Luonnos 10.12.2018 
 
  
Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen vesilukkojen                                                                    
olennaisista teknisistä vaatimuksista 
 
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 117 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (958/2012): 
 
1 § 
Asetuksen soveltamisala 
Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien jätevesilaitteistoihin tarkoitettu-
jen vesilukkojen olennaisia teknisiä vaatimuksia. Tämä asetus kattaa allasvesilukot, joilla vie-
märöidään altaat sekä viemäriputkistoon asennettavat erilliset vesilukot. Tämän asetuksen pii-
riin eivät kuulu viemärikalusteen rakenteellisena osana olevat vesilukot. Tämä asetus kattaa ve-
silukot, joiden viemäriliitosputken nimelliskoko on enintään DN/OD 50. 
 
 
2 § 
Määritelmät 
Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
1) Allasvesilukolla  altaiden viemäröintiin käytettävää viemärilaitetta, joka sulkee vesipat-
saalla (vesilukko) viemärihajun pääsyn viemäristä pois estämättä jätevesivirtausta altaasta. 
2) Pesukoneliitännällä  tarkoitetaan vesilukkoon johdettavaa pesukoneen poistoa varten va-
rattua liitäntäyhdettä. Pesukoneliitännän alapinta on vesilukon vedenpinnan yläpuolella. 
3) Pohjaventtiilillä vesilukon osaa, jonka kautta altaan vesi poistuu ja joka voidaan sulkea 
tulpalla tai läpällä. Pohjaventtiilissä voi olla kiinteä tai irrotettava ritilä.  
4) Ylivuotokanavalla  vesilukkoon johtavaa virtauskanavaa, joka estää liiallisen vedenpinnan 
nousun viemäröitävässä altaassa poistamalla vettä altaan ylivuotoaukosta vesilukkoon. 
5) Sulkevalla syvyydellä  tarkoitetaan veden muodostaman sulun syvyyttä, joka estää viemäri-
ilman pääsyn ulos vesilukosta. 
 
 
3 § 
Yleiset vaatimukset 
Vesilukon on oltava asennettavissa asennusohjeiden mukaisesti niin, että se pysyy kestävästi 
paikallaan. Vesilukon on kestettävä talousjätevesiä sekä normaaleja mekaanisia ja lämpörasi-
tuksia.    
  
 
2 Vesilukossa on oltava ylivuotoputkisto tai -virtaustie, jos vesilukko on tarkoitettu ylivuoto-
virtauskanavalla varustettuihin pesualtaisiin. Vesilukon sivuliitäntäyhteen sisäpinnan alimman 
kohdan on oltava vesilukon vedenpinnan yläpuolella. Jos vesilukossa on irrotettavia osia, nii-
den on oltava helposti irrotettavissa ja uudelleenasennettavissa. Vesilukon poistoputki on ol-
tava liitettävissä viemäriputkeen näissä käytettävillä putkiyhteillä.      
Vesilukon mukana on toimitettava asennus- ja huolto-ohjeet. Toimintavarmuuden ja hygiee-
nisyyden on säilyttävä noudattamalla vesilukon huolto-ohjeita. 
 
Taulukko 1. Vesilukon pohjaventtiilin halkaisijat. 
 
Allas Altaan poistoaukon halkaisija  
mm 
Pesuallas, 46 mm  46 
Keittiöallas, suihkuallas   52 
Keittiöaltaat, suihkualtaat, 60 tai 62 mm   60 tai 62 
Keittiöaltaat, suihkualtaat, 90 mm  90 
 
 
4 § 
Pintojen ominaisuudet    
Vesilukon sisä- tai ulkopinnoissa ei saa olla teräviä reunoja ja vikoja, jotka voivat heikentää 
vesilukon toimintaa. 
 
 
5 § 
Mitat 
Vesilukon on oltava asennettavissa sen käyttötarkoituksen mukaiseen altaaseen taulukon yksi 
mukaisesti. Vesilukon liittämiseksi viemäriputkeen poistoputken on oltava liitettävissä mitoil-
taan vastaavaan viemäriputkiyhteeseen. 
Kahdelle altaalle tarkoitetun vesilukon pohjaventtiilien kytkentäputket tulee olla asennetta-
vissa 400 millimetrin etäisyydelle toisistaan. 
 
Taulukko 1. Vesilukon pohjaventtiilin halkaisijat. 
 
   Pohjaventtiilin osan halkaisija, mm  Käyttökohde, altaan poist oaukon halkaisija  
Läpivientiosa  Laippa 
≤ 42 63 0/-3 Pesualtaat, 46 mm  
≤ 49 70 0/-1 Keittiöaltaat, suihkualtaat, 52 mm   
≤ 59 85 0/-5 Keittiöaltaat, suihkualtaat, 60 tai 62 mm   
≤ 87 115 0/-5 Keittiöaltaat, suihkualtaat, 90 mm  
 
 
6 § 
Sulkeva syvyys 
Vesilukossa olevan veden muodostaman sulun syvyyden on oltava vähintään 50 millimetriä. 
Sulkevan syvyyden on estettävä viemäri-ilman pääsy ulos vesilukosta.    
  
 
3    
 7 § 
Tukkeutumisen estäminen 
Vesilukon virtauskanavien on oltava muotoiltuja niin, etteivät ne ole alttiita tukkeutumaan. 
Vesilukon on oltava helposti purettavissa ja koottavissa puhdistusta varten. 
 
 
8 § 
Materiaalit  
Vesilukon materiaalien on kestettävä talousjätevesiä.  
Vesilukon materiaalien ja rakenteen on kestettävä asennuksen ja käytön aikaisia rasituksia. 
Vesilukon on oltava valmistettu korroosion kestävästä materiaalista.  
Vesilukon materiaalien on kestettävä ajoittaista jäteveden lämpötilaa 95 celsiusastetta.  
 
 
9 § 
 
Tiiviys  
 
Vesilukon on oltava ilmatiivis jätevesilaitteistossa esiintyvillä ylipaineilla (0–400 pascalia). 
Vesilukon on oltava tiivis vesipaineella kymmenen kilopascalia.  
Tiiviyden on säilyttävä vesilukon irrotettavien osien uudelleenasennuksen jälkeen. Pohja-
venttiilin tulpan tai läpän ollessa paikallaan pohjaventtiilin on oltava tiivis. Vesilukon poisto-
putken liitos vastaavankokoiseen viemäriputkeen on oltava tiivis. 
 
 
10 § 
 
Virtaamat  
 
Vesilukon virtaamavaatimukset on esitetty taulukossa yksi. Virtaama-arvot koskevat vesiluk-
kojen virtaamatestausaltaassa mitattuja virtaamia. 
 
Taulukko 1. Vesilukon virtaamavaatimukset virtaamatestausaltaassa. 
 
Vesilukko/ 
komponentti Vähimmäisvirtaama, l/s 
Pesuallas Keittiöallas   Kylpyamme Suihkuallas 
Vesilukko ja pohjaventtiili 0,5 0,6 0,8 0,6 
Ylivuotoaukko 0,25 0,3 0,5 0,4 
Pesukoneliitäntä 1) 0,6 0,6 - - 
1) Samanaikainen virtaama pohjaventtiilin kautta. Pelkästään pesukoneliitännän vesivirralla  
    ei vesi saa nousta altaan avoimen pohjaventtiilin yläpuolelle. 
   
 
    
  
 
4 11 § 
Merkintä 
Vesilukon on oltava yksilöitävissä ja jäljitettävissä sen pysyvän merkinnän perusteella. Val-
mistajan on merkittävä vesilukot pysyvästi siten, että merkinnöistä on luettavissa ilman suuren-
nosta vähintään valmistajan nimi tai tunnus ja valmistusajankohta.  
 
12 § 
Teknisten ominaisuuksien kokeellinen määrittäminen 
  Valmistajan on määritettävä tekniset ominaisuudet kokeellisesti. Kokeellinen määrittäminen 
on tehtävä Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa yleisesti hyväksyttyä menetelmää 
käyttäen. Selvitys teknisten ominaisuuksien määrittämisessä käytetyistä menetelmistä ja koe-
tuloksista on toimitettava pyydettäessä rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä rakennus- ja 
markkinavalvontaviranomaiselle. 
 
 
13 § 
Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä  kuuta 20. 
Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 
 
Helsingissä    päivänä      kuuta 20 
 
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri 
                                              Yli-insinööri