PROTO COLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/03:2018 
 
Página 1 de 10 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO  
PROTOCOLO  DE AN ÁLISIS Y/ O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO  
ELÉCTRICO   
 
PROTOCOLO    : PE Nº3/03:2018   
 
FECHA    :  24 de abril  de 201 8 
 
CATEGORIA  : Materiales para baja tensión  
 
PRODUCTO  : Interruptor automático     
 
NORMA  DE REFERENCIA   : IEC 60898 -1:2015  
  Accesorios eléctricos  - Interruptores 
automáticos para instalaciones domésticas 
y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. Parte 1: Interruptores 
automáticos para funcionamiento en 
corriente alterna . 
   
     
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  D.S. Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  R.E. Nº            de fecha         del Ministerio 
de E nergía  
 
APROBADO POR    : R.E. Nº                    de  fecha    
 
 
CAPITULO I.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación de Seguridad para el 
producto eléctrico Interruptores automáticos de corte en aire para funcionamie nto a  50 Hz , 
60 Hz  o 50/60 Hz , que tienen una tensión asignada no superior a 440 V (entre fases), una 
corriente asignada no superior a  125 A y una capacidad de cortocircuito asignada no 
superior a    25000 A , unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar , de us o en instalaciones 
eléctricas domésticas y similares .  
 
Este protocolo no es aplicable a : 
 
- Los interruptores automáticos destinados a proteger motores . 
- Los interruptores automáticos cuyo ajuste de corriente se realice por medios 
accesibles   al usuario.  
- Los interruptores automáticos para funcionamiento en corriente alterna y corriente 
continua , los cuales son cubiertos por las normas IEC 60947 -2 e IEC 60898 -2.  
- Los interruptores automáticos que incorporan dispositivos de disparo por corriente 
residual, los cuales son cubiertos por las normas IEC 61009 -1, IEC 61009 -2-1 e IEC 
61009 -2-2.   
 
 
 
 
 
 
 
 PROTO COLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/03:2018 
 
Página 2 de 10 CAPITULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
1.- TABLA A  
 
Nº Denominación  Norma   Cláusula  
(2) Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Clasificación  IEC 60898 -1:2015  4 Menor   
2 Características de los 
interruptores 
automáticos  IEC 60898 -1:2015  5 Mayor   
3 Marcado y otras 
informaciones del 
producto  IEC 60898 -1:2015  6 Mayor  (1) 
4 Condiciones 
normalizadas para 
funcionamiento en 
servicio  IEC 60898 -1:2015  7 Mayor   
5 Requisitos rela tivos a 
la construcción y 
funcionamiento  IEC 60898 -1:2015  8 Mayor   
6 Ensayos  IEC 60898 -1:2015  9 Crítico   
7 Ensayos de tipo y 
secuencias de 
ensayos  IEC 60898 -1:2015  9.1 Mayor   
8 Condiciones de 
ensayo  IEC 60898 -1:2015  9.2 Mayor   
9 Ensayo de 
indelebilidad  del 
marcado  IEC 60898 -1:2015  9.3 Mayor   
10 Ensayo de fiabilidad 
de los tornillos, partes 
portadoras de la 
corriente y conexiones  IEC 60898 -1:2015  9.4 Mayor   
11 Ensayo de la fiabilidad 
de los bornes para 
conductores 
exteriores  IEC 60898 -1:2015  9.5 Mayor   
12 Ensayo de protección 
contra el choque 
eléctrico  IEC 60898 -1:2015  9.6 Mayor   
13 Ensayo de 
propiedades 
dieléctricas  IEC 60898 -1:2015  9.7 Crítico   
14 Ensayo de 
calentamiento y 
medición de la 
pérdida de potencia  IEC 60898 -1:2015  9.8 Mayor   
15 Ensayo d e los 28 días  IEC 60898 -1:2015  9.9 Crítico   
16 Ensayo de la 
característica de 
disparo  IEC 60898 -1:2015  9.10 Crítico   
17 Ensayo de endurancia 
mecánica y eléctrica  IEC 60898 -1:2015  9.11 Mayor   
18 Ensayos de 
cortocircuito  IEC 60898 -1:2015  9.12 Crítico  (3) 
19 Esfuerzos mecánicos  IEC 60898 -1:2015  9.13 Mayor   
20 Ensayo de resistencia 
al calor  IEC 60898 -1:2015  9.14 Mayor   
21 Resistencia al calor 
anormal y al fuego  IEC 60898 -1:2015  9.15 Mayor   
22 Ensayo de resistencia 
a la oxidación  IEC 60898 -1:2015  9.16 Mayor  PROTO COLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/03:2018 
 
Página 3 de 10 Notas TABLA A:  
(1) El Marcado considera el marcado normativo  y el marcado nacional  dispuesto en el Capítulo IV del presente Protocolo . 
(2) La secuencia de ensayos a realizar y el número de muestras a presentar con fines de certificación , se procederá de 
acue rdo con el A nexo C  de la norma IEC  60898 -1:2015 .  
(3) El Ensayo de Cortocircuito, deberá realizarse 1 vez al año.  
 
 
CAPITULO III.- SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN . 
 
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.15 , del Artículo 4º, del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, se deberá considerar como familia, aquellos 
productos, que se distinguen por características técnicas y de diseño similares, de los 
materiales, co mponentes y para una misma fábrica, país de fabricación e igual dad en los 
siguientes parámetros:  
a) Capacidad de cortocircuito asignada: 1500 A, 3000 A, 4500 A, 6000 A, 10000 A , 
15000 A, 20000 A ó 25000 A.  
b) Tipo (C urva): B, C o D. 
c) Frecuencia asignada: 50 Hz , 60 Hz o 50/60 Hz  
d) Tensión asignada: 230 V, 230/400 V, 400 V.  
e) Número de polos: Unipolar, Bipolar, Tripolar o Tetrapolar.  
 
Podrán formar parte de una misma familia, interruptores automáticos de diferentes 
magnitudes de corriente asignada, es decir; de 6 A, 10  A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 
A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A y 125 A , pero cada modelo de la familia deberá cumplir con los 
siguientes ensayos, cuyos resultados se indicarán en el respectivo Informe de Ensayos:  
9.8 Ensayo de calentamiento y medición de la pérdida de potencia   
9.10 Ensayo de la característica de disparo  
9.11 Ensayo de endurancia mecánica y eléctrica  
 
El número de modelos a ensayar será:  
a. Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo  
b. Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representati vos 
c. Hasta 20 modelos = 3 modelos diferentes más representativos  
d. Hasta 30 modelos = 4 modelos diferentes más representativos  
e. Y así sucesivamente.  
 
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar  todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Los ensayos de tipo se efectuarán sobre la una muestra  proporcionada por el 
fabricante,  compuesta por las unidad es indicadas en el Anexo C , de la norma IEC 
60898 -1:2015 .   
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
El Tipo no podrá tener defectos , una vez aplicada la Tabla C.2 del Anexo C  de la 
norma IEC 60898 -1:2015 .   
 
 PROTO COLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/03:2018 
 
Página 4 de 10 1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1  Aprobación  de Fabricación (en Chile  o en el extranjero)  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en las cláusulas 6, 9.3, 9.7, 9.10 y 9.11 , indicados  en la 
TABLA A, del Capí tulo II, del presente Protocolo . Sin perjuicio,  y más a llá de la 
inspección visual y documental que deben realizar los Organismos de 
Certificación, deberán requerir al momento de plantearse las solicitudes de 
Seguimiento las respectivas declaraciones  por parte del importador o fabricante 
hacia la Superintenden cia de Electricidad y Combustibles, indicando que  la 
produc ción o partida siguen siendo conforme s con el tipo aprobado , de acuerd o a 
lo establecido en el anexo A (Este documento será custodiado por el Organismo 
de Certificación ). No  obstante , los Organismo s de Certificación mantienen sus 
responsabilidades como administradores del sistema de certificación.  
 
Nota  1.2.1.1 : De no ser presentado el documento descrito en el anexo A, el Organismo de Certificación no podrá 
aceptar la solicitud de certificació n. 
 
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán  dados  por la 
Tabla B.  
 
TABLA B  
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección  Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 mensual  
16 a 50  3 0 1 mensual  
51 a 150  5 0 1 mensual  
151a 500  8 0 1 mensual  
501 a 3200  13 0 1 mensual  
3201 a 35000  20 0 1 mensual  
35001 o más  32 0 1 mensual  
 
Notas  TABLA B : 
 
(1) La selección de la muestr a deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
(2) Periodicidad de la inspección:  Si no hay producción durante algún período, se continuará con las inspecciones 
mensuales a partir de la primera  producción siguiente a dicho periodo.  
 
1.2.2  Aprobació n de partidas de importación en Chile  
1.2.2.1  Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la  muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la Tabla C.  
 
TABLA C  
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 PROTO COLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/03:2018 
 
Página 5 de 10 51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Notas  TABLA C : 
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida  de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de fabricación o de importación, 
por ende l a partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá apli car lo 
establecido en el punto 7.6  de la N orma Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace ; para ello, el Organismo de 
Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección 
una mu estra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el 
total de la partida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 o 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo 
III del pres ente Protocolo.  
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento ), en el Ítem “Otros Antecedentes ”, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando 
las causas del rechazo inicial.    
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de  Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
 
 
2. ENSAYO DE TIP O Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE F ÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
2.1.1 Número de unidades  
Los ensayos de tipo se efectuarán sobre la una muestra  proporcionada por el 
fabricante,  compuesta por las unidades  indicadas en el Anexo C , de la norma IEC 
60898 -1:2015 . 
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos, una vez aplicada la Tabla C.2 del Anexo C  de la 
norma IEC 60898 -1:2015 . 
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Ch ile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 PROTO COLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/03:2018 
 
Página 6 de 10 2.2.2  Tamaño de la muestra y nive l de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán  dados  por la 
Tabla D.  
TABLA D  
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección   
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA D : 
 
(1)  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semestral, o en su defe cto la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que  
las producciones siguen  siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido en el anexo B  
(Este documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante,  los Organismos de 
Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema de certificación.  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el anexo  B, el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación .     
 
2.2.3 Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero  
De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de  fabricación , por ende la 
partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante requiriere  volver a 
certificar dicha partida , el fabricante deberá aplica r lo establecido en el punto 7.6  de 
la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , sus modificaciones o la disposición que la 
reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga 
en una segunda inspección un a muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo.  
En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la part ida de fabricación , y deberá enviar una copia del informe de rechazo 
a la S uperintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la 
fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una muestra unitaria del producto 
certificado cada se is meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2  en el artículo 5 del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser 
informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días 
desde la fecha de su realización . 
 
 PROTO COLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/03:2018 
 
Página 7 de 10 3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra 
extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente Protocolo.   
 
3.1.1 Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la Tabla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la N orma 
Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la  muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida del  lote, por ende el lote representado  por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lot e, deberá 
aplica r lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007 , sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certifica do de Aprobación , en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto  fue ap robado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no sup erior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe . 
 
 PROTO COLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/03:2018 
 
Página 8 de 10 4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
Este sistema sólo podrá ser utilizado por aquellos fabricantes que cumplan los 
requisitos establecido s para el sistema 5 en  el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.   
4.1 Aprobación de tipo  
 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del  Capítulo II del presente Protocolo.  
4.1.1 Número  de unidades  
Los ensayos de tipo se efectuarán sobre la una muestra  proporcionada por el 
fabricante,  compuesta por las unidades  indicadas en el Anexo C , de la norma IEC 
60898 -1:2015 . 
4.1.2 Aprobación o recha zo 
 El Tipo no podrá tener defectos, una vez aplicada la Tabla C.2 del Anexo C  de la 
norma IEC 60898 -1:2015 . 
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuarán a lo menos dos auditorías anuales al fabricante, según lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.   
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su 
realización.  
 
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho rec onocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente . 
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o parti da, 
de acuerdo a lo señalado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra  y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla E.  
 
TABLA E  
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 PROTO COLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/03:2018 
 
Página 9 de 10 3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
  
Nota  TABLA E:  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
5.3  Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por e nde el lote representado por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo d e Certificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
acep tación señalados en el punto 5 .2, del Capítulo III, del presente Protocolo . 
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechaz ar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
CAPITULO IV.- MARCADO  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para  la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá verificar 
que el producto cuente con lo siguiente:  
 
a) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá m arcarse en el cuerpo del producto , y cuya constancia 
se debe registrar en el certificado de aprobación y/o seguimiento . 
b) País de fabricación del producto.  
c) Marcado de Certificación (Sello SEC), de acuerdo a R.E . N°2142, de fecha 
31.10.2012, emitido por esta Superintendencia.  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto  
 
 
 
 
 
 
 
RHO /SBP/sbp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROTO COLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/03:2018 
 
Página 10 de 10  
Anexo A  
 
 
DECLARACIÓN  DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del S uperintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION D E LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certifica ción mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que s e haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------  
Nombre y Firma del Represéntate Legal del solicitante