumbing Supply Fittings.  
      ASTM B 571 -97 (2003) Standard Practice for Qualitative Adhesion Testing of Metallic Coatings.  
      ASTM D 3359 -02 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape  Test.  
      ASTM D 968 -93 (2001) Standard Test Methods for Abrasion Resistance of Organic Coatings by Falling 
Abrasive.  
13. Concordancia con Normas Internacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir re ferencia 
alguna en el momento de su elaboración.  
TRANSITORIOS  
Primero. - La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales posteriores a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y a partir de esta fecha, todos los productos comprendidos 
dentro del campo de aplicación de esta norma oficial mexicana, deben ser certificados con base en la misma.  
Segundo. - Los dispositivos de punto fin al que conducen agua potable, comprendidos en el campo de 
aplicación de la presente norma oficial mexicana, que a la entrada en vigor del presente instrumento 
normativo no cumplan con las fracciones I, II y III de la especificación 6.1.1 de la propia norma  oficial 
mexicana, deberán disminuir de manera gradual en su proceso de fabricación la cantidad de plomo hasta 
alcanzar los límites establecidos en las fracciones antes indicadas, conforme a lo siguiente:  
Especificación de la  
NOM  Requisito a cumplir  Porc entaje gradual de  
adaptación del  
producto hasta el  
cumplimiento de la  
NOM  Periodo gradual de  
adaptación del 
producto  
al cumplimiento de la  
NOM  
6.1.1., FRACCIÓN I  Materiales utilizados que estén en 
contacto con el agua potable  Hasta el 6%  Desde el día en que entre 
en vigor la NOM y hasta el 
día 365 posterior a dicha 
entrada en vigor  
Del 5.9% y hasta el 4%  Desde el día 366 
posterior a la entrada en 
vigor de la NOM y hasta el 
día 1095, posterior a la 
entrada en vigor de la 
NOM  
6.1.1., FRACCIÓN II  Media ponderada del porcentaje 
del contenido de plomo en los 
materiales con que están 
construidos los dispositivos de 
punto final que están en contacto 
con el agua  Hasta el 1%  Desde el día en que entre 
en vigor la NOM y hasta el 
día 36 5 posterior a dicha 
entrada en vigor  
Del 0.99% y hasta el 
0.25%  Desde el día 366 posterior a la 
entrada en vigor de la NOM y hasta 
el día 1095, posterior a la entrada 
en vigor de la NOM  6.1.1., FRACCIÓN III  Concentración máxima de plomo 
que contribuye un grifo o válvula al 
agua potable  Hasta un 1 µg/L  Desde el día en que entre 
en vigor la NOM y hasta 
el día 365 posterior a 
dicha entrada en vigor  
Del 0.99 µg/L y hasta el 
0.5 µg/L  Desde el día 366 
posterior a la entrada en 
vigor de la NOM y hasta 
el día 1095, posterior a la 
entrada en vigor de la 
NOM.  
  
Ciudad de México, a los dos días del mes de mayo de dos mil dieciséis. - El Secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán .- Rúbrica.  
APÉNDICE A  
Normativo  
Documentos requeridos para la certificación de producto de acuerdo al apartado 9.3.1:  
I.     Formato de solicitud, entregado por el OCP;  
II.     Contrato de prestación de servicios de certificación;  
III.    Informe de resultados del laboratorio de pruebas, de cada uno de los productos a certificarse (en original). 
Las pruebas podrán realizarse en uno o varios laboratorios de pruebas, elegidos libremente por el 
Interesado;  
a)    Declaración, bajo protesta de decir verdad, por la que el  solicitante manifieste que la muestra que presenta 
es nueva y representativa del producto que pretende certificar;  
b)    Cuando aplique Declaración de conformidad acompañada con evidencia documental; informes de ensayo o 
certificado de conformidad, de que  el producto cumple con la especificación de conservar la calidad del agua 
o bajo contenido de plomo y metales pesados  
IV.   Copia de la cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC);  
V.    Copia del acta constitutiva de la empresa, cuando aplique;  
VI.   Información técnica del producto, características, rangos de trabajo, indicaciones de uso, tipo, grado de 
calidad, fotografía o imagen, etcétera que identifique al producto;  
VII.   Documento que valide al representante legal de la empresa ante el OCP e  identificación oficial;  
  
VIII.  En caso de producto de importación, la fracción arancelaria correspondiente;  
IX.   Instructivo en español, garantía y centros de servicio.  
X.    Identificación oficial del tramitador y carta poder que autoriza el trámite a nte el OCP, cuando aplique;  
Para el apartado 9.3.2, la información solicitada en 9.3.1, más la siguiente:  
Informe de evaluación del SCC, que compruebe el cumplimiento con la norma mexicana NMX -CC-9001 -
IMNC -2008 o la que la sustituya.  
Para el apartado 9.3.3 , la información solicitada en 9.3.1, más la siguiente:  
Certificado de Conformidad de SGC que compruebe el cumplimiento con la norma mexicana NMX -CC-
9001 -IMNC -2008 o la que la sustituya.  
APÉNDICE B  
Informativo  
Ejemplo de Procedimiento para calibración de un banco de pruebas hidráulicas  
C.1. Este apéndice establece un procedimiento para calibrar el equipo hidráulico que se muestra a 
continuación:   
Donde:  
1. Tanque de almacenamiento,  
2. Bomba hidráulica,  
3, 4. Válvula para control de presión,  
5, 6. Válvula de paso para selección del manómetro,  
7, 8. Manómetros de alta y baja presión,  
9. Válvula para calibración (excepto de compuerta),  
10. Válvula de esfera,  
11. Regadera de prueba,  
12. Recipiente aforado de 10 L,  
13. Sistema de resistencia y termostato,  
14. Termómetro,  
15. Equipo de medición (opcional),  
M Manómetro.  
C.2. La figura muestra en diagrama de cuerpo libre, la instalación hidráulica que podría ser empleada  
durante las pruebas mencionadas en esta norma.  
C.3. Procedimiento:  
a) Sin el espécimen a evaluar (número 11), abrir las válvulas 9 y 10, poner en funcionamiento el sistema 
de bombeo y permitir que el agua fluya a tubo abierto.  
b) Cerrar la válvula 10 y operar las válvulas 3 y 4 hasta estabilizar la presión en el manómetro de alta 
presión a 98 kPa (1 kgf/cm²).  
c) Abrir completamente la válvula 10 y con la válvula 9 regular el gas to a la salida, hasta que el gasto se 
estabilice en 16 L/min. ± 10%.  
d) Cerrar la válvula 6 y 10 y operar las válvulas 3 y 4, hasta estabilizar la presión en el manómetro de 
alta presión a 294 kPa (3 kgf/cm²).  
e) Abrir completamente la válvula 10 y comprob ar que el gasto sea de 23 L/min ± 10%, si se logra esto, 
el equipo está calibrado.  
f) Si en el paso anterior no se logra la calibración, operar la válvula 9 hasta lograrlo y repetir las 
operaciones de los puntos b) al e), hasta obtener los gastos estableci dos en ambas presiones (98 kPa y 294 
kPa).  
Nota:  
1. Una vez calibrado el equipo de prueba no debe moverse la válvula 9 durante la realización de las 
pruebas. Verificar la calibración del equipo cada vez que se arranque nuevamente el mismo.  
2. No obstante q ue la calibración del equipo de prueba se realiza en sólo 2 presiones (98 kPa y 294 
kPa), ésta es válida para las demás pruebas.  
____________________________