PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 20:2018  
 
Página 1 de 9 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO  
PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO DE GAS  
 
 
PROTOCOLO  :  PC Nº  21:2018 
 
FECHA  :  08 de Junio  del 2018  
 
CATEGORÍA  : Dispositivos , accesorios, materiales 
de instalaci ón. 
 
PRODUCTO  : Válvulas de accionamiento manual  
destinadas a  cilindros portátiles de  
33 y 45  kilos de GLP. 
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UNE -EN 15995 :2011  – 
Especificaciones y ensayos de las 
válvulas de las botellas de GLP.  – 
Accionamiento manual . 
 
  NCh 1514/ 2. 199 0.- Válvulas de 
accionamiento manual  destinadas a 
cilindros portátiles soldados para 
gases licuados de petróleo - 
Requisitos generales de fabricación 
y métodos de ensayo  
 
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410 :1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  D.S. N° 298, del año 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  R.E. N° 0431 , de fecha 23.08. 2010 , 
del Ministerio de Energía.   
 
 
APROBADO POR  : RE N°                    de fecha            
 
 
CAPÍTULO I .-  ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el proced imiento de certificación para “Válvulas de 
accionamiento manual  destinadas a cilindros portátiles de 33 y 45  kilos de  GLP”, para ser 
utilizados en artefactos que utilizan combustibles gaseosos e instalaciones interiores de 
gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 20:2018  
 
Página 2 de 9 
  CAPÍTULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
TABLA A  
 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES  UNE ISO 15995 :2011 4   
1.1 Generalidades  UNE ISO 15995: 2011  4.1 Mayor   
1.2 Materiales  UNE ISO 15995: 2011  4.2   
1.2.1  Generalidades  UNE ISO 15995: 2011  4.2.1  Mayor   
1.2.2  Resistencia a las temperaturas  UNE ISO 15995: 2011  4.2.2  Crítico   
1.2.3  Aleaciones de cobre  UNE ISO 15995: 2011  4.2.3  Mayor   
1.2.4  Materiales no metálicos  UNE ISO 15995: 2011  4.2.4  Crítico   
1.3 Componentes esenciales  UNE ISO 15995: 2011  4.3   
1.3.1  Mecanismo de operación de la 
válvula  UNE ISO 15995: 2011  4..3.1  Crítico   
1.3.2  Cuerpo de la válvula  UNE ISO 15995: 2011  4.3.2  Crítico   
1.3.3  Mecanismo de cierre  UNE ISO 15995: 2011  4.3.3  Crítico   
1.3.4  Vástago de la válvula  UNE ISO 15995: 2011  4.3.4  Crítico  (1)  
1.3.5  Salida de la válvula  UNE ISO 15995: 2011  4.3.5  Crítico  (1) (2)  
1.3.6  Dispositivo de exceso de caudal 
(limitador de caudal)  UNE ISO 15995: 2011  4.3.6  Mayor   
1.4. Componentes Opcionales  UNE ISO 15995: 2011  4.4   
1.4.1  Válvula de alivio de presión  UNE ISO 15995: 2011  4.4.1  Crítico   
1.4.2  Indicador de nivel fijo liquido  UNE ISO 15995:2011  4.4.3  Mayor   
1.4.3 Dispositivo de exceso de caudal 
(limitador de caudal)  UNE ISO 15995 :2011  4.4.4 Crítico   
1.4.4 Válvula antiretorno  UNE ISO 15995 :2011  4.4.5 Mayor   
 Indicador de nivel de liquido  UNE ISO 15995:2011  4.4.6  Mayor   
1.4.5  Caperuza de cierre  UNE ISO 15995: 2011  4.4.7  Mayor   
1.5 Hermeticidad  UNE ISO 15995:2011  4.5 Crítico   
1.6 Par de operación  UNE ISO 15995:2011  4.6 Mayor   
1.7 Par de apertura  UNE ISO 15995:2011  4.7 Mayor   
1.8 Par de cierre  UNE ISO 15995:2011  4.8 Mayor   
2 Dimensiones y tolerancias  NCh1514/ 2.Of90 4.3.7 Crítico   
3 Acabado  NCh1514/1.Of93  4.3.8 Mayor   
4 Torque de las roscas de 
conexión al cilindro  NCh1514/1.Of93  4..3.6.3  Crítico   
5 Marcado  NCh1514/1.Of93  8 Mayor   UNE ISO 14245:20 11 7 
 
 
Notas TABLA A:  
(1) Las dimensiones y tolerancias deben estar de acuerdo con la Norma Chilena NCh  1514/1:1993.  
(2) Adicionalmente a las normas indicadas en la cláusula, s e debe considerar la norma chilena NCh1902.2010.  
 
 
CAPITULO III.- SISTEMA S DE CERTIFICACIÓN . 
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS . 
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
El número de muestras a ensayar el tipo serán a lo menos  15 (quince ) unidades , o 
las que sean necesarias para realizar todos los ensayos.  
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 20:2018  
 
Página 3 de 9 
   
1.2 Control Regular de los Productos  
 
 
1.2.1 .1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en los puntos  1.2.2, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4.1, 
1.4.3, 1.5, 2, 4, y 5 , indicad os en la TABLA  A, del Capítulo II, del presente 
protocolo . Sin perjuicio, y más allá  de la inspección visual y documental que deben 
realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir al momento de 
plantearse las solicitudes de seguimiento las respectivas declara ciones por parte 
del importador o fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, indicando que la producción o partida siguen siendo conformes con 
el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido en el Anexo A (Este documento será 
custod iado por el Organismo de Certificación) . No obstante los Organismos de 
Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema 
de certificación . 
 
Nota  punto 1.2.1.1 : De no ser presentado el d ocumento descrito en el  Anexo A , el Organismo de Certificación no podrá 
aceptar la solicitud de certificación . 
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por 
la TABLA  B.  
 
TABLA B 
Tamaño de la producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección   
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 mensual  
16 a 50  3 0 1 mensual  
51 a 150  5 0 1 mensual  
151 a 500  8 0 1 mensual  
501 a 3200  13 0 1 mensual  
3201 a 35000  20 0 1 mensual  
35001 o más  32 0 1 mensual  
 
Notas  TABLA B :  
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Si no hay producción durante uno o má s meses, se continuará con las inspecciones 
mensuales a partir de la primera producción del siguiente período.  
 
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
 
1.2.2.1  Para la aprobación de partidas de importación, se deberán efectuar   los Análisis 
y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo  III, del presente 
Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la TABLA  C.  
 
 
 
 
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 20:2018  
 
Página 4 de 9 
  TABLA C 
Tamaño de la partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota  TABLA C : La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende l a partida amparada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicha partida, el fabricante o importador deberá 
acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación 
o de importación, de acuerdo a los niveles  de aceptación señalados en el punto 
1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, seña lando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓ N LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO . 
 
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
El número de muestras a ensayar el tipo serán a lo menos, 5 unidades o las que 
sean necesarias para realizar los ensayos.  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
 
 
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 20:2018  
 
Página 5 de 9 
  2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  D. 
TABLA D 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección  
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA D :  
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que la 
producción  sigue siendo conforme con  el tipo aprobado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo A (Este 
documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante lo anterior los Organismos de 
Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema de certificación.  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el  anexo A, el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación . 
 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, por ende la partida amparada por 
dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar dicha producción, 
deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma N Ch 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señal ados 
en el punto 2.2.2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del  producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no  superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una unidad del producto certificado 
cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decr eto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser 
informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días 
desde la fecha de su realización .  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 20:2018  
 
Página 6 de 9 
   
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA  A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
 
La clasificación de los defectos se deber á efectuar de acuerdo a la TABLA  A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación, se  basan en la n orma NCh 
44.Of2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos crít icos. 
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra  
 
Se debe efectuar de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote 
 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el fabricante o importador requiriera volver a certificar dicho lote, 
deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44.Of2007, sus  
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total del lote, de acuerdo a los 
niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas  y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cin co días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 20:2018  
 
Página 7 de 9 
   
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecid os en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades  
El número de muestras a ensayar el tipo serán a lo menos, 5 unidades o las que 
sean necesarias para realizar los ensayos.  
 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
 
Las auditorías al sistema de calidad del fabricante, se realizarán según lo 
establecido para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción . 
 
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su 
realización .  
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Or ganismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, 
de acuerdo a lo señalado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensa yos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  E. 
 
TABLA E 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500 2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 20:2018  
 
Página 8 de 9 
   
Nota  TABLA E : La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61 . 
 
5.3 Rechazo de la muestra   
 
De ser rechazada la muestra, y por ende el lote o partida amparados por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote o partida , el 
fabricante o importador deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la 
norma NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para 
ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 5.2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue  aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del  informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
CAPITULO IV.- MARCADO  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación d eberá v erificar 
que el producto cuente con lo siguiente:  
 
a) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo a R.E. Nº 2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia .  
b) Nombre o sigla del fabricante.  
c) Fecha de fabricación.  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JMG /jmg. 
  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 20:2018  
 
Página 9 de 9 
   
ANEXO A  
 
DECLARACIÓN   DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO   
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad  y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Represéntate Legal del solicitante