1 
 PROYECTO DE REGLAMENTO TECNICO PARA ENCHUFES Y TOMACORRIENTES DE USO 
DOMESTICO Y SIMILAR  
 
 
Artículo 1º  .- Objetivo  
 
El presente reglamento tiene como objetivo establecer los requisitos técnicos y de etiquetado 
que deben cumplir los enchufes y tomacorrientes fijos o portátiles para corriente alterna, 
destinados a ser usados en instalaciones eléctricas de uso doméstico y propósitos similares, tanto 
en interiores y exteriores, con la finalidad que su utilización no sea un peligro para la vida y 
seguridad de las personas . 
 
Artículo 2º  .- Ámbito de Aplicación  
 
2.1 El presente reglamento técnico aplica a:  
 
2.1.1  Enchufes y tomacorrientes fijos o móviles para corriente alterna solamente, con o sin 
contactos a tierra, con una tensión nominal mayor a 50 V pero no superior a 250 V y una 
corrie nte nominal no mayor de 32 A, destinados para uso doméstico y propósitos similares, ya sea 
en instalaciones interiores o exteriores, locales comerciales, edificios residenciales y públicos. La 
Corriente nominal está limitada a 16 A como máximo para tomacor rientes provistos de bornes sin 
tornillos;  
 
2.1.2  Enchufes que son una parte de los cables conectores;  
 
2.1.3  Enchufes y tomacorrientes móviles incorporados en los cables prolongadores; y,  
 
2.1.4  Enchufes y tomacorrientes que son componentes de un aparato  eléctrico, electrónico, 
electro -electrónicos, o electro -mecanizados, a menos que se establezca otra cosa en la normativa 
del aparato eléctrico en cuestión.  
 
Los enchufes y tomacorrientes objeto de este reglamento deben ser adecuados para su uso a 
temperaturas ambientes que normalmente no exceden los +40 °C, pero que su promedio durante un 
periodo de 24 horas no es mayor de 35 °C, con un valor límite inferior de la  temperatura ambiente de 
-5 °C.  
 
2.2 Los productos comprendidos en las siguientes partidas del Sistema Armonizado y Subpartidas 
Nacionales1: 
 
CODIGO  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIONES  SA SPN 
85.36   Aparatos para corte, seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión de circuitos 
eléctricos (por ejemplo: interruptores, 
conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y tomas de 
corriente (enchufes), port alámparas y demás 
conectores, cajas de empalme), para una tensión 
inferior o igual a 1.000 V; conectores de fibras 
ópticas, haces o cables de fibras ópticas.   
                                                           
1 Arancel de Aduanas 2012 aprobado mediante Decreto Supremo N° 238 -2011 -EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de 
diciembre de 2011 y sus modificatorias.  2 
 CODIGO  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIONES  SA SPN 
  
8536.69.00.00  -   Portalámparas, clavijas y tomas de corriente  
-   -   Los demás  Aplica a los enchufes y 
tomacorrientes que se 
indican en los numeral 
2.1 del presente 
reglamento técnico.  
 
 
Las Partidas comprendidas en los Capítulos 84 y 85, que apliquen en los aparatos eléctricos, 
electrónicos o electromecánicos que tengan enchufes y tomacorriente s acoplados a cordones o 
cordones de extensión incorporados con capacidad de corriente nominal no mayor a 16 A y 
tensión nominal mayor que 50 V pero no superior a 250 V.  
 
2.3 El presente reglamento técnico no aplica a:  
 
2.3.1  Enchufes, tomacorrientes y adaptadores para propósito industrial;  
 
2.3.2  Conectores de aparatos;  
 
2.3.3  Tomacorrientes fijos combinados con fusibles, interruptores automáticos, o similares, en 
el mismo accesorio o caja de montaje; y,  
 
2.3.4  Enchufes y tomacorrientes de construcción  especial que se utilicen en lugares donde 
prevalezcan condiciones especiales, como por ejemplo embarcaciones, vehículos o lugares 
categorizados como peligrosos (lugares susceptibles él explosiones u otros riesgos).  
 
 
Artículo 3º  .- Definiciones  
 
Para los propósitos d e este reglamento se aplican las definiciones descritos en el presente 
artículo, teniendo presente las notas siguientes:  
 
NOTA 1: Cuando se use los términos “tensión” y “corriente” implicará valores RMS, a menos que se 
especifique lo contrario.  
NOTA 2: La palabra “tierra” es usada como “tierra de protección”  
NOTA 3: El término “accesorio” es usado como un término general que cubre los enchufes y los 
tomacorrientes; el término “accesorio móvil” cubre los enchufes y los tomacorrientes móviles.  
NOTA 4: El término “tomacorriente” cubre ambos tipos, los tomacorrientes fijos y los tomacorrientes 
móviles, excepto donde la referencia es específica para un tipo o para otro.  
 
3.1 Accesorio moldeado : Dispositivo móvil no desmontable cuya fabricación se completa 
mediant e un material aislante moldeado alrededor de las partes constituyentes pre -
ensambladas y de las terminaciones del conductor flexible.  
3.2 Accesorio  Lo que se utiliza para completar o facilitar el uso de un elemento principal.  
3.3 Aislado: Separado de otras superfi cies conductoras por un material dieléctrico o espacio de 
aire que tiene un grado de resistencia al paso de la corriente y a la descarga disruptiva, 
suficientemente elevado para las condiciones de uso.  3 
 3.4 Aparato de Clase I : Aparato en donde el aislamiento pr incipal es la medida de protección 
principal, y en donde la equipotencialidad de protección asegura la protección contra las 
fallas, conforme al apartado 7.1 de la norma IEC 611402. 
3.5 Aparato de Clase II : Aparato en donde el aislamiento principal es la medid a de protección 
principal, y el aislamiento suplementario es la medida de protección en caso de falla, o 
donde las protecciones principales  y las protecciones en caso de falla son aseguradas por 
un aislamiento reforzado conforme al apartado 7.3 de la norm a IEC 61140.  
3.6 Base : Parte del tomacorriente que soporta los contactos del tomacorriente (Alvéolos).  
3.7 Borne de agujero : Borne de tornillo en el cual el conductor se introduce en un agujero o en 
un alojamiento, en el que queda apretado por el cuerpo del tornil lo o de los tornillos. La 
presión que aprieta puede ser aplicada o directamente por el cuerpo del tornillo, o a través 
de un órgano de apriete intermedio, al que se aplica la presión de apriete por el cuerpo del 
tornillo.  
3.8 Bornes de apriete por debajo de la  cabeza de tornillo : Borne de tornillo en el que el 
conductor queda apretado debajo de la cabeza del tornillo. La presión de apriete puede 
aplicarse directamente por la cabeza del tornillo o a través de un órgano intermedia, tal 
como una arandela, una plac a o por otro medio que impida que el conductor o sus 
alambres se suelten.  
3.9 Bornes de caperuza roscada : Borne de tomillo en el que el conductor queda apretado por 
medio de una tuerca contra el fondo de una ranura practicada en un espárrago roscado. El 
condu ctor queda apretado contra el fondo de la ranura por una arandela de forma 
apropiada, colocada debajo de la tuerca, por una forma adecuada si la tuerca es una 
caperuza roscada, o por oíros medios igualmente eficaces para transmitir la presión de la 
tuerca al conductor situado en el interior de la ranura.  
3.10 Bornes de espárrago : Borne de tornillo en el cual el conductor es apretado debajo de una 
tuerca. La presión de apriete puede aplicarse directamente por una tuerca de forma 
apropiada o a través de un órgano  intermedio tal como una arandela, una placa o un 
elemento que impida que el conductor o sus alambres se suelten.  
3.11 Bornes de placa : Borne de tornillo en el que el conductor queda apretado debajo de una 
placa por medio de dos o más tornillos o tuercas.  
3.12 Bornes de tornillo : Borne destinado a la conexión y la desconexión posterior de un 
conductor o la interconexión de dos o más conductores que puede ser desarmada, la 
conexión puede ser realizada, directa e indirectamente, mediante tornillos o tuercas de 
cualqu ier tipo.  
3.13 Bornes sin tornillo : Elemento de conexión sucesiva y desconexión de un conductor rígido 
(sólido o cableado), o la interconexión, que puede sucesivamente ser desconectada de dos 
o más conductores realizándose la conexión directa o indirectamente p or medio de 
resortes, cuñas, excéntricas o conos, etc., sin otra preparación especial del conductor en 
cuestión salvo que la eliminación del aislamiento.  
3.14 Borne : Parte aislada -o no, destinada a una conexión eléctrica reutilizable para conductores 
de alimen tación.  
3.15 Cable conector : Conjunto compuesto de un cable flexible, un enchufe y un tomacorriente 
destinado a la conexión de un aparato eléctrico a la alimentación eléctrica.  
                                                           
2 IEC 61140:2009 Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment. Edition 3.1.  4 
 3.16 Cable prolongador o extensión : Conjunto compuesto de un cable flexible, un enchufe y  de 
un tomacorriente móvil o un tomacorriente múltiple móvil.  
3.17 Caja de instalación : Caja para ser colocada en una pared, en el piso o en el techo, para 
instalación empotrada o sobrepuesta, destinada a alojar tomacorriente(s) fijo(s).  
3.18 Corriente nominal : Es l a corriente asignada al enchufe o al tomacorriente por el fabricante, 
la cual deberá corresponder a lo especificado en la hoja de características técnicas, si 
hubiera, debe ser correspondiente a la especificada en la forma constructiva normalizada, 
si exis tiera.  
3.19 Enchufe desmontable o tomacorriente móvil desmontable : Dispositivo construido de 
forma que el conductor flexible puede ser reemplazado.  
3.20 Enchufe o tomacorriente móvil no desmontable : Accesorio construido de forma que 
constituye una pieza única con el cable flexible después de la conexión y ensamblado por el 
fabricante del aparato.  
3.21 Enchufe : Accesorio destinado al uso frecuente por parte de personas comunes, provisto de 
espigas destin adas a ser insertadas en los contactos de un tomacorriente, incorporando 
también medios para la conexión eléctrica y la fijación mecánica de un cable flexible.  
3.22 Ensayos de rutina : Ensayo al cual cada muestra individual del accesorio es sometido 
durante y/o después del proceso de manufactura para verificar si cumple con ciertos 
criterios.  
3.23 Ensayo de tipo : Ensayo de uno o más dispositivos realizados en un determinado diseño 
para mostrar que el diseño cumple con ciertas especificaciones.  
3.24 Grommet : Componente util izado para apoyar y proteger el cable o conducto en el punto 
de entrada.  
Nota: También puede prevenir la entrada de humedad o contaminantes.  
3.25 Obturador : Pieza móvil incorporada en un tomacorriente dispuesta para proteger 
automáticamente, al menos, los alveo los activos, cuando el enchufe es desconectado.  
3.26 Órgano de apriete : De un borne, son las partes necesarias para el apriete mecánico y la 
conexión eléctrica de los conductores.  
3.27 Parte activa : Conductor o parte conductora destinada a ser energizada durante su uso 
normal, incluyendo un conductor neutro, pero por convención, no un conductor PEN.  
3.28 Parte principal : Ensamble consistente de la base y otras partes. Este ensamble no está 
destinado a ser desmantelado en cualquier momento después de la fabricación.  
3.29 Puesta  a tierra : Camino conductivo permanente y continuo con capacidad suficiente para 
conducir a tierra cualquier corriente de falla probable que le sea impuesta por diseño, de 
impedancia suficientemente baja para limitar la elevación de tensión sobre el terren o y 
facilitar la operación de los dispositivos de protección en el circuito.  
3.30 Reglamento : Reglamento Técnico para Enchufes y Tomacorrientes de Uso Doméstico y 
Similar.  
3.31 Riesgo (eléctrico) : Es la probabilidad de ocurrencia de un contacto directo o indirecto c on 
una instalación eléctrica, que pueda ocasionar daño personal o material, y/o interrupción 
de procesos.  
3.32 Tensión nominal : Es la tensión asignada al enchufe o al tomacorriente por el fabricante, la 
cual deberá corresponder a lo especificado en la hoja de c aracterísticas técnicas, si hubiera.  5 
 3.33 Terminal : Parte aislada o no, que sirve para la conexión eléctrica no reusable para 
conductores de alimentación.  
3.34 Tomacorriente fijo : Es el que está destinado a ser conectado a una instalación fija.  
3.35 Tomacorriente móvil : Tomacorriente destinado a ser conectado a un cable flexible, o a 
formar parte indisoluble de un conductor flexible y que puede ser fácilmente desplazado 
de un lugar a otro mientras está conectado a la alimentación eléctrica.  
3.36 Tomacorriente múltiple : Es una combinación de dos o más tomacorrientes.  
3.37 Tomacorriente para aparatos : Es el tomacorriente previsto para ser incorporado o fijado a 
un aparato.  
3.38 Tomacorriente : Accesorio destinado a ser usado frecuentemente por personas comunes, 
provisto de alveolos destinad os a recibir las espigas de un enchufe y que tienen bornes o 
terminales para la conexión de un cable.  
3.39 Tornillo autorroscante por deformación : Tornillo con rosca continua que atornillando 
forma un hilo con remoción de material. NOTA: Un ejemplo de tomillo d e tornillo 
autorroscante por deformación se muestra en la figura 5 del Anexo B.  
3.40 Tornillo autorroscante por remoción de material : Tornillo con rosca continua que 
atornillando forma un hilo con remoción de material.  
 
Artículo 4º  .- Requisitos técnicos  
Los enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y similar que se indican en el artículo 2° y que 
son objeto del presente reglamento, deberán cumplir con los requisitos y métodos de ensayo que 
se indican en los Anexos A y B respectivamente.  
 
Artículo 5º  .- Requisitos de etiquetado  
La información de los enchufes y tomacorrientes objeto del presente Reglamento Técnico, así 
como en los envases y empaques de fabricación nacional o importada  debe n estar expresado s en 
idioma español, sin perjuicio de que además se presente la información e n otros idiomas.   
Asimismo, debe contener como mínimo la información que se indica a continuación , la misma 
que debe colocarse en forma indeleble, legible, visible y permanente .  
 
5.1 Enchufes, tomacorrientes y accesorios  
 
5.1.1 Accesorios  
Los accesorios deben contener la siguiente información:  
 
- Nombre o marca del fabricante o nombre del importador.  
- Corriente nominal en Amper e. 
- Tensión nominal en Volt. 
- Un símbolo de la naturaleza de la alimentación, en este caso el símbolo de corriente 
alterna “ ~”. 
- Referencia del tipo, el cual puede ser un número de catálogo.  
- El primer dígito característico del grado de protección contra el acceso a las partes 
peligrosas y contra el efecto dañino debido al ingreso de objetos sólidos extraños, si el 
fabricante declaro que es may or de 2, y para tomacorrientes fijos, mayor que 4, en ese 
caso el segundo dígito característico también deberá ser marcado.  
- El segundo digito característico del grado de protección contra los efectos dañinos debido 
al ingreso de agua, si el fabricante decl ara que es mayor que 0, y para los tomacorrientes 
fijos, mayor que 2, en ese caso el primer dígito característico deberá ser marcado.  6 
  
Si el sistema permite que se introduzcan enchufes con un cierto grado de protección IP en 
tomacorrientes que tengan difer entes IP, se debe poner atención a que el grado de protección 
resultante de la combinación enchufe/tomacorriente sea el más bajo de los dos. Esto deberá ser 
reportado en la documentación del fabricante respecto al tomacorriente.  
 
Además, los tomacorrientes  con bornes sin tornillo deberán indicarse con:  
 
- Una marca apropiada que indique la longitud del recubrimiento aislante que debe 
quitarse, antes de la inserción de los conductores en los bornes sin tornillos;  
- Una indicación relativa a la posibilidad de ace ptar conductores rígidos solamente, en 
aquellos tomacorrientes que presenten esta restricción.  
 
NOTA: Las marcas adicionales pueden ser colocadas en el tomacorriente, o en el embalaje y/o en 
una hoja de instrucciones que acompañe el tomacorriente.  
 
Cuando se haga uso de símbolos, se deben utilizar los siguientes:  
 
Ampere  A 
Volt V 
Corriente alterna  
  
Neutro  N 
Tierra de protección  
(IEC 60417 -5019 (2006 -08))  
Grado de protección, donde sea pertinente  IPXX  
Grado de protección para accesorios fijos a ser instalados en superficies 
rugosas  IPXX  
Para bornes sin tornillo: la idoneidad para aceptar solamente 
conductores rígidos.  r 
NOTA 1: En el código IP, la letra X, es reemplazada por el número pertinente.  
 
 
El etiquetado con la indicación de la corriente nominal, de la tensión nominal y de la naturaleza de la 
corriente, las figuras pueden ser usadas solas. Estas figuras pueden ser situadas en una línea 
separadas mediante una línea oblicua o la figura para la corriente nominal deberá ser situada encima 
de la figura de la tensión nominal, separada por una línea horizontal.  
 
El etiquetado para la naturaleza del suministro deberá ser situado a continuación de la información 
para la corriente nominal y la tensión nominal  
 
NOTA: El marcado para la corriente, la t ensión y la naturaleza de la alimentación puede ser, por 
ejemplo, tal como sigue:  
 
 
16 A 220 V ~     ó       16/220 ~  ó  
 
5.1.2 Tomacorrientes fijos  
Para los tomacorrientes fijos, la siguiente información deberá ser colocada sobre la parte 
principal:  
 
- Nombre o marca del fabricante o nombre del importador.  
7 
 - Corriente nominal, tensión nominal y naturaleza del suministro;  
- Longitud del aislamiento que hay que sacar antes de insertar los conductores en el borne 
sin tornillo;  
- Una indicación de la idoneidad par a aceptar conductores rígidos solamente para bornes 
sin tornillo para aquellos tomacorrientes que tienen esta restricción;  
- La referencia del tipo que puede ser el número de catálogo.  
 
NOTA: El tipo de referencia puede ser solamente la referencia al número de serie  
 
Partes tales como las cubiertas, las cuales son necesarias para propósitos de seguridad y que sean 
vendidas en forma separada, estarán marcadas con el nombre del fabricante o del vendedor 
responsable, la marca comercial o la marca de identificaci ón y el tipo de referencia.  
 
NOTA: Tipos de referencia adicionales pueden estar marcados en la parte principal o en el exterior de 
la envolvente asociada.  
 
El código IP, si es aplicable, se marcará para ser fácilmente visible cuando el tomacorriente está 
montado y alambrado como para uso normal  
 
Los enchufes fijos clasificados según el punto b) del apartado A1.2.2.5 del Anexo A, se identificarán 
mediante un triángulo que deberá ser visible después de ser instalados, a menos que ellos tengan 
una configuració n de interfase o unión que sea diferente de los usados en los circuitos normales.  
 
5.1.3 Enchufes y tomacorrientes portátiles  
Para enchufes y tomacorrientes portátiles la información especificada en 5.1. 1, además del tipo 
de referencia, deberán ser fácilmente visibles cuando el accesorio es instalado y ensamblado.  
 
Los enchufes y tomacorrientes portátiles para equipos de Clase II no deberán ser etiquetados con 
el símbolo para la construcción de Clase II.  
 
NOTA: La referencia de tipo para un dispositivo desmonta ble, puede ser marcada en el interior de la 
envolvente o de la tapa.  
 
 
5.1.4 Bornes  
Los bornes que se usarán exclusivamente para el conductor neutro deberán indicarse por la letra 
N. 
 
Los bornes de puesta a tierra para la conexión del conductor de protección deb erán ser indicados 
por el símbolo  
 
Esta información no deberá ser colocada en tornillos o cualquier otra parte fácilmente removible.  
 
NOTA 1: “Partes removibles fácilmente” son aquellas partes que pueden ser removibles durante 
la instalación normal del tomacorriente o el ensamble del enchufe.  
NOTA 2: Los terminables en los dispositivos no desmontables, no necesitan ser etiquetados.  
 
Los bornes provistos para la conexión de conductores que no forman parte de la función principal 
del tomacorriente deben es tar claramente identificados a menos que su propósito sea evidente, 
o estarán indicados en un diagrama de cableado el cual debe estar grabado en el accesorio.  
 
La identificación de los bornes del accesorio se puede obtener con:  
8 
 - Su etiquetado con símbolos gráficos de acuerdo a la norma IEC 6041723 o colores y/o 
sistemas alfanuméricos, o  
- Siendo etiquetados con su dimensión física o la posición relativa.  
 
Los bornes de las lámparas de neón no son considerados como conductores para el objeto de 
este apartado.  
 
5.1.5 Cajas de montaje  
Para cajas de montaje de tipo superficial que forman parte integral del tomacorriente que tengan 
un grado de protección mayor que IP4X, o mayor que IPX2, el grado de protección deberá ser 
etiquetado en el exterior de su envolvente asociad a de manera que sea fácilmente visible cuando 
el tomacorriente es instalado y montado como para su uso normal.  
 
5.1.6 Mediante marcas o en el catálogo del fabricante o en el folleto de instrucciones, se debe 
indicar en qué posición o con que medio en especial (p or ejemplo: caja, muro o enchufe) se 
asegura el grado de protección declarado del tomacorriente fijo, embutido o semiembutido, para 
aquellos que tengan un grado de protección IP mayor que IPX0.  
 
5.2 Envases o Empaques del accesorio  
El envase o empaque del accesorio deberá contener como mínimo la siguiente información:  
 
- País de origen  
- Nombre o marca del fabricante o nombre del importador.  
- La referencia del tipo o código de identificación, lo que puede ser un número de catálogo 
o código del producto.  
 
 
Artículo 6º  .- Muestreo  
 
 A fin de demostrar el cumplimiento del presente Reglamento, el muestreo en los 
diferentes tipos de enchufes y tomacorrientes  se realizará:  
 
6.1 Para la certificación de productos, por los Organismos de Evaluación de la Conformidad a 
que se refiere el Artículo 7°, bajo responsabilidad del fabricante o importador, según 
corresponda. El muestreo a ser aplicado para la certificación e inspección de la producción, 
deberá ser realizado de acuerdo a lo establecido en los métodos de ensayo y requisi tos 
especificados en los Anexos del presente Reglamento Técnico.  
 
6.2 Para la fiscalización o inspección efectuada por el Ministerio de la Producción, el 
muestreo deberá realizarse en la fábrica, almacenes y mercado  
 
6.3 La autoridad aduanera dentro del ej ercicio de su potestad para una mejor identificación 
del producto a fin de determinar su clasificación arancelaria o valor en aduana, podrá extraer 
muestras, en la forma prevista Decreto Legislativo N° 1053 Ley General de Aduanas y su 
Reglamento.  
 
 
 
 
 
                                                           
3 IEC 60147 DATA BASE Graphical symbols for use on equipment.  9 
 Artículo 7º  .- Evaluación de la Conformidad  
 
7.1 Los productores nacionales o importadores de enchufes y tomacorrientes deberán aplicar 
uno de los esquemas de certificación que se indican a continuación para evaluar la conformidad 
del producto:  
 
a) Esquema de Certificación de Tipo .- Una o más muestras del producto son sometidos a 
ensayos con el propósito de demostrar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el 
reglamento, y cuyo certificado es emitido por un organismo de certificación para el tipo de 
producto.  
 
b) Esquema de certificación de un lote completo de productos .- Comprende la certificación de 
un lote completo de productos, seguido de la selección y la determinación mediante ensayos 
e inspección. La proporción a ser ensayada, incluirá la toma de una muestra  representativa 
del lote, sobre la base de considerar la homogeneidad de los elementos del lote y la 
aplicación de un plan de muestreo en función de normas técnicas internacionales de acuerdo 
al tipo de producto; los que deben ser consignados en el certifi cado de conformidad.  
 
Si el resultado de la determinación, revisión y decisión es positiva, el certificado que emita el 
organismo de certificación reconocerá la conformidad de todos los productos del lote; 
debiéndose identificar en el certificado y en los productos, el lote evaluado.  
 
c) Esquema de certificación de Tipo con seguimiento en el mercado. - comprende una 
evaluación inicial mediante el ensayo de una muestra representativa de la producción, con 
seguimiento tomando muestras del producto en el mercado m ediante un procedimiento de 
selección establecido en normas técnicas internacionales, a los que se someten a ensayos e 
inspección para comprobar que cumplen con los requisitos contemplados en el reglamento. 
El monitoreo se deberá realizar por lo menos una (01) vez al año.  
 
7.2 Además, de los esquemas descritos por el presente reglamento técnico se aceptará los 
esquemas de certificación que comprendan ensayos y seguimiento en fábrica; ensayos de control, 
en adición al seguimiento en la fábrica o en el mercado abierto o ambos; y, el esquema basado en 
los ensayos, evaluación y seguimiento de sistemas calidad, además de la vigilancia continua de los 
productos provenientes de la fabricación, del mercado o ambos.  
 
7.3. Los esquemas de certificación deberán i ncluir los elementos que se indican en el Anexo D, 
asimismo, los certificados de conformidad deberán contener la información que se indica en el 
Anexo E.  
 
Artículo 8º  .- Demostración de la Conformidad con el Reglamento Técnico.  
 
8.1 Previo a su comercialización y naci onalización, los fabricantes nacionales así como los 
importadores y/o comercializadores de los enchufes y tomacorrientes incursos en el presente 
reglamento técnico, deberán obtener el respectivo certificado de conformidad que demuestre el 
cumplimiento de l os requisitos del reglamento conforme a uno de los esquemas de certificación 
que se establecen en el Artículo 7°.  
 
8.2 Los Certificados de Conformidad indicados deberán ser emitidos por Organismos de 
Evaluación de la Conformidad Autorizados por el Minister io de la Producción o Autorizados o 
Designados por la Autoridad competente del país de fabricación u otros países.  Cuando no 
existan organismos autorizados o designados en el país de fabricación o en el país donde se 10 
 pretenda realizar la evaluación de la conformidad se aceptarán Certificados de Conformidad 
emitidos por Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados ante la Autoridad Nacional 
de Acreditación de dichos países. Para los países de la Comunidad Andina se aplicará lo 
establecido en la De cisión 506.  
 
Artículo 9º  .- Del Reglamento Técnico y su equivalencia  
 
9.1 La evaluación de conformidad se deberá realizar conforme lo establecido en el presente 
reglamento técnico o en reglamentos técnicos equivalentes del país de fabricación u otros países. 
En caso que no exista reglamento técnico en el país de fabricación o en el país donde se pretende 
realizar la evaluación se aceptará la evaluación con normas técnicas equivalentes.  
 
9.2 La Dirección de Regulación del Ministerio de la Producción determinará los reg lamentos 
técnicos o normas técnicas que considere equivalentes al presente reglamento técnico, la 
relación de estos será publicada en el portal institucional www.produce.gob.pe . 
 
9.3 Cuando la Dirección de Regulación  no haya determinado la equivalencia de reglamentos 
técnicos o normas técnicas, el productor nacional o importador solicitará a la Dirección de 
Regulación la equivalencia, para lo cual presentará una solicitud adjuntando el reglamento o 
norma correspondien te en idioma español o una traducción simple si se encuentra en otro 
idioma, en caso la autoridad tenga duda sobre un punto determinado de la traducción simple 
podrá requerir al productor nacional o importador una traducción oficial sobre ese punto. La 
Dirección de Regulación realizará la evaluación correspondiente y si la equivalencia es positiva 
incluirá la referencia del reglamento o norma técnica en la relación publicada en el portal 
institucional.  
 
Artículo 10º  .- Autoridad de Fiscalización y Supervisión . 
 
10.1  Es competencia de la Dirección de Regulación o del órgano que haga sus veces, de la 
Dirección General de Políticas y Regulación del Ministerio de la Producción, la fiscalización y 
supervisión del cumplimiento del presente Reglamento Técnico .  
 
10.2  La Comisió n de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, es la autoridad 
competente para supervisar y fiscalizar el etiquetado de los enchufes y tomacorrientes conforme 
a lo establecido en el artículo 5° del presente Reglamento Técnico, siempre que dichos productos 
estén a disposición del consumidor o expeditos para su distribución en los puntos finales de venta 
conforme a lo establecido en la Ley 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor.  
 
10.3  La Autoridad Aduanera es competente para supervisar y verificar que los enchufes y 
tomacorrientes para instalaciones domésticas y similares de fabricación extranjera destinados al 
régimen de importación para consumo, cuente n con la Constancia de Cumplimiento que se indica 
en el artículo 12° del presente Reglamento Técnico, de acuerdo a lo establecido en la Ley General 
de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053.   
 
Artículo 11º  .- De la Fiscalización y Supervisión . 
11.1  La Direc ción de Regulación, o el órgano que haga sus veces, del Ministerio de la 
Producción, a fin de verificar que tanto los enchufes y tomacorrientes de fabricación nacional 
como los importados, cumplen con el presente Reglamento Técnico, se encuentra facultada a 
realizar inspecciones y verificaciones , de parte o de oficio, en los centros de producción, 
almacenes y puntos de venta. En la realización de tales diligencias, deberán exigir al productor 11 
 nacional o al importador  o comercializador , la presentación del C ertificado de Conformidad o la 
Constancia de Cumplimiento según  corresponda al responsable del producto, asimismo, deberán  
solicitar información vinculada con los productos regulados y recoger las muestras 
correspondientes, a fin de someterlas a pruebas o ensayos por parte de los Organismos de 
Evaluación de la Conformidad Autorizados por el Ministerio de la Producción.  
 
11.2  La Dirección de Regulación del Ministerio de la Producción podrá solicitar a las 
Direcciones Regionales del Sector Producción, o del órgano que haga sus veces, de los Gobiernos 
Regionales, la realización de determinadas diligencias de fiscalización y super visión del 
cumplimiento del presente Reglamento Técnico, en concordancia con el artículo 76 de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y cuando corresponda, podrá delegar 
dichas funciones en concordancia con los numerales 13.3 y 49.1 de  los artículos 13 y 49, 
respectivamente, de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  
 
11.3  La Autoridad Aduanera, conforme a los procedimientos y la normativa aduanera, 
supervisará y verificará que las mercancías que estén comprendidas en el presente Reglamento 
Técnico y destinadas al régimen de importación, cuenten con la Constancia de Cumplimi ento 
emitido por el Ministerio de la Producción. Si durante el reconocimiento físico, la Autoridad 
aduanera determina el incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, notificará al dueño o 
consignatario a fin de que, cumpla con subsanar las observa ciones, en los plazos establecidos en 
la Ley General de Aduanas, aprobada con Decreto Legislativo 1053, su Reglamento y sus 
procedimientos. Vencido el plazo sin haber efectuado la subsanación correspondiente, se 
procederá al reembarque de la mercancía conf orme a la normativa respectiva.  
 
Artículo 12º  .- Constancia de Cumplimiento de Reglamento Técnico  
 
De conformidad con los artículos 9 y 10 del Decreto Supremo 149 -2005 -EF, el fabricante nacional y el 
importador de enchufes y tomacorrientes de uso doméstico y similar , deberán obtener de la 
Dirección de Regulación, o del órgano que haga sus veces, del Ministerio de la Producción, una 
Constancia de Cumplimiento de Reglamento Técnico.  
 
La Constancia de Cumplimiento de Reglamento Técnico, será otorgada por fabricante, marca  y 
tipo de producto. Para tal efecto, los interesados deberán presentar una solicitud con carácter de 
declaración jurada, firmada por el representante legal de la empresa, de acuerdo al formato que 
proporcionará el Ministerio de la Producción, adjuntando l os siguientes documentos:  
 
a.  Lista de productos de acuerdo a formato establecido por el Ministerio de la Producción.  
b.  Copia del Certificado de Conformidad que demuestre el cumplimiento de los requisitos del 
reglamento conforme lo previsto en los numer ales 8.1 y 8.2  del presente Reglamento Técnico.  
 
Dicha Constancia será otorgada bajo criterios no discriminatorios y tendrá una vigencia de un año 
computado a partir de la fecha de su emisión. Al momento de solicitar la Constancia de 
Cumplimiento de Reglam ento Técnico, los certificados de conformidad deberán estar vigentes. En 
caso que los certificados de conformidad tengan una vigencia menor a un año, la constancia será 
otorgada por un período igual a la vigencia de dichos certificados.  
 
Para la importació n de los productos regulados por el Reglamento Técnico, la Constancia de 
Cumplimiento de Reglamento Técnico, deberá estar vigente a la fecha de numeración de la 
Declaración Única de Aduanas o de la Declaración Simplificada  
 
 12 
  
Artículo 13º  .- De los Responsables  
 
12.1  Es responsabilidad del productor nacional o importador, según corresponda, el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Técnico.  
 
12.2  Es responsabilidad del distribuidor o comerciante exigir al productor nacional o 
importador que le provee de los productos, copia del Certificado de Conformidad que se indica en 
el artículo 8°.  
 
Artículo 14º  .- De las Infracciones y sanciones  
 
El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento Técnico dará lugar 
a las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar al infractor, 
conforme al marco legal respectivo.  
 
Artículo 15º  .- Excepción de Cumplimiento  
 
 Se excluye del cumplimiento del presente Reglamento Técnico los siguientes productos 
fabricados en el extranje ro que se encuentren bajo régimen aduanero especial o de excepción 
según lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1053 Ley General de Aduanas y su Reglamento:  
 
a) Muestras que ingresan para exhibirse en exposiciones o ferias internacionales; y,  
b) Productos a ser utilizados para investigaciones científicas.  
 
  13 
 ANEXO A  
 
REQUISITOS TECNICOS DE LOS ENCHUFES Y TOMACORRIENTES PARA USO DOMÉSTICO Y 
SIMILAR  
 
 
A1. CARACTERÍSTICAS GENE RALES  
 
Los enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y similar deben tener l as siguientes 
características generales:  
 
A1.1 Valores nominales  
 
Los enchufes y tomacorrientes deberán ser del tipo y tener una tensión y corriente nominal según 
se muestra en la Tabla A1. 
 
Tabla A1 – Combinaciones aceptadas de tipos, tensión y corriente nominal  
 
Tipo  Tensión Nominal  
V Corriente Nominal  
A 
2P 
(solamente enchufes no desmontables)  130 - 250 2,5 
2P 
(solamente enchufes)  130 - 250 6 
2P 
(enchufes solamente)  
2P +  
(enchufes y tomacorrientes)  130 - 250 10 
13 
16 
32 
 
 
A1.2 Clasificación  
 
A1.2.1  Clasificación de los accesorios  
 
Los accesorios son clasificados de acuerdo con el grado de protección contra el acceso a partes 
peligrosas y contra los efectos dañinos del ingreso de objetos sólidos extraños como se describe 
en la norma IEC 605294. 
 
A1.2.1.1  Los accesorios son clasificados de acuerdo al grado de protección contra los 
efectos dañinos debido al ingreso de agua como se describe en la norma IEC 60529.  
 
A1.2.1.2  Clasificación en función de la presencia del contacto de tierra.  
 
- Accesorios sin contacto de tierra  
- Accesorios con contacto de tierra.  
 
A1.2.1.3  Clasificación de acuerdo con el método de conexión del cable:  
 
- Accesorios desmontables,  
                                                           
4 IEC 60529:2013 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code) – Edition 2.2. 
14 
 - Accesorios no desmontables;  
 
A1.2.1.4  De acuerdo al tipo de bornes:  
 
- Accesorios con bornes tipo tornillo,  
- Accesorios con bornes sin tornillo para conductores rígidos solamente,  
- Accesorios con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles.  
 
A1.2.2  Clasificación de los tomacorrientes  
 
A1.2.2.1  De acuerdo al grado de protección contra el choque eléctrico.  
 
Los tomacorrientes son clasificados de acuerdo al grado de protección contra el choque eléctrico 
cuando están montados para uso normal:  
 
a) Tomacorrientes con protección normal (véase el apartado A2.5.1),  
b) Tomacorrientes con protección incrementada (véase el apartado A2.5.7);  
 
NOTA: Los tomacorrientes con protección incrementada pueden ser tomacorrientes con o sin 
obturadores.  
 
A1.2.2.2  Clasificación de acuerdo a la existencia de un alojamiento para el enchufe:  
 
a) Toma corrientes sin obturadores o  
b) Tomacorrientes con obturadores (véase el apartado A2.5.5)  
 
A1.2.2.3  Clasificación de acuerdo al método de aplicación/montaje del tomacorriente:  
 
Los tomacorrientes son clasificados de acuerdo al método de aplicación/montaje del 
tomacorriente en:  
 
a) Tipo adosable,  
b) Tipo empotrable,  
c) Tipo semiempotrable,  
d) Tipo para panel,  
e) Tipo de marco,  
f) Tipo móvil,  
g) Tipo de mesa (simple o múltiple),  
h) Tipo empotrable en el piso,  
i) Tipo incorporado en el aparato electrodoméstico;  
 
A1.2.2.4  Clasificación de acuerdo al método de instalación.  
 
Los tomacorrientes son clasificados de acuerdo con el método de instalación, como una 
consecuencia del diseño, en:  
 
a) Tomacorrientes fijos donde la cubierta o cubierta placa pueden ser removidas sin el 
desplazamiento de los conductor es (diseño A);  
b) Tomacorrientes fijos donde la cubierta o cubierta placa no puede ser removida sin el 
desplazamiento de los conductores (diseño B).  
 15 
 NOTA: Si un tomacorriente fijo tiene una base la cual no puede ser separada de la cubierta o de la 
cubierta placa, y requiere una placa suplementaria para cumplir el reglamento con la cual pueden 
ser removidos para redecorar la pared sin desplazamiento de los conductores, este será 
considerado como de diseño A, provisto de una placa suplementaria que reúna los requisitos 
especificados para cubiertas y cubiertas placas.  
 
A1.2.2.5  Clasificación de acuerdo con el uso previsto  
 
Los tomacorrientes son clasificados de acuerdo con el uso previsto en:  
 
a) Tomacorrientes para circuitos donde un solo circuito de puesta a tierra proporciona la 
tierra de protección para los equipos conectados y las partes activas expuestas del 
tomacorriente, si lo hubiera.  
b) Los tomacorrientes par a circuitos donde la inmunidad al ruido eléctrico es deseada para 
el circuito de puesta a tierra del equipo conectado. El circuito de puesta tierra del equipo 
está eléctricamente separado del circuito de tierra de protección proporcionado para las 
partes a ctivas expuestas del tomacorriente, si las hubiera.  
 
A1.2.3  Clasificación de los enchufes  
 
Los enchufes son clasificados de acuerdo a la clase del equipo para el cual están destinados a ser 
conectados, en:  
 
- Enchufes para aparatos de Clase I;  
- Enchufes para aparatos de Clase II.  
 
 
A2 REQUISITOS TÉCNICOS  
 
Los enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y similar deben cumplir los requisitos técnicos 
indicados en los siguientes apartados. Estos requisitos deben ser aplicados en función del tipo de 
accesorio, clas ificación y las especificaciones técnicas declaradas por el fabricante o importador 
del accesorio.  
 
A2.1 Requisitos generales  
 
Accesorios y cajas de accesorios de montaje superficial deben ser diseñados y construidos de 
manera que, durante su uso normal, su funcionamiento sea confiable y la seguridad se alcance 
mediante la reducción del riesgo a un nivel tolerable.  
 
 
A2.2 Valores nominales  
 
A2.2.1  Los accesorios deberán ser del tipo y tener una tensión y corriente nominal según se 
muestra en la Tabla 1 del Apartado A1.1 de este Anexo.  
 
A2.2.2  En un cordón de extensión, la corriente nominal del tomacorriente móvil no debe ser 
mayor que aquella especificada para el enchufe.  
 
 
 
 16 
 A2.3 Clasificación.  
 
Los enchufes y tomacorrientes deberán ser clasificados de acuerdo a lo indicado en el Apartado A1.2 
de este reglamento.  
 
 
A2.4 Verificación de las dimensiones  
 
A2.4.1  Los accesorios y las cajas de montaje sobrepuesto deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas a propiadas y los calibres correspondientes para los sistemas de enchufe 
y tomacorriente proporcionados por el fabricante.  
 
La inserción de los enchufes en los tomacorrientes fijos o móviles, debe ser garantizada mediante la 
conformidad con las especificacio nes técnicas pertinentes.  
 
A2.4.2  No debe ser posible, dentro de un sistema dado, insertar un enchufe:  
 
- en un tomacorriente que tenga una tensión nominal superior o una corriente nominal 
inferior;  
- en un tomacorriente con un número diferente de polos activos. Se puede admitir 
tomacorrientes construidos especialmente con el propósito de permitir la conexión 
con enchufes que tengan un número inferior de polos, siempre que ninguna situación 
peligrosa pueda ocurrir, por ejemplo, la conexión entre un polo activo y el c ontacto de 
tierra o la interrupción del circuito de tierra;  
- en un tomacorriente con contacto de tierra, si el enchufe existente del sistema 
nacional actual es un enchufe para equipo Clase 0.  
 
No debe ser posible insertar un enchufe para equipos de clase 0 ó de la clase I en un 
tomacorriente diseñado exclusivamente para aceptar conectores para equipos de la clase II.  
 
A2.4.3  Se admite desviaciones de las dimensiones especificadas en las formas constructivas 
normalizadas, siempre que éstas presenten ventajas técnica s y no perjudiquen el uso y la 
seguridad de los accesorios conforme con las formas constructivas normalizadas, especialmente 
en lo referente a la intercambiabilidad y la no intercambiabilidad.  
 
Los accesorios con tales desviaciones deben cumplir con todos los demás requisitos del presente 
reglamento, en lo que sea aplicable.  
 
A2.5 Protección contra los choques eléctricos  
 
NOTA: Para los propósitos de este capítulo, la laca, el esmalte o los recubrimientos aislantes 
rociados no son considerados como un material aislante.  
 
A2.5.1  Los tomacorrientes fijos deben estar diseñados y construidos de forma tal que, cuando son 
cableados e instalados como para uso normal, las partes activas no sean accesibles, aún después de 
quitar las partes que pueden ser removidas sin la utiliz ación de una herramienta.  
 
Las partes activas no podrán ser accesibles cuando los enchufes estén parcial o completamente 
insertados en el tomacorriente.  
 
A2.5.2  Las partes accesibles, cuando el accesorio es montado y cableado como en uso normal, con 
la excepción de tornillos pequeños y piezas similares, aislados de las partes activas, necesarios para la 17 
 fijación de las partes principales y las tapas o placas de re cubrimiento de los tomacorrientes, deberán 
ser hechos de material aislante. Sin embargo, las tapas o placas de recubrimiento de tomacorrientes 
fijos; así como las partes accesibles de enchufes y tomacorrientes móviles, pueden ser metálicas si 
son satisfech os los requisitos dados en los apartados A2.5.2.1 o A2.5.2.2.  
 
A2.5.2.1   Las partes metálicas accesibles son protegidas por aislamiento suplementario, 
constituido por un recubrimiento aislante o barreras aislantes fijadas en las tapas o placas de 
recubrimiento, o a l cuerpo de los accesorios, de tal manera que los recubrimientos o las barreras 
aislantes, no pueden ser removidas sin que sean dañadas permanentemente, o que sean diseñadas 
de forma que no puedan ser vueltas a colocar en una posición incorrecta y que, si los revestimientos 
aislantes o barreras aislantes son omitidos, los accesorios queden inadecuados para funcionar o 
manifiestamente incompletos y no haya riesgo de contacto accidental entre las partes activas y las 
partes metálicas accesibles; por ejemplo a  través de sus tornillos de fijación, incluso cuando un 
conductor se suelte de su borne, y si se adoptan precauciones para evitar que las líneas de fuga, o las 
distancias en el aire, lleguen a ser inferiores a las especificadas en la Tabla A7. 
 
En el caso de la inserción de un solo polo, se aplica el requisito dado en el apartado A2.5.3.  
 
Los recubrimientos y barreras mencionados anteriormente, deben cumplir con los ensayos 
correspondientes a los capítulos 17 y 27 de la Norma IEC 60884 -15 
 
A2.5.2.2  Las partes metálicas accesibles se conectan de forma confiable, mediante una 
conexión de baja resistencia a la tierra, durante la fijación de la tapa o la propia placa de 
recubrimiento.  
 
Las líneas de fuga y las distancias en el aire entre las partes conductoras del enchufe cuando está 
completamente insertado y la tapa metálica conectada a tierra de un tomacorriente, deberán 
cumplir con los puntos 2 y 7 de la Tabla A7 respectivamente. Además, en el caso de la inserción 
de un solo polo, se aplica el requisito dado en e l apartado A2.5.3.  
 
NOTA 1: Son permitidos tornillos u otros medios de fijación.  
 
A2.5.3  No debe ser posible realizar una conexión entre una espiga de un enchufe y un contacto 
activo de un tomacorriente mientras cualquier otra espiga sea accesible.  
 
A2.5.4  Las partes externas de los enchufes, con la excepción de los tornillos de montaje y similares, 
las partes conductoras y las espigas de tierra, abrazaderas de puesta a tierra y aros metálicos que 
rodean las espigas; así como las partes metálicas accesibles,  deberán ser de material aislante y 
cumplir los requisitos de los Apartados A2.5.2.1 y A2.5.2.2  
 
En el caso de utilizarse aros, las dimensiones de éstos alrededor de las espigas no deberán 
exceder los 8 mm, medidos con respecto al eje de la espiga.  
 
A2.5.5  Los tomacorrientes equipados con obturadores deberán además, estar construidos de forma 
tal que las partes activas no sean accesibles, sin un enchufe insertado, con los calibres indicados en 
las Figuras 7 y 8 del Anexo B.  
 
Los calibres deberán ser aplicado s a los orificios de entrada que corresponden sólo a los contactos 
vivos y no deberán tocar las partes vivas.  
 
                                                           
5 IEC 60884 -1:2013 Plugs and socket oulets for householf and similar purposes – Part 1: General requirements.  18 
 Para asegurar este grado de protección, los tomacorrientes deben ser construidos de forma tal 
que los contactos activos sean automáticamente cubi ertos por una pantalla, cuando el enchufe es 
retirado.  
 
Los obturadores deben ser diseñados de tal forma que un enchufe es insertado con el mismo 
movimiento en un tomacorriente con obturadores que en un enchufe sin obturadores.  
 
Los medios para lograr éste  objetivo deberán tener una forma tal, que no puedan ser accionados 
fácilmente por ninguna otra cosa que no sea un enchufe y no deberán tener partes que sean 
susceptibles de perderse,  
 
Un indicador eléctrico con una tensión no menor de 40 V y no mayor de 50 V, se utiliza para 
indicar el contacto con la parte en cuestión.  
 
A2.5.6  Los contactos de tierra de un tomacorriente, si existieran, deberán ser diseñados de manera 
que no puedan ser deformados mediante la inserción de un enchufe, a un punto tal, que la seguridad 
del dispositivo sea comprometida.  
 
A2.5.7  Los tomacorrientes con o sin tapa, clasificados de acuerdo al punto b) del apartado A1.2.2.1, 
deberán ser construidos de forma tal que cuando sean montados, y cableados como en uso normal, 
las partes activas no podrán ser accesibles con un alambre de ensayo de 1 mm de diámetro (véase la 
Figura 8 del Anexo B).  
 
A2.6 Disposiciones para la puesta a tierra.  
 
A2.6.1  Los accesorios con contacto de tierra deberán, construirse de forma tal que, cuando se 
introduzca el enchufe, la conexión de tierra se establezca antes que sean puestas bajo tensión las 
espigas que conducen la corriente del enchufe.  
 
Cuando se retira el enchufe, las espigas que conducen la corriente, deben quedar sin tensión 
antes de interrumpirse la conexión de tier ra. 
 
A2.6.2  Los bornes de tierra de los dispositivos desmontables, deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el Apartado A2.7, además de los siguientes:  
 
a) Deben tener el mismo tamaño que los bornes correspondientes a los conductores de 
alimentación.  
 
b) Deben ser internos.  
 
A2.6.3  Los bornes de tierra de tomacorriente fijos deben fijarse a la base o a una parte fija en 
forma segura a la base.  
 
Los contactos de tierra de tomacorrientes fijos deben estar fijados a la base o a la tapa; pero, en 
el caso que estén fijados a la tapa deben conectarse automáticamente y en forma segura al borne 
de la tierra, cuando la tapa sea colocada en su lugar. Las piezas de contacto, deben ser 
recubiertas de plata o tener otro tipo de protección no menos resistente a la corrosión y la 
abra sión.  
 19 
 La conexión debe resultar eficaz bajo todas las circunstancias susceptibles de producirse en uso 
normal, incluido al aflojamiento de los tornillos de fijación de la tapa, falta de cuidado en su 
montaje, etc.  
 
A2.6.4  Exceptuando las partes mencionadas anteriormente, las partes del circuito de tierra 
deben conformar una pieza única o deben estar confiablemente interconectadas, mediante 
soldadura, remachado u otro procedimiento similar.  
 
NOTA 1: El requisito concerniente a la conexión entre un contacto de  tierra fijo a la tapa y un 
borne de tierra, puede ser satisfecho con el empleo de una espiga sólida y un alvéolo elástico.  
NOTA 2: Para el propósito de los requisitos de este apartado, los tornillos no son considerados 
como parte de piezas de contacto.  
NOTA 3: Cuando se considera a la confiabilidad de la conexión entre partes del circuito de tierra, 
debe ser tenido en cuenta el posible efecto de la corrosión.  
 
A2.6.5  Las partes metálicas accesibles de los tomacorrientes fijos con contacto de tierra, que  
pueden se r susceptibles de quedar bajo tensión en el caso de una falla de aislamiento, deberán estar 
permanentemente y confiablemente conectadas al borne de tierra.  
 
NOTA 1: Este requisito no se aplica a las partes metálicas accesibles mencionadas en el apartado 
A2.5.2.1.  
NOTA 2: Para el propósito de este requisito, los pequeños tornillos y piezas similares, aislados de 
las partes activas, utilizados para fijar las bases, tapas o placas de recubrimiento, no se consideran 
como partes accesibles que puedan ser suscept ibles de quedar bajo la tensión en el caso de una 
falla en aislamiento.  
NOTA 3: Este requisito significa que, para los tomacorrientes fijos con envolventes metálicos que 
tengan un borne exterior de tierra, éste deberá estar conectado con el borne fijo a la  base.  
 
A2.6.6  Los tomacorrientes, que tengan un índice de protección IP mayor que IPX0, con una 
envolvente de material aislante, que tengan más de un orificio de entrada para los cables, deben 
además estar provistos de un borne de tierra interno o el espacio ad ecuado para un borne flotante, 
que permitan la conexión de un conductor entrante y otro saliente para asegurar la continuidad del 
circuito de tierra, a menos que el borne de tierra del tomacorriente este diseñado de forma que 
permita la conexión conjunta d el conductor entrante y del saliente.  
 
Los bornes flotantes no están sometidos a los requisitos del apartado A2.7. 
 
A2.6.7  La conexión entre el borne de tierra y las partes metálicas accesibles que deben ser 
conectadas a este, deberá ser de baja resistencia eléct rica. 
 
A2.6.8  Los tomacorrientes fijos de acuerdo con el punto b) del apartado A1.2.2.5 para uso en 
circuitos donde la inmunidad al ruido eléctrico es deseada para el equipo conectado, deberá tener el 
contacto de puesta a tierra y su borne eléctricamente separados de cualquier medio de montaje 
metálico u otras partes conductoras expuestas, las cuales puedan estar conectadas al circuito de 
puesta a tierra de protección de la instalación.  
 
A2.7 Bornes y terminaciones.  
 
A2.7.1  Generalidades  
 
A2.7.1.1  Los tomacorrientes desmontabl es fijos, deberán estar equipados con bornes de 
tornillo o bornes sin tornillo  
 20 
 Los enchufes desmontables y los tomacorrientes desmontables móviles deben estar equipados 
con bornes de tornillo.  
 
Si se usan conductores flexibles con extremos pre soldados, s e deberá tener la precaución que en 
los bornes de tornillo, la zona pre soldada quede fuera del área de apriete, cuando la conexión se 
realice como en uso normal.  
 
Los elementos de apriete de los conductores en los bornes, no deberán servir para fijar nin gún 
otro componente, aunque puedan mantener en su sitio los bornes o impedirles su giro.  
 
A2.7.1.2  Los dispositivos no desmontables deberán estar provistos de conexiones, efectuadas 
por falsa soldadura, soldadura, compresión u otros medios igualmente eficaces. Las conexiones a 
tornillo o a presión no deben ser utilizadas.  
 
Las conexiones realizadas mediante compresión de un conductor estañado, no están permitidas, 
a menos que la zona estañada esté fuera del área de compresión.  
 
A2.7.2  Bornes de tornillo para conductores ex ternos de cobre  
 
A2.7.2.1  Los accesorios deben estar provistos de bornes que permitan la correcta conexión, 
de conductores de cobre de las secciones nominales indicadas en la Tabla A2. 
 
Tabla A2 – Relación entre la corriente nominal y la sección nominal de los conductores que se 
pueden conectar a ellos  
 
Corriente  
y tipo del  
aparato  Conductores de Cobre rígidos  
(macizos o cableados) (c)  Conductores de cobre flexible  
Sección nominal  
 
 
mm2 Diámetro del 
conductor más grueso  
 
mm Sección nominal  
 
 
mm2 Diámetro del 
conductor más 
grueso  
mm 
6 A - - De 0,75 hasta 1,5 
inclusive  1,73  
10 A  
3P + N +  
(accesorio fijo)  De 1 hasta 2,5 
inclusive (a)  2,13  De 1 hasta 2,5 
inclusive (a)  2,21  
10 A  
3p + N +  
(accesorio móvil)   - De 0,75 hasta  
2,5 inclusive  1,73  
10 A y 13 A  
2 P y 
2P +  
(accesorio fijo)  De 1,5 hasta 2,5 
inclusive (a)(b)  2,13  De 1,5 hasta 2,5 
inclusive (a)(b)  2,21  
10 A y 13 A  
2 P y  
2P +  
(accesorio móvil)  - - De 0,75 hasta 1,5 
inclusive  1,73  
21 
 Corriente  
y tipo del  
aparato  Conductores de Cobre rígidos  
(macizos o cableados) (c)  Conductores de cobre flexible  
Sección nominal  
 
 
mm2 Diámetro del 
conductor más grueso  
 
mm Sección nominal  
 
 
mm2 Diámetro del 
conductor más 
grueso  
mm 
13 A  
2 P y  
2P +  
(accesorio fijo)  
(Tomacorrientes para 
enchufes con fusibles)  De 1,5 hasta 3x2,5 
(b) 
De 1,5 hasta 2x4 (b)  2,72  De 1,5 hasta 3x2,5 
(b) 
De 1,5 hasta 2x4 
(b) 2,72  
13 A  
2 P y  
2P +  
(accesorio móvil)  
(Tomacorrientes para 
enchufes con fusibles)  - - De 0,5 hasta 1,5  1,73  
16 A  
2P y  
2P +  
(accesorio fijo)  De 1,5  hasta 2x2,5 
inclusive (b)  2,13  - - 
16 A  
2P y  
2P +  
(accesorio móvil)  - - De 0,75 hasta 1,5 
inclusive  1,73  
16 A y otros diferentes 
de 
2P y  
2P +  
(accesorio fijo)  De 1,5 hasta 4 
inclusive  2,72  - - 
16 A y otros diferentes 
de 
2P y  
2P +  
(accesorio móvil)  - - De 1 hasta 2,5 
inclusive  2,21  
25 A  
2P +  
(accesorio fijo)  De 2,5 hasta 6 
inclusive  3,47  - - 
25 A  
2P +  
(accesorio móvil)  - - De 2,5 hasta 6 
inclusive  3,05  
32 A  
(accesorio fijo)  De 2,5 hasta 10 
inclusive  4,32  - - 
32 A  
(accesorio móvil)  - - De 2,5 hasta 6 
inclusive  3,87  
a) El borne deberá permitir la conexión de dos conductores de 1,5 mm2 de sección con un diámetro de 1,45 mm.  
b) En algunos países exigen poder realizar la conexión simultánea de 3 conductores de 2,5 mm2 o de 2 conductores de 
4 mm2. 
c) El uso de conductores flexibles está permitido.  
 
El espacio destinado a los conductores deberá ser como mínimo el especificado en las figuras 1, 2, 
3 ó 4 del Anexo B.  
 
22 
 A2.7.2.2  Los bornes de tornillo deberán permitir la conexión del conductor sin preparación 
especial  
 
NOTA: La expresión “preparación especial” se refiere al estañado de los alambres del conductor, a 
la utilización de terminales, a la confección de ojales, etc. Per o no a volverle a dar forma al 
conductor antes de su introducción en el borne, ni el retorcido de los alambres de un conductor 
flexible para consolidar su extremo.  
 
A2.7.2.3  Los bornes de tornillo deben tener una resistencia mecánica de acuerdo a lo 
establecido en la tabla B2 del Anexo B del presente reglamento.  
 
Los tornillos y las tuercas para el apriete de los conductores deberán tener una rosca metálica ISO 
o una rosca com parable, en cuanto al paso y a la resistencia mecánica.  
 
Los tornillos no deberán ser de un material blando o sujeto a fluencia, tal como el zinc o el 
aluminio.  
 
NOTA: Provisionalmente, se considera que las roscas SI, BA y UN son comparables a las roscas 
métricas ISO en lo que respecta al paso y a la resistencia mecánica.  
 
A2.7.2.4  Los bornes de tornillo deben ser resistentes a la corrosión.  
 
Se considera que los bornes cuyo cuerpo es de cobre o de aleación de cobre que cumplan lo 
indicado en el apartado A2.21.5, satisfacen esté requisito.  
 
A2.7.2.5  Los bornes de tornillo deben estar diseñados de forma que aprieten al o a los 
conductores sin ocasionarle daños excesivos.  
 
A2.7.2.6  Los bornes de tornillo deben estar diseñados de forma que aprieten al conductor de 
manera confiables y de entre superficies metálicas  
 
A2.7.2.7  Los bornes de tornillo deben estar diseñados o situados de forma que ningún 
conductor rígido de un solo alambre, ni un alambre de un conductor cableado, pueda soltarse 
cuando los tornillos o las tuercas son apretados.  
 
A2.7.2.8  Los b ornes de tornillo deberán estar fijados o situados en el dispositivo de forma 
que, cuando los tornillos o tuercas se aprieten o se aflojen, los bornes no se aflojen de sus fijaciones 
al dispositivo.  
 
NOTA 1: Este requisito no implica que los bornes deban estar diseñados de forma que se impida su 
rotación o su desplazamiento, sino que cualquier movimiento esté lo suficientemente limitado 
para impedir la no conformidad con est e reglamento . 
NOTA 2: Se considera suficiente la utilización de una resina o de un material de relleno cuando:  
- La resina o el material de relleno, no estén sometidos a esfuerzos durante la utilización normal 
y 
- La eficacia de la resina o del material de relleno, no se altere por las temperaturas alcanzadas 
en el borne, en las condiciones más desfavorables especificadas en est e reglamento . 
 
A2.7.2.9  Los tornillos o las tuercas de apriete de los bornes de tierra con tornillos, deben 
estar protegidos contra un aflojamiento accidental y no debe ser posible aflojarlos sin la ayuda de 
una herramienta.  
 23 
 NOTA: En general, los tipos de bornes representados en las Figuras 1, 2, 3 y 4 del Anexo B, 
aseguran una elasticidad suficiente para cumplir con esta requisito; en otros tipos, pueden ser 
necesarias disposiciones especiales, tales como la utilización de una pieza elástica, que no pueda 
ser retirada inadvertidamente.  
 
A2.7.2.10  Los bornes de t ierra con tornillos deben ser tales que no existan ningún riesgo de 
corrosión, como resultado del contacto entre los mismos y el cobre del conductor de tierra, u otros 
materiales que estén en contacto con ellos.  
 
El cuerpo de los bornes de tierra debe ser de latón o de otro metal, igualmente resistente a la 
corrosión, a no ser que forme parte del bastidor o de la envolvente metálica; en este último caso, 
el tornillo o la tuerca debe ser de latón o de cualquier otro material igualmente resistente a la 
corros ión. 
 
Si el cuerpo del borne de tierra forma parte de un bastidor o de una envolvente de aleación de 
aluminio, debe tomarse precauciones para evitar el riesgo de corrosión, resultante del contacto 
entre el cobre y el aluminio o sus aleaciones.  
 
NOTA: Los tornillos o tuercas de acero tratado para resistir el ensayo de corrosión, se considera 
que son de un metal igual de resistente a la corrosión que el latón.  
 
A2.7.2.11   En los bornes de agujero, la distancia entre el tornillo de apriete y el extremo del 
conductor, c uando éste esté introducido a fondo, debe ser como mínimo igual a la especificada en la 
Figura 1 del Anexo B.  
 
NOTA: La distancia mínima entre el tornillo de apriete y el extremo del conductor, solamente se 
aplica a los bornes de agujero en los que el cond uctor no puede atravesarlo.  
 
En los bornes de caperuza roscada, la distancia entre la parte fija y el extremo del conductor, 
cuando éste esté introducido a fondo, debe ser como mínimo igual a la especificada en la Figura 4 
del Anexo B.  
 
A2.7.3  Bornes sin tornillo  para conductores externos de cobre  
 
A2.7.3.1  Los bornes sin tornillo pueden ser del tipo apto sólo para conductores de cobre 
rígidos o del tipo apto para conductores de cobre ya sea rígido o flexible.  
 
NOTA: Este apartado 2.7.3.1 no es aplicable a tomacorrientes p rovistos de:  
- Bornes sin tornillos que requieren la fijación de piezas especiales en los conductores antes de 
su apriete en el borne; por ejemplo los conectores elásticos planos.  
- Bornes sin tornillo que requieren el arrollado de los conductores; por ejemplo, los bornes que 
tienen uniones arrolladas;  
- Bornes sin tornillo que garanticen un contacto directo con los conductores por medio de 
cuchillas o de puntas que penetren a través del aislamiento.  
 
A2.7.3.2  Los bornes sin tornillo deben ser provistos de dos piez as de apriete que permitan 
la conexión apropiada de conductores rígidos, o rígidos y flexibles de cobre, que tengan una 
sección nominal como la que se indica en la Tabla  A3. 
 
Tabla A3 – Relación entre la corriente nominal y el área de la sección conectable  de 
conductores de cobre para los bornes sin tornillo  
 
Corriente  Conductores  24 
 Nominal A  Sección  
Nominal  
 
mm2 Diámetro del  
Mayor conductor  
Rígido  
mm Diámetro del  
Mayor conductor 
flexible  
mm 
Desde 10 hasta 16 
inclusive  Desde 1,5 hasta 2,5  
inclusive  2,13  2,21  
 
Cuando dos conductores deben ser conectados, cada uno de ellos debe ser introducido en un 
órgano de apriete independiente (no necesariamente en orificios separados)  
 
A2.7.3.3  Los bornes sin tornillo deben permitir la conexión del conductor sin preparación 
especial de mismo.  
 
NOTA: La expresión “preparación especial” del conductor comprende el estañado de los alambres 
del conductor, la utilización de terminales, etc., pero no, darle forma al conductor antes de su 
introducción en el borne, ni el retorcido de los alambres de un conductor cableado para consolidar 
su extremo.  
 
A2.7.3.4  Las partes de los bornes sin tornillo destinadas principalmente a la conducción de 
la corriente, deberán ser de los materiales especificados en el apartado A2.21.5 . 
 
NOTA: Los resortes, los  órganos elásticos, las placas de apriete y los órganos análogos, no se 
consideran como partes destinadas principalmente a la conducción de corriente.  
 
A2.7.3.5  Los bornes sin tornillos deben estar diseñados de forma que los conductores 
queden apretados con una presión de contacto suficiente, sin producir daños excesivos en los 
conductores.  
 
El conductor deberá quedar apretado entre dos superficies metálicas  
 
NOTA: Los conductores se consideran dañados indebidamente si presentan marcas profundas o 
agudas.  
 
A2.7.3.6  La manera de realizar la conexión y desconexión de los conductores debe ser fácil 
de interpretar.  
 
La desconexión prevista de un conductor deberá requerir una operación, diferente que una 
tracción sobre el conductor, de manera que pueda ser hecha manualmente con o sin la ayuda de 
una herramienta de propósito general.  
 
Las aberturas para la introducción de una herramienta con el propósito de facilitar la conexión o 
desconexión, deben ser claramente distinguidas de la abertura destinada al conductor.  
 
A2.7.3.7  Los borne s sin tornillos destinados a utilizarse en la interconexión de dos o más 
conductores deberán estar diseñados de forma que:  
 
- Durante la conexión, el funcionamiento del medio de apriete de uno de los 
conductores sea independiente del funcionamiento del medio  de apriete del o de los 
otros conductores;  
- Durante la conexión y desconexión los conductores pueden conectarse o 
desconectarse conjunta o separadamente;  25 
 - Cada conductor sea introducido en un órgano de apriete separado (no necesariamente 
en orificios separa dos).  
- Debe ser posible apretar cualquier número de conductores hasta el máximo que se 
haya establecido en el diseño.  
 
A2.7.3.8  Los bornes sin tornillo de los tomacorrientes fijos deberán ser diseñados de 
forma que sea obvia una conexión adecuada y sea impedida una introducción excesiva, si esta 
puede reducir las distancias superficiales y/o en el aire, requeridas en la Tabla A7, o condicionar el 
funcionamiento del tomacorriente.  
 
A2.7.3.9  Los bornes sin tornillo deberán estar fijados correctamente al tomacorriente.  
 
No deberán adquirir juego cuando los conductores sean introducidos o desconectados durante la 
instalación.  
 
No se considera s uficiente la fijación con material de relleno sin otro medio de bloqueo. Sin 
embargo puede utilizarse resinas que se endurecen en el aire, para fijar los bornes que no están 
sometidos a esfuerzos mecánicos en uso normal.  
 
A2.7.3.10  Los bornes sin tornillos deben ser  capaces de soportar los esfuerzos mecánicos 
que se producen en uso normal.  
 
A2.7.3.11  Los bornes sin tornillo deberán ser capaces de soportar los esfuerzos eléctricos y 
térmicos que se producen en uso normal.  
 
A2.7.3.12  Los bornes sin tornillo deben ser realizados en forma t al que el conductor rígido 
macizo conectado permanezca apretado aun cuando sea doblado durante la instalación normal, 
por ejemplo, durante el montaje en una caja, y el esfuerzo de doblado se transmita al dispositivo 
de apriete.  
 
A2.8 Construcción de los tomacorrientes fijos  
 
A2.8.1  Los contactos de los tomacorrientes deben tener la elasticidad suficiente para asegurar 
una presión de contacto adecuada sobre las espigas del enchufe.  
 
Las partes de los contactos del tomacorriente, que estarán en contacto con la par te de la espiga 
prevista para realizar el contacto eléctrico cuando el enchufe este completamente insertado en el 
tomacorriente deben asegurar contactos opuestos metálicos sobre al menos dos lados de cada 
espiga.  
 
A2.8.2  Los contactos y las espigas de los tomacorrientes deben ser resistentes a la corrosión y a 
la abrasión.  
 
Los contactos del tomacorriente y la o las espigas de los tomacorrientes, que son hechos de cobre 
o aleación de cobre, como está especificado en el apartado A2.21.5, son considerados com o 
conformes con este requisito.  
 
La o las espigas de los tomacorrientes deben ser construidas de modo tal que la resistencia 
mecánica de la o las espigas no dependa del material plástico.  
 
NOTA: En ciertos diseños, la o las espigas de los accesorios son ag ujeros rellenados con plástico.  
 26 
 A2.8.3  Los revestimientos aislantes, barreras y partes similares, deben tener una resistencia 
mecánica adecuada.  
 
A2.8.4  Los tomacorrientes deben estar construidos de forma que permitan:  
 
- la fácil introducción dentro del borne y una cone xión segura de los conductores en los 
bornes, excepto para los conductores de las lámparas piloto;  
 
NOTA 1: Los bornes a tornillo como los mostrados en las Figuras 1 a 4 del Anexo B son 
considerados adecuados para una conexión segura de los conductores.  
 
- la fácil fijación de la parte principal a una pared o a una caja de montaje;  
- la correcta posición de los conductores;  
- el espaciamiento conveniente entre la parte inferior de la parte principal y la superficie 
sobre la cual va montada o entre los lados de la parte principal y la envolvente (tapa o 
caja de montaje), de forma que después de la instalación del tomacorriente, el 
aislamiento de los conductores no esté  necesariamente presionado contra las partes 
activas de polaridad diferente.  
 
NOTA 2: Este requisito no implica que las partes metálicas de los bornes sean necesariamente 
protegidas mediante barreras aislantes o sop ortes aislantes, para evitar contactos con el 
aislamiento de los conductores, debido a una instalación incorrecta de las partes metálicas de los 
bornes.  
 
Para los tomacorrientes de montaje superficial a ser fijados en una placa de montaje, puede ser 
necesa rio prever un canal de paso para los conductores, para el cumplimiento de este requisito.  
 
Además para los tomacorrientes que tienen bornes sin tornillo, los tomacorrientes deben ser 
construidos tal que los medios de conexión y/o desconexión de los bornes sin tornillo no puedan 
llegar a activados por conductores durante y después de la instalación del tomacorriente en una 
caja o sobre la pared.  
 
NOTA 3: Este requisito no implica que los medios de conexión y/o desconexión no puedan ser 
tocados por los conduc tores.  
NOTA 4: Este requisito puede ser cumplido por la localización de medios de conexión y/o 
desconexión y/o el uso de barreras protectoras o apoyos localizados alrededor de los medios de 
conexión y /o desconexión.  
 
Además, los tomacorrientes clasificado s como diseño A deben permitir el fácil posicionamiento y 
retiro de la tapa o placa de recubrimiento, sin desplazamiento de los conductores o activando los 
medios de conexión y/o desconexión de los bornes sin tornillo.  
 
NOTA 5: Este requisito no implica qu e los medios de conexión y/o desconexión no puedan ser 
tocados por la cubierta o la placa de cubierta.  
 
A2.8.5  Los tomacorrientes deben ser diseñados de forma que una inserción completa del 
enchufe asociado, no sea impedida por ningún resalto de las superficies.  
 
A2.8.6  Si las tapas están provistas de boquillas para los orificios de entrada de las espigas, no 
debe ser posible removerlas desde el exterior ni quitarlas inadvertidamente desde el interior 
cuando la tapa sea removida.  
 27 
 A2.8.7  Las tapas o placas de recubrimiento o pa rte de ellas, las cuales están destinadas a 
asegurar la protección contra el choque eléctrico, deben ser mantenidas en su lugar en dos o más 
puntos mediante elementos de fijación eficaces  
 
Las tapas, placas de recubrimiento o partes de ellas, pueden ser fi jadas por medio de una fijación 
única, por ejemplo un tornillo, siempre que sean mantenidas en su posición por otros medios (por 
ejemplo una traba).  
 
NOTA 1: Es recomendable que los elementos de fijación de las tapas o placas de recubrimiento 
sean imperdib les. El empleo de arandelas roscadas de cartón o un material similar, es considerado 
como un medio adecuado para asegurar los tornillos que deben ser imperdibles  
NOTA 2: Las partes, de metal no puestas a tierra, separadas de las partes activas de modo tal que 
las líneas de fuga y las distancias en el aire tengan los valores especificados en la Tabla A7, no son 
considerados accesibles si son satisfechos las requisitos de este apartado.  
 
Cuando la fijación de las tapas a placas de recubrimiento de los tomacor rientes tipo A sirve para 
fijar la parte principal, deben existir medios para mantenerla base en su lugar, aún después de la 
remoción de las tapas o placas de recubrimiento.  
 
A2.8.8  Una tapa destinada para un tomacorriente con contacto de tierra, no debe ser 
intercambiable con una tapa destinada para un tomacorriente sin contacto de tierra, sí este 
intercambio modifica la clasificación de tomacorriente de acuerdo a lo indicado en el a partado 
A1.2.1.3.  
 
NOTA: Este requisito se aplica a los dispositivos del mismo fabricante.  
 
A2.8.9  Los tomacorrientes para montaje superficial deben ser construidos de forma que cuando 
son montados y cableados como en uso normal, sus envolventes no presenten otra s aberturas 
libres más que los orificios de entrada para las espigas del enchufe u otras aberturas para 
contactos, por ejemplo contactos de tierra laterales, o dispositivos de enclavamiento.  
 
Los agujeros de drenaje, pequeños espacios entre las envolventes  o cajas y las tuberías, cables o 
contactos de tierra, si los hubiera, o entre envolventes o cajas y grommets o membranas y tapas 
desfondables serán ignorados previendo que ellos no comprometen la clasificación IP declarada.  
 
A2.8.10  Los tornillos u otros órganos similares para el montaje del tomacorriente en una 
superficie, en una caja, o en una envolvente deben ser accesibles fácilmente desde el frente. 
Estos órganos no deben servir para ningún otro propósito de fijación.  
 
A2.8.11  Los tomacorrientes múltiples con una base común, deben estar previstos con puentes 
fijos para la conexión en paralelo de los contactos. La fijación de estos puentes debe ser 
independiente de la conexión de los conductores de alimentación.  
 
A2.8.12  Los tomacorrientes múltiples que tengan bases separad as, deben ser diseñados de forma 
que sea asegurada la posición correcta de cada una de las bases. La fijación de cada base, debe 
ser independiente de la fijación del conjunto de los tomacorrientes en la superficie de montaje.  
 
A2.8.13  La placa de montaje de los to macorrientes de montaje superpuesto, deberá tener una 
resistencia mecánica adecuada.  
 
A2.8.14  Los tomacorrientes deben soportar los esfuerzos laterales ocasionados por el equipo 
susceptible de ser introducido en ellos.  28 
  
A2.8.15  Los tomacorrientes no deben formar parte int egral de un portalámparas  
 
A2.8.16  Los tomacorrientes que tengan un índice de protección mayor que IP20 deberán cumplir 
con su clasificación IP cuando son utilizados con tuberías roscadas o con cables con cubiertas 
como para su uso normal y en ausencia de un enchu fe insertado.  
 
Los tomacorrientes de montaje sobrepuesto que tengan grados de protección IP mayores que IP 
20 deberán estar previstos para abrir un agujero de drenaje.  
 
Si un tomacorriente tiene un orificio de drenaje, este deberá ser de por lo menos 5 mm de 
diámetro, o de 20 mm2 con un ancho y largo de al menos 3 mm.  
 
Si la posición de la tapa es tal que una sola posición de montaje es posible, el orificio de drenaje 
debe ser efectivo en esa posición. Alternativamente el o los orificios de drenaje deben se r 
efectivos en al menos 2 posiciones de tomacorriente cuando éste es montado en una pared 
vertical con una de estas posiciones corresponde a la entrada de los conductores por la parte 
superior y a otra corresponde a la entrada de los conductores por la par te inferior.  
 
Los resortes de las tapas, si existieran, deben ser de un material resistente a la corrosión, tal 
como el bronce o el acero inoxidable.  
 
NOTA 1: El cerramiento completo en ausencia de un enchufe puede ser logrado mediante una 
tapa.  
NOTA 2: Este requisito no implica que la tapa, si existiera, o los orificios de entrada para las espigas 
necesiten estar cerrados cuando el enchufe no está en posición, siempre que el tomacorriente 
cumpla con los ensayos correspondientes para la verificación del i ngreso de agua.  
NOTA 3: Un orificio de drenaje en la parte posterior de la envolvente, es considerado como 
efectivo si el diseño de la envolvente asegura una distancia en el aire de al menos 5 mm de la 
pared o prevé un canal de drenaje de al menos la dimen sión especificada.  
 
A2.8.17  Las espigas de tierra deben tener una resistencia mecánica adecuada.  
 
A2.8.18  Los contactos de tierra, contactos de línea y neutro deben estar asegurados contra la 
rotación.  
 
Cuando el producto esté listo para el alambrado no debe ser posible r emover los contactos de 
tierra, línea y neutro sin la ayuda de una herramienta.  
 
A2.8.19  Las barras metálicas del circuito de tierra no deben presentar rebabas que puedan 
ocasionar daños al aislamiento de conductores de alimentación.  
 
A2.8.20  Los tomacorrientes para ser instalados en una caja deben ser diseñados de forma que los 
extremos del conductor puedan ser preparados luego que la caja sea montada en su posición, 
pero antes que el tomacorriente sea fijado a la caja.  
 
A2.8.21  Los orificios de entrada deberán permitir la intro ducción de la tubería o el revestimiento 
protector del cable, que asegure completa protección mecánica.  
 
Los tomacorrientes de montaje sobrepuestos deben ser construidos de forma que la tubería o la 
cubierta protectora del cable puedan ingresar en el envo lvente al menos 1 mm.  
 29 
 En los tomacorrientes sobrepuestos, los orificios de entrada para las tuberías ingresantes, o al 
menos dos de ellos si hay más de uno, deben ser capaces de aceptar tuberías de designaciones 
16, 20, 25 o 32 de acuerdo a la norma IEC 6 04236 o una combinación de al menos dos de alguno 
de éstos tamaños.  
 
En los tomacorrientes sobrepuestos, la abertura para la entrada de cables debe tener la 
capacidad de aceptar cables con las dimensiones especificadas en la Tabla A4, o con las 
dimensiones  especificadas por el fabricante.  
 
Tabla A4 – Limites de las dimensiones de cables externos para tomacorrientes tipo superpuesto  
 
Corriente  
Nominal  
A Sección de los 
conductores  
 
mm2 Número de 
conductores  Límite de las dimensiones externas de los 
cables  
mm 
min máx.  
10 1 hasta 2,5 inclusive  2 
6,4 13,5  
3 14,5  
5 17.0  
13 y 16  1,5 hasta 2,5 inclusive  2 7,4 13,5  
3 14,5  
1,5 hasta 4 inclusive  4 7,6 18,0  
5 19,5  
32 2,5 hasta 10 inclusive  2 
8,9 24 
3 25,5  
4 28 
5 30,5  
Nota – Los límites de las dimensiones externas de los cables especificados están basados en las normas IEC 60227 e IEC 
60245.  
 
NOTA: Los orificios de entrada del tamaño adecuado pueden ser logrados mediante el uso 
de entradas desfondables o de piezas de inserción adecuadas.  
 
A2.8.22  Los grommets de los orificios de entrada deben estar fijadas de manera segura y no 
deben ser desplazadas por esfuerzos mecánicos y térmicos que pueden ocurrir en uso normal.  
 
A2.8.23  Se recomienda que las membranas de los orificios de entrada, sean dis eñadas y 
fabricadas en un material que permita la introducción de los cables en el aparato cuando la 
temperatura ambiente sea baja.  
 
A2.9 Construcción de enchufes y tomacorrientes móviles  
 
A2.9.1  Los accesorios móviles no desmontables, deben ser construidos de forma q ue: 
 
- el conductor flexible no pueda ser separado del dispositivo sin quedar 
permanentemente inutilizado; y  
- el aparato no pueda ser abierto con la mano utilizando una herramienta de propósito 
general, por ejemplo, un destornillador utilizado como tal.  
 
                                                           
6 IEC 60423:2007 Conduit systems for cable management – Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for 
conduits a nd fittings – Edition 3.0.  30 
 Nota: Un dispositivo se considera permanentemente inutilizado, cuando para volver a ensamblar 
el dispositivo deben ser utilizadas otras partes o materiales distintos a los originales.  
 
A2.9.2  Las espigas de los enchufes y tomacorrientes móviles, deben tener una r esistencia mecánica, 
conforme establecido en el método de ensayo indicado en la Tabla B2 del Anexo B referido a 
construcción de enchufes y tomacorrientes móviles (prueba mecánicas).  
 
 
A2.9.3  La o las espigas de los accesorios móviles deben:  
 
- Estar bloqueadas cont ra la rotación,  
- No poder ser removidas sin desmantelar el enchufe.  
- Estar fijadas de manera adecuada en el cuerpo del enchufe, cuando el enchufe esté 
cableado y ensamblado como para uso normal.  
 
No deberá ser posible reubicar las espigas o los contactos de tierra o neutro del enchufe, en una 
posición incorrecta.  
 
La o las espigas de los accesorios móviles debe ser construidos de tal forma que la resistencia 
mecánica del o de las espigas no dependa del material plástico.  
 
NOTA: En ciertos diseños la o las espigas de los accesorios son huecas y llenadas con plástico.  
 
Todas las superficies expuestas de la o las espigas de un enchufe deben ser lisas y libres de 
rebabas y bordes afilados y otras irregularidades que podrían causar daño o uso excesivo a los 
correspondientes contactos del tomacorriente o los obturadores.  
 
A2.9.4  Los contactos de tierra, línea y neutro de los tomacorrientes móviles, deben estar 
bloqueados contra la rotación y sólo podrán ser retirados con la ayuda de una herramienta, luego de 
desmonta do el tomacorriente.  
 
A2.9.5  Los contactos de los tomacorrientes deben tener la elasticidad suficiente para asegurar una 
presión de contacto adecuada.  
 
Las partes de los contactos de los tomacorrientes, que estarán en contacto con la parte de la espiga 
destinada  a realizar el contacto eléctrico cuando el enchufe está completamente insertado en el 
tomacorriente,  
 
- no deben ser de material aislante excepto material cerámico, u otro con características 
no menos adecuadas, y  
- deben asegurar los contactos metálicos en a l menos dos lados opuestos de cada 
espiga.  
 
La presión de contacto del tubo de contacto no debe depender solamente de la conexión 
soldada.  
 
A2.9.6  Las espigas y los contactos de los tomacorrientes deben ser resistentes a la corrosión y a la 
abrasión.  
 
Los contac tos del tomacorriente y la o las espigas de los tomacorrientes, que están hechos de 
cobre o aleación de cobre, como está especificado en el apartado A2.21.5, se consideran que 
cumplen con este requisito.  31 
  
A2.9.7  Las envolventes de los accesorios móviles desmontab les, deberán cubrir completamente los 
bornes y los extremos del conductor flexible.  
 
La construcción debe ser tal que los conductores puedan ser conectados correctamente y que 
cuando el dispositivo esté cableado y ensamblado como para su uso normal, sea poco probable 
que:  
 
- la mutua compresión de las almas cause daños al aislamiento del conductor de modo 
que sea probable que resulte en la ruptura del aislamiento.  
- el alma de un conductor conectado a un borne activo, no sea necesariamente 
presionado contra partes metálicas accesibles;  
- el alma de un conductor conectado a un borne de tierra, no sea necesariamente 
presionado contra partes activas,  
 
A2.9.8  Los dispositivos desmontables móviles deben estar diseñados de forma que los tornillos o 
tuercas de los bornes no pueden aflojarse y desplazarse de manera que se establezca una conexión 
eléctrica entre partes activas y el borne de tierra o partes metálicas conectadas al borne de tierra.  
 
A2.9.9  Los dispositivos móviles desmontables con contacto de tierra, deben estar diseñad os con 
espacio suficiente para el conductor de tierra de forma que si el seguro contra tracción falla, la 
conexión del contacto de tierra sea sometida a la tracción después de las conexiones de los 
conductores activos y en caso de tracción excesiva, el con ductor de tierra debe romperse luego de 
los conductores activos.  
 
En los accesorios no desarmables moldeados con contactos de tierra, el largo de los conductores 
entre las terminaciones y el dispositivo de anclaje debe ser regulado de modo que los 
conducto res que llevan corriente sean solicitados antes que el conductor de tierra, si el cable se 
sale de su fijación  
 
A2.9.10  Los bornes de los dispositivos móviles desmontables y las terminaciones de los dispositivos 
móviles no desmontables, deben estar dispuestos o p rotegidos de forma tal que los alambres sueltos 
del conductor dentro del dispositivo no presentarán un riesgo de choque eléctrico.  
 
Para los dispositivos móviles moldeados no desmontables, se deben proporcionar medios para 
prevenir que los alambres sueltos  del conductor reduzcan los requisitos de distancia de 
aislamiento mínimos entre tales alambres y todas las superficies exteriores del dispositivo, con la 
excepción de la cara de enganche de un enchufe.  
 
A2.9.11  Para enchufes y tomacorrientes móviles:  
 
- debe ser cl ara la forma en que se efectúa la protección contra la tracción y la 
prevención de la torsión;  
- el seguro de retención del conductor contra la tracción y la torsión o al menos una 
parte de él, debe estar incorporado o fijado permanentemente a una de las par tes 
constitutivas del enchufe o del tomacorriente móvil;  
- no debe utilizarse métodos tales como realizar un nudo en el conductor o apretar los 
extremos con una presilla;  
- los seguros de retención deben ser eficientes para todos los diferentes tipos de 
conductores flexibles que puedan conectarse al dispositivo.  32 
 - Los tornillos, si los hubiera, los cuales tienen que ser operados para asegurar el cable 
flexible, estos no deberán servir para fijar cualquier otro componente.  
 
A2.9.12  Para los dispositivos móviles desm ontables y los dispositivos no moldeados no 
desmontables, no deberá ser posible remover las cubiertas, placas de protección o partes de ellas 
destinadas para asegurar la protección contra el choque eléctrico sin el uso de una herramienta.  
 
A2.9.13  Si las cubierta s de los tomacorrientes móviles están provistas con bocinas para los agujeros 
de entrada de las espigas, estas bocinas no pueden ser removidas desde el exterior o desmontadas 
inadvertidamente desde el interior, cuando la cubierta es removida.  
 
A2.9.14  Los tornillo s destinados a permitir el acceso al interior del aparato deben ser imperdibles.  
 
NOTA: El uso de arandelas roscadas de cartón o material similar es considerado un medio 
adecuado para asegurar los tornillos que requieran ser imperdibles.  
 
A2.9.15  La cara de contac to de los enchufes no deberá presentar salientes que no sean las espigas, 
cuando los enchufes son equipados con conductores y ensambladas como para uso normal.  
 
NOTA: Los contactos de tierra no se consideran como salientes de la cara de contacto.  
 
A2.9.16  Los dispositivos móviles deberán estar diseñados de forma que la introducción completa de 
los enchufes asociados, no sea impedida por ninguna saliente de sus superficies.  
 
A2.9.17  Los dispositivos móviles con índice de protección mayor que IP20, deberán estar envueltos 
de acuerdo a su clasificación IP cuando ellos son instalados con cables.  
 
Los enchufes que tienen un índice de protección mayor que IP20, con la excepción de la cara de 
contacto, deberán estar adecuadamente encerrados cuando se equipan con un cab le flexible 
como para su uso normal.  
 
Los tomacorrientes móviles que tienen un índice de protección mayor que IP20, deberán estar 
adecuadamente encerrados cuando se equipan con un cable flexible como para su uso normal y 
sin un enchufe insertado.  
 
Las tapa s con resortes, si las hubiera, deberán ser de material resistente a la corrosión, por 
ejemplo, bronce o acero inoxidable.  
 
NOTA: Un adecuada envolvente cuando el enchufe no está en posición puede ser alcanzada por 
medio de una tapa.  
Este requisito no imp lica que la tapa, si existiera, o las entradas para las espigas necesitan ser 
cerradas cuando el enchufe no esté en posición, con tal que el aparato supere los ensayos 
respectivos para la verificación de la entrada de agua.  
 
A2.9.18  Los tomacorrientes móviles prov istos de medios de suspensión a una pared o a otras 
superficies de montaje, deberán ser diseñados de manera que los medios de suspensión no permitan 
el acceso a partes activas.  
 
No deben existir aberturas libre entre el espacio destinado a los medios de su spensión, por los 
cuales el tomacorriente es fijado a la paredes u otras superficies de montajes y partes activas.  
 33 
 A2.9.19  La combinación de enchufes y tomacorrientes móviles con interruptores, interruptores 
automáticos u otros dispositivos de protección deberán cumplir con los reglamentos técnicos 
correspondientes a cada parte de forma individual, si no existiese medidas para el producto 
combinado. .  
 
A2.9.20  Los dispositivos móviles no deben formar parte integral de portalámparas.  
 
A2.9.21  Los enchufes clasificados exclusivamen te como enchufes para equipos Clase II, podrán ser 
desmontables o no desmontables.  
 
Si están incorporadas a un cable conector, éste debe estar provisto de un conector para equipos 
de Clase II.  
 
Si están incorporadas a un cable de extensión, éste debe estar  provisto de un tomacorriente 
móvil para equipos de Clase II.  
 
A2.9.22  Los componentes, tales como interruptores y fusibles, incorporados en accesorios deben 
cumplir con los reglamentos técnicos  correspondientes.   
 
Los componentes incorporados en accesorios móviles deben ser de tal capacidad, o protegidos de 
forma tal, que la sobrecarga de un componente o del enchufe o del componente tomacorriente no 
pueda ocurrir durante su uso normal.  
 
Los interruptores incorporados en los tomacorrientes móviles deben cumpl ir con el reglamento 
técnico correspondiente, o cuando se trate de artefactos eléctricos la parte correspondiente de la 
norma IEC 61058 -17. 
 
Los valores nominales del interruptor no deben ser inferiores que la capacidad más baja del 
tomacorriente y deben d esconectar todos los polos activos.  
 
Los interruptores marcados con el estado desconectado OFF deben ser por la construcción de una 
distancia normal de apertura y deben desconectar todos los polos activos.  
 
Los interruptores conformes con la norma IEC 6105 8-1 deben tener la siguiente clasificación mínima:  
 
Grado de contaminación:  2 
Tensión de impulso soportada nominal  2 500 V  
Nivel de resistencia al fuego con ensayo de acuerdo a la temperatura del hilo 
incandescente  750 °C  
Número de ciclos de operación  10 000  
 
Para tomacorrientes móviles y enchufes desmontables, el dispositivo de protección contra 
sobrecorriente incorporado en el accesorio debe tener una corriente nominal igual o menor que la 
corriente nominal del accesorio.  
 
NOTA: Ejemplos de dispositivos de protección contra sobrecorriente son los fusibles, los 
seccionadores térmicos o de corriente, los interruptores automáticos miniatura (MCBs), los 
interruptores automáticos operados por corriente residual (RCBOs).  
 
                                                           
7 IEC 61058:2008 Switches for Appliances – Part 1: General requirements – Edition 3.2.  34 
 Cualquier otro u otros com ponentes, tales como interruptores o dispositivos de control, deben 
tener una corriente nominal no menor que:  
 
- La corriente nominal del accesorio o  
- La corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente incorporado, 
si lo hubiera.  
 
Para l os componentes que tienen diferentes corrientes nominales para cargas resistivas y cargas 
inductivas, la corriente nominal a ser referida es la corriente nominal para la carga resistiva.  
 
Para los enchufes no desmontables, cualquier otro u otros componente s incorporados, tales 
como interruptores o dispositivos de control, debe tener una corriente nominal no menor que:  
 
- La corriente de ensayo para la combinación del accesorio y el cable como está indicado 
en la Tabla A5, por el Apartado A2.9.16, o  
- La corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente incorporado, 
si lo hubiera.  
 
Todo componente o componentes incorporados deben tener una tensión nominal no menor que 
la tensión nominal del accesorio.  
 
A2.9.23  Si un enchufe forma parte integral  de un equipo, éste no debe causar sobrecalentamiento de 
las espigas, ni ejercer esfuerzos indebidos en tomacorrientes fijos.  
 
NOTA: Ejemplos de equipos que forman parte integral de éstos son las afeitadoras y las lámparas 
con baterías recargables, etc.  
 
Enchufes que tengan corriente nominal superior a 16 A y a tensión nominal superior a 250 V, no 
deberán formar parte integral de otro equipo.  
 
A2.9.24  Los enchufes deben tener una forma y estar construidas de un material tal que puedan ser 
retiradas fácilmente con la mano del tomacorriente pertinente.  
 
Además las superficies de agarre deben estar diseñadas de forma que el enchufe pueda ser retirado 
sin ejercer tracción sobre el conductor flexible.  
 
A2.9.25  Las membranas de los orificios de entrada de los accesorios móviles deben cumplir los 
requisitos de los apartados A2.8.22. y A2.8.23.  
 
A2.9.26  Los tomacorrientes móviles desmontables que pueden ser ensamblados y alambrados para 
su uso normal después que su parte posterior haya sido fijada a una superficie deben cumplir con los 
requisitos para los tomacorrientes móviles y con los siguientes requisitos adicionales para los 
tomacorrientes fijos para montaje superficial:  
 
- Disposiciones para la tierra: apartados A2.6.2, A2.6.3, A2.6.6;  
- Bornes y terminales: apartado A2.7.2.1;  
- Construc ción de los tomacorrientes fijos: apartado A2.8; 
- Resistencia al envejecimiento, protección proporcionada por envolventes, y resistencia 
a la humedad: apartados A2.11.2.1, A2.11.2.2;  
- Calentamiento: Apartado A2.14;  
- Resistencia mecánica: Apartado A2.19;  
- Resis tencia al calor: Apartado A2.20;  35 
 - Líneas de fuga, distancias en el aire y distancias a través de compuestos selladores: 
Apartado A2.22;  
- Resistencia del material de aislamiento al calor anormal, al fuego y las corrientes 
superficiales: Apartado 28.1.1 de la Norma IEC 60884 -1. 
 
A2.10  Tomacorrientes con bloqueo  
 
Los tomacorrientes enclavados con un interruptor deberán ser construidos de tal manera que un 
enchufe no pueda ser insertado o completamente retirado del tomacorriente cuando los 
contactos del tomacorriente están activos y los contactos del tomacorriente no pueden llegar a 
ser activos hasta que el enchufe es casi completamente insertado.  
 
 
A2.11  Resistencia al envejecimiento, protección proporcionada por envolventes y resistencia a 
la humedad  
 
A2.11.1  Resistencia al enveje cimiento  
 
Los accesorios deben ser resistentes al envejecimiento.  
 
Las piezas destinadas a propósitos decorativos, como ciertas tapas, deben ser retiradas si es 
posible y estas partes no son sometidas al ensayo.  
 
A2.11.2  Protección proporcionada por las envolvente s 
 
La envolvente de los dispositivos deberá proporcionar protección contra el acceso a las partes 
peligrosas, los efectos dañinos debido al ingreso de agua, de acuerdo con el índice  de protección 
del dispositivo.  
 
A2.11.2.1  Protección  contra el acceso a partes peligrosas y contra los efectos perjudiciales 
debidos al ingreso de objetos sólidos extraños  
 
Los accesorios y sus envolventes deberán proporcionar un grado de protección contra el acceso a 
las partes peligrosas y los efectos per judiciales debidos al ingreso de objetos sólidos extraños.  
 
A2.11.2.2  Protección contra los efectos dañinos debido al ingreso de agua.  
 
Los accesorios y sus envolventes deberán proporcionar un grado de protección contra los efectos 
dañinos debido al ingreso de agua de acuerdo con su índice de protección IP.  
 
A2.11.3  Resistencia a la humedad.  
 
Los accesorios deben estar protegidos contra las condiciones de humedad que puedan ocurrir en uso 
normal.  
 
A2.12  Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica  
 
La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica de los dispositivos deben tener valores 
apropiados.  
 
A2.13  Operación de los contactos de tierra  36 
  
Los contactos de tierra deben asegurar una presión de contacto de acuerdo a lo establecido en la 
tabla B2 del Anexo B del presen te reglamento y no deben deteriorarse en uso normal.  
 
A2.14  Calentamiento  
 
Los accesorios deben ser construidos de forma que cumplan con el ensayo de calentamiento.  
 
Los tomacorrientes y enchufes son ensayados de acuerdo al ensayo indicado en el apartado 19.1 
de la Norma IEC 60884 -1, excepto:  
 
- Los tomacorrientes fijos de un sistema de tomacorriente y enchufe con fusibles, para 
los que se aplica el apartado 19.2 de la Norma IEC 60884 -1; 
- Los enchufes y tomacorrientes móviles con componentes incorporados, para los q ue 
se aplica el apartado 19.3 de la Norma IEC 60884 -1. 
 
A2.15  Capacidad de corte  
 
Los accesorios deben tener una capacidad de corte adecuada.  
 
A2.16  Funcionamiento normal  
 
Los accesorios deben soportar, sin desgaste excesivo ni otro efecto perjudicial, los esfuerzos 
mecánicos, eléctricos y térmicos que se presenten en uso normal.  
 
A2.17  Fuerza necesaria para retirar el enchufe  
 
La construcción de los accesorios debe ser tal que el enchufe pueda ser introducido y retirado 
fácilmente, y se debe prevenir que en uso normal pued a salir del tomacorriente.  
 
 
A2.18  Conductores flexibles y sus conexiones  
 
A2.18.1  Los enchufes desmontables y los tomacorrientes móviles desmontables deben estar 
provistos de un seguro de retención (anclaje de cordón), de forma que los conductores no sean 
sometidos a e sfuerzos, incluyendo la torsión, en la zona donde se conectan a los bornes 
(terminales) y que la cubierta de los mismos esté protegida contra la abrasión.  
 
La cubierta del cable flexible, si la hubiera, debe estar sujeta por el seguro de retención.  
 
Los e nchufes no desmontables y los tomacorrientes móviles no desmontables deben ser 
diseñados de tal forma que el cable es mantenido en posición y las terminaciones están libres de 
esfuerzo y torsión.  
 
La cubierta, si la hubiera, del cable flexible debe permane cer dentro del aparato.  
 
A2.18.2  Los enchufes no desmontables y los tomacorrientes móviles no desmontables, deben 
estar provistos con conductores flexibles conforme a los reglamentos técnicos correspondientes. 
Las secciones de los conductores en función de las car acterísticas nominales de los dispositivos, 
se establecen en las columnas correspondientes de la Tabla A5. 
 37 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A5 – Relación entre el valor nominal de los accesorios, sección nominal de los conductores de 
ensayo y las corrientes de ensayo para los ensayos de calentamiento) y operación normal  
 
Valor 
Nominal del 
Accesorio  Accesorios Fijos 
Desmontables  Accesorios Móviles 
Desmontables  Tomacorrientes móviles 
desmontables  Enchufes no desmontables  
Corriente de 
Ensayo A  Corriente de Ensayo 
A Sección 
nominal  
(mm2) Corriente de 
Ensayo A  Sección 
nominal  
(mm2) Corriente de 
Ensayo A  
IEC 
60884 -1 
Cap. 19  IEC 
60884 -1 
Cap. 21  IEC  
60884 -1 
Cap. 19  IEC 
60884 -1 
Cap. 21  IEC 
60884 -1 
Cap. 19  IEC 
60884 -1 
Cap. 21  IEC 
60884 -1 
Cap. 19  IEC 
60884 -1 
Cap. 21  
2,5 A  
130/250V  - - - - - - - Tinsel  
0,5 
0,75  
1 1 
2,5 
4 
4 1 
2,5 
2,5 
2,5 
6 A 
130/250V  9 6 8,4 6 - - - Tinsel  
0,5 
0,75  
1 1 
2,5 
9 
9 1 
2,5 
6 
6 
10 A  
130/250V  16 10 14 10 0,75  
1 
1,5 10 
12 
16 10 
10 
10 0,5 
0,75  
1 2,5 
10 
12 2,5 
10 
10 
13 A  
Sistema de 
tomacorriente 
y enchufe con 
fusible  
250 V  20 13 17 13 0,5 
0,75  
1,00  
1,5 3,5 
7 
11 
14 3 
6 
10 
13 0,5 
0,75  
1,0 
1,5 3,5 
7 
11 
14 3 
6 
10 
13 
13 A  
250 V  17 13 17 13  
0,75  
1 
1,5  
10 
12 
13  
10 
12 
16 0,5 
0,75  
1 
1,5 2,5 
10 
12 
13 2,5 
10 
12 
16 
16 A  
130V/250V  22 16 20 16  
1 a 
1,5  
16 
16  
16 
16 Tinsel  
0,5 
0,75  
1 
1 a 
1,5 11 
2,5 
10 
12 
16 
16 1 
2,5 
10 
12 
16 
16 
10 A  
440V  16 10 14 10 1 
1,5 12 
16 10 
10 1 
 12 
 10 
 
16 A  
440V  22 16 20 16 1,5 16 16 1,5 
2,5 16 
22 16 
22 
25 A  
250V  6 32 25 4 132 25 - - - - 
32 A  
130V/250V/  
440V  40 32 40 32 2,5 25 25 2,5 
4 
6 25 
31 
42 25 
31 
32 38 
 Valor 
Nominal del 
Accesorio  Accesorios Fijos 
Desmontables  Accesorios Móviles 
Desmontables  Tomacorrientes móviles 
desmontables  Enchufes no desmontables  
Corriente de 
Ensayo A  Corriente de Ensayo 
A Sección 
nominal  
(mm2) Corriente de 
Ensayo A  Sección 
nominal  
(mm2) Corriente de 
Ensayo A  
IEC 
60884 -1 
Cap. 19  IEC 
60884 -1 
Cap. 21  IEC  
60884 -1 
Cap. 19  IEC 
60884 -1 
Cap. 21  IEC 
60884 -1 
Cap. 19  IEC 
60884 -1 
Cap. 21  IEC 
60884 -1 
Cap. 19  IEC 
60884 -1 
Cap. 21  
a Cables flexibles que tienen una sección transversal de 1 mm2 están permitidos con una longitud de hasta 2 m 
solamente.  
NOTA 1 Los cables extraflexibles (Tinsel) y los flexibles con sección  0,5 mm2 no pueden ser de un largo superior a 2 m.  
NOTA 2 Enchufes y conectores que son parte de un cordón de extensión se prueban como se especifican en la norma 
respectiva pertinente (est e reglamento  para los enchufes y la serie de normas IEC 60320 -18 para conectores), cada accesorio 
debe ser ensayado independientemente.  
NOTA 3: Las corrientes de ensayo para los accesorios que tengan otras corrientes nominales, se determinan por 
interpolación entra los valores nominales inmediatamente inferior y superi or, con la excepción para la corriente de 
prueba, indicada en la norma IEC 60884 -1 Cap. 19 , relativa a los accesorios móviles desmontables, que son obtenidos 
como sigue:  
- para In 
  10 A, corriente de ensayo = 1,4 In  
- para In > 10 A corriente de ensayo = 1,25 In  
 
 
Los cables flexibles deben tener tantos conductores como polos existan en el enchufe o en el 
tomacorriente. Los contactos de tierra, si los hubieran, se consideran como un solo polo 
cualquiera sea su número. El co nductor conectado al contacto de tierra, debe identificarse por la 
combinación de colores verde/amarillo.  
 
A2.18.3  Los enchufes y tomacorrientes móviles no desmontables, deberán ser diseñados de 
forma que en el cable flexible es protegido contra un doblez excesivo  del cable en la zona de la 
entrada del cable al dispositivo.  
 
Los elementos de protección previstos para este propósito, deben ser de material aislante y 
deben ser fijados de una manera segura.  
 
NOTA 1: Los resortes metálicos helicoidales previstos o no de un recubrimiento aislante, no deben 
utilizarse corno elementos de protección del cable flexible.  
 
A2.19  Resistencia mecánica  
 
Los accesorios, cajas de montaje sobrepuesto, prensaestopas roscados y cubiertas deberán tener 
una resistencia mecánica de acuerdo a lo establecido en la tabla B2 del Anexo B del presente 
reglamento, con el fin que soporten los esfuerzos que se impongan durante la instalación y en el 
servicio.  
 
A2.19.1  Los tomacorrientes provistos de obturadores deben estar construidos de forma que 
soporten los  esfuerzos mecánicos a que pueden ser sometidos en uso normal, por ejemplo, cuando 
la espiga de un enchufe es inadvertidamente forzada contra el obturador de un orificio de entrada 
del tomacorriente.  
 
A2.20  Resistencia al calor  
 
Los dispositivos y las cajas para  montaje superpuesto deberán ser resistentes al calor.  
 
Tabla B6– Resistencia al calor de diferentes tipos o partes de accesorios  
                                                           
8 IEC 60320 -1:2007 Appliances couplers for household and similar general purposes – Part 1: General requirements - Edition 2.1.  39 
  
 Espécimen  Ensayo (IEC -
60884 -1, 
25.1)  Ensayo (IEC -
60884 -1, 
25.2)  Ensayo (IEC -
60884 -1, 
25.3)  Ensayo (IEC -
60884 -1, 
25.4)  
A Para las cajas para montaje 
superpuesto, tapas y placas de 
recubrimiento separables y marcos 
separables con la excepción de partes 
de la zona de la superficie frontal de 
material termoplástico de 2 mm de 
ancho alrededor de los agujeros de 
entrada de las e spigas de fase y 
neutro.  - - X - 
B Para los accesorios portátiles con la 
excepción de las partes cubiertas por 
A. X X X X 
C Para los accesorios portátiles hechos 
de caucho natural o sintético o una 
mezcla de ambos o PVC.  X X - X 
D Para los tomacorriente  fijos con 
excepción de las partes cubiertas por A  X X X - 
E Para los tomacorrientes fijos hechos 
de caucho natural o sintético o una 
mezcla de ambos.  X X - - 
 X : Ensayo aplicable  
- : Ensayo no aplicable  
 
Las piezas previstas exclusivamente para propósitos decorativos, tales como ciertas tapas, no se 
someten a este ensayo.  
 
A2.21  Tornillos, partes conductoras de la corriente y conexiones  
 
A2.21.1  Las conexiones mecánicas o eléctricas, deben ser capaces de resistir los esfuerzos 
mecánicos que se producen en uso normal.  
 
Las conexiones mecánicas a usar en la instalación de los accesorios pueden hacerse usando 
tornillos autorroscantes, por deformación o por roscado, solamente sí ellos son suministrados 
junto con el producto para el cual están destinados a ser usados. Además , los tornillos 
autorroscantes para usar en la instalación deben ser cautivos con la correspondiente parte del 
aparato.  
 
Los tornillos o tuercas que transmiten la presión de contacto, deben ser metálicos y deben estar 
acoplados a una rosca metálica.  
 
NOTA: Los tornillos o tuercas que se maniobran durante el montaje de los accesorios, comprenden 
los tornillos de fijación de las tapas o las placas de recubrimiento, etc., pero no comprenden los 
medios de conexión de los tubos roscados y los tornillos dest inados a fijar la parte principal de los 
tomacorrientes fijos.  
 
A2.21.2  Para los tornillos que se usan en roscas aislantes y que se maniobran durante la conexión 
del dispositivo en la instalación, se debe asegurar su correcta introducción dentro del agujero 
roscad o o la tuerca.  40 
  
NOTA: Se satisface el requisito relativo a la introducción correcta, si se evita la introducción oblicua 
del tornillo, por ejemplo, por medio de una guía en la parte que se debe fijar. Por medio de un 
rebaje en la rosca hembra o utilizando un tomillo en que se haya suprimido el principio de la rosca.  
 
A2.21.3  Las conexiones eléctricas deben estar diseñadas de forma que la presión de contacto no 
se transmita por medio de materiales aislantes distintos de los cerámicos, mica u otros materiales 
que pos ean características al menos equivalentes, salvo que, una elasticidad suficiente de las 
partes metálicas pueda compensar una eventual contracción o deformación del material aislante.  
 
Este requisito no excluye implementaciones con cables planos extraflexib les, donde la presión de 
contacto se obtiene a partir de piezas aislantes que tengan características tales que aseguren un 
contacto seguro y permanente, bajo todas las condiciones de uso normal, en particular en lo que 
concierne a la contracción, el enveje cimiento a la fluencia en frío de la pieza aislante.  
 
Las conexiones efectuadas mediante la perforación del aislamiento de los cables extraflexibles 
deben ser seguras.  
 
NOTA: Las características adecuadas del material se consideran respecto a la estabilida d de las 
dimensiones.  
 
A2.21.4  Los tornillos y remaches, utilizados a la vez para conexiones eléctricas y mecánicas, deben 
estar protegidos contra el aflojamiento y/o la rotación.  
 
NOTA 1: Las arandelas elásticas pueden constituir una protección suficiente.  
NOTA 2 : En los remaches, una sección no circular o una, muesca apropiada, pueden constituir 
protección suficiente.  
NOTA 3: El material de relleno que se ablande por la acción del calor, sólo protege eficazmente 
contra el aflojamiento las conexiones por tomillo q ue no están sometidas a esfuerzos de torsión en 
uso normal.  
 
A2.21.5  Las partes que conducen la corriente, incluyendo aquellas que forman parte de los bornes 
(así como los bornes de tierra), deberán ser de un metal que posea, bajo las condiciones 
reinantes en la i nstalación, resistencia mecánica, conductividad eléctrica y resistencia a la 
corrosión adecuadas para el uso a que están destinadas.  
 
La conformidad es verificado por inspección y, si es necesario, por análisis químicos . 
 
NOTA 1: A continuación se citan ejemplos de metales apropiados, siempre que éstos sean 
utilizados en el rango de temperaturas admisibles y bajo condiciones normales de polución 
química.  
 
- cobre  
- una aleación conteniendo al menos 58% cobre para el caso de piezas obtenidas por 
laminado en fr ío o al menos 50% de cobre en el caso de las demás piezas.  
- acero inoxidable conteniendo al menos 13% de cromo y no más de 0,09% de 
carbono,  
- acero protegido por una capa de zinc obtenida por electro deposición de acuerdo a 
la Norma ISO 2081. La capa debe te ner un espesor mínimo de:  
 5 
m para condición de servicio ISO Nº 1 para equipos clasificados IP con índice 
IPX0;  
 12 
 m para condición de servicio ISO Nº2 para equipos clasi ficados IP con índice 
IPX4;  41 
 
 25 
 m para condición de servicio ISO Nº3 para equipos clasificados IP con índice 
IPX5 e IPX6;  
- acero protegido por una capa de níquel y cromo obtenida por electrodeposición de 
acuerdo a l a Norma ISO 1456. La capa debe tener un espesor mínimo de:  
 20 
 m para condición de servicio ISO Nº 2 para equipos clasificados IP con índice 
IPX0;  
 30 
 m para condición de servicio ISO Nº 3 para equipos clasificados IP con índice 
IPX4;  
 40 
 m para condición de servicio ISO Nº 4 para equipos clasificados IP con índice 
IPX5 e IPX6;  
- acero protegido por una capa de estaño obtenida por electrodeposición de acuerdo a 
la norma ISO 2093. La capa debe tener un espesor mínimo de:  
 12 
 m para condición de servicio ISO Nº 2 para equipos clasificados IP con índice 
IPX0;  
 20 
 m para condición de servicio ISO Nº 3 para eq uipos clasificados IP con índice 
IPX4;  
 30 
 m para condición de servicio ISO Nº 4 para equipos clasificados IP con índice 
IPX5 e IPX6.  
 
Las partes conductoras de corriente, que pueden estar sometidas a desgaste mecánico, no 
deberán ser de acero protegido por una capa de recubrimiento obtenida por electrodeposición.  
 
En atmósferas húmedas aquellos metales que tengan una gran diferencia de potencial 
electroquímicos no deben ser utilizados en contacto uno con otro.  
 
A2.21.6  Los contactos que están sometidos a frotamiento en uso normal, deben ser de metal 
resistente a la corrosión.  
 
A2.21.7  Los tornillos autorroscante por deformación o roscado no deben utilizarse en la conexión 
de las partes conductoras de la corriente.  
 
Los tornillos autorroscant e por deformación o roscado pueden utilizarse para garantizar la 
continuidad de la puesta a tierra, con tal que no sea necesario interrumpir la conexión en uso 
normal y que como mínimo se utilicen dos tornillos para cada conexión.  
 
 
A2.22  Líneas de fuga, distancias en aire y distancias a través del material de relleno  
 
A2.22.1  Las líneas de fuga, las distancias en el aire y las distancias a través del material de relleno, 
no deberán ser inferiores a los valores que se Indican en la Tabla A7. 
 
Tabla A7 – Líneas de fuga, distancias en el aire y distancias a través de compuestos aislantes de 
sellado  
 
Descripción  mm 42 
 Descripción  mm 
Distancia de fuga.  
1. Entre partes activas de polaridad diferente.  
2. Entre partes activas y:  
- Superficies accesibles de partes de material aislante.  
- Partes metálicas puestas a tierra incluyendo las partes del circuito de tierra.  
- Marcos metálicos que soportan la parte principal de tomacorrientes empotrados.  
- Tornillos o elementos de fijación de las partes principales, tapas o placas de 
recubrim iento de tomacorrientes fijos.  
- Tornillos exteriores de ensamblado, distinto de los tornillos situados en la cara de 
contacto del enchufe y que están aislados del circuito de tierra;  
3. Entre espigas de un enchufe, incluyendo las partes metálicas conectadas a ellas, cuando está 
completamente insertado, las partes metálicas accesibles no conectadas a tierra b de un 
tomacorriente del mismo sistema, constituido de la forma más desfavorable c. 
4. Entre partes metálicas (b) accesibles no conectadas a tierra de un tomac orriente y de un 
enchufe del mismo sistema completamente insertado, con espigas y piezas metálicas 
conectadas a ellas, construidas de la forma más desfavorable c; 
5. Entre partes activas de un tomacorriente (sin enchufe) o de un enchufe y sus partes metálicas  
accesibles no conectadas a tierra o las partes metálicas puestas a tierra funcional. b  
4a 
 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
6d 
 
 
 
6d 
 
 
6d 
Distancia en el aire  
6. Entre partes activas de polaridad diferente  
7. Entre partes activas y:  
- Superficies accesibles de partes de material aislante  
- piezas metálicas conectadas a tierra no mencionadas en los ítems 8 y 9, incluyendo partes 
de circuito puesta a tierra  
- Marcos metálicos que soportan la parte principal de tomacorrientes para montaje 
empotrado;  
- Tomillo a elementos para fijar las par tes principales, tapa o placas de recubrimiento de 
tomacorrientes fijos;  
- Tornillos externos de ensamblado distintos a los situados en la cara de contacto del 
enchufe y que están aisladas del circuito puesta a tierra  
8. Entre partes activas y:  
- Cajas metálicas e exclusivamente con puesta a tierra, con el tomacorriente montado en su 
posición más desfavorable;  
- Cajas metálicas sin puesta a tierra, sin revestimiento aislante con el tomacorriente 
montado en su posición más desfavorable;  
- Partes metáli cas puestas a tierra funcional b o no puestas a tierra accesibles de 
tomacorrientes y enchufes;  
9. Entre partes activas y las superficies en las cuales la parte principal de un tomacorriente para 
montaje sobrepuesto está montado.  
10. Entre partes vivas y el fondo  de cualquier hendidura para el conductor, si la hubiera, 
practicado en la parte principal de un tomacorriente de montaje sobre puesto.   
3 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
4,5 
 
6 
 
6 
 
3 
Distancia a través del material de relleno  
11. Entre partes activas recubiertas con un espesor de 2 mm como mínimo, de material de relleno 
y la superficie de montaje de la base de un tomacorriente de montaje sobrepuesto;  
12. Entre partes activas recubiertas con un espesor de 2 mm como mínima, de material d e relleno 
y el fondo de cualquier hendidura para el conductor si existe, practicada en la base de un 
tomacorriente de montaje sobrepuesto.   
 
4 a 
 
 
2,5 
a. Este valor es reducido a 3 mm para accesorios que tienen tensión nominal de hasta 250V.  
b. Con excepción de  tornillos y piezas similares.  
c. La construcción más desfavorable puede ser verificada mediante un calibre basado en las hojas de especificaciones 
técnicas (formas constructivas) normalizadas correspondiente al sistema en cuestión.  
d. Este valor es reducido a 4 ,5 mm para los accesorios que tienen tensión nominal de hasta 250V.  
e. Las cajas metálicas exclusivamente con puesta a tierra son aquellas aptas solamente para utilizarse en instalaciones 
donde se exija la puesta a tierra de las cajas metálicas.  
 43 
 A2.22.2  El compuest o de sellado aislante no debe sobresalir de las cavidades en que se haya 
vertido.  
 
A2.22.3  Los tomacorrientes ordinarios para montaje sobrepuesto no deben tener puentes de 
conexión desnudos en su parte posterior.  
 
A2.23  Resistencia del material aislante al calor anormal, al fuego y a las corrientes 
superficiales  
 
A2.23.1  Resistencia al calor anormal y al fuego  
 
Las partes de material aislante que podrían estar expuestas a esfuerzos térmicos debido a causas 
eléctricas y cuyo deterioro podría afectar la seguridad del aparat o, no deben quedar dañadas 
indebidamente por un calor anormal y por el fuego  
 
 
 
 
A2.23.2  Resistencia a las corrientes superficiales  
 
En los dispositivos que tengan un índice IP mayor que IPX0, las partes de material aislante que 
mantienen en su sitio las partes activas, deben ser de material resistente a las corrientes 
superficiales.  
 
A2.24  Protección contra la oxidación  
 
Las partes de metal es ferrosos, incluyendo en ellas las tapas y cajas de montaje sobrepuesto, 
deberán estar protegidas eficazmente contra la oxidación.  
 
A2.25  Ensayos adicionales en espigas provistas de mangas aislantes  
 
El material de las mangas aislantes de las espigas, deberá s er resistente a los esfuerzos a que 
puede estar sometido, a las altas temperaturas susceptibles de ocurrir en condiciones similares a 
las de un mal contacto y a las bajas temperaturas susceptibles de ocurrir en condiciones 
particulares de servicio.  
 
  44 
 ANEXO B  
 
METODOS DE ENSAYO  
PARA LOS ENCHUFES Y TOMACORRIENTES DE USO DOMÉSTICO Y SIMILAR  
 
 
B1. Generalidades sobre los ensayos  
 
B1.1 Los ensayos deberán ser realizados para verificar la conformidad con los requisitos 
indicados en el artículo 4° y Anexo A del presente Reglamento Técnico.  
 
Los ensayos serán realizados como sigue:  
 
- Los ensayos tipo serán aplicados en muestras representativas de cada accesorio.  
- Los ensayos de rutina deberán ser aplicados en cada accesorio fabricado de acuerdo 
con este reglamento t écnico, donde sean aplicables.  
 
Los apartados B1.2 a B1.5 son aplicables a los ensayos tipo y el apartado B1.6 a los ensayos de 
rutina.  
 
B1.2 A menos que se indique otra cosa, las muestras son ensayadas tal como son entregadas y 
bajo condiciones normales de uso. 
 
Los accesorios no desmontables son ensayados con el cable flexible del tipo y sección tal cual son 
entregados, aquellos no incorporados a un cordón o una extensión o aquellos que no son 
componentes de un equipo, deberán ser provistos, para el ensayo,  con un cable flexible de al 
menos un metro de longitud.  
 
Los tomacorrientes portátiles múltiples no desmontables serán ensayados con los cables flexibles 
tal como son entregados.  
 
Los tomacorrientes que no cumplen con cualquier hoja de especificaciones té cnicas aceptada son 
ensayados con las cajas correspondientes.  
 
Los tomacorrientes que requieren de una caja para completar su envolvente, serán ensayados 
con sus cajas.  
 
Los tornillos de fijación de los bornes, cubiertas y placas de cubierta deben ser ajus tados con un 
torque igual a dos tercios de los valores especificados en la Tabla B1 de este Anexo, a menos que 
otra cosa se especifique.  
  45 
  
Tabla B1 – Torque de apriete para la verificación de la resistencia mecánica de los bornes de 
tornillo.  
 
Diámetro no minal de la rosca  
mm Torque  
Nm 
   
Hasta 2,8 inclusive  0,2 0,4 - 
Desde 2,8 hasta 3,0 inclusive  0,25  0,5 - 
Desde 3,0 hasta 3,2 inclusive  0,3 0,6 - 
Desde 3,2 hasta 3,6 inclusive  0,4 0,8 - 
Desde 3,6 hasta 4,1 inclusive  0,7 1,2 1,2 
Desde 4,1 hasta 4,7 inclusive  0,8 1,8 1,2 
Desde 4,7 hasta 5,3 inclusive  0,8 2,0 1,4 
a) La columna 1 se aplica a los tornillos sin cabeza, si los tornillos, cuando están apretados, no sobresalen del orificio, y  
a los demás tornillos que no puedan apretarse con un destornillador que tenga su hoja más ancha que el diámetro del 
tornillo.  
b) La columna 2 se aplica a los demás tornillos que se aprietan con un destornillador y a los tornillos y tuercas que se 
aprietan con herramientas distintas de un destornillador.  
c) La columna 3 se aplica a las tuercas de los bornes de caperuza roscada, que se aprietan con un destornillador.  
 
Durante el ensayo los bornes no deben adquirir juego y no se debe apreciar ningún daño, tal 
como la rotura del tornillo o el deterioro de las ranuras de la cabeza (que haga imposible la 
utilización del destornillador apropiado), la rosca, las arandelas o los estribos, que perjudiquen la 
utilización posterior de los bornes.  
 
NOTA 1: En los bornes de caperuza roscada, el diámetro nominal especific ado es el del espárrago 
rasurado.  
NOTA 2: La forma de la hoja del destornillador de ensayo, debe adaptarse a la cabeza del tornillo 
en ensayo.  
NOTA 3: Los tornillos y las tuercas no deben apretarse a sacudidas.  
 
B1.3 Los ensayos serán llevados a cabo en el orde n de los apartados y a una temperatura 
ambiente entre 15°C y 35°C, salvo que las especificaciones del fabricante indique lo contrario.  
 
En caso de duda, los ensayos serán realizados a una temperatura ambiente de (20±5) °C.  
 
Los enchufes y tomacorrientes so n ensayados separadamente.  
 
El neutro, si lo hubiera, es tratado como un polo.  
 
B1.4 Tres muestras son sometidas a todos los ensayos pertinentes. Para las pruebas del 
requisito A2.6 del Anexo A, tres muestras adicionales son requeridas.  
 
46 
 Para el requisito A2.7.3.11 del Anexo A, los ensayos requieren muestras adicionales de 
tomacorriente, teniendo en total al menos 5 bornes sin tornillo.  
 
Para el requisito A2.7.3.12 del Anexo A, los ensayos requieren tres muestras adicionales de 
tomacorriente, en cada muestra  una unidad de enganche es ensayada.  
 
Para cada ensayo de los requisitos A2.8.22 y A2.8.23 del Anexo A, se requieren tres muestras 
adicionales de membranas separadas o de accesorios que incorporan membranas.  
 
Para accesorios no desmontables, se requieren s eis muestras adicionales para el ensayo de los 
requisitos A2.18.1 y A2.18.3 del Anexo A.  
 
Para los ensayos de los requisitos de Capacidad de corte ( A2.15) y Funcionamiento normal ( A2.16) 
del Anexo A, pueden ser necesarios especímenes adicionales (véanse lo s ensayos 
correspondientes de la Tabla 2 y la Figura 9 del Anexo B).  
 
Para el requisito A2.19.1, referido a l ensayo 24.1 de la Norma IEC 60884 -1, se requieren tres 
muestras adicionales.  
 
Para el ensayo sobre resistencia del material aislante al calor anormal, al fuego y a las corrientes 
superficiales (apartado A2.23 del Anexo A), tres muestras adicionales pueden ser necesarias.  
 
NOTA: Una Tabla mostrando el número de muestras necesarias pa ra los ensayos está dada en el 
Anexo C.  
 
B1.5 Las muestras serán sometidas a todos los ensayos pertinentes y los requisitos serán 
satisfechos, si todos los ensayos son cumplidos.  
 
Si una muestra no satisface un ensayo debido a una falla de ensamble o de manufac tura, ese 
ensayo y cualquier ensayo precedente que pueda haber influenciado los resultados del ensayo, 
deberán ser repetidos; así mismo otro juego completo de muestras será sometido a los ensayos 
que siguen, los cuales deberán ser hechos en la secuencia re querida de ensayo, todos los 
muestras deberán cumplir con los requisitos.  
 
NOTA: El solicitante puede remitir junto con el número de muestras indicado en el apartado B1.4, 
el conjunto  adicional de muestras que pueden ser requeridos si una de las muestras es defectuosa. 
Entonces, el laboratorio de ensayo probara los muestras adicionales, sin una petición adicional y 
solamente los rechazará si una falla ocurre. Si el conjunto adicional d e muestras no es remitido al 
mismo tiempo, la falla de uno de los muestras implicará el rechazo.  
 
B1.6 Los ensayos de rutina se realizan conforme lo señalado en el Anexo A de la Norma IEC 
60884 -1.  
 
B2. Valores nominales  
 
La conformidad es verificada mediante la in spección del etiquetado.  
 
B3. Conformidad de los Requisitos Técnicos  
La conformidad de los requisitos técnicos siguientes será verificada según los correspondientes 
ensayos de la Norma IEC 60884 -1, siendo estos especificados en la Tabla B2. 
 
 47 
 Tabla B2 – Ensayos de los enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y similar  
 
Requisitos técnicos (Anexo A)  Ensayos  
Requisito  Apartado  Norma técnica 
de referencia  Capítulo de la 
norma  
Clasificación  1.2 y 2.3  IEC 60884 -1 7 
Etiquetado  Artículo 5  IEC 60884 -1 8 
Verificación de las dimensiones  2.4 IEC 60884 -1 9 
Protección contra los choques eléctricos  2.5 IEC 60884 -1 10 
Disposiciones para la puesta a tierra  2.6 IEC 60884 -1 11 
Bornes y terminales  2.7 IEC 60884 -1 12 
Construcción de los tomacorrientes fijos  2.8 IEC 60884 -1 13 
Construcción de enchufes y tomacorriente 
móviles  2.9 IEC 60884 -1 14 
Tomacorrientes con bloqueo  2.10  IEC 60884 -1 15 
Resistencia al envejecimiento, protección 
provista por las envolventes y resistencia a la 
humedad.  2.11  IEC 60884 -1 16 
Resistencia de aislamiento y rigidez 
dieléctrica  2.12  IEC 60884 -1 17 
Operación de los contactos de puesta a tierra  2.13  IEC 60884 -1 18 
Calentamiento  2.14  IEC 60884 -1 19 
Capacidad de corte  2.15  IEC 60884 -1 20 
Funcionamiento normal  2.16  IEC 60884 -1 21 
Fuerza necesaria para retirar el enchufe  2.17  IEC 60884 -1 22 
Cables flexibles y sus conexiones  2.18  IEC 60884 -1 23 
Resistencia mecánica  2.19  IEC 60884 -1 24 
Resistencia al calor  2.20  IEC 60884 -1 25 
Tornillos, partes que transportan corriente y 
conexiones  2.21  IEC 60884 -1 26 
Líneas de fuga, distancias en el aire y 
distancias a través de compuestos de sellado  2.22  IEC 60884 -1 27 
Resistencia del material de aislamiento al 
calor anormal, al fuego y a las corrientes 
superficiales  2.23  IEC 60884 -1 28 
Resistencia a la corrosión (oxidación)  2.24  IEC 60884 -1 29 
Ensayos adicionales sobre espigas provistas 
con manguitos aislantes  2.25  IEC 60884 -1 30 
 
B4. La tensión utilizada para la realización de los ensayos será 250 V y la corriente de 
referencia para los ensayos, el valor de corriente marcado en el accesorio.  
 
 
  48 
  
 
 
IEC 1313/02  
 
 
Dimensiones en milimetros  
 
Sección del 
conductor 
aceptado por 
el borne  
(mm2) Diámetro 
mínimo D (o 
dimensiones 
mínimas) del 
espacio para 
el conductor 
mm Distancia mínima g 
entre el tornillo de 
apriete y la 
extremidad del 
conductor 
insertado 
completamente  Torque de torsión  
Nm 
Dos 
Tornillos  Dos 
Tornillos  1(a) 2(a) 3(a) 
Dos 
Tornillos  Dos 
Tornillos  Dos 
Tornillos  Dos 
Tornillos  Dos 
Tornillos  Dos 
Tornillos  
hasta 1,5  2,5 1,5 1,5 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 
2,5 
(perforación 
circular)  3,0 1,5 1,5 0,25  0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 
2,5 
(perforación 
alargada)  2,5 x 4,5  1,5 1,5 0,25  0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 
4 3,5 1,5 1,5 0,4 0,2 0,8 0,4 0,8 0,4 
6 4,0 1,8 1,5 0,4 0,25  0,8 0,5 0,8 0,5 
10 4,5 2,0 1,5 0,7 0,25  1,2 0,5 1,2 0,5 
(a) Los valores especificados se aplican a los tornillos que se indican en la columna correspondiente de la Tabla B1 de 
este anexo.  
 
Las Partes del borne que lleva la perforación roscada y la parte del borne contra la cual el conductor es 
apretado por medio del tornillo, pueden ser dos partes separadas, como en el caso de bornes provistos de 
placas de fijación.  
 
La forma del espacio para el conductor puede ser diferente a la dibujada, siempre que pueda ser inscrito o 
un círculo con un diámetro igual al mínimo valor especificado por D, o el mínimo contorno especificado 
para la perforación alargada, que acepta la sección de los conductores hasta 2,5 mm2. 
 
 
Figura 1 – Bornes de boquilla  
  
4,5
Borne con Perforación alargadaR1,25
Borne sin Placa de FijaciónD D
Borne con placa de FijaciónD2,5
g49 
  
 
Bornes de tornillo  
 
Borne con tornillo roscado y tuerca  
 
A Parte fija  
B Golilla o plaquita de apriete  
C Dispositivo que impide al conductor salirse  
 D Espacio para el conductor  
E Perno  
Figura 2a - Tornillos que no necesitan arandelas o 
plaquitas de apriete  Figura 2b - Tornillos que necesitan arandelas o 
plaquitas de apriete o dispositivo que impide a los 
conductores salirse  
 
Sección del conductor 
aceptado por el borne  
(mm2) Diámetro mínimo D para 
el espacio del conductor  
(mm)  Torque de torsión  
(Nm)  
3(a) 
Un tornillo o un perno  Dos tornillos o dos pernos  
hasta 1,5  
hasta 2,5  
hasta 4  
hasta 6  
hasta 10  1,7 
2,0 
2,7 
3,6 
4,3 0,5 
0,8 
1,2 
2,0 
2,0 -- 
-- 
0,5 
1,2 
1,2 
(a) Los valores especificados se aplican a los tornillos que se indican en la columna correspondiente de la Tabla 
B1. 
 
Las partes que aferran los conductores en posición, pueden ser de material aislante siempre que la presión 
necesaria para apretar al conductor no sea transmitida a través del material aislante.  
El segundo espacio facultativo para el borne que acepta secciones de conductores hasta 2,5 mm2, puede 
ser usado para la conexión del segundo conductor, cuando se necesita conectar dos alambres de 2,5 mm2. 
 
Figura 2 – Bornes de tornillo y bornes con perno roscado  
  
B
DAFacultativo
DAFacultativo
Facultativo
D A
DC A Facultativo
D DA
EAC Facultativo B Facultativo
E50 
  
 
 
 
 
IEC 1315/02  
 
A Plaquita  
B Parte fija  
C Perno  
D Espacio para el conductor  
 
Sección del  
conductor aceptado  
por el borne  
(mm2) Diámetro mínimo D  
del espacio para el  
conductor  
(mm)   
Torque de Torsión  
Nm 
hasta 4  
hasta 6  
hasta 10  3,0 
4,0 
4,5 0,5 
0,8 
1,2 
 
La forma del espacio para el conductor puede diferir  de aquella presentada en la Figura, siempre que en 
ellos se pueda inscribir un círculo de diámetro igual al valor mínimo especificado por D.  
 
La cara inferior y superior de la plaquita, pueden tener formas diversas para permitir el alojamiento de los 
conductores de pequeño o de grandes secciones mediante el giro de la plaquita.  
 
Figura 3 – Bornes de Plaquita  
 
  
DA
B
DCBA51 
  
 
Sección del  
conductor aceptado  
por el borne  
(mm2) Diámetro mínimo D  
del espacio para el  
conductor (a) 
(mm)  Distancia mínima entre la 
parte fija y la extremidad del 
conductor insertado a fondo  
(mm)  
hasta 1,5  
hasta 2,5  
hasta 4  
hasta 6  
hasta 10  1,7 
2,0 
2,7 
3,6 
4,3 1,5 
1,5 
1,8 
1,8 
2,0 
(a) La parte inferior del conductor debe ser ligeramente redondeado con el fin  de obtener una 
conexión fiable.  
 
NOTA: El valor del par de torsión a aplicar es aquel especificado en la columna 2 ó 3 de la Tabla B1 de 
este anexo,  según sea el caso . 
 
 
Figura 4 – Bornes de caperuza  
 
IEC 1317/02  
 
 
Figura 5 – Tornillo autorroscante por deformación  
 
 IEC 1318/02  
 
Figura 6 – Tornillo autorroscante por roscado de hilo  
 
  
D DParte Fija
DParte del Aparato con
cavidad para borneParte Fija
52 
  
IEC 1320/02  
 
Dimensiones en milímetros  
 
Para verificar el calibre, una fuerza de compresión de 20N se aplica sobre el alambre rígido de acero en la 
dirección de su eje, las características del resorte interno calibrado, debe ser tal que las superficies  A-A´ y B -B´ 
se encuentren prácticamente en el mismo plano cuando esta fuerza es aplicada.  
 
Figura 7 – Calibre de verificación de la no accesibilidad a las partes activas a través de los 
obturadores  
60 mínimo
5
85
80 ± 0,5
R0.2 ± 0,05A'B
A
1 + 0,015
3 + 0,03B'Ø50
Ø3053 
  
IEC1321/02  
 
Dimensiones en milímetros  
 
Para verificar el calibre, una fuerza de compresión de 1N se aplica sobre el alambre rígido de acero en la 
dirección de su eje, las características del resorte interno calibrado, debe ser tal que las superficies A -A´ y B -B´ 
se encuentren prácticamente en el mismo plano c uando esta fuerza es aplicada.  
 
Figura 8 – Calibre de verificación de la no accesibilidad a las partes activas a través de los 
obturadores y a las partes activas de los tomacorrientes que tienen una protección aumentada.  
  
560 mínimo
85
80 ± 0,5
R0.05Ø1 + 0,015B
A A'B'Ø30Ø50
Alambre de Acero Rígido54 
  
 
Figura 9 – Procedimientos de e nsayo para la operación normal  
  
55 
 ANEXO C  
RELACIÓN DE MUESTRAS NECESARIAS PARA LOS ENSAYOS  
 
El número de muestras necesarias para los ensayos de acuerdo al apartado B1.4 del Anexo B, son 
los siguientes:  
 
Ensayos  
(Capítulos y apartados de Norma IEC 60884 -1) Número de muestras 1) 
Tomacorrientes 
Fijos  Tomacorrientes 
móviles  Enchufes  
6 Valores nominales  A A A 
7 Clasificación  A A A 
8 Marcado  A A A 
9 Verificación de las dimensiones  ABC ABC ABC 
10 Protección contra los choque eléctrico  ABC ABC ABC 
11 Disposiciones para la puesta a tierra  ABC ABC ABC 
12 Bornes y terminaciones  ABC a ABC ABC 
13 Construcción de tomacorrientes fijos  ABC b - - 
14 Construcción de enchufes y tomacorrientes 
móviles.  - ABC b ABC b 
15 Tomacorrientes con bloqueo 
(enclavamiento)  ABC ABC - 
16 Resistencia al envejecimiento, protección 
provista por las envolventes.  ABC ABC ABC 
17 Resistencia de aislamiento y rigidez 
dieléctrica  ABC ABC ABC 
18 Operación de los contactos de puesta a 
tierra  ABC ABC ABC 
19 Calentamiento  ABC ABC ABC 
20 Capacidad de corte  ABC ABC ABC 
21 Funcionamiento normal  ABC ABC ABC 
22 Fuerza necesaria para retirar el enchufe.  ABC ABC - 
23 Cables flexibles y su conexión.  - ABC c ABC c 
24 Resistencia mecánica  ABC d e ABC d ABC f 
25 Resistencia al calor  ABC ABC ABC 
26 Tornillos, partes conductoras de corriente y 
conexiones  ABC ABC ABC 
27 Líneas de fuga, distancias en el aire y 
distancias a través del material de relleno  ABC ABC ABC 
29 Resistencia a la corrosión  ABC ABC ABC 
28.1  Resistencia al calor anormal y al fuego.  DEF DEF DEF 
28.2  Resistencia a las corrientes superficiales  DEF DEF DEF 
30 Ensayos adicionales en espigas provistas de 
mangas aislantes  - - GHI h  
 TOTAL  6 6 9 
a. Un conjunto extra de muestras es usado para el ensayo del apartado 12.3.10, cinco bornes sin tornillo extras son usados 
para el ensayo del apartado 12.3.11 y un conjunto extra de muestras es usado para el ensayo del apartado 12.3.12.  
b. Un conjunto extra de membranas es necesario para cada uno de los ensa yos de los apartados 13.22 y 13.23.  
c. Un conjunto extra de muestras es necesario para los apartados 23.2 y 23.4 acerca de accesorios no desmontables para 
cada tipo de cable y sección.  
d. Un conjunto extra de muestras es necesario para el apartado 24.8 acerca de  tomacorrientes con obturadores.  
e. Un conjunto extra de muestras es necesario para los apartados 24.14.1 y 24.14.2.  
f. Un conjunto extra de muestras es necesario para el apartado 24.10 acerca de enchufes.  
g. Un conjunto extra de muestras puede ser usado.  
h. Un conjun to extra de muestras es necesario para los apartados 30.2 y 30.3 acerca de enchufes y espigas con mangas 
aislantes.  
 
1) Se utilizan las letras A, B, C, D, E, F, G, H e I, para identificar una muestra de accesorio por letra, por ello la muestra A  
es utilizada para verificar los requisitos de capacidad, clasificación, y etiquetado. Y para los ensayos de los apartados 9 a  
29 se utilizan las muestras identificadas como A, B y C.  
  56 
 Capítulos y apartados  Número de muestras  
Tomacorrientes 
Fijos  Tomacorrientes 
móviles  Enchufes  
i. Un conjunto extra de muestras es usado para el ensayo del apartado 12.3.10, cinco bornes sin tornillo extras son usados 
para el ensayo del apartado 12.3.11 y un conjunto extra de muestras es usado para el ensayo del apartado 12.3.12.  
j. Un conjunto extra de membranas es necesario para cada uno de los ensayos de los apartados 13.22 y 13.23.  
k. Un conjunto extra d e muestras es necesario para los apartados 23.2 y 23.4 acerca de accesorios no desmontables para 
cada tipo de cable y sección.  
l. Un conjunto extra de muestras es necesario para el apartado 24.8 acerca de tomacorrientes con obturadores.  
m. Un conjunto extra de muestras es necesario para los apartados 24.14.1 y 24.14.2.  
n. Un conjunto extra de muestras es necesario para el apartado 24.10 acerca de enchufes.  
o. Un conjunto extra de muestras puede ser usado.  
p. Un conjunto extra de muestras es necesario para los apartados 3 0.2 y 30.3 acerca de enchufes y espigas con mangas 
aislantes.  
 
  57 
 ANEXO D  
 
ESQUEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
 
Elementos de los esquemas de certificación.  
 
El esquema de certificación deberá incluir los siguientes elementos:  
 
D1. Solicitud de certificación.  
Donde se identifique el esquema de certificación, el producto objeto de la certificación y el 
nombre y dirección del productor y cuando corresponda el representante legal del productor.   
 
D2. Evaluación de la documentación.  
Que incluye la evaluación de los procedimientos, manual de aseguramiento de la calidad, manual 
de la calidad, diseños u otros según corresponda al esquema de certificación.  
 
D3. Evaluación inicial.  
Que incluye según corresponda la evaluación del sistema de aseguramiento de la calidad o del 
sistema de gestión de la calidad del productor. Asimismo, incluye la toma de muestras de la 
fábrica, del mercado o ambos según corresponda para los ensayos.  
 
D4. Ensayos.  
Incluye la realización de todos los ensayos establecidos en el presente Reglamento Técnico.  
 
D5. Revisión.  
Incluye la evaluación de los resultados obtenidos para determinar el cumplimiento con los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento Técnico.  
 
D6. Decisión.  
Si los requisitos han sido cumplidos se determina el otorgamien to del certificado de conformidad, 
puede incluir la licencia para el uso de una marca de conformidad en los productos certificados.  
 
D7. Seguimiento.  
Una vez otorgado el certificado de conformidad y la licencia de uso de marca de conformidad, si 
corresponde, s e realizaran evaluaciones de seguimiento que incluyen la evaluación del sistema de 
aseguramiento de la calidad o del sistema de gestión de la calidad del productor y ensayos en 
muestras tipo o muestras de la fábrica, del mercado o ambos según corresponda a l esquema de 
certificación. En función a los resultados obtenidos se determina el mantenimiento de la 
certificación.  
 
 
 
 
  58 
 ANEXO E  
 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O INFORMES DE LABORATORIO  
 
E1.  Contenido de los certificados de conformidad  
 
E1.1 Título del certificado de conformidad de acuerdo a uno de los esquemas de certificación 
contemplados en el artículo 7° del reglamento.  
 
E1.2 El nombre y la dirección del organismo de certificación y el lugar donde se realizaron las 
pruebas de determinación (ensayos y/o in specciones);  
 
E1.3 Una identificación única del certificado de conformidad (tal como el número de serie)  
 
E1.4 El nombre y la dirección del cliente;  
 
E1.5 La identificación de los métodos utilizados;   
 
E1.6 Una descripción, la condición y una identificación no ambigua de los enchufes y 
tomacorrientes en evaluación;  
 
E1.7 La fecha de recepción de las muestras sometidas a evaluación o ensayo, cuando ésta sea 
esencial para la validez y la aplicación de los resultados, y la fecha de evaluación o ejecución del 
ensayo;  
 
E1.8 Una referencia a l plan y a los procedimientos de muestreo utilizados, cuando éstos sean 
pertinentes para la validez o la aplicación de los resultados;  
 
E1.9 Las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las cuales fueron hechas las evaluaciones 
y que tengan una influencia en  los resultados;  
 
E1.10  Los resultados de las evaluaciones o ensayos con sus unidades de medida, cuando 
corresponda;  
 
E1.11  El o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las personas 
que autorizan el certificado de conformidad;  
 
E1.12  Cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están relacionados con 
los ítems certificados.  
 
E2. Datos del muestreo  
Los certificados de conformidad que contengan los resultados del muestreo, debe n incluir lo 
siguiente, cuando sea necesario  para la interpretación de los resultados:  
 
E2.1 La fecha del muestreo;  
 
E2.2 Una identificación inequívoca del producto muestreado (incluido el nombre del 
fabricante, el modelo o el tipo de designación, de ser el caso la identificación del lote y los 
números de ser ie; 
 
E2.3 El lugar del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía;  59 
  
E2.4 Una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados;  
 
E2.5 Los detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo que puedan afectar a la 
interpretación de  los resultados del ensayo;  
 
E2.6 Norma o especificación sobre el método o el procedimiento de muestreo, y las 
desviaciones, adiciones o exclusiones de la especificación concerniente.