Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       SEPTIMA SECCION  
SECRETARIA DE ENERGIA  
RESPUESTAS a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización). (Continúa en la 
Octava Sección).  
(Viene de la Sexta Sección)  
No. Artículo,  
Sección,  
Subsección,  
Tabla,  o 
Figura  Promovente  Comentario  (SIC)  Respuesta  
718. 
517-160 3)  CANAME  Dice:   
517-160. Sistemas eléctricos aislados  
3) Amperímetro   
Excepción:   
NOTA: Se recomienda instalar el amperímetro de modo que sea plenamente visible 
para todas las personas que haya en el lugar de aplicación de anestesia  
Debe decir:  
517-160. Sistemas eléctricos aislados  
3) Amperímetro   
Excepción:   
NOTA:  Se recomienda instalar el amperímetro de modo que sea plenamente visible 
para todas las personas que haya en el lugar de aplicación de anestesia  
Soporte o fundamento:  
LA PALABRA “NOTA” DEBE  
ELIMINARSE  
El amperímetro DEBE SER VISIBLE para todas las personas que haya en el lugar de 
aplicación de anestesia. Se debe prevenir cualquier microdescarga que pued a 
provocar fibrilación del corazón del paciente.  NO PROCEDE  
Las notas son informativas  
719. 517-160 
(a)(1)(2)(5) y (6)  ANTONIO MEJIA 
HERNANDEZ  
CIME  Dice:  
517-160. Sistemas eléctricos aislados  
a) Instalaciones  
1) Circuitos eléctricos aislados conectados a  la fuente del sistema eléctrico aislado. 
Cada circuito eléctrico aislado debe controlarse por un desconectador o por un 
interruptor automático que tenga un polo para la desconexión de cada conductor de 
línea o vivo del circuito aislado, con el fin de inte rrumpir simultáneamente los 
conductores vivos y toda la energía del circuito. El aislamiento puede lograrse por 
medio de uno o más transformadores, por medio de conjuntos motor generador o por PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Instalaciones  
1) Circuitos eléctricos aislados 
conectados  a la fuente del sistema 
eléctrico aislado. Cada circuito eléctrico 
aislado debe controlarse por un 
desconectador o por un interruptor 
automático que tenga un polo para la 
desconexión de cada conductor de línea o       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   medio de un sistema aislado de baterías. Los conductores de los  circuitos eléctricos 
aislados, no deben instalarse en cables, canalizaciones u otras envolventes 
conteniendo conductores de otros sistemas eléctricos.  vivo del circuito aislado, para desconectar  
simultáneamente toda la  
 
 
   2) Características de los circuitos. Los circuitos que alimenten los primarios de los 
transformadores de aislamiento deben operar a no más de 600 volts entre conductores 
y deben tener protección apropiada contra sobrecorrien te. La tensión del secundario de 
los transformadores de aislamiento, no debe exceder de 600 volts entre conductores 
de cada circuito. Todos los circuitos alimentados desde los secundarios deben ser no 
puestos a tierra y deben tener un dispositivo de protec ción contra sobrecorriente y de 
valor nominal apropiado para cada conductor. Los circuitos alimentados directamente 
desde las baterías o del conjunto motor generador deben ser no puestos a tierra, y 
deben protegerse contra sobrecorriente de la misma manera  que los circuitos 
secundarios alimentados del transformador. Si existe una pantalla electrostática, debe 
conectarse al mismo punto de referencia a tierra.  
5) Identificación de los conductores. Los conductores de los circuitos aislados deben 
identificarse como sigue:  
(1) Conductor con aislamiento línea 1: Color naranja con al menos una banda continua 
de color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud del conductor.  
(2) Conductor con aislamiento línea 2: Color café con al menos una banda continua de 
color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud del conductor.  
Para sistemas eléctricos aislados trifásicos, el tercer conductor con aislamiento deberá 
identificarse en color amarillo con al menos una banda continua de color distinto al 
verde , blanco o gris en toda la longitud del conductor. Cuando los circuitos aislados se 
conecten a contactos de 120 volts de una fase de 15 y 20 amperes, el conductor 
naranja con raya o banda continua, debe conectarse a las terminales de los contactos, 
identif icadas de acuerdo con 200 -10 (b) para la conexión del conductor puesto a tierra 
del circuito.  
6) Compuestos para el jalado de alambres durante su instalación. No deben usarse 
compuestos para el jalado de los conductores durante su instalación, según en el 
método de alambrado, ya que incrementan la constante dieléctrica y la constante de 
aislamiento de los conductores de los circuitos conectados al secundario del 
transformador de aislamiento.  
NOTA 1: Se recomienda limitar el tamaño del transformador de aisla miento a 10 
kilovoltamperes o menos y se utilizar conductores con aislamiento de baja corriente 
eléctrica de fuga, para que una vez instalados y conectados todos los circuitos, se 
cumpla con que la impedancia resistiva y capacitiva total sea mayor a 200 00 0 ohms.  
NOTA 2:  Si se reduce al mínimo posible la longitud de los conductores de los circuitos 
derivados y se deben utilizar conductores con aislamiento que tengan una constante alimentación. El aislamiento se 
debe realizar por medio de uno o más 
transformad ores, por medio de 
conjuntos motor generador o por medio 
de un sistema aislado de baterías. Los 
conductores de los circuitos eléctricos 
aislados no deben instalarse en cables, 
canalizaciones u otras envolventes 
conteniendo conductores de otros 
sistemas elé ctricos.  
2) Características de los 
circuitos. Los circuitos que alimenten 
los primarios de los transformadores 
de aislamiento deben operar a no más 
de 600 volts entre conductores y deben 
tener protección apropiada contra 
sobrecorriente. La tensión del 
secu ndario de los transformadores de 
aislamiento no debe exceder de 600 
volts entre conductores de cada 
circuito. Todos los circuitos 
alimentados desde los secundarios 
deben ser no puestos a tierra y deben 
tener un dispositivo de protección 
contra sobrecorrien te y de valor 
nominal apropiado para cada 
conductor. Los circuitos alimentados 
directamente desde las baterías o del 
conjunto motor generador deben ser 
no puestos a tierra, y deben protegerse 
contra sobrecorriente de la misma 
manera que los circuitos secun darios 
alimentados del transformador. Si 
existe una pantalla electrostática, debe 
conectarse al punto de referencia de 
puesta a tierra.  
…. Si existe una pantalla 
electrostática, debe conectarse al 
punto de referencia de puesta a tierra.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       dieléctrica menor que 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6100 megaohm -
metro (a 16 °C), con el objetivo de reducir la corriente eléctrica de fuga de cada línea a 
tierra de toda la instalación terminada, reduciendo con esto la corriente peligrosa.  …5) Identificación de los conductores. 
Los conductores de los circuitos aislados 
deben identificarse  como sigue:  
 
   Debe decir:  
517-160. Sistemas eléctricos aislados  
a) Instalaciones  
1) Circuitos eléctricos aislados conectados a la fuente del sistema eléctrico aislado. 
Cada circuito eléctrico aislado debe controlarse por un desconectador o por un 
interruptor automático que tenga un polo para la desconexión de cada conductor de 
línea o vivo  activo del circuito aislado, con el fin de interrumpir  para desconectar 
simultáneame nte los conductores vivos y  toda la energía del circuito  alimentación. El 
aislamiento puede lograrse  se debe realizar por medio de uno o más transformadores 
de aislamiento, por medio de conjuntos motor generador o por medio de un sistema 
aislado de batería s. Los conductores de los circuitos eléctricos aislados, no deben 
instalarse en cables, canalizaciones u otras envolventes conteniendo conductores de 
otros sistemas eléctricos.  
2) Características de los circuitos. Los circuitos que alimenten los primarios de los 
transformadores de aislamiento deben operar a no más de 600 volts entre conductores 
y deben tener protección apropiada contra sobrecorriente. La tensión del secundario de 
los transformadores de aislamiento, no debe exceder de 600 volts entre conduct ores 
de cada circuito. Todos los circuitos alimentados desde los secundarios deben ser no 
puestos a tierra y deben tener un dispositivo de protección contra sobrecorriente y de 
valor nominal apropiado para cada conductor. Los circuitos alimentados directam ente 
desde las baterías o del conjunto motor generador deben ser no puestos a tierra, y 
deben protegerse contra sobrecorriente de la misma manera que los circuitos 
secundarios alimentados del transformador. Si existe una pantalla electrostática, debe 
conec tarse al mismo  punto de referencia de puesta a tierra.  
5) Identificación de los conductores. Los conductores de los circuitos aislados deben 
identificarse como sigue:  
(1) Conductor con aislamiento línea  aislado No. 1: Color naranja con al menos una 
banda c ontinua de color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud del 
conductor.  
(2) Conductor con aislamiento línea  aislado No. 2: Color café con al menos una banda 
continua de color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud del conductor.  
Para sistemas eléctricos aislados trifásicos, el tercer conductor con aislamiento deberá 
identificarse en color amarillo con al menos una banda continua de color distinto al 
verde, blanco o gris en toda la longitud del conductor. Cuando los circuitos aisla dos se 
conecten a contactos de 120 volts de una fase de 15 y 20 amperes, el conductor 
naranja con raya o banda continua, debe conectarse a las terminales de los contactos, 
identificadas de acuerdo con 200 -10 (b) para la conexión del conductor puesto a tier ra 
del circuito.  
6) Compuestos para el jalado de alambres durante su instalación. No deben usarse (1) Conductor aislado No. 1: Color 
naranja con al menos una banda 
continua de color distinto al verde, 
blanco o gris en toda la longitud del 
conductor.  
(2) Conductor aislado No. 2: Color 
café con al menos una banda continua 
de color distinto al verde, blanco o gris 
en toda la longitud del conductor.  
…6) Compues tos para el jalado 
de alambres durante su instalación. 
No deben usarse compuestos para el 
jalado de los conductores durante su 
instalación, que incrementen la 
constante dieléctrica y la constante de 
aislamiento de los conductores de los 
circuitos conectado s al secundario del 
transformador de aislamiento.  
NOTA 1: Se recomienda limitar la 
capacidad del transformador de 
aislamiento a 10 kilovoltamperes o 
menos y utilizar conductores con 
aislamiento de baja corriente eléctrica 
de fuga, para que una vez instalad os y 
conectados todos los circuitos, se 
cumpla con que la impedancia resistiva 
y capacitiva total sea mayor a 200 000 
ohms.  
 
 
 
       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   compuestos para el jalado de los conductores durante su instalación, según en el 
método de alambrado,  ya que incrementan la constante dieléctrica y la constan te de 
aislamiento de los conductores de los circuitos conectados al secundario del 
transformador de aislamiento.  
NOTA 1: Se recomienda limitar el tamaño  la capacidad del transformador de 
aislamiento a 10 kilovoltamperes o menos y se utilizar conductores co n aislamiento de 
baja corriente eléctrica de fuga, para que una vez instalados y conectados todos los 
circuitos, se cumpla con que la impedancia resistiva y capacitiva total sea mayor a  200 
000 ohms.  
NOTA 2:  Si se reduce al mínimo posible la longitud de lo s conductores de los circuitos 
derivados y se deben utilizar conductores con aislamiento que tengan una constante 
dieléctrica menor que 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6100 megaohm -
metro (a 16 °C), con el objetivo de reducir la corriente eléctri ca de fuga de cada línea a 
tierra de toda la instalación terminada, reduciendo con esto la corriente peligrosa.  
Soporte o fundamento:  
Fundamentado en NFPA 70  517-160 (a)(1)(2)(5) y (6), edición 2017.  
 
720. 517-160 (b)(1)  
 ANTONIO MEJIA 
HERNANDEZ  
CIME  Dice:  
b) Monitor de aislamiento de línea (MAL).  
1) Características. Además de los dispositivos de control y de protección por 
sobrecorriente normalmente utilizados, cada sistema eléctrico aislado debe incluir un 
monitor de aislamiento de línea (MAL) que opere continuamente, para monitorear la 
corriente de fuga o fallas de corrien te eléctrica de cada conductor aislado de tierra e 
indique la corriente peligrosa total. El monitor debe estar diseñado de tal manera, que 
una lámpara señalizadora de color verde pueda verse fácilmente por las personas 
dentro de la sala de operaciones o ár eas de agentes anestésicos inhalatorios y 
permanecer iluminada cuando el sistema esté adecuadamente aislado de tierra. 
Además debe contener una lámpara color rojo señalizadora y una alarma audible, que 
deben energizarse cuando la corriente total peligrosa,  que consiste en posibles 
corrientes de fuga resistivas o capacitivas de cualquier conductor aislado de tierra, 
alcance un valor cercano a 5 miliamperes bajo condiciones de tensión eléctrica 
nominal. El monitor no debe alarmarse para valores menores a 3.7 miliamperes de 
corriente peligrosa de falla, ni para una corriente peligrosa total en el umbral de los 5 
miliamperes.  
Excepción: Se permite el diseño de un sistema para operar a un valor menor al del 
umbral de la corriente peligrosa total. El monitor de ai slamiento de línea para tal 
sistema, debe ser aprobado para que la corriente peligrosa de fuga deba ser reducida, 
pero no menor al 35 por ciento de la correspondiente al umbral de la corriente 
peligrosa total y la corriente peligrosa del monitor consecuent emente se debe permitir 
reducirla a no más del 50 por ciento del valor del umbral de alarma de la corriente 
peligrosa total.  
Debe decir:  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Monitor de aislamiento de línea.  
1) Características. Además de los 
dispositivos de control y de protección 
contra sobrecorriente normalmente 
utilizados, cada sistema eléctrico 
aislado debe incluir un monitor de 
aislamiento de línea que opere 
continuamente, que indique la corriente 
peligrosa total. El monitor debe estar 
diseñado de manera, que una lámpara 
señalizadora de color verde pueda 
verse fácilmente por las personas 
dentro de cada área que se alimenta 
por el sistema eléctrico aislado y 
permanecer iluminada cuando el 
sistema est é adecuadamente aislado 
de tierra. Además debe contener una 
lámpara señalizadora de color rojo y 
una alarma audible (remota si se 
desea), que deben energizarse cuando 
la corriente total peligrosa, (que 
consiste en posibles corrientes de fuga 
resistivas y c apacitivas) de cualquier 
conductor aislado de tierra que alcance  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       b) Monitor de aislamiento de línea (MAL).  
1) Características. Además de los dispositivos de control y de protección por  
sobrecorriente normalmente utilizados, cada sistema eléctrico aislado debe incluir un 
monitor de aislamiento de línea (MAL) que opere continuamente, para monitorear la  un valor cercano a 5 miliamperes bajo 
condiciones de tensión eléctrica 
nominal. La alarma del monitor no 
debe funcionar para corrientes  
 
 
   corriente de fuga o fallas de corriente eléctric a de cada conductor aislado de tierra e 
indique la corriente peligrosa total. El monitor debe estar diseñado de tal manera, que 
una lámpara señalizadora de color verde pueda verse fácilmente por las personas 
dentro de la sala de operaciones o áreas de agen tes anestésicos inhalatorios y 
permanecer iluminada cuando el sistema esté adecuadamente aislado de tierra. 
Además debe  de contener una lámpara color rojo señalizadora y una alarma audible, 
que deben energizarse cuando la corriente total peligrosa total, q ue consiste en 
posibles corrientes de fuga resistivas o capacitivas de cualquier conductor aislado de 
tierra, alcance un valor cercano  en el umbral a 5 miliamperes bajo condiciones de 
tensión eléctrica nominal. El monitor no debe alarmarse para valores men ores a 3.7 
miliamperes de corriente peligrosa de falla, ni para una corriente peligrosa total en el 
umbral de los 5 miliamperes.  
Excepción: Se permite el diseño de un sistema para operar a un valor menor al del 
umbral de la corriente peligrosa total. El mo nitor de aislamiento de línea para tal 
sistema, debe ser  se permite sea aprobado para que la corriente peligrosa de fuga 
deba ser  sea reducida, pero no menor al 35 por ciento de la correspondiente al umbral 
de la corriente peligrosa total y que la corrient e peligrosa del monitor 
consecuentemente se debe permitir  en consecuencia sea reducirla a no más del 50 por 
ciento del valor del umbral de alarma de la corriente peligrosa total.  
Soporte o fundamento:  
Fundamentado en NFPA 70  517-160 (b)(1), edición 2017.  peligrosas de falla menores a 3.7 
miliamperes ni para una corriente 
peligrosa total menor que 5 
miliamperes.  
 
721. 517-160 b) 2)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
1)    Impedancia. El moni tor de aislamiento de línea debe ser diseñado para tener 
suficiente impedancia interna de tal manera que, cuando se conecte apropiadamente al 
sistema eléctrico aislado, la corriente máxima interna que pueda circular a través del 
monitor de aislamiento de l ínea, cuando cualquier conductor o parte del sistema 
eléctrico aislado sea conectado a tierra, debe ser de 1 miliampere.  
Debe decir:  
1)    Impedancia. El monitor de aislamiento de línea debe ser diseñado para tener 
suficiente impedancia interna de tal mane ra que, cuando se conecte segun dseño 
aprobado al sistema eléctrico aislado, la corriente máxima interna que pueda circular a 
través del monitor de aislamiento de línea, cuando cualquier conductor o parte del 
sistema eléctrico aislado sea conectado a tierr a, debe ser de 1 miliampere.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar "apropiadamente" por " según diseño aprobado"  NO PROCEDE  
En el diseño no se especifica cómo se 
debe hacer la conexión  
 
722. 517-160 (b)(5)  ANTONIO MEJIA 
HERNANDEZ  Dice:  
5) Pruebas periódic as. Los sistemas eléctricos aislados y sus instalaciones hasta las NO PROCEDE  
La intención de la revisión de la NOM       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018    CIME  salidas de los circuitos, se deben probar periódicamente, bajo un programa de modo 
que resulten aceptables a la autoridad competente, a fin de asegurar que los sistemas 
e instalaciones eléc tricas se mantienen en condiciones seguras para preservar la vida 
de los pacientes en espacios y áreas críticas categoría 1. Las pruebas mínimas, 
además de las requeridas en otros artículos de esta norma, son:  
a. Que la impedancia capacitiva y resistiva a tierra de cualesquier conductor de un 
sistema eléctrico aislado, debe exceder de 200 000 Ohms cuando se instale y 
posteriormente en uso.  
b. Que el monitor de aislamiento de línea (MAL) del sistema aislado, no debe 
alarmarse para corrientes peligrosas de fa lla de menos de 3.7 miliamperes ni para 
corrientes peligrosas totales en el umbral de los 5 miliamperes.  
c.  Que los interruptores de falla a tierra (GFCI) y los contactos con este tipo de 
protección operen a menos de 6 miliamperes.  
d. Que la tensión medid a bajo condiciones de no fallas, entre un punto de referencia a 
tierra  la superficie conductiva expuesta de equipo fijo instalado dentro de la vecindad 
del paciente, no exceda de 20 milivolts.  
e. Que el límite de la impedancia medida entre un punto de ref erencia a tierra y la 
terminal para conexión a tierra de los contactos instalados dentro de la vecindad del 
paciente sea de 0.1 Ohms.  
f. Que la corriente de fuga de los equipos de utilización conectados con cordón y 
clavija, que se usen en la vecindad del paciente, no exceda de 300 microamperes.  
g. Que los equipos conectados en forma permanente, dentro de la vecindad del 
paciente, no exceda de 5 miliamperes probados antes de que se instalen y que estén 
conectados a tierra.  
 h. Que la resistencia del conduct or para puesta  a tierra de los equipos de utilización, 
medida desde el chasis o envolvente del equipo hasta la terminal (espiga) para 
enchufar al contacto, sea de 0.15 Ohms para fabricantes y de 0.5 Ohms en campo.  
i. Que los pisos conductivos tengan una r esistencia promedio menor a 1 000 000 de 
Ohms y no inferior a un promedio de 25 000 Ohms.  
j. Que se mantenga la polaridad de las conexiones en los contactos y estos sean 
físicamente integrados, así como, que la fuerza de retención de los conectores de líne a 
y el de puesta a tierra no sea menos a 115 gramos.  
k. Que se mantenga la continuidad eléctrica, entre el punto de puesta a tierra 
localizado en la vecindad del paciente con todas las partes metálicas expuestas de 
equipos e instalaciones y con las termina les de conexión a tierra  de los contactos 
instalados dentro de la vecindad del paciente.  
l. Que el tablero del sistema eléctrico aislado y sus componentes, operen y 
proporcionen resultados de acuerdo a su diseño, con base en los manuales, 
instructivos y e specificaciones técnicas de los fabricantes, cumpliendo con su 
instalación, operación, mantenimiento, ajustes y pruebas.  fue actualizarla con base en el NEC 
2017 y tanto en la versión del 2014 
como en la de 2017 ya no aparecen 
tales incisos por lo que se eliminan los 
incisos (b) (4) y (b)(5) de la NOM   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       m. El monitor de aislamiento de línea (MAL) debe de ser probado después de su 
instalación y antes de ser puesto en servicio, para esto,  cada línea energizada del 
sistema eléctrico aislado, debe conectarse a tierra sucesivamente a través de una 
resistencia con valor de 200 por los Volts medidos entre las líneas del sistema aislado. 
Las alarmas de peligro audibles y visibles deben alarmarse . 
 
 
   Debe decir:  
5) Pr uebas periódicas. Los sistemas eléctricos aislados y sus instalaciones hasta las 
salidas de los circuitos, se deben probar periódicamente, bajo un programa de modo 
que resulten aceptables a la autoridad competente, a fin de asegurar que los sistemas 
e inst alaciones eléctricas se mantienen en condiciones seguras para preservar la vida 
de los pacientes en espacios y áreas críticas  categoría 1  de atención crítica (Categoría 
1). Las pruebas mínimas, además de las requeridas en otros artículos de esta norma, 
son: 
a. Que la impedancia capacitiva y resistiva a tierra de cualesquier conductor de un 
sistema eléctrico aislado, debe exceder de 200 000 Ohms cuando se instale y 
posteriormente en uso.  
b. Que el monitor de aislamiento de línea (MAL) del sistema eléctrico a islado, no debe 
alarmarse para corrientes peligrosas de falla de menos de 3.7 miliamperes ni para 
corrientes peligrosas totales en el umbral de los 5 miliamperes.  
c.  Que los interruptores de falla a tierra (GFCI) y los contactos con este tipo de 
protecció n operen a menos de 6 miliamperes.  
d. Que la tensión medida bajo condiciones de no fallas, entre un punto de referencia a 
tierra y la superficie conductiva expuesta de equipo fijo instalado dentro de la vecindad 
del paciente, no exceda de 20 milivolts.  
e. Que el límite de la impedancia medida entre un punto de referencia a tierra y la 
terminal para conexión a tierra de los contactos instalados dentro de la vecindad del 
paciente sea de 0.1 Ohms.  
f. Que la corriente de fuga de los equipos de utilización conec tados con cordón y 
clavija, que se usen en la vecindad del paciente, no exceda de 300 microamperes.  
g. Que los equipos conectados en forma permanente, dentro de la vecindad del 
paciente, no exceda de 5 miliamperes probados antes de que se instalen y que es tén 
conectados a tierra.  
 h. Que la resistencia del conductor para puesta  a tierra de los equipos de utilización, 
medida desde el chasis o envolvente del equipo hasta la terminal (espiga) para 
enchufar al contacto, sea de 0.15 Ohms para fabricantes y de 0 .5 Ohms en campo.  
i. Que los pisos conductivos tengan una resistencia promedio menor a 1 000 000 de 
Ohms y no inferior a un promedio de 25 000 Ohms.  
j. Que se mantenga la polaridad de las conexiones en los contactos y estos sean 
físicamente integrados, así  como, que la fuerza de retención de los conectores de línea        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   y el de puesta a tierra no sea menos a 115 gramos.  
k. Que se mantenga la continuidad eléctrica, entre el punto de puesta a tierra 
localizado en la vecindad del paciente con todas las partes metál icas expuestas de 
equipos e instalaciones y con las terminales de conexión a tierra  de los contactos 
instalados dentro de la vecindad del paciente.  
l. Que el tablero del sistema eléctrico aislado y sus componentes, operen y 
proporcionen resultados de acue rdo a su diseño, con base en los manuales, 
instructivos y especificaciones técnicas de los fabricantes, cumpliendo con su 
instalación, operación, mantenimiento, ajustes y pruebas.  
m. El monitor de aislamiento de línea (MAL) debe de ser probado después de s u 
instalación y antes de ser puesto en servicio, para esto, cada línea energizada del 
sistema eléctrico aislado, debe conectarse a tierra sucesivamente a través de una 
resistencia con valor de 200 por los Volts medidos entre las líneas del sistema aislado.  
Las alarmas de peligro audibles y visibles deben alarmarse.    
Soporte o fundamento:  
Uniformizar términos en todo el artículo.  
 
723. 517-160(b)(5)  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: 517 -160(b)(5)  
b. Que el monitor de aislamiento de línea (M AL) del sistema aislado, no debe 
alarmarse para  corrientes peligrosas de falla de menos  de 3.7 miliamperes ni para 
corrientes peligrosas totales en el umbral  de los 5 miliamperes.  
Debe decir: 517 -160(b)(5)  
b. Que el monitor de aislamiento de línea (MAL) d el sistema aislado, se alarme con 
corrientes peligrosas de falla de más  de 3.7 miliamperes, o para corrientes peligrosas 
totales arriba  de los 5 miliamperes.  
Soporte o fundamento:  Se sugiere corregir a español las ideas inglesas para sean 
más claras en Mé xico. 
 NO PROCEDE  
La intención de la revisión de la NOM 
fue actualizarla con base en el NEC 
2017 y tanto en la versión del 2014 
como en la de 2017 ya no aparecen 
tales incisos por lo que se eliminan los 
incisos (b) (4) y (b)(5) de la NOM  
724. 517-160(b)(5 ) ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: 517 -160(b)(5)  
c.  Que los interruptores de falla a tierra (GFCI) y los contactos con este tipo de 
protección operen a menos de 6 miliAmperes .  
Debe decir: 517 -160(b)(5)  
c.  Que los interruptores de falla a tierra (GFCI) y los contactos con este tipo de 
protección operen a más de 6 miliamperes.   
Soporte o fundamento:  Los GFCI operan a  6 mA ó más, no a menos. Se debe 
también corregir la manera de escribir los mA.  NO PROCEDE  
La intención de la revisión de la  NOM 
fue actualizarla con base en el NEC 
2017 y tanto en la versión del 2014 
como en la de 2017 ya no aparecen 
tales incisos por lo que se eliminan los 
incisos (b) (4) y (b)(5) de la NOM  
725. 
517-160 6)  CANAME  Dice:   
517-160. Sistemas eléctricos aislados  
6) Compuestos para el jalado de alambres durante su instalación.  
NOTA 1: Se recomienda limitar el tamaño del transformador de aislamiento a 10 
kilovoltamperes o menos y se utilizar conductores con aislamiento de baja corriente 
eléctrica de fuga, para que  una vez instalados y conectados todos los circuitos, se NO PROCEDE  
Las notas son informativas   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       cumpla con que la impedancia resistiva y capacitiva total sea mayor a 200 000 ohms.  
NOTA 2: Si se reduce al mínimo posible la longitud de los conductores de los circuitos 
derivados y se deben utiliz ar conductores con aislamiento que tengan una constante 
dieléctrica menor que 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6100 megaohm -
metro (a 16 °C), con el objetivo de reducir la corriente eléctrica de fuga de cada línea a 
tierra de toda la instalación t erminada, reduciendo con esto la corriente peligrosa.  
 
 
   Debe decir:  
517-160. Sistemas eléctricos aislados  
6) Compuestos para el jalado de alambres durante su instalación.  
NOTA 1: Se recomienda limitar el tamaño del transformador de aislamiento a 10 
kilovoltamperes o menos y se utilizar conductores con aislamiento de baja corriente 
eléctrica de fuga, para que una vez instalados y conectados todos los circuitos, se 
cumpla con que la impedancia resistiva y capacitiv a total sea mayor a 200 000 ohms.   
NOTA 2:  Si se reduce al mínimo posible la longitud de los conductores de los circuitos 
derivados y se deben utilizar conductores con aislamiento que tengan una constante 
dieléctrica menor que 3.5 y una constante de aisla miento mayor a 6100 megaohm -
metro (a 16 °C), con el objetivo de reducir la corriente eléctrica de fuga de cada línea a 
tierra de toda la instalación terminada, reduciendo con esto la corriente peligrosa.  
Soporte o fundamento:  
LA PALABRA “NOTA” DEBE  
ELIMIN ARSE  
NFPA 99 ES EL DOCUMENTO FUENTE EN   
INSTALACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION A LA SALUD   
Para impedir la electrocución del paciente la impedancia resistiva y capacitiva total 
DEBE ser mayor a 200 000 ohms.  
Por lo mismo DEBE limitarse el tamaño del transformador de aislamiento a 10 
kilovoltamperes o menos y se DEBE utilizar conductores con aislamiento de baja 
corriente eléctrica de fuga, para que una vez instalados y conectados todos los 
circuitos.  
En el articulo NFPA [A.6.3.2.9.2.1]   
La impedan cia (en ohms) = (V) *(1000)  
 I  
V = tensión del sistema eléctrico aislado.  
I = la lectura en miliamperímetro hecha durante la prueba de impedancia   
De la misma manera, si se reduce al mínimo posible la longitud de los conductores de 
los circuitos derivados  y se usan conductores con aislamiento que tengan una 
constante dieléctrica menor que 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6100 
megaohm -metro (a 16 °C), se reduce la corriente eléctrica de fuga de cada línea a 
tierra de toda la instalación terminada,  reduciendo con esto la corriente peligrosa.   
 
726. 518-2 ING. JOSE LUIS Dice:  NO PROCEDE        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Iglesias y templos  
Debe decir:  
Lugares para culto religioso  
Soporte o fundamento:  
Nombre univer sal 
 También se considera Salones de 
reunión  
727.  
520-2 
Definiciones  
 ANCE  
 Dice:   
520-2 Definiciones  
Adaptador: Un dispositivo utilizado para adaptar un circuito con una configuración 
similar a un accesorio de enchufe o el contacto para reci bir otra configuración con la 
misma corriente nominal.  
Debe decir:  
520-2 Definiciones  
Adaptador: Un dispositivo utilizado para adaptar un circuito de una configuración de 
una clavija o contacto a otra configuración con la misma corriente nominal.  
Soporte o  fundamento:  
520.2 Definitions.  
Adapter.  A device used to adapt a circuit from one configuration of an attachment plug 
or receptacle to another configuration with the same current rating.  
Cambiar la definición por la que se indica en la segunda columna ya que esta si refleja 
la intensión de la definición.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Adaptador: Un dispositivo utilizado 
para adaptar un circuito de una 
configuración de una clavija o contacto 
a otra configuración con la misma 
corriente nominal.  
 
 
728. 520-2 
Definiciones  ANCE  
 Dice:   
520-2 Definiciones  
Tablero de distribución del escenario. Tablero de distribución o bastidor que 
contiene los reguladores de intensidad o relevadores con dispositivos de protección 
contra sobrecorriente asociados o ú nicamente los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente, que son utilizados principalmente para alimentar a los equipos del 
escenario.  
Debe decir:  
520-2 Definiciones  
Tablero de distribución del escenario. Tablero de distribución, tablero de control o 
bastidor permanentemente instalado que contiene los atenuadores o relevadores con 
dispositivos de protección contra sobrecorriente asociados o únicamente los 
dispositivos de protección contra sobrecorriente, que son utilizados principalmente para 
aliment ar a los equipos del escenario.  
Soporte o fundamento:  
520.2 Definitions.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Tablero de distribución del 
escenario. Tablero de distribución, 
tablero de alumbrado y control o 
bastidor permanentemente instalado 
que contiene los regul adores de 
intensidad o relevadores con 
dispositivos de protección contra 
sobrecorriente asociados o únicamente 
los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente, que son utilizados 
principalmente para alimentar a los 
equipos del escenario.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       Stage Switchboard.  A permanently installed switchboard, panelboard, or rack 
containing dimmers or relays with associated overcurrent protective devices, or 
overcurrent protective devi ces alone, used primarily to feed stage equipment.  
Incluir “tablero de control”, “permanentemente instalado” y cambiar “reguladores de 
intensidad” por “atenuadores”, en el medio los “dimmers” se conocen como 
“atenuadores”, en la definición de Tablero portá til de escenario si le llaman 
“atenuadores”.  
729. 520-2 
Definiciones  ANCE  
 Dice:   
520-2 Definiciones  
Derivador doble. Un cable adaptador que contiene una clavija y dos contactos usado 
para conectar dos cargas a un circuito derivado.  
Debe decir:  
520-2 Definiciones  
Derivador doble.  Un ensamble de cordón que conti ene una clavija macho y dos 
conectores hembra que se utiliza para conectar dos cargas a un circuito derivado.  
Soporte o fundamento:  
520.2 Definitions.  
Two-Fer. An assembly containing one male plug and two female cord connectors used 
to connect two loads to  one branch circuit.  
Cambiar la definición por la de la segunda columna, la que está en el proyecto no 
refleja lo que se quiere decir en el NEC. Véase la figura 520.2 del NEC.  NO PROCEDE  
La propuesta es de forma  
 
730. 520-2 
Definiciones  ANCE  
 Dice:   
520-2 Definiciones  
Regulador de intensidad con control de fase de estado sólido:  Regulador de 
intensidad de estado sólido en el cual la forma de onda de la corriente de régimen 
permanente no sigue la forma de onda de la tensión aplicada, de modo que la forma de  
onda no es lineal.  
Debe decir:  
520-2 Definiciones  
Atenuador con control de fase de estado sólido:  Atenuador de estado sólido en el 
cual la forma de onda de la corriente de régimen permanente no sigue la forma de 
onda de la tensión aplicada, de modo que la  forma de onda no es lineal.  
Soporte o fundamento:  
Solid -State Phase -Control Dimmer. A solid -state dimmer where the wave shape of 
the steady -state current does not follow the wave shape of the applied voltage, such 
that the wave shape is nonlinear.  
Cambiar  “regulador de intensidad” por “atenuador”, en el medio los “dimmers” se 
conocen como “atenuadores”, en la definición de Tablero portátil de escenario si le NO PROCEDE  
Ambos términos se usan en la NOM y 
son conocidos en el medio        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   llaman “atenuadores”.  
731. 520-2 
Definiciones  ANCE  
 Dice:   
520-2 Definiciones  
Regulador de intensidad de estado sólido y de onda sinusoidal. Regulador de 
intensidad de estado sólido en el cual la forma de onda de la corriente de régimen 
permanente sigue la forma de onda de la tensi ón aplicada, de modo que la forma de 
onda es lineal.  
Debe decir:  
520-2 Definiciones  
Atenuador de estado sólido y de onda sinusoidal. Atenuador de estado sólido en el 
cual la forma de onda de la corriente de régimen permanente sigue la forma de onda 
de la t ensión aplicada, de modo que la forma de onda es lineal.  
Soporte o fundamento:  
Solid -State Sine Wave Dimmer. A solid -state dimmer where the wave shape of the 
steady -state current follows the wave shape of the applied voltage such that the wave 
shape is lin ear.  
Cambiar “regulador de intensidad” por “atenuador”, en el medio los “dimmers” se 
conocen como “atenuadores”, en la definición de Tablero portátil de escenario si le 
llaman “atenuadores”.  NO PROCEDE  
Ambos términos se usan en la NOM y 
son conocidos en e l medio  
 
732.  
520-7. Envolvente 
y protección de 
partes vivas.  
 ANCE  
 Dice:   
520-7. Envolvente y protección de partes vivas. Las partes vivas deben encerrarse 
o protegerse para evitar el contacto accidental por personas u objetos. Todos los 
desconectadore s deben ser del tipo de operación externa. Los reguladores de 
intensidad, incluyendo los reóstatos, deben ser colocados en cajas o gabinetes que 
encierren todas las partes vivas.  
Debe decir:  
520-7. Envolvente y protección de partes vivas. Las partes vivas deben encerrarse 
o protegerse para evitar el contacto accidental por personas u objetos. Todos los 
desconectadores deben ser del tipo de operación externa. Los atenuadores, 
incluyendo los reóstatos, deben ser colocados en cajas o gabinetes que encierren 
todas las partes vivas.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “reguladores de intensidad” por “atenuadores”, en el medio los “dimmers” se 
conocen como “atenuadores”, en la definición de Tablero portátil de escenario si le 
llaman “atenuadores”.  
Hacer el cambio en 520 -25 y en todo el documento.  NO PROCEDE  
Ambos términos se usan en la NOM y 
son conocidos en el medio  
733. 520-27 c) 2  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  Dice:  NO PROCEDE  
La expresión es correcta en el  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)        
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  " operación apropiada"  
Debe decir:  
operación segura  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresión “operación apropiada” por “operación segura”  Proyecto  
Según el Diccionario de la Real 
Academia Española significa  
Apropiado: Ajustado y conforme a las 
cond iciones o a las necesidades de 
alguien o de algo.  
 
734. 520-44 c) 3)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Identificación de conductores en cordones y cables multiconductores de uso 
extra rud o. Los conductores aterrizados (neutros) deben ser blancos sin franja o 
deben estar identificados por una marca blanca en sus terminaciones. Los conductores 
de puesta a tierra deben ser verdes con o sin franja amarilla o deben estar 
identificados por una m arca verde en sus terminaciones.  
Debe decir:  
Identificación de conductores en cordones y cables multiconductores de uso 
extra rudo. Los conductores puestos a tierra (neutros) deben ser blancos sin franja o 
deben estar identificados por una marca blanca en sus terminaciones. Los conductores 
de puesta a tierra deben ser verdes con o sin franja amarilla o deben estar 
identificados por una marca verde en sus terminaciones.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresion "aterrizados" por " puestos a tierra" de uso c omun en el resto de 
NOM,  reemplazarlo permite estandarizar el uso de un vocablo unico para describir un 
concer un concepto unico.  NO PROCEDE  
Los dos términos son de uso común y 
se conservan ambos para evitar 
confusiones  
 
735.  
520-53. 
Construcción y 
alimentadores.  
 ANCE  
 Dice:   
520-53. Construcción y alimentadores. Los tableros de distribución portátiles para 
uso en escenarios deben cumplir con lo establecido en (a) hasta (e) siguientes:  
a) Luz piloto. Se proporcionará una luz piloto para cada conductor n o puesto a tierra 
que alimente el tablero de distribución. La luz piloto se conectará al alimentador 
entrante  de tal manera que la operación del dispositivo de protección principal de 
sobrecorriente o el interruptor principal no afecten la operación de la luz del piloto.  
b) Terminal del neutro. En tableros de distribución portátiles diseñados para utilizarse 
con circuitos con alimentación de 3 fases 4 hilos con conexión de puesta a tierra, la 
terminal del neutro de alimentación, y la ampacidad de su barra colectora asociada, o 
alambrado equivalente, o ambas, deben tener una ampacidad por lo menos igual al 
doble de la ampacidad de la terminal de alimentación de fase más grande.  
c) Conectores monopolares separables.  Cuando se utilicen conectores monopolares 
de cables portátiles, en un tablero portátil para el escenario deben ser aprobados y 
contar con bloqueo. Las Secciones 406 -7 y 406 -8 no deben aplicarse a conectores 
monopolares separables y a conjuntos de cables monoconductores que utilizan 
conectores monop olares separables. Cuando los grupos en paralelo de conectores PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
a) Luz piloto. Se proporcionará una 
luz piloto para cada conductor no 
puesto a tierra que alimente el tablero 
de distribución. La luz piloto se 
conectará al alimentador entrante  de 
tal ma nera que la operación del 
dispositivo de protección principal 
contra sobrecorriente o el interruptor 
principal no afecten la operación de la 
luz del piloto.  
 
b) Terminal del neutro. En tableros de 
distribución portátiles diseñados para 
utilizarse con circ uitos con 
alimentación de 3 fases 4 hilos con       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   separables monopolares, portadores de corriente, se proporcionen como dispositivos 
de entrada, deben rotularse en forma claramente visible de precaución indicando la 
presencia de conexiones par alelas internas. El uso de conectores monopolares 
separables debe cumplir al menos con una de las siguientes condiciones:  
(2) Los conectores de línea son del tipo de bloqueo secuencial de manera que 
los conectores de carga deban conectarse en la siguiente secuencia:  conexión de puesta a tierra, la 
corriente nominal de la terminal del 
neutro de la alimentación y la 
ampacidad de su barra colectora 
asociada o alambrado equivalente, o 
ambas, deben tener una ampacidad 
por lo me nos igual que el doble de la  
 
 
   e) Conductores interiores.  
1) Tipo.  Todos los conductores que no sean barras colectoras, dentro de las 
envolventes del tablero de distribución deben ser trenzados.  
Debe decir:  
520-53. Construcción y alimentadores. Los t ableros de distribución portátiles para 
uso en escenarios deben estar aprobados y cumplir con lo establecido en (a) hasta (e) 
siguientes:  
a) Luz piloto. Se proporcionará una luz piloto para cada conductor no puesto a tierra 
que alimente el tablero de distr ibución. La luz piloto se conectará al alimentador 
entrante  de tal manera que la operación del dispositivo de protección principal contra 
sobrecorriente o el interruptor principal no afecten la operación de la luz del piloto.  
b) Terminal del neutro. En ta bleros de distribución portátiles diseñados para utilizarse 
con circuitos con alimentación de 3 fases 4 hilos con conexión de puesta a tierra, la 
corriente nominal de la terminal del neutro de la alimentación y la ampacidad de su 
barra colectora asociada o  alambrado equivalente, o ambas, deben tener una 
ampacidad por lo menos igual que el doble de la ampacidad de la terminal de 
alimentación de fase más grande.  
c) Conectores monopolares separables.  Cuando se utilicen conectores monopolares 
de cables portátil es, en un tablero portátil para el escenario deben ser aprobados y 
contar con bloqueo. Las Secciones 406 -7 y 406 -8 no deben aplicarse a conectores 
monopolares separables y a conjuntos de cables monoconductores aprobados que 
utilizan conectores monopolares separables aprobados. Cuando los grupos en paralelo 
de conectores separables monopolares, portadores de corriente, se proporcionen 
como dispositivos de entrada, deben rotularse en forma claramente visible de 
precaución indicando la presencia de conexiones paralelas internas. El uso de 
conectores monopolares separables debe cumplir al menos con una de las siguientes 
condiciones:  
(2) Los conectores de línea son del tipo de bloqueo secuencial aprobados de 
manera que los conectores de carga deban conectarse en la siguiente secuencia:  
e) Conductores interiores.  
1) Tipo.  Todos los conductores que no sean barras colectoras, dentro de las 
envolventes del tablero de distribución deben ser cableados.  ampacidad de la terminal de 
alimentación de fase más grande.  
 
1) Tipo.  Todos los conductores que no 
sean b arras colectoras, dentro de las 
envolventes del tablero de distribución 
deben ser cableados.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       Soporte o fundamento:  
520.53 Construction. Portable stage switchboa rds shall be listed and shall comply with 
520.53(A) through (E).  
(B) Neutral Terminal.  In portable switchboard equipment designed for use with 3 -
phase, 4 -wire with ground supply, the current rating of the supply neutral terminal, and 
the ampacity of its as sociated busbar or equivalent wiring, or both, shall have an 
ampacity equal to at least twice the ampacity of the largest ungrounded supply terminal.  
 
   (C) Single -Pole Separable Connectors.  Where single -pole portable cable connectors 
are used on a portable stage switchboard, they shall be listed and of the lo cking type. 
Sections 406.7 and 406.8 shall not apply to listed single -pole separable connectors and 
single -conductor cable assemblies utilizing listed single -pole separable connectors. 
Where paralleled sets of current -carrying, singlepole separable connect ors are provided 
as input devices, they shall be prominently labeled with a warning indicating the 
presence of internal parallel connections. The use of single -pole separable connectors 
shall comply with at least one of the following conditions:  
(2) Line c onnectors are of the listed sequential -interlocking type so that load connectors 
shall be connected in the following sequence:  
(E) Interior Conductors. All conductors other than busbars within the switchboard 
enclosure shall be stranded.  
En 520 -23 incluir que los tableros deben estar aprobados.  
En a) cambiar “protección principal de sobrecorriente por “protección principal contra 
sobrecorriente”.  
En b) incluir “la corriente nominal”, en el NEC indican que es la corriente nominal de la 
terminal del neutro.  
En c) incluir que los monoconductores y los conectores monopolares deben estar 
aprobados.  
En 2) de c) incluir que los conectores deben estar aprobados.  
En 1) de e) cambiar “trenzados” por “cableados”, en el medio de los fabricantes de 
cables “stranded” es “ cableado” no “trenzado”.   
736.  
520-54. 
Conductores de 
alimentación.  
 ANCE  
 Dice:   
520-54. Conductores de alimentación.  
a) Generalidades.  La alimentación a un tablero de distribución portátil debe ser 
mediante cordones o cables aprobados para uso extra ru do. Los cordones o cables de 
alimentación deben terminar dentro de la envolvente del tablero de distribución, en un 
interruptor automático o en un interruptor maestro con fusibles operables desde el 
exterior o en un ensamble de conectores identificados par a ese propósito. Los cables o 
cordones de alimentación (y el ensamble de conectores) deben tener una capacidad 
no menor que la carga total conectada al tablero de distribución y deben protegerse 
mediante dispositivos contra sobrecorriente.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Generalidades.  La alimentación a 
un tablero de distribución portátil del 
escenario debe ser mediante cordones 
o cables apro bados para uso extra 
rudo. Los cordones o cables de 
alimentación deben terminar dentro de 
la envolvente del tablero de 
distribución, en un interruptor 
automático o en un interruptor maestro       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   b) Tamaño del co nductor. Los conductores de suministro de energía a tableros de 
distribución portátiles que utilizan atenuadores de intensidad de estado sólido por fase 
deben ser dimensionados considerando el conductor neutro como un conductor 
portador de corriente para l os propósitos de ajuste de la ampacidad. Los conductores 
de alimentación de energía para un tablero de distribución portátil del escenario, 
utilizando solamente atenuadores de estado sólido con onda sinusoidal, el conductor 
neutro no debe considerarse como  un conductor portador de corriente para fines de 
ajuste por ampacidad.  con fusibles operables desde el 
exterior o en un ensamble de 
conec tores identificados para ese 
propósito. Los cables o cordones de 
alimentación (y el ensamble de 
conectores) deben tener asignaciones 
de corriente no menor que la carga 
total conectada al tablero de  
 
 
   f) Conductores de alimentación con tamaño no reduci do. Se permite que los 
conductores de alimentación con tamaño no reducido, según las disposiciones 520 -
53(h)(3) o (h)(4) pasen a través de orificios en las paredes diseñados específicamente 
para ese propósito. Si la penetración se hace a través de una pare d clasificada como 
resistente al fuego, debe ser de acuerdo con la Sección 300 -21. 
i) Conectores monopolares separables.  Cuando se utilicen conectores monopolares 
de cables portátiles, deben ser aprobados y del tipo de seguridad. Las Secciones  400-
10, 406 -7 y 406 -8 no deben aplicarse a conectores monopolares separables y a 
conjuntos de cables monoconductores que utilizan conectores monopolares 
separables.  
j) Conductor neutro de alimentación.  
(2) Dimensionado del conductor.  Cuando se usan cables alimentadore s de un solo 
conductor, no instalados en canalizaciones, en circuitos polifásicos que alimentan a 
tableros de distribución portátiles que tienen reguladores de intensidad con control de 
fase de estado sólido, el conductor del neutro puesto a tierra debe te ner una 
ampacidad de por lo menos el 130 por ciento de los conductores de fase que alimentan 
al tablero de distribución portátil. Cuando estos alimentadores suministran alimentación 
sólo a reguladores de intensidad de estado sólido y de onda sinusoidal, el  conductor 
del neutro puesto a tierra debe tener una ampacidad de por lo menos el 100 por ciento 
de los conductores de fase del circuito que alimentan al tablero de distribución portátil.  
k) Personal calificado.  
Excepción:  Se permite que la conexión de un tablero de distribución portátil esté 
conectado a una salida para contacto instalada permanentemente, donde la salida del 
contacto de alimentación esté protegida para su capacidad por un dispositivo de 
protección contra sobrecorriente no mayor que 150 ampe res, y donde la salida para 
contacto, conexión y tablero de distribución cumplan además con todas las condiciones 
siguientes:  
Debe decir:  
520-54. Conductores de alimentación.  
a) Generalidades.  La alimentación a un tablero de distribución portátil del escen ario 
debe ser mediante cordones o cables aprobados para uso extra rudo. Los cordones o 
cables de alimentación deben terminar dentro de la envolvente del tablero de 
distribución, en un interruptor automático o en un interruptor maestro con fusibles distribución y deben protegerse 
mediante dispositivos contra 
sobrecorriente.  
 
b) Tamaño del conductor. Los 
conductores de alimentación de 
energía a tableros de distribución 
portátiles que utilizan atenuadores de 
intensidad de estado sólido por fase 
deben ser dimensionados 
considerando el conductor neutro 
como un conductor portador de 
corriente para los propósitos de ajuste 
de la ampacidad. Los conductores de 
alimentación de energía para un 
tablero de distribución portátil del 
escenario, utilizando solamente 
atenuadores de estado sólido con  onda 
sinusoidal, deben dimensionarse 
considerando el conductor neutro 
como un conductor no portador de 
corriente para fines de ajuste de la 
ampacidad.  
f) Conductores de alimentación con 
tamaño no reducido.  Se permite que 
los conductores de alimentación co n 
tamaño no reducido, según las 
disposiciones 520 -54(d) o (e) pasen a 
través de orificios en las paredes 
diseñados específicamente para ese 
propósito. Si la penetración se hace a 
través de una pared clasificada como 
resistente al fuego, debe ser de 
acuerdo  con la Sección 300 -21.  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       operable s desde el exterior o en un ensamble de conectores identificados para ese 
propósito. Los cables o cordones de alimentación (y el ensamble de conectores) deben 
tener asignaciones de corriente no menor que la carga total conectada al tablero de 
distribución y deben protegerse mediante dispositivos contra sobrecorriente.  
b) Tamaño del conductor. Los conductores de alimentación de energía a tableros de 
distribución portátiles que utilizan atenuadores de intensidad de estado sólido por fase 
deben ser dimensionad os considerando el conductor neutro como un conductor 
portador de corriente para los propósitos de ajuste de la ampacidad. Los conductores 
de alimentación de energía para un tablero de distribución portátil del escenario,  j) Conductor neutro de alimentación.  
(2) Dimensionado del conductor.  
Cuando se usan cables alimentadores 
de un solo conductor, no instalados en 
canalizaciones, en circuitos polifásicos 
que alimentan a tableros de 
distribución portát iles del escenario 
que tienen atenuadores con control de 
fase de estado sólido, el conductor del  
 
   utilizando solamente atenuadores de estado sólido con onda sinusoidal, deben 
dimensionarse considerando el conductor neutro como un conductor no portador de 
corriente para fines de ajuste de la ampacidad.  
f) Conductores de alimentación con tamaño no reducido.  Se permite que los 
conductores de alimentación con tamaño no reducido, según las disposiciones  520-
54(d) o (e) pasen a través de orificios en las pare des diseñados específicamente para 
ese propósito. Si la penetración se hace a través de una pared clasificada como 
resistente al fuego, debe ser de acuerdo con la Sección 300 -21. 
i) Conectores monopolares separables.  Cuando se utilicen conectores monopolar es 
de cables portátiles, deben ser aprobados y del tipo de seguridad. Las Secciones  406-
7 y 406 -8 no deben aplicarse a conectores monopolares separables aprobados y a 
conjuntos de cables monoconductores que utilizan conectores monopolares separables 
aproba dos. 
j) Conductor neutro de alimentación.  
(2) Dimensionado del conductor.  Cuando se usan cables alimentadores de un solo 
conductor, no instalados en canalizaciones, en circuitos polifásicos que alimentan a 
tableros de distribución portátiles del escenario que tienen atenuadores con control de 
fase de estado sólido, el conductor del neutro puesto a tierra debe tener una 
ampacidad de por lo menos el 130 por ciento de los conductores de fase que alimentan 
al tablero de distribución portátil del escenario. Cuan do estos alimentadores 
suministran alimentación sólo a atenuadores de estado sólido y de onda sinusoidal, el 
conductor del neutro puesto a tierra debe tener una ampacidad de por lo menos el 100 
por ciento de los conductores de fase del circuito que aliment an al tablero de 
distribución portátil del escenario.  
k) Personal calificado.  
Excepción: Se permite que un tablero de distribución portátil se conecte a un contacto 
de alimentación instalado permanentemente por alguien que no sea personal 
calificado, siemp re que el contacto de alimentación esté protegido para su asignación 
de corriente por un dispositivo de protección contra sobrecorriente no mayor que 150 
amperes y cuando el contacto, interconexión y tablero de distribución cumplan con 
todo lo siguiente:  
Soporte o fundamento:  
520.54 Supply Conductors.  
(A) General. The supply to a portable stage switchboard shall be by ) Conductores de neutro puesto a tierra debe tener una 
ampacidad de por lo menos el 130 por 
ciento de los conductores de fase que  
alimentan al tablero de distribución 
portátil del escenario. Cuando estos 
alimentadores suministran 
alimentación sólo a atenuadores de 
estado sólido y de onda sinusoidal, el 
conductor del neutro puesto a tierra 
debe tener una ampacidad de por lo 
menos el 100 por ciento de los 
conductores de fase del circuito que 
alimentan al tablero de distribución 
portátil del escenario.        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   alimentación con tamaño no reducido.  Se permite que los conductores de 
alimentación con tamaño no reducido, según las dispos iciones 520 -54(d) o (e) pasen a 
través de orificios en las paredes diseñados específicamente para ese propósito. Si la 
penetración se hace a través de una pared clasificada como resistente al fuego, debe 
ser de acuerdo con la Sección 300 -21. 
means of liste d extra -hard usage cords or cables. The supply cords or cables shall 
terminate within the switchboard enclosure in an externally operable fused master 
switch or circuit breaker or in an identified connector assembly. The supply cords or 
cable (and connecto r assembly) shall have current ratings not less than the total load 
connected to the switchboard and shall be protected by overcurrent devices.  
 
   (B) Conductor Sizing.  The power supply conductors for portable stage switchboards 
utilizing solid -state phase control dimmers shall  be sized considering the neutral 
conductor as a current -carrying conductor for ampacity adjustment purposes. The 
power supply conductors for portable stage switchboards utilizing only solid -state sine 
wave dimmers shall be sized considering the neutral co nductor as a non –current 
carrying conductor for ampacity adjustment purposes.  
(F) Supply Conductors Not Reduced in Size. Supply conductors not reduced in size 
under provisions of 520.54(D) or (E) shall be permitted to pass through holes in walls 
specifical ly designed for the purpose. If penetration is through the fire -resistant –rated 
wall, it shall be in accordance with 300.21.  
(I) Single -Pole Separable Connectors. Where single -pole portable cable connectors 
are used, they shall be listed and of the locking  type. Sections 406.7 and 406.8 shall 
not apply to listed single -pole separable connectors and single -conductor cable 
assemblies utilizing listed single -pole separable connectors.  
(J) Supply Neutral Conductor.  
(2) Conductor Sizing.  Where single -conductor f eeder cables not installed in raceways 
are used on multiphase circuits feeding portable stage switchboards containing solid -
state phase -control dimmers, the grounded neutral conductor shall have an ampacity of 
at least 130 percent of the ungrounded circuit  conductors feeding the portable stage 
switchboard. Where such feeders are supplying only solid -state sine wave dimmers, the 
grounded neutral conductor shall have an ampacity of at least 100 percent of the 
ungrounded circuit conductors feeding the portable  stage switchboard.  
(K) Qualified Personnel.  
Exception: A portable switchboard shall be permitted to be connected to a permanently 
installed supply receptacle by other than qualified personnel provided that the supply 
receptacle is protected for its curren t rating by an overcurrent device of not greater than 
150 amperes, and where the receptacle, interconnection, and switchboard comply with 
all of the following:  
En a) de 520.54 incluir “del escenario” y cambiar “una capacidad” por “asignaciones de 
corriente ”.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       En b) corregir el final fel párrafo a como se indica en la segunda columna ya que 
omitieron incluir el dimensionamiento de conductores que utilizan atenuadores con 
onda sinusoidal.  
En f) cambiar “520 -53(h)(3) o (h)(4)” por “520 -54(d) o (e)” ya que esta referencia es 
errónea de acuerdo con el NEC  
En i) eliminar “400 -10” e incluir que los conectores deben estar aprobados.  
En 2) de j) incluir “del escenario” y cambiar “reguladores de intensidad” por 
“atenuadores”.  
Cambiar laa Excepción de k) por la que se i ndica en la segunda columna, la que está 
en el proyecto no refleja lo que se indica en el NEC.  
 
737. 520-54 d) (7)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
"manera apropiada"  
Debe decir:  
" mane ra aprobada"  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresión “manera apropiada” por “manera aprobada”  NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española.  
Apropiado:  
Ajustado y conforme a las condiciones 
o a las necesidades de alguien o de 
algo 
738. 520-54 e) (4)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
"manera apropiada"  
Debe decir:  
" manera aprobada"  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresión “manera apropiada” por “manera aprobada ” NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española.  
Apropiado:  
Ajustado y conforme a las condiciones 
o a las necesidades de alguien o de 
algo 
739.  
520-62. Unidades 
portátiles de 
distribución de 
alimentación  ANCE  
 Dice:   
520-62. Unida des portátiles de distribución de alimentación.  
f) Alimentadores de un solo conductor. Los equipos portátiles de distribución de 
energía alimentados por sistemas de un solo conductor deberán cumplir con las 
secciones 520 -53(c) y (d) y 520 -54. 
Debe decir:  
520-62. Unidades portátiles de distribución de alimentación.  
f) Alimentadores de un solo conductor.  Los equipos portátiles de distribución de 
energía alimentados por sistemas de un solo conductor deberán cumplir con las 
secciones 520 -53(c) y (d) y 520 -54. 
Soporte o fundamento:  
Poner en negritas el título del inciso.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
f) Alimentadores de un solo 
conductor.  Los..  
 
740.  
520-68. ANCE  
 Dice:   
520-68. Conductores para equipo portátil  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   Conductores para 
equipo portátil  
 a) Tipo de conductores.  
2) Lámparas de pedestal. Se permiten cordones para uso extra rudo para alimentar 
lámparas de pedestal cuando el cordón no esté sujeto a daño físico severo y esté 
protegido por un dispositivo contra sobrecorriente no mayor que 20 amp eres.  
3) Cordones de alimentación de luminarias. Debe permitirse que los cordones de 
alimentación para uso extra rudo abastezcan a luminarias, cuando se cumplan todas 
las condiciones siguientes:  
(2) El cordón de alimentación esté unido a uno de los extremo s de la luminaria o a un 
conector específico para luminarias que se una a una entrada montada en el panel, 
sobre el cuerpo de la luminaria.  
(4) La luminaria sea adecuada.  
Debe decir:  
520-68. Conductores para equipo portátil  
a) Tipo de conductores.  
2) Lámpa ras de pedestal. Se permiten cordones para uso extra rudo aprobados para 
alimentar lámparas de pedestal cuando el cordón no esté sujeto a daño físico severo y 
esté protegido por un dispositivo contra sobrecorriente no mayor que 20 amperes.  
3) Cordones de a limentación de luminarias. Debe permitirse que los cordones de 
alimentación para uso extra rudo aprobados alimenten a luminarias, cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:  
(2) El cordón de alimentación esté unido a uno de los extremos de la lumin aria o a un 
conector aprobado específico para luminarias que se una a una entrada montada en el 
panel, sobre el cuerpo de la luminaria.  
(4) La luminaria esté aprobada.  
Soporte o fundamento:  
520.68 Conductors for Portables.  
(A) Conductor Type.  
(2) Stand Lam ps. Listed, hard usage cord shall be permitted to supply stand lamps 
where the cord is not subject to physical damage and is protected by an overcurrent 
device rated at not over 20 amperes.  
(3) Luminaire Supply Cords. Listed hard usage supply cords shall b e permitted to 
supply luminaires when all of the following conditions are met:  
(2) The supply cord is attached at one end to the luminaire or a luminaire -specific listed 
connector that mates with a panel -mounted inlet on the body of the luminaire.  
(4) The luminaire is listed.  
Incluir que los cordones de uso extra rudo, conectores y luminaria estén aprobados 
como se indica en la segunda columna.  3) Cordones de alimentación de 
luminarias. Debe permitirs e que los 
cordones de alimentación para uso 
extra rudo alimenten a luminarias, 
cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       741.  
520-71. 
Portalámparas 
colgantes.  ANCE  
 Dice:   
520-71. Portalámparas colgantes. No deben instalarse portalámparas colg antes en 
los camerinos.  
Debe decir:  
520-71. Portalámparas colgantes. No deben instalarse portalámparas colgantes en 
los camerinos o áreas de maquillaje.  
Soporte o fundamento:  
520.71 Pendant Lampholders. Pendant lampholders shall not be installed in dressin g 
or makeup rooms.  
Incluir al final del párrafo “o áreas de maquillaje” como se hizo en el título de la Parte F.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
520-71. Portalámparas colgantes. No 
deben instalarse portalámparas 
colgantes en los camerinos o ár eas de 
maquillaje.  
 
 
742.  
520-73. 
Interruptores 
requeridos.  ANCE  
 Dice:   
520-73. Interruptores requeridos.  Todas las luminarias, portalámparas y cualquier 
contacto adyacente a los espejos y sobre la mesa de los tocadores, instalados en los 
camerinos debe n ser controlados por interruptores de pared instalados en el camerino 
y áreas de maquillaje. No se exige que las otras salidas instaladas en el camerino o 
áreas de maquillaje estén controladas por un interruptor.  
Debe decir:  
520-73. Interruptores requerid os. Todas las luminarias, portalámparas y cualquier 
contacto adyacente a los espejos y sobre la mesa de los tocadores o áreas de 
maquillaje, instalados en los camerinos deben ser controlados por interruptores de 
pared instalados en el camerino y áreas de m aquillaje. No se exige que las otras 
salidas instaladas en el camerino o áreas de maquillaje estén controladas por un 
interruptor.  
Soporte o fundamento:  
520.73 Switches Required. All luminaires, lampholders, and any receptacles adjacent 
to the mirror(s) an d above the dressing or makeup counter(s) installed in dressing or 
makeup rooms shall be controlled by wall switches installed in the dressing or makeup 
room(s). Other outlets installed in the dressing or makeup rooms shall not be required 
to be switched.  
Incluir “áreas de maquillaje” en donde se indica en la segunda columna.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
520-73. Interruptores requeridos.  
Todas las luminarias, portalámparas y 
cualquier contacto adyacente a los 
espejos y sobre la mesa de los 
tocadores o áreas de maquillaje, 
instalados en los camerinos deben ser 
controlados por interruptores de pared 
instalados en el camerino y áreas de 
maquillaje. No se exige que las otras 
salidas instaladas en el camerino o 
áreas de maquillaje estén controlada s 
por un interruptor.  
 
743. 522-23 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE Dice:  
" ampacidad apropiadas"  
Debe decir:  
" ampacidad designadas"  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresión “ampacidad apro piadas” por “ampacidad designadas”  NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española.  
Apropiado:  
Ajustado y conforme a las condiciones 
o a las necesidades de alguien o de 
algo       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   MEXICALI B.C. A.C  
744.  
525-23 Protección 
mediante 
interruptores de 
circuito contra 
fallas a tierra.  
 ANCE  
 Dice:   
525-23 Protección mediante interruptores de circuito contra fallas a tierra.  
a) Cuando se exige protección con interruptores de circuito contra fallas a tierra. 
La protección con interruptores de circuito contra fallas  a tierra para el personal se 
debe proporcionar en los casos siguientes:  
Se permitirá que el interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) sea una parte integral 
de la clavija de conexión o esté localizado en el cordón de alimentación, a una 
distancia no mayor de 30 centímetros de la clavija de conexión. Se permitirán juegos 
de cordones que incorporen protección del personal mediante interruptores de circuito 
contra fallas a tierra.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
525-23. Protec ción mediante 
interruptores de circuito por fallas a 
tierra.  
a) Cuando se exige protección con 
interruptores de circuito por fallas a 
tierra. La protección con interruptores 
de circuito por fallas a tierra para el 
personal se debe proporcionar en los 
casos  siguientes:  
 
 
   Debe decir:  
525-23 Protección mediante interruptores de circuito por fallas a tierra.  
a) Cuando se exige protección con interruptores de circuito por fallas a tierra. La 
protección con interruptores de circuito por fallas a tierra para e l personal se debe 
proporcionar en los casos siguientes:  
Se permitirá que el interruptor de circuito por falla a tierra (ICFT) sea una parte integral 
de la clavija de conexión o esté localizado en el cordón de alimentación, a una 
distancia no mayor de 30 c entímetros de la clavija de conexión. Se permitirán 
extensiones aprobadas que incorporen protección del personal mediante interruptores 
de circuito por fallas a tierra.  
Soporte o fundamento:  
525.23 Ground -Fault Circuit -Interrupter (GFCI)  
Protection.  
(A) Wh ere GFCI Protection Is Required. GFCI protection for personnel shall be 
provided for the following:  
The GFCI shall be permitted to be an integral part of the attachment plug or located in 
the power -supply cord within 300 mm (12 in.) of the attachment plug.  Listed cord sets 
incorporating GFCI for personnel shall be permitted.  
En toda la sección cambiar “interruptor de circuito contra falla a tierra” por “interruptor 
de circuito por falla a tierra” y “GFCI” por “ICFT”, también cambiar “juegos de cordones” 
por “extensiones aprobadas”, “cord sets” son “extensiones”.  … 
Se permitirá que el interruptor de 
circuito por falla a tierra  sea una parte 
integral de la clavija de conexión o esté 
localizado en el cordón de 
alimentación, a una distancia no mayor 
de 30 centí metros de la clavija de 
conexión. Se permitirán extensiones 
que incorporen protección del personal 
mediante interruptores de circuito por 
fallas a tierra.  
 
745.  
522-25. Circuitos 
de control no 
puestos a tierra.  ANCE  
 Dice:   
522-25. Circuitos de control n o puestos a tierra.  Se permitirá que los sistemas 
derivados separados de corriente alterna y sistemas de 50 volts o más y circuitos 
bifilares de corriente continua y sistemas de 60 volts o más, no sean aterrizados, 
siempre que se cumplan todas las siguient es condiciones:  
(1) Se exija la continuidad de la alimentación de control para una parada 
ordenada.  
Debe decir:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
522-25. Circuitos de control no 
puestos  a tierra.  Se permitirá que los 
circuitos y sistemas derivados 
separados de corriente alterna y 
sistemas de 50 volts o más y circuitos 
bifilares de corriente continua y 
sistemas de 60 volts o más, no sean  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       522-25. Circuitos de control no puestos a tierra.  Se permitirá que los circuitos y 
sistemas derivados separados de corriente alterna y sistemas de 50 volts o más y 
circuitos bifilares de corriente continua y sistemas de 60 volts o más, no sean puestos 
a tierra, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:  
(1) Se exija la continuidad de la alimentación de control para un apagado 
ordenad o. 
Soporte o fundamento:  
522.25 Ungrounded Control Circuits. Separately derived ac circuits and systems 50 
volts or greater and 2 -wire dc circuits and systems 60 volts or greater shall be permitted 
to be ungrounded, provided that all the following conditio ns are met:  
(1) Continuity of control power is required for orderly shutdown.  
En 522.25 incluir “circuitos”.  
En (1) cambiar “una parada ordenada” por “un apagado ordenado”.  puestos a tierra, siempre que se 
cumplan todas las siguientes 
condiciones:  
(1) Se exija la continuidad de la 
alimentación de control para un 
apagado ordenado.  
 
 
746. 522-28 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Circuitos de control en lugares  mojados. Cuando existe la probabilidad de que 
ocurran contactos en lugares mojados, los circuitos de control de corriente continua de 
2 hilos no aterrizados se deben limitar a 30 volts máximo para corriente continua 
permanente o 12.4 volts pico para la co rriente directa que es interrumpida dentro de un 
rango de 10 a 200 hertz.  
Debe decir:  
Circuitos de control en lugares mojados. Cuando existe la probabilidad de que 
ocurran contactos en lugares mojados, los circuitos de control de corriente continua de 
2 hilos no puestos a tierra se deben limitar a 30 volts máximo para corriente continua 
permanente o 12.4 volts pico para la corriente directa que es interrumpida dentro de un 
rango de 10 a 200 hertz.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresion "aterrizados" por  " puestos a tierra" de uso comun en el resto de 
NOM,  reemplazarlo permite estandarizar el uso de un vocablo unico para describir un 
concer un concepto unico.  NO PROCEDE  
Los dos términos son de uso común y 
se conservan ambos para evitar 
confusiones  
 
747. 525-22 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Circuitos de control no puestos a tierra.  Se permitirá que los sistemas derivados 
separados de corriente alterna y sistemas de 50 volts o más y ci rcuitos bifilares de 
corriente continua y sistemas de 60 volts o más, no sean aterrizados, siempre que se 
cumplan todas las siguientes condiciones:  
Debe decir:  
Circuitos de control no puestos a tierra.  Se permitirá que los sistemas derivados 
separados de c orriente alterna y sistemas de 50 volts o más y circuitos bifilares de 
corriente continua y sistemas de 60 volts o más, no sean puestos a tierra, siempre que 
se cumplan todas las siguientes condiciones:  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresion "aterrizad os" por " puestos a tierra" de uso comun en el resto de 
NOM,  reemplazarlo permite estandarizar el uso de un vocablo unico para describir un 
concer un concepto unico.  NO PROCEDE  
Los dos términos son de uso común y 
se conservan ambos para evitar 
confusiones  
       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   748. 540-11 a) 2)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Cuartos o envolventes separadas. Deben estar encerrados en cuartos o envolventes 
separadas fabricados con un material no combustible,  construidos de manera que se 
expulsen las pelusas o las partículas transportadas en el aire, y que estén ventilados 
apropiadamente desde una fuente de aire limpio.  
Debe decir:  
Cuartos o envolventes separadas. Deben estar encerrados en cuartos o envolvente s 
separadas fabricados con un material no combustible, construidos de manera que se 
expulsen las pelusas o las partículas transportadas en el aire, y que estén ventilados   
desde una fuente de aire limpio.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar expresion " apropia damente"  NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española.  
Apropiado:  
Ajustado y conforme a las condiciones 
o a las necesidades de alguien o de 
algo 
 
749.  
547-5. Métodos de 
alambrado.  
 ANCE  
 Dice:   
547-5. Métodos de alambrado.  
g) Con tactos. Todos los contactos de 125 volts monofásicos, de 15 y 20 amperes para 
propósito general, instalados en los lugares enumerados de (1) hasta (4) deben tener 
protección con interruptor de circuito por falla a tierra:  
Debe decir:  
547-5. Métodos de alam brado.  
g) Contactos. Todos los contactos de 120 volts monofásicos, de 15 y 20 amperes para 
propósito general, instalados en los lugares enumerados de (1) hasta (4) deben tener 
protección con interruptor de circuito por falla a tierra:  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “125 volts” por “120 volts”, las tensiones normalizadas en México son 120 
volts o 127 volts.  NO PROCEDE  
En el Capítulo 100 se define:  
 
Tensión nominal: Valor nominal 
asignado a un circuito o sistema para 
designar convenientemente su clase 
de tensi ón. La tensión a la cual un 
circuito opera puede variar de la 
nominal, dentro de un margen que 
permite el funcionamiento satisfactorio 
de los equipos, por ejemplo: 120/240V, 
220Y/127V, 480Y/277V, 600 V.  
NOTA 1:  Donde se lea 120 volts, 
podrá ser 120 o 127 v olts. 
 
750. 547-5(f) ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  
f) Conductor de puesta a tierra de equipo separado. Cuando se instala un 
conductor de puesta a tierra de equipos subterráneo, dentro de un lugar que esté 
dentro del alcance del Artículo 547, éste debe ser un conductor de cobre . Si el 
conductor de puesta a tierra de equipos se instala subterráneo, debe ser aislado o 
recubierto.  
Debe decir:  
f) Conductor de puesta a tierra de equipo separado. Cuando se instala un 
conductor de puesta a tierra  de equipos subterráneo, dentro de un lugar que esté 
dentro del alcance del Artículo 547. Si el conductor de puesta a tierra de equipos se 
instala subterráneo, debe ser aislado o recubierto.  
Soporte o fundamento:  
Se sugiere hacer el mismo cambio que el NEC , ya que se ha demostrado que en 
lugares corrosivos agrícolas, se desempeñan bien tanto los conductores de aluminio 
como de cobre.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
f) Conductor de puesta a tierra de 
equipo separado. Cuando se instal a 
un conductor de puesta a tierra de 
equipos subterráneo, dentro de un 
lugar que esté dentro del alcance del 
Artículo 547, éste debe ser aislado.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       751.  
550-2. 
Definiciones  
 
 ANCE  
 Dice:   
550-2. Definiciones  
Casa prefabricada.  Estructura, transportable en  una o más secciones que, en el modo 
de desplazamiento tiene un ancho de 2.40 metros o más de ancho, o 12.20 metros o 
más de longitud o, cuando está montada en su lugar, tiene 29.7 m2 o más y está 
construida sobre un chasis permanente y diseñada para ser u sada como una vivienda, 
con o sin cimientos permanentes. Cuando esté o no conectada a la empresa de 
servicio público e incluya plomería, calefacción, aire acondicionado, e sistemas 
eléctricos contenidos en la misma. El término casa prefabricada incluye tod a estructura 
que cumpla todos los requerimientos de este párrafo, excepto los requisitos de 
dimensiones y con respecto a la cual el fabricante, voluntariamente, llena una 
certificación exigida por la agencia de regulación, y excepto que ese término no incl uye 
ningún vehículo recreativo autopropulsado. Los cálculos usados para determinar la 
cantidad de metros cuadrados de una estructura se basan en las dimensiones  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
…. 
Para los propósitos de esta NOM y a 
menos que se indique algo diferente, el 
término casa móvil incluye las casas 
prefabricadas y excluye remolques 
estacionados que se definen en el 
Artículo 552 -4. 
 
 
 
   exteriores de la estructura, medidas en las proyecciones horizontales más grandes 
cuan do está montada en el sitio. Estas dimensiones incluyen todos los cuartos 
expansibles, gabinetes y otras prolongaciones que tienen espacio interior, pero no 
incluyen ventanas salientes.  
Para los propósitos de esta NOM y a menos que se indique algo diferent e, el término 
casa móvil incluye las casas prefabricadas.  
Debe decir:  
550-2. Definiciones  
Casa prefabricada.  Estructura, transportable en una o más secciones que, en el modo 
de desplazamiento tiene un ancho de 2.40 metros o más de ancho, o 12.20 metros o 
más de longitud o, cuando está montada en su lugar, tiene 29.7 m2 o más y está 
construida sobre un chasis permanente y diseñada para ser usada como una vivienda, 
con o sin cimientos permanentes. Cuando esté o no conectada a la empresa de 
servicio público e incluya plomería, calefacción, aire acondicionado, y sistemas 
eléctricos contenidos en la misma. El término casa prefabricada incluye toda estructura 
que cumpla todos los requerimientos de este párrafo, excepto los requisitos de 
dimensiones y con respecto a la cual el fabricante, voluntariamente, llena una 
certificación exigida por la agencia de regulación, y excepto que ese término no incluye 
ningún vehículo recreativo autopropulsado. Los cálculos usados para determinar la 
cantidad de metros cuadrados de u na estructura se basan en las dimensiones 
exteriores de la estructura, medidas en las proyecciones horizontales más grandes 
cuando está montada en el sitio. Estas dimensiones incluyen todos los cuartos 
expansibles, gabinetes y otras prolongaciones que tien en espacio interior, pero no 
incluyen ventanas salientes.  
Para los propósitos de esta NOM y a menos que se indique algo diferente, el término 
casa móvil incluye las casas prefabricadas y excluye remolques estacionados que se 
definen en el Artículo 552.4.  
Soporte o fundamento:  
550.2 Definitions.  
Manufactured Home. A structure, transportable in one or more sections, which in the        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   traveling mode is 2.4 m (8 ft) or more in width or 12.2 m (40 ft) or more in length, or 
when erected on site is 29.77 m2 (320 ft2) o r more is built on a permanent chassis and 
is designed to be used as a dwelling with or without a permanent foundation, whether 
or not connected to the utilities, and includes plumbing, heating, air conditioning, and 
electrical systems contained therein. T he term manufactured home includes any 
structure that meets all the requirements of this paragraph except the size requirements 
and with respect to which the manufacturer voluntarily files a certification required by 
the regulatory agency. Calculations use d to determine the number of square meters 
(square feet) in a structure are based on the structure’s exterior dimensions and include 
all expandable rooms, cabinets, and other projections containing interior space, but do 
not include bay windows [501:1.2.14 ]. For the purpose of this Code and unless 
otherwise indicated, the term mobile home includes manufactured homes and excludes 
park trailers defined in Article 552.4.  
Incluir la exclusión de los remolques estacionados.  
 
752.  
550-10. Fuente de 
alimentació n  
 
 ANCE  
 Dice:   
550-10. Fuente de alimentación  
c) Clavija de conexión.  La clavija de conexión debe ser de 3 polos 4 hilos, con 
conexión de puesta a tierra, para 125/250 volts, con una capacidad de 50 amperes, 
con una configuración como la indicada en la Figura 550 -10(c), y diseñada para usarse 
con un contacto de 125/250 volts, 50 amperes, con una configuración como la 
mostrada en la Figura 550 -10(c). La clavija debe estar aprobada individualmente, o 
como parte de un conjunto de un cordón de alimentación p ara este propósito, y debe 
estar moldeada o instalada en el cordón flexible, de tal manera que sea 
herméticamente asegurada al cordón en el punto donde el cordón entra a la cubierta 
de la clavija de conexión. Si se utiliza una clavija de ángulo recto, la c onfiguración debe 
estar orientada de tal manera que el polo de puesta a tierra sea el más alejado del 
cordón.  
Debe decir:  
550-10. Fuente de alimentación  
c) Clavija de conexión.  La clavija de conexión debe ser de 3 polos 4 hilos, con 
conexión de puesta a ti erra, para 120/240 volts, con una capacidad de 50 amperes, 
con una configuración como la indicada en la Figura 550 -10(c), y diseñada para usarse 
con un contacto de 120/240 volts, 50 amperes, con una configuración como la 
mostrada en la Figura 550 -10(c). La  clavija debe estar aprobada individualmente, o 
como parte de un conjunto de un cordón de alimentación para este propósito, y debe 
estar moldeada o instalada en el cordón flexible, de tal manera que sea 
herméticamente asegurada al cordón en el punto donde el cordón entra a la cubierta 
de la clavija de conexión. Si se utiliza una clavija de ángulo recto, la configuración debe 
estar orientada de tal manera que el polo de puesta a tierra sea el más alejado del 
cordón.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “125/250 vol ts” por “120/240 volts”, las tensiones normalizadas son 120/240 
volts.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Clavija de conexión.  La clavija de 
conexión debe ser de 3 polos 4 hilos, 
con conexión de puesta a tierra, para 
120/240 volts, con una cap acidad de 
50 amperes, con una configuración 
como la indicada en la Figura 550 -
10(c), y diseñada para usarse con un 
contacto de 120/240 volts, 50 amperes, 
con una configuración como la 
mostrada en la Figura 550 -10(c)…..  
753. 550-10 i) (2)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  Dice:  
Una canalización metálica o un tubo conduit no metálico tipo pesado desde los medios NO PROCEDE  
Es función de la  UVIE evaluar la  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)        
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  de desconexión de la casa móvil hasta la parte inferior de la misma, con medios para 
unirse a una caja de empalme apropiada o a un accesorio a la canalización en la parte 
inferior de la casa móvil (con o sin conductores, según se indica en 550 -10(i)(1). El 
fabricante debe proporcionar instrucciones escritas para la instalación, indicando lo s 
tamaños adecuados de los conductores del alimentador para la canalización y el 
tamaño de la caja de empalme que se debe usar.  
Debe decir:  
Una canalización metálica o un tubo conduit no metálico tipo pesado desde los medios 
de desconexión de la casa móvil  hasta la parte inferior de la misma, con medios para 
unirse a una caja de empalme apropiada o a un accesorio a la canalización en la parte 
inferior de la casa móvil (con o sin conductores, según se indica en 550 -10 i)(1).  
Soporte o fundamento:  
Eliminar se gundo párrafo por incluir un “debe” no verificable corresponde a norma e 
producto  conformidad de la instalación con las 
partes aplicables de la NOM  
 
754.  
550-13. Salidas 
para contactos  
 ANCE  
 Dice:   
550-13. S alidas para contactos  
b) Interruptores de circuito por falla a tierra.  Todas las salidas para contacto 
monofásicas de 120 volts de 15 y 20 amperes instaladas en los lugares especificados 
en los incisos (1) al (5) siguientes deben tener protección para el p ersonal GFCI.  
(3) Cocinas, donde los contactos estén instalados para servir las cubiertas en las 
cocinas,  
(5) Lavadoras de trastes.  
Nota: Para información sobre la protección de lavadoras de trastes vea la sección  422-
5. 
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  
550.13 Receptacle Outlets.  
(B) Ground -Fault Circuit Interrupters (GFCI).  
(5) Dishwashers  
Informational Note: For information on protection of dishwashers, see 422.5.  
En b) cambiar “GFCI” por “ICFT”, en comentarios anteriores ya se ha explicado el por 
qué. 
En (5) y la nota cambiar “lavadoras de trastes” por “lavavajillas”.  
En caso que se quiera dejar “lavadoras de trastes” debe cambiarse “traste” por “trasto” 
ya que “traste” es parte de la guitarra, para la cocina debe “ser trasto”.  
 PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(3) Cocinas, donde los contactos estén 
instalados para alimentar las cubiertas 
en las cocinas,  
 
 
755. 550-13 d) (9)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  Dice:  
Se debe instalar por lo menos una salida de contacto en los baños, a una distancia PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018    
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  máxima de 90 centímetros del borde externo de cada lavamanos. Esta salida se debe 
ubicar por encima o adyacente al sitio del lavamanos. El contacto debe ser adicional a 
cualqui er contacto que sea parte de una luminaria o de un. El contacto no debe estar 
encerrado dentro del gabinete del baño ni del tocador.  
Debe decir:  
Se debe instalar por lo menos una salida de contacto en los baños, a una distancia 
máxima de 90 centímetros del  borde externo de cada lavamanos. Esta salida se debe 
ubicar por encima o adyacente al sitio del lavamanos. El contacto debe ser adicional a 
cualquier contacto que sea parte de una luminaria o de un electrodomestico. El 
contacto no debe estar encerrado den tro del gabinete del baño ni del tocador.  
Soporte o fundamento:  
Agregar "electrodomestico" despues de "un"  El contacto debe ser adicional a 
cualquier contacto que sea parte de 
una luminaria o de un 
electrodomésti co. El contacto no debe 
estar encerrado dentro del gabinete del 
baño ni del tocador.  
 
 
756.  
550-15. Métodos 
de alambrado y 
materiales.   
 ANCE  
 Dice:   
550-15. Métodos de alambrado y materiales.  
h) Alambrado bajo el chasis (expuesto a la intemperie)  
(1) Cuando el alambrado sea exterior o esté debajo del chasis (120 volts o mayor) y 
esté expuesto a la humedad o a daño físico, debe estar protegido por un tubo conduit o 
canalización adecuados para uso en lugares mojados o donde esté sometido a daños 
físicos . Los conductores deben ser adecuados para lugares mojados.  
(2) Cuando el cableado esté expuesto a daño físico, debe estar protegido por una 
canalización, tubo conduit o algún otro medio.  
Debe decir:  
550-15. Métodos de alambrado y materiales.  
h) Alambrado  bajo el chasis (expuesto a la intemperie)  
(1) Cuando el alambrado sea exterior o esté debajo del chasis (120 volts nominales o 
mayor) y esté expuesto, debe estar protegido por un tubo conduit o canalización 
identificados para uso en lugares mojados. Los conductores deben estar aprobados 
para lugares mojados.  
(2) Cuando el cableado esté expuesto a daño físico, debe estar protegido por una 
canalización, tubo conduit o algún otro medio.  
Soporte o fundamento:  
550.15 Wiring Methods and Materials.  
(H) Under -Chassis Wiring (Exposed to Weather).  
(1) Where outdoor or under -chassis line -voltage (120 volts, nominal, or higher) wiring is 
exposed, it shall be protected by a conduit or raceway identified for use in wet 
locations. The conductors shall be listed for use i n wet locations.  
(2) Where wiring is exposed to physical damage, it shall be protected by a raceway, 
conduit, or other means.  
En el inciso (1) incluyen “daño físico” el cual está cubierto por el inciso (2), debe 
eliminarse del inciso (1) porque es redunda nte. PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(1) Cuando el alambrado sea exterior o 
esté debajo del chasis (120 volts 
nominales o mayor) y esté expuesto a 
la humedad o a daño físico, debe estar 
protegido por un tubo conduit o 
canalización adecuados para uso en 
lugares mojados. Los conductores 
deben ser adecuados para lugares 
mojados   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       757. 550-19 a)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Métodos de alambrado.  Se deben usar método s de alambrado aprobados de tipo fijo, 
para unir partes de un circuito que debe estar unido eléctricamente y que está 
localizado en secciones adyacentes de casas móviles, después de que la casa sea 
instalada sobre la cimentación. Las uniones de los circuit os deben estar accesibles 
para desarmarse cuando la vivienda se prepare para su reubicación.  
Debe decir:  
Métodos de alambrado.  Se deben usar métodos de alambrado aprobados de tipo fijo, 
para unir partes de un circuito que requiere estar unido eléctricament e y que está 
localizado en secciones adyacentes de casas móviles, después de que la casa sea 
instalada sobre la cimentación. Las uniones de los circuitos deben estar accesibles 
para desarmarse cuando la vivienda se prepare para su reubicación.  
Soporte o fu ndamento:  
Cambiar palabra "debe" por "requiere " paera elimianr debe no verificable  NO PROCEDE  
Es función de la  UVIE evaluar la 
conformidad de la instalación con las 
partes aplicables de la NOM  
 
758.  
550-32. Equipo de 
acometida  
 ANCE  
 Dice:   
550-32. Equ ipo de acometida  
g) Marcado.  Cuando un contacto a 125/250 volts o 220Y/127 volts se use en un 
equipo de acometida de una casa móvil, éste debe estar marcado con la siguiente 
leyenda:  
Debe decir:  
550-32. Equipo de acometida  
g) Marcado.  Cuando un contacto a 120/240 volts o 220Y/127 volts se use en un 
equipo de acometida de una casa móvil, éste debe estar marcado con la siguiente 
leyenda:  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “125/250 volts” por “120/240 volts”.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
g) Marcado.  Cuando un contacto a 
120/240 volts o 220Y/127 volts se use 
en un equipo de acometida de una 
casa móvil, éste debe estar marcado 
con la siguiente leyenda:  
 
759.  
551-2 
Definiciones  ANCE  
 Dice:   
551-2 Definiciones (Véase el Artículo 100 para otras definici ones)  
Sitio para vehículos de recreo. Un espacio dentro de un estacionamiento para 
vehículos de recreo, destinado para el acomodo de cualquier vehículo de recreo, 
tiendas de campaña u otras unidades individuales para acampar en forma temporal.  
… 
Debe decir : 
551-2 Definiciones (Véase el Artículo 100 para otras definiciones)  
Sitio para vehículos recreativos.  Un área específica dentro de un estacionamiento 
para vehículos recreativos o para campamento que se destina para utilizarse por una 
unidad para acampar.  
Soporte o fundamento:  
551.2 Definitions.  (See Article 100 for additional definitions.)  
Recreational Vehicle Site. A specific area within a recreational vehicle park or 
campground that is set aside for use by a camping unit.  
Cambiar el texto de la definició n por el de la segunda columna, así como está en el 
proyecto no refleja la intensión del NEC.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Sitio para vehículos recreativos.  Un 
área específica dentro de un 
estacionamiento para vehículos 
recreativos o para c ampamento que se 
destina para utilizarse por una unidad 
para acampar.  
       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   760.  
551-4. Requisitos 
generales  
 ANCE  
 Dice:   
551-4. Requisitos generales  
c) Etiquetas . Las etiquetas requeridas en el Artículo 551 deben estar hechas de 
bronce, acero inoxidable o p lástico laminado grabado, estampado o en relieve de no 
menos de 0.13 mm (0.005 pulgadas) de espesor o de aluminio anodizado o recubierto 
de no menos de 0.5 mm (0.020 pulgadas) de espesor o su equivalente.  
Debe decir:  
551-4. Requisitos generales  
c) Etiqueta s. Las etiquetas requeridas en el Artículo 551 deben estar hechas de 
bronce, acero inoxidable o plástico laminado grabado, estampado o en relieve de no 
menos de 0.13 mm de espesor o de aluminio anodizado o recubierto de no menos de 
0.5 mm  de espesor o su equivalente.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar las dimensiones en pulgadas, por ley sólo debe utilizarse el SI.  NO PROCEDE  
Se conservan las dos unidades por ser 
conocidas en el medio y evitar 
confusiones  
 
761. 551-46 a) 2)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLE GIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Conectado permanentemente.  Cada conjunto alimentador debe estar directamente 
conectado a las terminales del tablero de distribución o a los conductores dentro de 
una caja de conexión y pro vista con los medios para impedir que se transmitan 
tensiones mecánicas a las terminales. La ampacidad de los conductores entre cada 
caja de conexiones y las terminales de cada tablero de distribución, debe ser por lo 
menos igual que la del cordón de alime ntación. El extremo del ensamble del 
alimentador debe estar equipado con una clavija de conexión del tipo descrito en (c) 
siguiente. Cuando el cordón pase a través de paredes o pisos, debe estar protegido 
por medio de tubo conduit y pasacables o su equival ente. El cordón de alimentación 
debe estar protegido permanentemente contra la corrosión y daño mecánico mientras 
el vehículo esté circulando (en tránsito) o cuando el ensamble de cordón se almacena 
o remueve para usarse.  
Debe decir:  
Conectado permanenteme nte. Cada conjunto alimentador debe estar directamente 
conectado a las terminales del tablero de distribución o a los conductores dentro de 
una caja de conexión y provista con los medios para impedir que se transmitan 
tensiones mecánicas a las terminales. La ampacidad de los conductores entre cada 
caja de conexiones y las terminales de cada tablero de distribución, debe ser por lo 
menos igual que la del cordón de alimentación. El extremo del ensamble del 
alimentador debe estar equipado con una clavija de co nexión del tipo descrito en c) 
siguiente. Cuando el cordón pase a través de paredes o pisos, debe estar protegido 
por medio de tubo conduit y pasacables o su equivalente. El cordón de alimentación 
debe estar protegido permanentemente contra la corrosión y daño mecánico mientras 
el vehículo esté circulando (en tránsito) o cuando el ensamble de cordón se almacena 
o remueve para usarse.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar () por ), eliminar palabra "sigueinte" pues el inciso e) no es siguiente.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
… El extremo del ensamble del 
alimentador debe estar equipado con 
una clavija de conexión del tipo 
descrito en (c) de esta sección. 
Cuando el cordón…   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       762.  
551-47. Métodos 
de alambrado  
 ANCE  
 Dice:   
551-47. Métodos de a lambrado  
r) Prealambrado para la instalación de un generador.  
4) Debe estar colocada sobre la cubierta de cada caja de conexiones, que contenga al 
circuito incompleto, una etiqueta conforme con lo indicado en 551 -46(d) y con la 
siguiente leyenda apropiada:  
ADVERTENCIA  
GENERADOR  
INSTALAR ÚNICAMENTE UN GENERADOR PARA USO EN VEHÍCULOS 
RECREATIVOS  
CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE  
DE 110 –125-VOLTS C.A. NOMINALES,  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
ADVERTENCIA  
GENERADOR  
INSTALAR ÚNICAMENTE UN 
GEN ERADOR PARA USO EN 
VEHÍCULOS RECREATIVOS  
CON PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRECORRIENTE  
DE 110 –120-VOLTS C.A. 
NOMINALES,  
60 HZ, ______ AMPERES MÁXIMO  
 
 
   60 HZ, ______ AMPERES MÁXIMO  
Debe decir:  
551-47. Métodos de alambrado  
r) Prealambrado para la instalación de u n generador.  
4) Debe estar colocada sobre la cubierta de cada caja de conexiones, que contenga al 
circuito incompleto, una etiqueta conforme con lo indicado en 551 -46(d) y con la 
siguiente leyenda apropiada:  
ADVERTENCIA  
GENERADOR  
INSTALAR ÚNICAMENTE UN GEN ERADOR PARA USO EN VEHÍCULOS 
RECREATIVOS  
CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE  
DE 110 –120-VOLTS C.A. NOMINALES,  
60 HZ, ______ AMPERES MÁXIMO  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “125 volts” por “120 volts”.   
763. 551-47 s) (3)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
                                                                                                 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
ADVERTENCIA ESTA CONEXION ES PARA ______ CON CAPACIDAD NOMINAL 
DE ____ VOLTS CORRIENTE ALTE RNA, 60 HERTZ, ______ AMPERES MAXIMO 
NO EXCEDER EL VALOR NOMINAL DEL CIRCUITOEXCEDER EL VALOR NOMINAL 
DEL CIRCUITO PUEDE  CAUSAR UN INCENDIO Y PROVOCAR MUERTES O 
LESIONES GRAVES.  
Debe decir:  
ADVERTENCIA ESTA CONEXIÓN ES PARA ______ CON CAPACIDAD NOMINAL 
DE ____ VOLTS CORRIENTE ALTERNA, 60 HERTZ, ______ AMPERES MÄXIMO 
NO EXCEDER EL VALOR NOMINAL DEL CIRCUITO EXCEDER EL VALOR NO PROCEDE  
Por cuestiones de edición en los 
talleres del Diario Oficial de la 
Federación eliminan los acentos en las 
mayúsculas        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE  CAUSAR UN INCENDIO Y PROVOCAR 
MUERTES O LESIONES GRAVES.  
Soporte o fundamento:  
Agregar acento a expresiones  “CONEXIÓN “ y ““MÁXIMO”,   separar expresiones 
“CIRCUITO EXCEDER  
764. 551-51 a)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGEN IEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
a) Los interruptores deben tener una capacidad nominal como se indica a continuación:  
Debe decir:  
“a) Capacidad nominal Los interruptores deben tener una capacidad nominal como se 
indica a continuació n:” 
Soporte o fundamento:  
Agregar título “ Capacidad Nominal” dado que sub -Sección no tiene titulo  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Capacidad nominal.  Los 
interruptores deben tener una 
capacidad nominal como se indica a 
continuación:  
 
 
765.  
551-71. Tipo de 
contactos 
suministrados  
 ANCE  
 Dice:   
551-71. Tipo de contactos suministrados  
c) 50 Amperes.  Cuando menos el 20 por ciento de los lugares existentes y el 40 por 
ciento de todos los nuevos lugares para vehículos de recreo con suministro elé ctrico, 
deben contar cada uno con un contacto de 50 amperes a 120/240 ó 127/220 volts, que 
cumpla con la configuración indicada en la Figura 551 -46(c)(1). Todos los lugares para 
vehículos recreativos equipados con un contacto de 50 amperes también deben es tar 
equipados con un contacto de 30 amperes, 125 volts que cumpla con lo ilustrado en la 
Figura 551.46(c)(1).  
Se permite que estos suministros eléctricos incluyan contactos adicionales que tengan 
las configuraciones de acuerdo con lo indicado en 551 -81.  
f) Protección GFCI. Todos los contactos monofásicos de 15 ó 20 amperes, 120 volts, 
deben tener un interruptor de circuito por falla a tierra aprobado para protección de 
personas. Los dispositivos GFCI usados en los lugares para el equipo eléctrico de los 
vehículos recreativos no se requerirá sean resistentes al clima y a la manipulación de 
acuerdo con las secciones 406 -9 y 406 -12. 
Debe decir:  
551-71. Tipo de contactos suministrados  
c) 50 Amperes.  Cuando menos el 20 por ciento de los lugares existentes y el 4 0 por 
ciento de todos los nuevos lugares para vehículos de recreo con suministro eléctrico, 
deben contar cada uno con un contacto de 50 amperes a 120/240 ó 127/220 volts, que 
cumpla con la configuración indicada en la Figura 551 -46(c)(1). Todos los lugares  para 
vehículos recreativos equipados con un contacto de 50 amperes también deben estar 
equipados con un contacto de 30 amperes, 125 volts que cumpla con lo ilustrado en la PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
Todos los lugares para vehículo s 
recreativos equipados con un contacto 
de 50 amperes también deben estar 
equipados con un contacto de 30 
amperes, 120 volts que cumpla con lo 
ilustrado en la Figura 551.46(c)(1).  Se 
permite que estos suministros 
eléctricos incluyan contactos 
adicionales que tengan las 
configuraciones de acuerdo con lo 
indicado en 551 -81.  
f) Protección ICFT. Todos los 
contactos monofásicos de 15 ó 20 
amperes, 120 volts, deben tener un 
interruptor de circuito por falla a tierra 
aprobado para protección de personas. 
Los dis positivos ICFT usados en los 
lugares para el equipo eléctrico de los 
vehículos recreativos no se requerirá 
sean resistentes a la intemperie y a la 
manipulación de acuerdo con las 
secciones 406 -9 y 406 -12.  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       Figura 551.46(c)(1).  
Se permite que estos suministros eléctricos incluyan contactos  adicionales que tengan 
las configuraciones de acuerdo con lo indicado en 551 -81.  
f) Protección ICFT. Todos los contactos monofásicos de 15 ó 20 amperes, 120 volts, 
deben tener un interruptor de circuito por falla a tierra aprobado para protección de 
personas. Los dispositivos ICFT usados en los lugares para el equipo eléctrico de los 
vehículos recreativos no se requerirá sean resistentes a la intemperie y a la 
manipulación de acuerdo con las secciones 406 -9 y 406 -12. 
Soporte o fundamento:  
En c) cambiar “1 25 volts” por “120 volts”.  
En f) cambiar “GFCI” por “ICFT” y cambiar “clima” por “intemperie”  
, ya que éstos se instalan en el exterior y puede haber clima interior.   
 
766.  
551-73. Cálculo de 
cargas  
 ANCE  
 Dice:   
551-73. Cálculo de cargas  
a) Bases del cálculo.  
(1) 12000 voltamperes, por lugar equipado con instalaciones de suministro de 50 
amperes a 120/240 volts;  
Debe decir:  
551-73. Cálculo de cargas  
a) Bases del cálculo.  
(1) 12000 voltamperes, por lugar equipado con  instalaciones de suministro de 50 
amperes a 208Y/120 o 120/240 volts;  
Soporte o fundamento:  
551.73 Calculated Load.  
(A) Basis of Calculations. Electrical services and feeders shall be calculated on the 
basis of not less than 12,000 volt -amperes per site e quipped with 50 -ampere, 208Y/120 
or 120/240 -volt supply facilities;  
Incluir 208Y/120 volts para ser congruentes con el NEC.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
1) 12000 voltamperes, por lugar 
equipado con instalaciones de 
suministro de 50 amperes a 208Y/120 
o 120/240 volts;  
 
767.  
551-77. Equipo de 
alimentación para 
los lugares de 
vehículos de 
recreo  
 ANCE  
 Dice:   
551-77. Equipo de alimentación para los lugares de vehículos de recreo  
f) Marcado.  Cuando el equipo de alimentación del lugar contenga un contacto a 
120/240 ó 127/220 ó 125/250 volts, el equipo debe marcarse como sigue: “Antes de 
insertar o remover la clavija, coloque en posición fuera (off) el interruptor de 
desconexión o el interruptor automático. La clavija debe estar insertada o remov ida 
totalmente”. El marcado debe localizarse sobre el equipo adyacente a la salida para el 
contacto.  
Debe decir:  
551-77. Equipo de alimentación para los lugares de vehículos de recreo  
f) Marcado.  Cuando el equipo de alimentación del lugar contenga un conta cto a 
120/240 ó 127/220 volts, el equipo debe marcarse como sigue: “Antes de insertar o 
remover la clavija, coloque en posición apagado el interruptor de desconexión o el 
interruptor automático. La clavija debe estar insertada o removida totalmente”. El PROCEDE  
Se modifica para quedar como s igue:  
1) 12000 voltamperes, por lugar 
equipado con instalaciones de 
suministro de 50 amperes a 208Y/120 
o 120/240 volts;  
) Marcado.  Cuando el equipo de 
alimentación del lugar contenga un 
contacto a 120/240 ó 127/220 volts, el 
equipo debe marcarse como sigu e: 
“Antes de insertar o remover la clavija, 
coloque en posición apagado el 
interruptor de desconexión o el 
interruptor automático. La clavija debe       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   marcado debe localizarse sobre el equipo adyacente a la salida para el contacto.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar “125/250 volts” ya que estas no son tensiones normalizadas en México.  
Cambiar “fuera (off)” por “apagado”.  estar insertada o removida totalmente”  
768.  
552-5. Etiquetas.  ANCE  
 Dice:   
552-5. Etiquetas.  Las etiquetas requeridas por el Artículo 552 deben estar hechas de 
bronce, acero inoxidable o plástico laminado grabado, estampado o en relieve de no 
menos de 0.13 mm (0.005 pulgadas) de espesor o de aluminio anodizado o recubierto 
de no menos de 0.5 mm (0.020 pulgadas)  de espesor o su equivalente.  
Debe decir:  
552-5. Etiquetas.  Las etiquetas requeridas por el Artículo 552 deben estar hechas de 
bronce, acero inoxidable o plástico laminado grabado, estampado o en relieve de no 
menos de 0.13 mm de espesor o de aluminio anod izado o recubierto de no menos de 
0.5 mm de espesor o su equivalente.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar las cifras en pulgadas, por ley sólo se permiten unidades del SI.  NO PROCEDE  
Se conservan las dos unidades que 
son conocidas en el medio para evitar 
confus iones  
 
769.  
552-41. Salidas 
para contactos 
requeridas  
 ANCE  
 Dice:   
552-41. Salidas para contactos requeridas  
b) Ubicación. Las salidas para contactos deben instalarse como sigue:  
1) Adyacentes a las partes altas de los mostradores de cocinas (por lo men os uno en 
cada lado del fregadero si la parte alta del mostrador se prolonga a ambos lados y 
tiene un ancho y profundidad de 30 centímetros o más).  
3) Adyacentes a espacios en la parte superior de mostradores de 30 centímetros de 
ancho y profundidad o más,  que no estén al alcance desde un contacto especificado 
en (1) por medio de un cordón de 1.80 metros sin cruzar áreas de paso, aparato de 
cocina o fregaderos.  
c) Protección con interruptor de circuito por falla a tierra.  
1) Cuando los contactos son instala dos para servir en la parte superior de la superficie 
de los muebles de la cocina.  
Debe decir:  
552-41. Salidas para contactos requeridas  
b) Ubicación. Las salidas para contactos deben instalarse como sigue:  
1) Adyacentes a las cubiertas de trabajo en la co cina (por lo menos uno en cada lado 
del fregadero si las cubiertas de trabajo están en cada lado y tienen un ancho y 
profundidad de 30 centímetros o más).  
3) Adyacentes a espacios en las cubiertas de trabajo de 30 centímetros de ancho y 
profundidad o más, que no estén al alcance desde un contacto especificado en (1) por 
medio de un cordón de 1.80 metros sin cruzar áreas de paso, aparato de cocina o 
fregaderos.  
c) Protección con interruptor de circuito por falla a tierra.  
1) Cuando los contactos son instalad os para servir en las superficies de la cubierta de 
trabajo de la cocina.  
Soporte o fundamento:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Ubicación. Las salidas para 
contactos deben instalarse como 
sigue:  
1) Adyacentes a las cubiertas de 
trabajo en la cocina (por lo menos uno 
en cada lado del fregadero si las 
cubiertas de trabaj o están en cada lado 
y tienen un ancho y profundidad de 30 
centímetros o más).  
3) Adyacentes a espacios en las 
cubiertas de trabajo de 30 centímetros 
de ancho y profundidad o más, que no 
estén al alcance desde un contacto 
especificado en (1) por medio de u n 
cordón de 1.80 metros sin cruzar áreas 
de paso, aparato de cocina o 
fregaderos.  
c) Protección con interruptor de 
circuito por falla a tierra.  
1) Cuando los contactos son instalados 
para servir en las superficies de la 
cubierta de trabajo de la cocina.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       552.41 Receptacle Outlets Required.  
(B) Location.  Receptacle outlets shall be installed as follows:  
(1) Adjacent to countertops in the kitchen [at least one on each side of the sink if 
countertops are on each side and are 300 mm (12 in.) or over in width and depth]  
(3) Adjacent to countertop spaces of 300 mm (12 in.) or more in width and depth that 
cannot be reached from a receptacle required in 552.41(B)(1) by a  cord of 1.8 m (6 ft) 
without crossing a traffic area, cooking appliance, or sink  
(C) Ground -Fault Circuit -Interrupter Protection.  
(1) Where the receptacles are installed to serve kitchen countertop surfaces  
En (1) cambiar “partes altas de los mostradores ” por “cubiertas de trabajo” y en (3) 
cambiar “parte superior de mostradores” por “cubiertas de trabajo” tal y como se indica 
en 210.52.  
En 1) de c) cambiar la redacción por la que se indica en la segunda columna, como 
está en el proyecto no refleja la int ención del NEC.  
 
770.  
552-41. Salidas 
para contactos 
requeridas  
 ANCE  
 Dice:   
552-41. Salidas para contactos requeridas  
f) Salidas para contacto no -permitidas  
2) Posición con la placa frontal hacia arriba. Un contacto no debe estar instalado 
con la placa frontal hacia ar riba en cualquier mostrador u otra superficie horizontal 
similar.  
Debe decir:  
552-41. Salidas para contactos requeridas  
f) Salidas para contacto no -permitidas  
2) Posición con la placa frontal hacia arriba. Un contacto no debe estar instalado 
con la placa f rontal hacia arriba en cualquier cubierta de trabajo u otra superficie 
horizontal similar.  
Soporte o fundamento:  
552.41 Receptacle Outlets Required.  
(F) Receptacle Outlets Not Permitted.  
(2) Face -Up Position. A receptacle shall not be installed in a face -up position in any 
countertop or other similar horizontal surface.  
Cambiar “mostrador” por “cubierta de trabajo”, véase comentario anterior.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
2) Posición con la placa frontal 
hacia arriba. Un contacto no debe 
estar instalado con la placa frontal 
hacia arriba en cualquier cubierta de 
trabajo u otra superficie horizontal 
similar.  
 
771.  
552-42. 
Protección de 
circuitos 
derivados.  
 ANCE  
 Dice:   
552-42. Protección de circuitos derivados.  
b) Protección para conductores  más pequeños.  Se permitirá un fusible de 20 
amperes o un interruptor automático para protección de accesorios, incluyendo 
luminarias, cables, cordones o aparatos pequeños, y conductores 14 AWG de no más 
de 1.8 metros de largo para luminarias empotrables.  
Debe decir:  
552-42. Protección de circuitos derivados.  
b) Protección para conductores más pequeños.  Se permitirá un fusible de 20 
amperes o un interruptor automático para protección de accesorios, incluyendo 
luminarias, cables, cordones o aparatos pequeños , y conductores 2.08 mm2 (14 AWG) 
de no más de 1.8 metros de largo para luminarias empotrables.  
Soporte o fundamento:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Protección para conductores más 
pequeños.  Se permitirá un fusible de 
20 amperes o un interruptor automático 
para protección de accesorios, 
incluyendo luminarias, cables, 
cordones o aparatos pequeños, y 
conductores 2.08 mm2 (14 AWG) de no 
más de 1.8 metros de largo para 
luminarias empotrables.  
       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   Incluir 2.08 mm2 y poner entre paréntesis 14 AWG.  
772.  
552-44. Cordón  
 ANCE  
 Dice:   
e) Ubicación.  El punto de entrada del conjunto alimentador debe estar ubicado en 
cualquier lado de la parte trasera a no más de 4.50 metros de la pared exterior.  
Debe decir:  
552-44. Cordón  
e) Ubicación.  El punto de entrada  del conjunto alimentador debe estar ubicado en 
cualquiera de los lados o en la parte posterior a no más de 4.50 metros de una pared 
exterior.  
Soporte o fundamento:  
552.44 Cord.  
(E) Location.  The point of entrance of a power -supply assembly shall be locate d on 
either side or the rear, within 450 mm (18 in.), of an outside wall.  
Debe indicarse que el punto de entrada puede estar en cualquiera de los lados o en la 
parte posterior y no en cualquier lado de la parte trasera ya que esto no es lo que se 
indica e n el NEC  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
e) Ubicación.  El punto de entrada del 
conjunto alimentador debe estar 
ubicado en cualquiera de los lados o 
en la parte posterior a no más de 4.50 
metros de una pared exterior.  
 
 
773.  
552-45. Tablero de  
alumbrado y 
control  
 ANCE  
 Dice:   
552-45. Tablero de alumbrado y control  
b) Ubicación. El tablero de alumbrado y control debe instalarse en un sitio de fácil 
acceso. Los espacios de trabajo para el tablero no deben ser menores de 60 
centímetros de ancho y  de 75 centímetros de profundidad.  
Excepción: Cuando la cubierta del tablero de alumbrado y control quede expuesta al 
espacio interior de un pasillo, se permite reducir una de las dimensiones del espacio de 
trabajo a no menos de 55 centímetros. Se consider a que un tablero de distribución está 
expuesto cuando la cubierta del mismo está a no más de 5 centímetros de la superficie 
del acabado del pasillo o no más de 25 cm de la parte trasera de las puertas que 
encierran el espacio.  
Debe decir:  
552-45. Tablero d e distribución  
b) Ubicación. El tablero de distribución debe instalarse en un sitio de fácil acceso. Los 
espacios de trabajo para el tablero de distribución no deben ser menores de 60 
centímetros de ancho y de 75 centímetros de profundidad.  
Excepción: Cuan do la cubierta del tablero de distribución quede expuesta al espacio 
interior de un pasillo, se permite reducir una de las dimensiones del espacio de trabajo 
a no menos de 55 centímetros. Se considera que un tablero de distribución está 
expuesto cuando la cubierta del mismo está a no más de 5 centímetros de la superficie 
del acabado del pasillo o no más de 25 cm de la parte trasera de las puertas que 
encierran el espacio.  NO PROCEDE  
Esta definido tablero de alumbrado y 
control   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       Soporte o fundamento:  
552.45 Panelboard.  
(B) Location. The panelboard shall be install ed in a readily accessible location. 
Working clearance for the panelboard shall be not less than 600 mm (24 in.) wide and 
750 mm (30 in.) deep.  
Exception: Where the panelboard cover is exposed to the inside aisle space, one of the 
working clearance dimensi ons shall be permitted to be reduced to a minimum of 550 
mm (22 in.). A panelboard shall be considered exposed where the panelboard cover is 
within 50 mm (2 in.) of the aisle’s finished surface or not more than 25 mm (1 in.) from 
the backside of doors that  enclose the space.  
Cambiar “alumbrado y control” por “distribución”, “panelboard” es “tablero de 
distribución” y “switchgear” es “tablero de alumbrado y control”, véanse 210 -5 y 408 -3. 
 
774.  
552-46. Circuitos 
derivados.  ANCE  
 Dice:   
552-46. Circuitos derivados. Los circuitos derivados deben determinarse de acuerdo 
con lo siguiente:  
a) De dos a cinco circuitos de 15 ó 20 amperes. Se permite un máximo de cinco 
circuitos de 15 ó 20 amperes para alimen tar lámparas, salidas para contacto y 
aparatos fijos. Se permitirá que tales estacionamientos para remolques estén 
equipados con un tablero de alumbrado y control para una tensión máxima de 120 
volts o 120/240 volts máximo para un conjunto alimentador prin cipal de 30 amperes. 
En tales sistemas no debe haber instalados más de dos aparatos de 120 volts  
controlados por  termostato (por ejemplo, un acondicionador de aire y calentador de 
agua) a menos que se utilicen dispositivos de conmutación para aislamiento f ísico de 
los aparatos, sistemas de administración de la energía o por otro método similar.  
Debe decir:  
552-46. Circuitos derivados. Los circuitos derivados deben determinarse de acuerdo 
con lo siguiente:  
a) De dos a cinco circuitos de 15 o 20 amperes. Se p ermite un máximo de cinco 
circuitos de 15 o20 amperes para alimentar lámparas, salidas para contacto y aparatos 
fijos. Se permitirá que tales estacionamientos para remolques estén equipados con 
tableros de distribución para una tensión máxima de 120 volts o 120/240 volts máximo 
y aprobados para un conjunto alimentador principal de 30 amperes. En tales sistemas 
no debe haber instalados más de dos aparatos de 120 volts  controlados por  termostato 
(por ejemplo, un acondicionador de aire y calentador de agua) a menos que se utilicen 
dispositivos de conmutación para aislamiento físico de los aparatos, sistemas de 
administración de la energía o por otro método similar.  
Soporte o fundamento:  
552.46 Branch Circuits. Branch circuits shall be determined in accordance w ith NO PROCEDE  
 
El elemento en cuestión ya está 
considerado en el Capítulo 100. 
Definiciones        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   552.46(A) and (B).  
(A) Two to Five 15 - or 20 -Ampere Circuits. A maximum of five 15 - or 20 -ampere 
circuits to supply lights, receptacle outlets, and fixed appliances shall be permitted. 
Such park trailers shall be permitted to be equipped with panelboar ds rated at 120 volt 
maximum or 120/240 volt maximum and listed for a 30 -ampererated main power supply 
assembly. Not more than two 120 -volt thermostatically controlled appliances shall be 
installed in such systems unless appliance isolation switching, ener gy management 
systems, or similar methods are used.  
En a) entre 15 y 20 amperes la “o” no debe estar acentuada.  
En el texto del NEC se indica que son “tableros” y no un “tablero”.  
Cambiar “alumbrado y control” por “distribución”, véase el comentario anter ior. 
Incluir que los tableros deben estar aprobados.  
 
 
775.  
552-48. Métodos 
de alambrado  
 ANCE  
 Dice:   
552-48. Métodos de alambrado  
h) Soportes para cable.  Cuando lo s cables se conecten con conectores o 
abrazaderas, los cables deben estar soportados a no más de 30 centímetros de las 
cajas de salida, de los tableros de alumbrado y control y de las cajas de conexión en 
los aparatos. Los soportes deben estar colocados en  intervalos que no excedan de 
1.40 metros.  
o) Métodos de conexión de unidades expandibles. El método de conexión de las 
unidades expandibles con el cuerpo principal del vehículo debe cumplir con las 
siguientes disposiciones según sea aplicable.  
1) Conexión  cordón y clavija.   
a. Se permite que la parte de un circuito derivado que esté instalada en una unidad 
expandible, se conecte a la porción del  circuito derivado del cuerpo principal del 
vehículo por medio de un cordón flexible o clavija con cordón aproba do e identificado 
para uso rudo. El cordón y sus conexiones deben cumplir con las previsiones del 
Artículo 400 y deben estar considerados como de uso permitido en 400 -10. Cuando el 
cable de conexión y enchufe estén en el interior del tráiler, se permitirá el uso de 
cordones tipo STP -3, SP -3 o SPE.  
b. Cuando el contacto provisto para la conexión del cordón al circuito principal está 
localizado en el exterior de la unidad, debe protegerse con un interruptor de circuito de 
falla a tierra para seguridad del per sonal y estar aprobado para lugares mojados. Un 
cordón localizado en el exterior de la unidad debe estar aprobado e identificado para 
uso exterior.  
2) Alambrado conectado directamente.   
(d) Cuando esté oculto, el cordón flexible se debe instalar en tubo co nduit o 
tubería no flexibles, que sean continuos desde la caja de salida o de conexiones 
dentro del vehículo recreativo hasta una caja de salida, una caja de conexiones o un 
accesorio de alivio de tensión mecánica, todos ellos a prueba de intemperie y PROCEDE  
Se modifca para quedar como sigue:  
 
h) Soportes para cable.  Cuando 
los cables se conecten con conectores 
o abrazaderas, los cables deben estar 
asegurados y soportados a no más de 
30 centímetros de las cajas de salida, 
de los tableros de alumbrado y control 
y de las cajas de conexión en los 
aparatos. Los soportes deb en estar 
colocados en intervalos que no 
excedan de 1.40 metros.  
… 
1) Conexión cordón y clavija.  Las 
conexiones cordón y clavija deben 
cumplir con (a) hasta (d) siguientes:  
a. Se permite que la parte de un 
circuito derivado que esté instalada en 
una unidad expandible se conecte a la 
porción del circuito derivado del cuerpo 
principal del vehículo por medio de un 
cordón flexible o clavija con cordón 
aprobado e identificado para uso rudo. 
El cordón y sus conexiones deben 
cumplir con las previsiones del Artículo  
400 y deben estar considerados como 
de uso permitido en 400 -10. Cuando el  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       aprobados para su uso en lugares mojados, ubicados en la parte inferior de la unidad. 
La cubierta exterior del cordón flexible debe ser continua dentro de la caja de salida o 
conexiones.  
(f)  Cuando esté sometido a daños físicos, el cordón flexible se debe pro teger 
con RMC (tubo conduit metálico pesado), IMC (tubo conduit metálico semipesado), 
PVC Cédula 80, RTRC (tubo conduit de resina termofija reforzada) u otro medio 
aprobado y se debe extender por lo menos 15 centímetros por encima del piso. Se 
debe proporc ionar un medio para asegurar el cordón flexible en el sitio donde entra a 
la unidad.  
p) Prealambrado para instalaciones de aire acondicionado.   
3) Debe colocarse una etiqueta de seguridad con la palabra ADVERTENCIA con letras 
de tamaño mínimo de 6 mm y el cuerpo del texto con letras de mínimo 3 mm de altura 
sobre un fondo contrastante. La etiqueta de seguridad debe estar sobre o adyacente a 
la tapa de la caja de conexiones con la leyenda:  cable de conexión y enchufe estén en 
el interior del tráiler, se permitirá el uso 
de cordones paralelos tipo STP -3, SP -
3 o SPE.  
b. Cuando el contacto provisto 
para la conexión del c ordón al circuito 
principal está localizado en el exterior 
del vehículo, debe protegerse con un 
interruptor de circuito por falla a tierra 
para seguridad del personal y estar 
aprobado para lugares mojados. Un 
cordón localizado en el exterior del 
vehículo d ebe estar aprobado e 
identificado para uso exterior.  
… 
 
 
 
   ADVERTENCIA  
CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO  
ESTA CONEXION ES PARA AIRE ACONDICIONADO A 120 VOLTS,  
CORRIENTE ALTERNA, 60 HERTZ, DE ____ AMPERES  
NO SE DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DEL CIRCUITO  
EXCEDER LA CORRIENTE NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE CAUSAR FUEGO Y 
RESULTAR EN MUERTE O LESIONES SERIAS.  
  
q) Prealambrado para otros circuitos.   
3) Debe colocarse una etiqueta de seguridad con la palabra ADVERTENCIA con letras 
de tamaño mínimo de 6 mm y el cuerpo del texto con letras de mínimo 3 mm de altura 
sobre un fondo contrastante. La etiqueta de seguridad debe estar conforme con lo 
indicado en 552 -44(d) sobre o adyacente a la tapa de la caja de conexiones con la 
leyenda:  
ADVERTENCIA  
CIRCUITO DE AIRE AC ONDICIONADO  
ESTA CONEXION ES PARA AIRE ACONDICIONADO A 120 VOLTS,  
CORRIENTE ALTERNA, 60 HERTZ, DE ____ AMPERES  
NO SE DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DEL CIRCUITO  
EXCEDER LA CORRIENTE NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE CAUSAR 
INCENDIO Y RESULTAR EN MUERTE O LESI ONES SERIAS.  
El valor nominal de corriente, no debe exceder 80 por ciento del valor nominal del 
circuito, y se debe indicar legiblemente en el espacio en blanco.  
Debe decir:  
552-48. Métodos de alambrado  d) Cuando esté oculto, el 
cordón flexible se debe instalar en tubo 
conduit o tubería no flexible, que sean 
continuos desde la caja de salida o de 
conexiones dentro del vehículo 
recreativo hasta una caja  de salida, 
una caja de conexiones o un accesorio 
de alivio de tensión mecánica, todos 
ellos a prueba de intemperie y 
aprobados para su uso en lugares 
mojados, ubicados en la parte inferior 
del vehículo. La cubierta exterior del 
cordón flexible debe ser co ntinua 
dentro de la caja de salida o 
conexiones.  
f) Cuando esté sometido a 
daños físicos, el cordón flexible se 
debe proteger con RMC (tubo conduit 
metálico pesado), IMC (tubo conduit 
metálico semipesado), PVC Cédula 80, 
RTRC (tubo conduit de resina termof ija 
reforzada) u otro medio aprobado y se 
debe extender por lo menos 15 
centímetros por encima del piso. Se 
debe proporcionar un medio para 
asegurar el cordón flexible en el sitio 
donde entra al vehículo.  
…       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   h) Soportes para cable.  Cuando los cables se conecten  con conectores o 
abrazaderas, los cables deben estar asegurados y soportados a no más de 30 
centímetros de las cajas de salida, de los tableros de distribución y de las cajas de 
conexión en los aparatos. Los soportes y aseguramiento deben estar colocados en 
intervalos que no excedan de 1.40 metros.  
o) Métodos de conexión de unidades expandibles.  El método de conexión de las 
unidades expandibles con el cuerpo principal del vehículo debe cumplir con las 
siguientes disposiciones según sea aplicable.  
1) Conexi ón cordón y clavija.  
a. Se permite que la parte de un circuito derivado que esté instalada en una unidad 
expandible, se conecte a la porción del  circuito derivado del cuerpo principal del 
vehículo por medio de un cordón flexible y clavija con cordón aprob ado e identificado 
para uso rudo. El cordón y sus conexiones deben cumplir con las previsiones del 
Artículo 400 y deben estar considerados como de uso permitido en 400 -10. Cuando el 
cable de conexión y enchufe estén en el interior del tráiler, se permitirá  el uso de 
cordones paralelos tipo SPT -3, SP -3 o SPE.  ADVERTENCIA  
CIRCUITO DE AIRE 
ACONDICIONADO  
ESTA C ONEXIÓN ES PARA AIRE 
ACONDICIONADO A 120 VOLTS,  
CORRIENTE ALTERNA, 60 HERTZ, 
DE MÁXIMO ____ AMPERES  
NO SE DEBE EXCEDER LA 
CAPACIDAD NOMINAL DEL 
CIRCUITO  
EXCEDER LA CORRIENTE 
NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE 
CAUSAR FUEGO Y RESULTAR EN 
MUERTE O LESIONES SERIAS  
 
   b. Cuando el contacto provisto para la conexión del cordón al circuito principal está 
localizado en el exterior del vehículo, debe protegerse con un interruptor de circuito por 
falla a tierra para seguridad del personal y estar aprobado para lugares moja dos. Un 
cordón localizado en el exterior del vehiculo debe estar aprobado e identificado para 
uso exterior.  
2) Alambrado conectado directamente.   
(d) Cuando esté oculto, el cordón flexible se debe instalar en tubo conduit o 
tubería no flexibles, que sean c ontinuos desde la caja de salida o de conexiones 
dentro del vehículo hasta una caja de salida, una caja de conexiones o un accesorio 
de alivio de tensión mecánica, todos ellos a prueba de intemperie y aprobados para su 
uso en lugares mojados, ubicados en l a parte inferior del vehículo. La cubierta exterior 
del cordón flexible debe ser continua dentro de la caja de salida o conexiones.  
(f)  Cuando esté sometido a daños físicos, el cordón flexible se debe proteger 
con tubo conduit metálico pesado RMC, tubo co nduit metálico semipesado IMC, PVC 
Cédula 80, tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC u otro medio aprobado y 
se debe extender por lo menos 15 centímetros por encima del piso. Se debe 
proporcionar un medio para asegurar el cordón flexible en el sit io donde entra al 
vehículo.  
p) Prealambrado para instalaciones de aire acondicionado.   
3) Debe colocarse una etiqueta de seguridad con la palabra ADVERTENCIA con letras 
de tamaño mínimo de 6 mm y el cuerpo del texto con letras de mínimo 3 mm de altura 
sobre un fondo contrastante. La etiqueta de seguridad debe estar sobre o adyacente a   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       la tapa de la caja de conexiones con la leyenda:  
ADVERTENCIA  
CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO  
ESTA CONEXION ES PARA AIRE ACONDICIONADO A 120 VOLTS,  
CORRIENTE ALTERNA, 60 HERTZ, DE MÁXIMO ____ AMPERES  
NO SE DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DEL CIRCUITO  
EXCEDER LA CORRIENTE NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE CAUSAR FUEGO Y 
RESULTAR EN MUERTE O LESIONES SERIAS.  
q) Prealambrado para otros circuitos.  
3) Debe colocarse una etiqueta de seguri dad con la palabra ADVERTENCIA con letras 
de tamaño mínimo de 6 mm y el cuerpo del texto con letras de mínimo 3 mm de altura 
sobre un fondo contrastante. La etiqueta de seguridad debe estar conforme con lo 
indicado en 552 -44(d) sobre o adyacente a la tapa de la caja de conexiones con la 
leyenda:  
 
   ADVERTENCIA  
ESTA CONEXION ES PARA ___ VOLTS,  
CORRIENTE ALTERNA, 60 HERTZ, DE ____ AMPERES  
NO SE DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DEL CIRCUITO  
EXCEDER LA CORRIENTE NOMINAL DEL CIRCUITO PUEDE CAUSAR 
INCENDIO Y RESULTAR EN MUERTE O LESIONES SERIAS.  
Soporte o fundamento:  
552.48 Wiring Methods.  
(H) Cable Supports.  Where connected with cable connectors or clamps, cables shall 
be secured and supported within 300 mm (12 in.) of outlet boxes, panelboards, and 
splice bo xes on appliances. Supports and securing shall be provided at intervals not 
exceeding 1.4 m (41/2 ft) at other places.  
(O) Method of Connecting Expandable Units.  
(1) Cord -and-Plug Connected.  
(a) The portion of a branch circuit that is installed in an expan dable unit shall be 
permitted to be connected to the portion of the branch circuit in the main body of the 
vehicle by means of an attachment plug and cord listed for hard usage. The cord and 
its connections shall comply with all provisions of Article 400 a nd shall be considered as 
a permitted use under 400.10. Where the attachment plug and cord are located within 
the park trailer’s interior, use of plastic thermoset or elastomer parallel cord Type SPT -
3, SP -3, or SPE shall be permitted.  
(b) Where the recept acle provided for connection of the cord to the main circuit is 
located on the outside of the park trailer, it shall be protected with a ground -fault circuit 
interrupter for personnel and be listed for wet locations. A cord located on the outside of 
a park  trailer shall be identified for outdoor use.         (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   (2) Direct Wires Connected.  That portion of a branch circuit that is installed in an 
expandable unit shall be permitted to be connected to the portion of the branch circuit in 
the main body of the park trailer by means of flexible cord installed in accordance with 
552.48(O)(2)(a) through (O)(2)(f) or other approved wiring method.  
(d) Where concealed, the flexible cord shall be installed in nonflexible conduit or tubing 
that is continuous from the outlet or junct ion box inside the park trailer to a 
weatherproof outlet box, junction box, or strain relief fitting listed for use in wet locations 
that is located on the underside of the park trailer. The outer jacket of flexible cord shall 
be continuous into the outlet  or junction box.  
(P) Prewiring for Air -Conditioning Installation.  
(3) A safety label with the word WARNING in minimum 6 mm (1/4 in.) high letters and 
body text in minimum 3 mm (1/8 in.) high letters on a contrasting background shall be 
affixed on or adjac ent to the junction box and shall read as follows:  
WARNING  
AIR-CONDITIONING CIRCUIT.  
THIS CONNECTION IS FOR AIR CONDITIONERS  
 
   RATED 110 –125-VOLT AC, 60 HZ,  
____ AMPERES MAXIMUM.  
DO NOT EXCEED CIRCUIT RATING.  
EXCEEDING THE CIRCUIT RATING MAY  
CAUSE A F IRE AND RESULT IN  
DEATH OR SERIOUS INJURY.  
(Q) Prewiring for Other Circuits.  
(3) A safety label with the signal word WARNING in minimum 6 mm (1/4 in.) high letters 
and body text in minimum 3 mm (1/8 in.) high letters on a contrasting background shall 
be af fixed on or adjacent to the junction box or device listed for the purpose and shall 
read as follows:  
WARNING  
THIS CONNECTION IS FOR  
_____ RATED _____ VOLT AC, 60 HZ,  
_____ AMPERES MAXIMUM.  
DO NOT EXCEED CIRCUIT RATING.  
EXCEEDING THE CIRCUIT RATING  
MAY CAU SE A FIRE AND RESULT  
IN DEATH OR SERIOUS INJURY.  
En h) agregar “asegurados” y cambiar “tableros de alumbrado y control” por “tableros 
de distribución”, esto debe hacerse en todo el artículo, véase el comentario 226.  
En todo el artículo cambiar “de la unid ad” por “vehículo” para ser congruentes con el 
inciso o).  
En 1) de o) cambiar “o” por “y” entre cordón flexible – clavija, incluir que los cordones 
son paralelos y y cambiar “STP -3” por “SPT -3”, esta es la designación correcta del   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       cordón.  
En b. de 1) de o)  cambiar “interruptor de circuito de falla a tierra por “interruptor de 
circuito por falla a tierra”.  
En f) de 2) quitar los paréntesis en los nombres de los tubos conduit, sólo debe 
ponerse entre paréntesis (RTRC) de acuerdo con el NEC.  
En la ADVERTENCIA de 3) de p) agregar MÁXIMO entre DE y el guión bajo.  
La ADVERTENCIA de 3) de q) no es congruente con lo que indica el NEC, sólo la 
copiaron la ADVERTENCIA del inciso p), cambiar por la que se indica en la segunda 
columna.  
 
776.  
552-52. 
Interruptores.   
 ANCE  
 Dice:   
552-52. Interruptores.   
b) Motores u otras cargas.  Para motores u otras cargas, los desconectadores deben 
tener un valor nominal adecuado para controlar la carga, en amperes o en caballos de 
potencia o ambos. (Se permite que un interruptor de acción rápida de uso general, 
controle motores de 1492 watts de potencia o menos, con una corriente a plena carga 
no mayor que el 80 por ciento del valor nominal en amperes del desconectador).  
c) Ubicación. Los interruptores no se deben instalar dentro de lugares mojados, en los 
espacios para regaderas o bañeras, a menos que se instalen como parte de un 
ensamble para regadera o bañera.  
Debe decir:  
552-52. Interruptores.   
b) Motores u otras cargas.  Para motores u otras cargas, los desconectadores deben 
tener  un valor nominal adecuado para controlar la carga, en amperes o watts.  (Se 
permite que un interruptor de acción rápida de uso general, controle motores de 1492 
watts de potencia o menos, con una corriente a plena carga no mayor que el 80 por 
ciento del va lor nominal en amperes del interruptor).  
c) Ubicación.  Los interruptores no se deben instalar dentro de lugares mojados, en los 
espacios para regaderas o bañeras, a menos que se instalen como parte de un 
ensamble para regadera o bañera aprobado.  
Soporte o fundamento:  
552.52 Switches. Switches shall be rated as required by 552.52(A) and (B).  
(B) Motors or Other Loads. For motors or other loads, switches shall have ampere or 
horsepower ratings, or both, adequate for loads controlled. (An ac general -use snap 
switch shall be permitted to control a motor 2 hp or less with full -load current not over 
80 percent of the switch ampere rating.)  
En b) cambiar “desconectadores” por “interruptores”, el título de 552 -52 es 
Interruptores no Desconectadores. Cambiar “o en ca ballos de potencia” por “watts”.  
En c) incluir “aprobado”.  NO PROCEDE  
Son interruptores  
777.  
552-59. ANCE  
 Dice:   
552-59. Luminarias, salidas, equipo de aire acondicionado y sim ilar en el exterior.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   Luminarias, 
salidas, equipo de 
aire 
acondicionado y 
similar en el 
exterior.  
 b) Equipo calefactor, equipo de aire acondicionado, o ambos en el exterior.  Una 
unidad provista con un circuito derivado, diseñado para energizar al equipo de 
calefacción o al equipo de acondicionamiento de aire de exteriores, o ambos,  
localizados en el exterior de la unidad, diferentes a los acondicionadores de aire de 
ventana, deben tener los conductores del circuito derivado terminados en una caja 
registro de salida aprobada o medios de desconexión localizados en el exterior del 
remo lque estacionado. Debe colocarse una etiqueta de seguridad con la palabra 
ADVERTENCIA con letras de tamaño mínimo de 6 mm y el cuerpo del texto con letras 
de mínimo 3 mm de altura sobre un fondo contrastante a 15 cm de la caja aprobada o 
medios de desconex ión con la leyenda:  
Debe decir:  
552-59. Luminarias, salidas, equipo de aire acondicionado y similar en el exterior.  
b) Equipo calefactor, equipo de aire acondicionado, o ambos en el exterior.  Un 
vehículo provisto con un circuito derivado, diseñado para ene rgizar al equipo de 
calefacción o al equipo de aire acondicionado exteriores, o ambos, localizados en el 
exterior del vehículo, diferentes a los aires acondicionados del cuarto, deben tener los  b) Equipo calefac tor, equipo de aire 
acondicionado, o ambos en el 
exterior.  Un vehículo provisto con un 
circuito derivado, diseñado para 
energizar al equipo de calefacción o al 
equipo de aire acondicionado 
exteriores, o ambos, localizados en el 
exterior del vehículo, difer entes a los 
aires acondicionados del cuarto, deben 
tener los conductores del circuito 
derivado terminados en una caja 
registro de salida aprobada o medios 
de desconexión localizados en el 
exterior del vehículo. Debe colocarse 
una etiqueta de seguridad con la 
palabra ADVERTENCIA con letras de 
tamaño mínimo de 6 mm y el cuerpo  
 
 
   conductores del circuito derivado terminados en una caja registro de salida aprobada o 
medios de desconexión localizados en el exterior del vehículo. Debe colocarse una 
etiqueta de seguridad con la palabra ADVERTENCIA con letras de tamaño mínimo de 
6 mm y el cuerpo del texto con letras de mínimo 3 mm de altura sobre un fondo 
contrastante a 15 cm de la caja aprobada o medios de desconexión con la leyenda:  
Soporte o fundamento:  
552.59 Outdoor Outlets, Fixtures, Including Luminaires, Air -Cooling Equipment, 
and So On.  
(B) Outside Heating Equipment, Air -Conditioning Equipment, or Both.  A park 
trailer provided with a branch circuit designed to energize outside heating equipment or 
air-conditioning equipment, or both, located outside the park trailer, other than room air 
conditioners, shall have such branch -circuit conductors terminate in a listed outlet box 
or disconnecting means located on the outside of the park trailer. A safety label with the 
word WARNING in minimum 6 mm (1/4 in.) high letters and body text in minimum 3 mm 
(1/8 in.) high letters on a contrasting background shall be affixed within 150 mm (6 in.) 
from the listed box or disconnecting means and shall read as follows:  
Camb iar “acondicionamiento de aire” por “aire acondicionado” y “acondicionadores de 
aire de ventana” por “aires acondicionados del cuarto”, en el NEC nunca emplean la 
palabra “window”.  
En algunas partes del proyecto a “park trailer” le dicen “unidad”, en otras  “vehículo“ y 
en otras “remolque estacionado”, debe unificarse a un sólo término para evitar 
confuciones.  del texto con letras de mínimo 3 mm de 
altura sobre un fondo contrastante a 15 
cm de la caja aprobada o medios de 
desconexión con la leyenda:  
778. 554-4 d) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  Dice:  
"conectados de manera apropiada cuando sean instalados"  NO PROCEDE  
La sección referida no existe en el  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)        
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Debe decir:  
"conectados de acuerdo a recomendaciones de sus fabricantes cuando sean 
instala dos" 
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresión " conectados de manera apropiada cuando sean instalados " 
por " conectados de acuerdo a recomendaciones de sus fabricantes cuando sean 
instalados "  Proyecto  
779.  
ARTÍCULO 555 
MARINAS Y 
ASTILLEROS 
PARA YATES Y 
BOTES  ANCE  
 Dice:   
ARTÍCULO 555 MARINAS Y ASTILLEROS PARA YATES Y BOTES  
Debe decir:  
ARTÍCULO 555 MARINAS, ASTILLEROS E INSTALACIONES PORTUARIAS 
COMERCIALES Y NO COMERCIALES  
Soporte o fundamento:  
555 Marina s, Boatyards, and Commercial and Noncommercial Docking Facilities  
Modificar el título ya que se refiere a este tipo de instalaciones.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
ARTÍCULO 555 MARINAS, 
ASTILLEROS E INSTALACIONES 
PORTUARIAS COMERCIALES Y NO 
COMERCIALES  
 
 
780.  
555-1. Alcance.  ANCE  
 Dice:   
555-1. Alcance.  Este artículo trata sobre las instalaciones de alambrado y equipos en 
las áreas que incluyen los muelles, desembarcaderos, diques todos ellos fijos o 
flotantes y otras áreas en marinas, muell es, astilleros, anclajes para embarcaciones, 
cobertizos para botes, clubes de yates, condominios para embarcaciones y toda 
instalación con servicio de muelle asociados con unidades de vivienda familiar y 
condominios residenciales, y cualquier lugar dique m últiple y lugares similares que se 
utilicen o se puedan utilizar para reparar, atracar, botar, almacenar o suministrar 
combustible a pequeños barcos y para el atraque de edificios flotantes.  
Debe decir:  
555.1 alcance.  Este artículo cubre la instalación del  cableado y equipos en las áreas 
que comprende muelles fijos o flotantes, embarcaderos, diqques y otras áreas en 
marinas, astilleros, cuencas de barco, varaderos, club de yates, condominios para 
embarcaciones, instalaciones portuarias asociadas con viviend as unifamiliares, 
viviendas de dos familias, viviendas multifamiliares y condominios residenciales; 
cualquier instalación portuaria múltiple u ocupaciones similares; e instalaciones que se 
utilizan o destinan para su uso, con el propósito de reparación, at raque, botar, 
almacenamiento o suministro de combustible de pequeñas embarcaciones y atraque 
de edificios flotantes.  
Soporte o fundamento:  
555.1 Scope. This article covers the installation of wiring and equipment in the areas 
comprising fixed or floating p iers, wharves, docks, and other areas in marinas, 
boatyards, boat basins, boathouses, yacht clubs, boat condominiums, docking facilities 
associated with one -family dwellings, two -family dwellings, multifamily dwellings, and 
residential condominiums; any mu ltiple docking facility or similar occupancies; and 
facilities that are used, or intended for use, for the purpose of repair, berthing, 
launching, storage, or fueling of small craft and the moorage of floating buildings.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Este artículo cubre la instalación del 
cableado y equipos en las áreas que 
comprenden muelles fijos o flotantes, 
embarcaderos, diques y  otras áreas en 
marinas, astilleros, anclajes para 
embarcaciones, cobertizos para botes, 
club de yates, condominios para 
embarcaciones, instalaciones 
portuarias asociadas con viviendas, 
viviendas multifamiliares y condominios 
residenciales; cualquier insta lación 
portuaria múltiple u ocupaciones 
similares; e instalaciones que se 
utilizan o destinan para su uso, con el 
propósito de reparación, atraque, 
botar, almacenamiento o suministro de 
combustible de pequeñas 
embarcaciones y atraque de edificios 
flotantes .       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   Reemplazar por el que se indica en  la segunda columna, es más claro e incluye todo lo 
que se indica en el NEC.  
781.  
555-3. Protección 
de falla a tierra.  ANCE  
 Dice:   
555-3. Protección de falla a tierra. El dispositivo de sobrecorriente que alimenta a las 
marinas, astilleros e instalaciones comerciales y no comerciales deberá tener la 
protección de falla a tier ra no mayor a 30 miliamperes.  
Debe decir:  
555-3. Protección de falla a tierra. Los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente que alimentan las marinas, astilleros e instalaciones portuarias 
comerciales y no comerciales deben tener protección de fall a a tierra no mayor que 30 
miliamperes.  
Soporte o fundamento:  
555.3 Ground -Fault Protection. The overcurrent protective devices that supply the 
marina, boatyards, and commercial and noncommercial docking facilities shall have 
ground -fault protection not ex ceeding 30 mA.  
Cambiar “El dispositivo de” por “Los dispositivos de protección contra” e incluir después 
de instalaciones “portuarias”, ya que se refiere a estas instalaciones.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Protección de falla a tierra. Los 
dispositivos de protección contra 
sobrecorriente que alimentan las 
marinas, astilleros e instalaciones 
portuarias comerciales y no 
comerciales deben tener protección de 
falla a tierra no mayor que 30 
miliamperes.  
 
 
782. 555-3. 
Protección de 
falla a tierra.  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: 555 -3. Protección de falla a tierra. El dispositivo de sobrecorriente que 
alimenta a las marinas, astilleros e instalaciones comerciales y no comerciales deberá 
tener la protección de falla a tierra no mayor  a 30 miliamperes.   
Debe decir:  553-2 Protección de falla a tierra.  Excepto para  las construcciones 
flotantes cubiertas por 553 -4, la protección de falla a tierra de las instalaciones de los 
muelles se proveerá de acuerdo con (a) y (b).  
(a) Conductores de circuitos alimentadores y derivados.   Los conductores de los 
circuitos alimentadores y derivados que son instalados en los muelles tendrán 
protección de falla a tierra que abra en corrientes excediendo los 30 mA.  Será 
permitida la coordinación con la p rotección de falla a tierra aguas abajo en el 
dispositivo de sobrecorriente del alimentador.  
Excepción: Los conductores del secundario del transformador de un sistema derivado 
separado que no excedan de 3, y que sean instalados en una canalización se 
permi tirán sean instalados sin protección de falla a tierra.  Esta excepción también 
aplicará a las terminales de alimentación del equipo  
alimentado por los conductores del secundario del transformador.  
(b) Contactos que proveen energía del muelle. En lugar de los requisitos de 210 -8, 
los contactos instalados de acuerdo con 555 -19(a) se permitirán tener protección de 
falla a tierra que abran a corrientes menores a 30 mA.  
Soporte o fundamento:  Esta subsección no fue traducida del NEC2017 y, se 
considera que es mu y importante, por lo que se sugiere añadir su versión 2017.  NO PROCEDE  
No existe en el NEC 2017 el texto 
propuesto   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       
 
 
 
783.  
555-19. Contactos  ANCE  
 Dice:   
555-19. Contactos.  
a) Contactos de fuerza desde la orilla  
1) Envolventes.  Los contactos destinados  para suministrar fuerza desde la orilla para 
las embarcaciones se deben alojar en las salidas de fuerza de la marina listadas como 
salidas de fuerza para marina o listadas como lugares de montaje, o se deben instalar 
en envolventes aprobadas protegidas co ntra la intemperie o en envolventes aprobadas 
a prueba de intemperie. La integridad del ensamble no se debe afectar cuando los 
contactos están en uso con la inserción de cualquier tipo de clavija de conexión con o 
sin funda aislante.  
4) Valor nominal.  La a limentación desde la orilla para las embarcaciones debe ser 
suministrada por contactos individuales con valor nominal no inferior a 30 amperes.  
(a) Los contactos con valor nominal de 30 y 50 amperes deben ser del tipo de 
seguridad y del tipo puesto a tierr a. 
(b) Los contactos con valor nominal de 60 y 100 amperes deben ser del tipo con varilla 
de guía y manga.  
b) Otras alimentaciones diferentes a las de fuerza desde la orilla.  
Debe decir:  
555-19. Contactos.  
a) Contactos de fuerza en la costa  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Contactos de fuerza en la costa  
1) Envolventes.  Los contactos 
destinados para su ministrar fuerza 
desde la costa para las embarcaciones 
se deben alojar en las salidas de 
fuerza de la marina aprobadas como 
salidas de fuerza para marina o 
aprobadas como lugares de montaje, o 
se deben instalar en envolventes 
aprobadas protegidas contra la  
intemperie o en envolventes aprobadas 
a prueba de intemperie. La integridad 
del ensamble no se debe afectar 
cuando los contactos están en uso con 
la inserción de cualquier tipo de clavija 
de conexión con o sin funda aislante.  
) Valor nominal.  La alimentac ión 
desde la costa para las embarcaciones 
debe ser suministrada por contactos 
individuales con valor nominal no       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   1) Envolventes . Los contactos destinados para suministrar fuerza desde la costa para 
las embarcaciones se deben alojar en las salidas de fuerza de la marina aprobadas 
como salidas de fuerza para marina o aprobadas como lugares de montaje, o se deben 
instalar en envolven tes aprobadas protegidas contra la intemperie o en envolventes 
aprobadas a prueba de intemperie. La integridad del ensamble no se debe afectar 
cuando los contactos están en uso con la inserción de cualquier tipo de clavija de 
conexión con o sin funda aisla nte. 
4) Valor nominal.  La alimentación desde la costa para las embarcaciones debe ser 
suministrada por contactos individuales con valor nominal no inferior a 30 amperes.  
(a) Los contactos con valor nominal de 30 y 50 amperes deben ser del tipo de 
seguridad  y del tipo de puesta a tierra.  
(b) Los contactos con valor nominal de 60 amperes o mayor deben ser del tipo perno y 
funda.  
b) Otras alimentaciones diferentes a las de fuerza desde la costa.  
Soporte o fundamento:  
555.19 Receptacles. Receptacles shall be mo unted not less than 305 mm (12 in.) 
above the deck surface of the pier and not below the electrical datum plane on a fixed 
pier. inferior a 30 amperes.  
(a) Los contactos con valor nominal de 
30 y 50 amperes deben ser del tipo de 
seguridad y del tipo de puesta a tierra.  
(b) Los contactos con valor nominal de 
60 amperes o mayor deben ser del tipo 
perno y funda.  
 
 
 
   (A) Shore Power Receptacles.  
(1) Enclosures. Receptacles intended to supply shore power to boats shall be housed 
in marine power outlets listed as marinapower o utlets or listed for set locations, or shall 
be installed in listed enclosures protected from the weather or in listed weatherproof 
enclosures. The integrity of the assembly shall not be affected when the receptacles 
are in use with any type of booted or n onbooted attachment plug/cap inserted.  
(4) Ratings. Shore power for boats shall be provided by single receptacles rated not 
less than 30 amperes.  
(a) Receptacles rated 30 amperes and 50 amperes shall be of the locking and 
grounding type.  
(b) Receptacles ra ted 60 amperes or higher shall be of the pin and sleeve type.  
(B) Other Than Shore Power.  
En todo el 555 -19 cambiar “orilla” por “costa”.  
En 1) de a) cambiar “listadas” por “aprobadas”, este es el término correcto.  
En (a) de 4) de a) cambiar “puesto” por “puesta”, “grounding” es “puesta a tierra”, 
“grounded” es “puesto a tierra”.  
En (b) de 4) de a) cambiar “con varilla de guía y manga” por “perno y funda”.   
784. 555-19 b) 1)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 Dice:  
Protección del personal con interruptor de circuito contra fallas a tierra . Los 
contactos de 120 volts y de 15 y 20 amperes, monofásicos, instalados en exteriores, en 
cobertizos para botes, en edificios o estructuras usados para almace namiento, NO PROCEDE  
En los lineamientos para la aplicación 
de las especificaciones de la NOM se  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEX ICALI B.C. A.C  mantenimiento o reparación donde se deben usar herramientas eléctricas manuales 
portátiles, equipo de diagnóstico eléctrico o equipo de alumbrado portátil debe tener 
protección con interruptor de circuito contra fallas a tierra para el personal. Los 
contactos en otros lugares se deben proteger de acuerdo con 210 -8 (b).  
Debe decir:  
Protección del personal con interruptor de circuito contra fallas a tierra . Los 
contactos de 120 volts y de 15 y 20 amperes, monofásicos, instalados en exteriores, en 
cobertizos para botes, en edificios o estructuras usados para almacenamiento, 
mantenimiento o reparación donde se usaran herramientas eléctricas manuales 
portátiles, equipo de diagnóstico eléctrico o equipo de alumbrado portátil debe tener 
protección con int erruptor de circuito contra fallas a tierra para el personal. Los 
contactos en otros lugares se deben proteger de acuerdo con 210 -8 (b).  
Soporte o fundamento:  
"cambiar "debe usar" por "usaran", para eliminar un "debe" que no constituye una 
disposiscion obl igatoria  considera la propuesta  
3.3 Disposiciones obligatorias y 
notas aclaratorias  
Las disposiciones de carácter 
obligatorio indicadas en esta NOM, son 
aquellas que ide ntifican acciones 
exigidas o prohibidas específicamente 
y se caracterizan por el uso del término 
“debe” o “no debe”, o por el tiempo 
gramatical en futuro  
 
785.  
555-24. 
Señalización.  ANCE  
 Dice:   
555-24. Señalización.  Se instalarán letreros de seguridad p ermanentes para dar aviso 
de riesgo de descarga eléctrica a personas que usan o nadan cerca de un muelle 
marino o dique y deberán cumplir con todo lo siguiente:  
(3) Las señales indicarán "ADVERTENCIA - PELIGRO DE RIESGO ELÉCTRICO 
POTENCIAL - LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS PUEDEN ESTAR PRESENTES EN 
EL AGUA ".  
Debe decir:  
555-24. Señalización.  Se instalarán letreros de seguridad permanentes para dar aviso 
de riesgo de choque eléctrico a personas que usan o nadan cerca de un muelle marino 
o dique y deberán cumplir c on todo lo siguiente:  
(3) Las señales indicarán "ADVERTENCIA - PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO 
POTENCIAL - LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS PUEDEN ESTAR PRESENTES EN 
EL AGUA".  
Soporte o fundamento:  
555.24 Signage.  Permanent safety signs shall be installed to give noti ce of electrical 
shock hazard risks to persons using or swimming near a boat dock or marina and shall 
comply with all of the following:  
(3) The signs shall state “WARNING — POTENTIAL SHOCK HAZARD — 
ELECTRICAL CURRENTS MAY BE PRESENT IN THE WATER.”  
En 555 -24 cambiar “descarga eléctrica” por “choque eléctrico”.  
En (3) cambiar “RIESGO” por “CHOQUE”.  
Choque eléctrico es el término más utilizado en el medio.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
555-24. Señalización.  Se instalarán 
letreros de seguridad pe rmanentes 
para dar aviso de riesgo de descarga 
eléctrica a personas que usan o nadan 
cerca de un muelle marino o dique y 
deberán cumplir con todo lo siguiente:  
(3) Las señales indicarán 
"ADVERTENCIA - PELIGRO DE 
CHOQUE ELÉCTRICO POTENCIAL - 
LAS CORRIENTES E LÉCTRICAS 
PUEDEN ESTAR PRESENTES EN EL 
AGUA".  
 
786. 555-24. ING. ROBERTO Dice: 555 -24.  NO PROCEDE        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   RUELAS GÓMEZ          
FECIME  (1) La señalización  deberá cumplir …  
(2) Las señales  deberán ..  
(3) Las señales  indicarán …  
Debe decir:  (1) Los letreros  deberán cumplir … 
(2) Los letreros  deberán ....  
(3) Los letreros  indicarán …  
Soporte o fundamento:  La traducción es deficiente. SIGNS en inglés son letreros en 
español  
 La propuesta es de forma no aporta 
valor agregado a la NOM  
787. 555-24. ING. ROBERTO 
RUELA S GÓMEZ          
FECIME  Dice: 555 -24.  
"ADVERTENCIA -PELIGRO DE RIESGO  ELÉCTRICO POTENCIAL -LAS 
CORRIENTES ELÉCTRICAS PUEDEN ESTAR PRESENTES EN EL AGUA".  
Debe decir:  "ADVERTENCIA -PELIGRO DE CHOQUE   ELÉCTRICO POTENCIAL - 
CORRIENTES ELÉCTRICAS PUEDEN ESTAR PRE SENTES EN EL AGUA".  
Soporte o fundamento:  La traducción es deficiente. POTENTIAL SHOCK HAZARD es 
lo que dice el NEC  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(3) Las señales indicarán 
"ADVERTENCIA -PELIGRO DE 
CHOQUE ELÉCTRICO POTENCIAL -
LAS CORRIENTES EL ÉCTRICAS 
PUEDEN ESTAR PRESENTES EN EL 
AGUA”  
 
788.  
590-4. 
Generalidades.  
 ANCE  
 Dice:   
590-4. Generalidades.  
c) Circuitos derivados.  Todos los circuitos derivados se deben originar en una salida 
de fuerza, desconectador o un panel de distribución, o en un  centro de control de 
motores o en un interruptor con fusibles Se permitirán conductores dentro de los 
ensambles de cable o dentro de los cordones o cables multiconductores de un tipo 
identificado en la Tabla 400 -4 para uso pesado o extra rudo. Los conduct ores se deben 
proteger contra sobrecorriente según se indica en 240 -4, 240 -5 y 240 -100. Para el 
propósito de esta sección, se permitirá usar los siguientes métodos de alambrado:  
g) Empalmes.   
(2) Los conductores del circuito a empalmer todos son de ensambl es de cable con 
pantalla metálica terminados en accesorios aprobados que fija mecánicamente la 
cubierta del cable para mantener la continuidad eléctrica efectiva.  
Debe decir:  
590-4. Generalidades.  
c) Circuitos derivados.  Todos los circuitos derivados se de ben originar en una salida 
de fuerza, tablero de control, tablero de distribución o tablero de alumbrado y control, 
en un centro de control de motores o en un envolvente con interruptor con fusibles. Se 
permitirán conductores dentro de los ensambles de cab le o dentro de los cordones o 
cables multiconductores de un tipo identificado en la Tabla 400 -4 para uso rudo o extra 
rudo. Los conductores se deben proteger contra sobrecorriente según se indica en 
240-4, 240 -5 y 240 -100. Para el propósito de esta sección , se permitirá usar los 
siguientes métodos de alambrado:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Circuitos derivados.  Todos los 
circuito s derivados se deben originar 
en una salida de fuerza, tablero de 
control, tablero de distribución o tablero 
de alumbrado y control, en un centro 
de control de motores o en un 
envolvente con interruptor con fusibles. 
Se permitirán conductores dentro de 
los ensambles de cable o dentro de los 
cordones o cables multiconductores de 
un tipo identificado en la Tabla 400 -4 
para uso rudo o extra rudo. Los 
conductores se deben proteger contra 
sobrecorriente según se indica en 240 -
4, 240 -5 y 240 -100. Para el propósit o 
de esta sección, se permitirá usar los 
siguientes métodos de alambrado:  
g) Empalmes.   
(2) Los conductores del circuito a 
empalmar todos son de ensambles de 
cable con cubierta metálica terminados 
en accesorios aprobados que fija  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       g) Empalmes.   
(2) Los conductores del circuito a empalmar todos son de ensambles de cable con 
cubierta metálica terminados en accesorios aprobados que fija mecánicamente la 
cubierta del cable para ma ntener la continuidad eléctrica efectiva.  
Soporte o fundamento:  
590.4 General.  
(C) Branch Circuits.  All branch circuits shall originate in an approved power outlet, 
switchgear, switchboard or panelboard, motor control center, or fused switch enclosure. 
Conductors shall be permitted within cable assemblies or within multiconductor cord or 
cable of a type identified in Table 400.4 for hard usage or extra -hard usage. Conductors 
shall be protected from overcurrent as provided in 240.4, 240.5, and 240.100. For t he 
purposes of this section, the following wiring methods shall be permitted:  
(G) Splices.  
(2) The circuit conductors being spliced are all from metal sheathed cable assemblies 
terminated in listed fittings that mechanically secure the cable sheath to mai ntain 
effective electrical continuity.  
En c) cambiar “desconectador” por “tablero de control”, “panel” por “tablero”, incluir 
“tablero de alumbrado y control”, “envolvente con” y cambiar “uso pesado” por “uso 
rudo”. “Switchgear” es “tablero de control” no  “desconectador” y “hard usage” es “uso 
rudo”.  
En (2) de g) cambiar “empalmer” por “empalmar” y “pantalla” por “cubierta”, “sheat” es 
“cubierta” y pantalla es “shield”.  mecánicamente la cubierta del cable 
para mantener la continuidad eléctrica 
efectiva.  
 
 
789. 590-4 g) (2)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Los conductores del circuito a empalmer todos son de ensambles de cable co n pantalla 
metálica terminados en accesorios aprobados que fija mecánicamente la cubierta del 
cable para mantener la continuidad eléctrica efectiva.  
Debe decir:  
Los conductores del circuito a empalmar todos son de ensambles de cable con pantalla 
metálica t erminados en accesorios aprobados que fija mecánicamente la cubierta del 
cable para mantener la continuidad eléctrica efectiva.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar"empalmer"por "empalmar"  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Los conductores del circuito a  
empalmar todos son de ensambles de 
cable con pantalla metálica terminados 
en accesorios aprobados que fija 
mecánicamente la cubierta del cable 
para mantener la continuidad eléctrica 
efectiva.  
 
790.  
590-6. Protección 
de personal 
contra fallas a 
tierra.   
 ANCE  
 Dice:   
590-6. Protección de personal contra fallas a tierra.   
a) Salidas de los contactos.   
1) Contactos que no son parte del alambrado permanente. Todas las salidas de 
contactos monofásicos, de 120 volts, 15, 20 y 30 amperes que no formen parte del  
alambrado permanente de un edificio o estructura y que sean utilizadas por el 
personal, deben tener protección para el personal con un interruptor de circuito por 
falla a tierra. Adicionalmente a este requerimiento deben permitirse dispositivos o 
extensio nes que incorporen protección al personal por medio de interruptores de 
circuito por falla a tierra, identificados para uso portátil.  
2) Contactos existentes o instalados como alambrado permanente.  En los PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
1) Contactos que no son parte 
del alambrado permanente. Todas 
las salidas de contactos monof ásicos, 
de 120 volts, 15, 20 y 30 amperes que 
no formen parte del alambrado 
permanente de un edificio o estructura 
y que sean utilizadas por el personal, 
deben tener protección para el 
personal con un interruptor de circuito       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   contactos de 120 volts, monofásicos, 15, 20, y 30 a mperes que están instalados o 
forman parte del alambrado permanente del edificio o la estructura y se usan para la 
alimentación eléctrica temporal, se debe suministrar protección del personal con un 
interruptor de circuito por falla a tierra. Se permitirán  los grupos de cordones o los 
dispositivos que tienen incorporada la protección del personal con un interruptor del 
circuito contra fallas a tierra listada e identificada para uso portátil  
b) Uso de otras salidas.   
1) Protección con un interruptor de circu ito por falla a tierra GFCI.  Protección del 
personal con interruptor de circuito por falla a tierra.  
2) Protección SPGFCI. Protección con un interruptor de circuito por falla a tierra de 
propósito especial para personal.  
Debe decir:  
590-6. Protección de pe rsonal contra fallas a tierra.   
a) Salidas de los contactos.   
1) Contactos que no son parte del alambrado permanente. Todas las salidas de 
contactos monofásicos, de 120 volts, 15, 20 y 30 amperes que no formen parte del 
alambrado permanente de un edificio o estructura y que sean utilizadas por el 
personal, deben tener protección para el personal con un interruptor de circuito por 
falla a tierra. Adicionalmente a este requerimiento deben permitirse dispositivos o 
extensiones que incorporen protección al pers onal por medio de interruptores de 
circuito por falla a tierra aprobados, identificados para uso portátil.  por falla a tierra. Adicionalme nte a este 
requerimiento deben permitirse 
dispositivos o extensiones que 
incorporen protección al personal por 
medio de interruptores de circuito por 
falla a tierra ( GFCI), identificados para 
uso portátil.  
2) Contactos existentes o 
instalados como alambra do 
permanente.  En los contactos de 120 
volts, monofásicos, 15, 20, y 30 
amperes que están instalados o 
forman parte del alambrado 
permanente del edificio o la estructura 
y se usan para la alimentación eléctrica 
temporal, se debe suministrar 
protección del personal con un 
interruptor de circuito por falla a tierra. 
Se permitirán extensiones o 
dispositivos que tienen incorporada la 
protección del personal con un 
interruptor del circuito por fallas a tierra 
e identificado para uso portátil  
 
 
   2) Contactos e xistentes o instalados como alambrado permanente.  En los 
contactos de 120 volts, monofásicos, 15, 20, y 30 amperes que están instalados o 
forman parte del alambrado permanente del edificio o la estructura y se usan para la 
alimentación eléctrica temporal, se debe suministrar protección del personal con un 
interruptor de circuito por falla a tierra. Se permitirán extensionesaprobadas o 
dispositivos que tienen incorporada la protección del personal con un interruptor del 
circuito por falla a tierra aprobado e  identificado para uso portátil  
b) Uso de otras salidas.   
1) Protección con un interruptor de circuito por falla a tierra ICFT.  Protección del 
personal con interruptor de circuito por falla a tierra.  
2) Protección ICFTPE. Protección con un interruptor de c ircuito por falla a tierra de 
propósito especial para personal.  
Soporte o fundamento:  
590.6 Ground -Fault Protection for Personnel.  
(A) Receptacle Outlets.  
(1) Receptacle Outlets Not Part of Permanent Wiring. All 125 -volt, single -phase, 15 -, 
20-, and 30 -ampere receptacle outlets that are not a part of the permanent wiring of the   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       building or structure and that are in use by personnel shall have ground -fault circuit -
interrupter protection for personnel. In addition to this required ground -fault circuit -
interru pter protection for personnel, listed cord sets or devices incorporating listed 
ground -fault circuit -interrupter protection for personnel identified for portable use shall 
be permitted.  
(2) Receptacle Outlets Existing or Installed as Permanent Wiring. Grou nd-fault 
circuit -interrupter protection for personnel shall be provided for all 125 -volt, single -
phase, 15 -, 20-, and 30 -ampere receptacle outlets installed or existing as part of the 
permanent wiring of the building or structure and used for temporary ele ctric power. 
Listed cord sets or devices incorporating listed ground -fault circuit -interrupter protection 
for personnel identified for portable use shall be permitted.  
(B) Use of Other Outlets.  
(1) GFCI Protection. Ground -fault circuit -interrupter protecti on for personnel.  
(2) SPGFCI Protection. Special purpose ground -fault circuit interrupter protection for 
personnel.  
En 1) de a) indicar que los ICFT deben estar aprobados.  
En 2) de a) cambiar “los grupos de cordones” por “extensiones aprobadas” y cambiar 
“listada” por “aprobado”, en México los artefactos eléctricos deben estar aprobados no 
listados.  
 
791.  
600-4. Marcado.  
 ANCE  
 Dice:   
600-4. Marcado.  
a) Anuncios luminosos e iluminación de contorno.  Los sistemas de anuncios e 
iluminación de contorno debe n marcarse con el nombre del fabricante, marca 
registrada u otros medios de identificación y la corriente y tensión de entrada  nominal.  
Debe decir:  
600-4. Marcado.  
a) Anuncios luminosos e iluminación de contorno.  Los sistemas de anuncios e 
iluminación de contorno deben estar aprobados y marcarse con el nombre del 
fabricante, marca registrada u otros medios de identificación y la corriente y tensión de 
entrada  nominal.  
Soporte o fundamento:  
600.4 Markings.  
(A) Signs and Outline Lighting Systems.  Signs and outline lighting systems shall be 
listed; marked with the manufacturer’s name, trademark, or other means of 
identification; and input voltage and current rating.  NO PROCEDE  
 En la NOM se establece lo siguiente:  
En el Capítulo 4 de la NOM se 
establece que:  
4.4.1.1 La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados .       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   Debe incluirse que los sistemas de anuncios e iliminación de contorno deben estar 
aprobados.  
792. 600-4(b)(1)  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓME Z          
FECIME  Dice: 600 -4(b)(1)  
El anuncio modificado debe ser marcado  que el sistema de iluminación ha sido 
reemplazado.  
Debe decir:  El nuevo letrero debe decir que el sistema de iluminación ha sido 
reemplazado.  
Soporte o fundamento:  La traducción f ue deficiente, ya que no se entiende lo que 
debe estar marcado.  
 PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(1) El nuevo anuncio debe decir 
que el sistema de iluminación ha sido 
reemplazado.  
 
793. 600-5 a) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEG IO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
“Los corredores o pasillos  no se deben considerar como accesibles a los peatones”  
Debe decir:  
“Los corredores o pasillos de servicio no se deben considerar como accesibles a los 
peatones”  
Soporte o fundamento:  
Agregar las expresiones "de servicio". Referencia NEC 201 600.5(A)  NO PROCEDE  
El calificativo propuesto se prestaría a 
confusión ya que lo la especificación 
aplica a corredores o pasillos en 
general.  
 
794.  
600-6. 
Desconectadores.  
 ANCE  
 Dice:   
600-6. Desconectadores.  
a) Ubicación.  
1) Al punto de entrada a un anuncio.  
Excepción 1:  No debe requerirse un desconectador para circuitos derivados o de 
alimentadores que atraviesan el anuncio cuando esté encerrado en una de las 
canalizaci ones del Capítulo 3 o sean de cable con armadura metálica identificado para 
el uso.  
Excepción 2:  No se requerirá un desconectador a la entrada del envolvente de un 
anuncio o cuerpo del anuncio para circuitos derivados o los conductores de los 
alimentadores  que alimentan los tableros internos de un envolvente o cuerpo del 
anuncio. Los conductores deben ir encerrados como lo indica el Capítulo 3  en una 
canalización o cable con armadura metálica aprobado para el lugar. Se deberá poner 
en campo una etiqueta de  advertencia que sea visible cuando se dé servicio a las 
canalizaciones en o cerca de la entrada al envolvente o cuerpo del anuncio. La 
etiqueta de advertencia deberá cumplir con la sección 110 -21(b) y decir lo siguiente: 
”Peligro. Esta canalización contie ne conductores energizados” El marcado deberá 
incluir la ubicación de los desconectadores de los conductores energizados. Los 
medios de desconexión  deberán ser capaces de ser bloqueados en la posición abierto PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
) Ubicación.  
1) Al punto de entrada a un anuncio.  
Excepción 1:  No debe requerirse un 
desconectador para los conductores de 
circuitos derivados o de alimentadores 
que atraviesan el anuncio cuando esté 
encerrado en una de las 
canalizaciones del Capítulo 3 o sean 
de cable con armadura metálica 
identificado para el uso.  
Excepción  2: No se requerirá un 
desconectador a la entrada del 
envolvente de un anuncio o cuerpo del 
anuncio para los conductores de 
circuitos derivados o de los 
alimentadores que alimentan los 
tableros internos de un envolvente o 
cuerpo del anuncio. Los conductore s  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       de acuerdo con la sección 110 -25. 
b) Valor nom inal de los interruptores de control.  Los interruptores, destelladores y 
dispositivos similares que controlen transformadores y fuentes de alimentación 
electrónica, deben tener un valor de corriente nominal adecuada para controlar las 
cargas inductivas o t ener un valor nominal de corriente no menor al doble de la 
corriente nominal del transformador o del suministrador de potencia electrónico.  
Debe decir:  
600-6. Desconectadores.  
a) Ubicación.  
1) Al punto de entrada a un anuncio.  
Excepción 1:  No debe reque rirse un desconectador para los conductores de circuitos 
derivados o de alimentadores que atraviesan el anuncio cuando esté encerrado en una 
de las canalizaciones aprobadas del Capítulo 3 o sean de cable con armadura metálica 
identificado para el uso.  
Exce pción 2:  No se requerirá un desconectador a la entrada del envolvente de un 
anuncio o cuerpo del anuncio para los conductores de circuitos derivados o de los 
alimentadores que alimentan los tableros internos de un envolvente o cuerpo del 
anuncio. Los condu ctores deben ir encerrados como lo indica el Capítulo 3  en una 
canalización o cable con armadura metálica aprobado para el lugar. Se deberá poner 
en campo una etiqueta de advertencia que sea visible cuando se dé servicio a las 
canalizaciones en o cerca de  la entrada al envolvente o cuerpo del anuncio. La 
etiqueta de advertencia deberá cumplir con la sección 110 -21(b) y decir lo siguiente:  deben ir encerrados como lo indica el 
Capítulo 3  en una canalización o cable 
con armadura metálica aprobado para 
el lugar. Se deberá poner en campo 
una etiqueta de advertencia que sea 
visible cuando se dé servicio a las 
canalizaciones en o cerca de la 
entrada al envolvente o cuerpo del 
anuncio. La etiqueta de advertencia 
deberá cumplir con la sección 110 -
21(b) y decir lo siguiente: ”Peligro. Esta 
canalización contiene conductores 
energizados” El marcado deberá incluir 
la ubicación de los desconectadores de 
los conductores energizados. Los 
medios de desconexión  deberán ser 
capaces de ser bloqueados en la 
posición abierto de acuerdo con la 
sección 110 -25. 
b) Valor nominal de los interruptores 
de control.  Los interruptores, luces 
intermitentes y dispositivo s similares  
 
 
 
   ”Peligro. Esta canalización contiene conductores energizados” El marcado deberá 
incluir la ubicación de los desconectadores de los conductores energizados. Los 
medios de desconexión  deberán ser capaces de ser bloqueados en la posición abierto 
de acuerdo con la sección 110 -25. 
b) Valor nominal de los interruptores de control.  Los interruptores, luces 
intermitentes y dispositivos similares que controlen transformadores y fuentes de 
alimentación electrónica, deben tener un valor de corrien te nominal adecuada para 
controlar las cargas inductivas o tener un valor nominal de corriente no menor al doble 
de la corriente nominal del transformador o de la fuente de alimentación electrónica.  
Soporte o fundamento:  
600.6 Disconnects.  
(A) Location.  
(1) At Point of Entry to a Sign.  
Exception No. 1: A disconnect shall not be required for branch circuit(s) or feeder 
conductor(s) passing through the sign where enclosed in a Chapter 3 listed raceway or 
metal -jacketed cable identified for the location.  
Excep tion No. 2: A disconnect shall not be required at the point of entry to a sign que controlen transformadores y 
fuentes de alimentación electrónica, 
deben tener un va lor de corriente 
nominal adecuada para controlar las 
cargas inductivas o tener un valor 
nominal de corriente no menor al doble 
de la corriente nominal del 
transformador o de la fuente de 
alimentación electrónica.        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   enclosure or sign body for branch circuit(s) or feeder conductor(s) that supply an 
internal panelboard(s) in a sign enclosure or sign body. The conductors shall be 
enclosed in a  Chapter 3 listed raceway or metal -jacketed cable identified for the 
location. A field -applied permanent warning label that is visible during servicing shall be 
applied to the raceway at or near the point of entry into the sign enclosure or sign body. 
The warning label shall comply with 110.21(B) and state the following: “Danger. This 
raceway contains energized conductors.” The marking shall include the location of the 
disconnecting means for the energized conductor(s). The disconnecting means shall be 
capa ble of being locked in the open position in accordance with 110.25.  
(B) Control Switch Rating. Switches, flashers, and similar devices controlling 
transformers and electronic power supplies shall be rated for controlling inductive loads 
or have a current r ating not less than twice the current rating of the transformer or the 
electronic power supply.  
En la Excepción 1 de a) debe indicarse que el desconectador es para los conductores 
del circuito derivado o alimentador y que las canalizaciones deben estar ap robadas.  
En la Excepción 2) debe indicarse que el desconectador es para los conductores del 
circuito derivado o alimentador.  
En b) cambiar “destelladores” por “luces intermitentes”, a eso se refire en NEC con 
“flashers”.  
Al final del párrafo cambiar “sumin istrador de potencia electrónico” por “fuente de 
alimentación electrónica”, “electronic power supply” es “fuente de alimentación 
electrónica”, debe unificarse el término  
 
795.  
600-12. 
Alambrado del 
secundario 
instalado en 
campo . ANCE  
 Dice:   
600-12. Alambrado del secundario instalado en campo . El alambrado secundario 
instalado en campo para los anuncios eléctricos, kits de actualización, sistemas de 
iluminación de contorno y sistemas de estructuras de tubos y sis temas de anuncios 
alimentados por celdas fotovoltaicas, debe hacerse de acuerdo a sus instrucciones de 
instalación y estar de acuerdo con (a), (b) o (c) siguientes.  
c) Clase 2.  Cuando la instalación cumple con los requisitos de 600 -33 y la fuente de 
poder provee una salida de fuerza Clase 2 que cumple con 600 -24, se permitirá 
cualquiera de los siguientes métodos de alambrado que se determine de acuerdo a las 
condiciones y las instrucciones de instalación:  
Debe decir:  
600-12. Alambrado del secundario instala do en campo . El alambrado del circuito 
secundario instalado en campo para los anuncios eléctricos, kits de actualización, 
sistemas de iluminación de contorno y sistemas de estructuras de tubos y sistemas de 
anuncios alimentados por celdas fotovoltaicas, de be hacerse de acuerdo a sus 
instrucciones de instalación y estar de acuerdo con (a), (b) o (c) siguientes.  
c) Clase 2.  Cuando la instalación cumple con los requisitos de 600 -33 y la fuente de 
alimentación proporciona una salida de Clase 2 que cumple con 60 0-24, se permitirá PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Clase 2.  Cuando la instalación 
cumple con los requisitos de 600 -33 y 
la fuente de poder provee una salida 
de fuerza Clase 2 que cumple con  600-
24, se permitirá cualquiera de los 
siguientes métodos de alambrado que 
se determine de acuerdo a las 
condiciones y las instrucciones de 
instalación:  
Debe decir:  
600-12. Alambrado del secundario 
instalado en campo . El alambrado de l 
circuito secundario instalado en campo 
para los anuncios eléctricos, kits de 
actualización, sistemas de iluminación 
de contorno y sistemas de estructuras  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       cualquiera de los siguientes métodos de alambrado que se determine de acuerdo a las 
condiciones y las instrucciones de instalación:  
Soporte o fundamento:  
600.12 Field -Installed Secondary Wiring. Field -installed secondary circuit wiring f or 
electric signs, retrofit kits, outline lighting systems, skeleton tubing, and photovoltaic 
(PV) powered sign systems shall be in accordance with their installation instructions 
and 600.12(A), (B), or (C).  
(C) Class 2.  Where the installation complies wit h 600.33 and the power source 
provides a Class 2 output that complies with 600.24, either of the following wiring 
methods shall be permitted as determined by the installation instructions and 
conditions.  
En 600.12 incluir que es el alambrado delcircuito s ecundario.  
En c) cambiar “poder provee” por “alimentación proporciona” y eliminar “fuerza”.  de tubos y sistemas de anuncios 
alimentados por celdas fotovoltaicas, 
debe hacerse de acuerdo a sus 
instrucciones de instalación y estar de 
acuerdo con (a), (b) o (c) siguientes.  
c) Clase 2.  Cuando la instalación 
cumple con los requisitos de 600 -33 y 
la fuente de alimentación proporciona 
una salida de Clase 2 que cumple con 
600-24, se permitirá cualquier a de los 
siguientes métodos de alambrado que 
se determine de acuerdo a las 
condiciones y las instrucciones de 
instalación:  
 
 
796.  
600-24. Fuentes 
de alimentación 
de Clase 2.  
 ANCE  
 Dice:   
600-24. Fuentes de alimentación de Clase 2.  
a) Aprobado. Las fue ntes de energía y las fuentes de alimentación de Clase 2 deben 
aprobarse para uso con anuncios eléctricos y sistemas de iluminación de contorno o 
debe ser un componente de un anuncio aprobado.  
b) Puesta a tierra. Las partes metálicas de fuentes de alimenta ción Clase 2 y fuentes 
de alimentación deben estar puestas a tierra conectándolas al conductor de puesta a 
tierra de equipos.  
c) Métodos de alambrado en el lado carga de los suministros Clase 2. Los 
conductores y equipos del lado carga del suministro de po tencia deben instalarse de 
acuerdo con los requerimientos apropiados del Capítulo 3.  
Debe decir:  
600-24. Fuentes de alimentación de Clase 2.  
a) Aprobado. Las fuentes de energía y las fuentes de alimentación de Clase 2 deben 
estar aprobadas para uso con an uncios eléctricos y sistemas de iluminación de 
contorno o debe ser un componente de un anuncio aprobado.  
b) Puesta a tierra. Las partes metálicas de fuentes de alimentación y fuentes de 
energía Clase 2 deben estar puestas a tierra conectándolas al conducto r de puesta a 
tierra de equipos.  
c) Métodos de alambrado en el lado de alimentación de la alimentación Clase 2. 
Los conductores y equipos del lado de la alimentación de la fuente de energía deben 
instalarse de acuerdo con los requerimientos apropiados del Capítulo 3.  
Soporte o fundamento:  
600.24 Class 2 Power Sources.   PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Aprobado. Las fuentes de energía y 
las fuentes de alimentación de Clase 2 
deben estar aprobadas para uso con 
anuncios eléctricos y sistemas de 
iluminación de contorno o debe ser un 
componente de un anuncio aprobado.  
b) Puesta a tierra. Las partes 
metálicas de fuentes de alimentación y 
fuentes de energía Clase 2 deben 
estar puestas a tierra conectándolas al 
conductor de puesta a tierra de 
equipos.  
c) Métodos de alambrado en el lado 
de alimentación de la alimentación 
Clase 2. Los conductores y equipos 
del lado de la alimentación de la fuente 
de energía deben instalarse de 
acuerdo con los requerimientos 
apropiados del Capítulo 3.  
       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   (A) Listing. Class 2 power supplies and power sources shall be listed for use with 
electric signs and outline lighting systems or shall be a component in a listed electric 
sign.  
(B) Grounding . Metal parts of Class 2 power supplies and power sources shall be 
grounded by connecting to the equipment grounding conductor.  
(C) Wiring Methods on the Supply Side of the Class 2 Power Supply.  Conductors 
and equipment on the supply side of the power sour ce shall be installed in accordance 
with the appropriate requirements of Chapter 3.  
En a) cambiar “aprobarse” por “aprobadas”, las Fuentes ya deben estar aprobadas y 
no aprobarse.  
En b) debe modificarse a como se indica en la segunda columna, lo que está en el 
proyecto no refleja lo que indica el NEC.  
En c) debe modificarse a como se indica en la segunda columna, lo que está en el 
proyecto no refleja lo que indica el NEC. No es lo mismo “lado de alimentación” que 
“lado de carga”, son los lados opuestos de un circuito.  
 
797.  
600-32. 
Alambrado del 
circuito 
secundario para 
tubos de neón  ANCE 
 Dice:   
600-32. Alambrado del circuito secundario para tubos de neón de más de 1000 
volts  
a) Métodos de alambrado  
3) Tamaño. El tubo conduit deben tener un diámetro mínimo de 16 milímetros (tamaño 
comercial ½ pulgada).  
Debe decir:  
600-32. Alambrado del circuito secundario para tubos de neón de más de 1000 
volts  
a) Métodos de alambrado  
3) Tamaño. El tubo conduit deben tener un diámetro mínimo de 16 milímetros (tamaño 
comercial ½).  
Soporte o fundamento:  
Eliminar “pulgada” del tamaño comercial, por ley sólo  debe utilizarse dimensiones del 
SI. NO PROCEDE  
Se conserva la unidad para evitar 
confusiones  
 
798.  
600-33. Sistemas 
de iluminación de 
anuncios  de 
Clase 2, 
alambrado 
secundario.  
 ANCE  
 Dice:   
600-33. Sistemas de iluminación de anuncios  de Clase 2, alam brado secundario.  
a) Aislamiento y dimensionamiento de conductores de Clase 2. Debe instalarse un 
cable de Clase 2 que cumpla con lo establecido en la Tabla 600 -33(a)(1) o la Tabla 
600-33(a)(2) para sustituciones, en lado de la carga de la fuente de alimen tación de 
Clase 2 .Los conductores deben tener una ampacidad no menor que la carga que se 
va a alimentar y no menor que el tamaño 18 AWG.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Aislamiento y dimensionamiento 
de conductores de Clase 2. Debe 
instalarse un cable de Clase 2 que 
cumpla con lo establecido en la Tabla 
600-33(a)(1) o la Tabla 6 00-33(a)(2) 
para sustituciones, en lado de la carga  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       1) Uso general.  Se debe instalar cable PLTC, CL2 o CL3, o cualquier cable de uso 
general dentro de edificios o estruct uras.  
2) Otros lugares del edificio.  En otros lugares se permitirá cualquier cable aplicable 
de los permitidos en los numerales (1) a (4) siguientes y en las Tablas 600 -33(a)(1) y 
600-33(a)(2), de la siguiente manera:   
4) Otros lugares.  El cable de Clase 2 expuesto a la luz solar debe estar marcado 
como resistente a la luz solar adecuado para uso en exteriores.  
Debe decir:  
600-33. Sistemas de iluminación de anuncios  de Clase 2, alambrado secundario.  
a) Aislamiento y dimensionamiento de conductores de Clas e 2. Debe instalarse un 
cable de Clase 2 aprobado que cumpla con lo establecido en la Tabla 600 -33(a)(1) o la 
Tabla 600 -33(a)(2) para sustituciones, en lado de la carga de la fuente de alimentación 
de Clase 2 .Los conductores deben tener una ampacidad no m enor que la carga que 
se va a alimentar y no menor que el tamaño 0.824 mm2 (18 AWG).  
1) Uso general.  Se debe instalar cable PLTC, CL2 o CL3, o cualquier cable de uso 
general aprobado dentro de edificios o estructuras.  
2) Otros lugares del edificio.  En otro s lugares se permitirá cualquier cable aprobado 
aplicable de los permitidos en los numerales (1) a (4) siguientes y en las Tablas  600-
33(a)(1) y 600 -33(a)(2), de la siguiente manera:  
4) Otros lugares.  El cable de Clase 2 expuesto a la luz solar debe estar aprobado y 
marcado como resistente a la luz solar adecuado para uso en exteriores.  
Soporte o fundamento:  
600.33 Class 2 Sign Illumination Systems, Secondary Wiring.  
(A) Insulation and Sizing of Class 2 Conductors.  Class 2 cable listed for the 
application t hat complies with Table 600.33(A)(1) or Table 600.33(A)(2) for substitutions 
shall be installed on the load side of the Class 2 power source. The conductors shall 
have an ampacity not less than the load to be supplied and shall not be sized smaller 
than 18  AWG.  
(1) General Use.  CL2 or CL3, PLTC, or any listed applicable cable for general use shall 
be installed within and on buildings or structures.  
(2) Other Building Locations.  In other locations, any listed applicable cable permitted 
in 600.33(A)(1), (A)(2 ), (A)(3), and (A)(4) and Table 600.33(A)(1) and (A)(2) shall be 
permitted to be used as follows:  
(4) Other Locations.  Class 2 cable exposed to sunlight shall be listed and marked 
sunlight resistant suitable for outdoor use.  
En a), 1), 2) y 4) indicar que  los cables deben estar aprobados.  de la fuente de alimentación de Clase 
2 .Los conductores deben tener una 
ampacidad no menor que la carga que 
se va a alimentar y no menor que el 
tamaño 0.824 mm2 (18 AWG).  
 
 
799.  ANCE  Dice:   PROCEDE PARCIALMENTE        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   600-34. Anuncios 
alimen tados por 
celdas 
fotovoltaicas.   
b) Alambrado.  
  600-34. Anuncios alimentados por celdas fotovoltaicas.   
b) Alambrado.  
(2) Enrutado siguiendo cercanamente el cuerpo o caja del anuncio.  
Debe decir:  
600-34. Anuncios alimentados por celdas fotov oltaicas.  
b) Alambrado.  
(2) Tenderse siguiendo cercanamente el cuerpo o caja del anuncio.  
Soporte o fundamento:  
En (2) de b) cambiar “enrutado” por “tenderse”, la palabra “enrutado” no existe en el 
idioma español.  Se modifica para que dar como sigue:  
2) Tenderse siguiendo cercanamente 
el cuerpo o caja del anuncio.  
800.  
604-6. Aprobación 
requerida . ANCE  
 Dice:   
604-6. Aprobación requerida . Los sistemas de alambrado prefabricado sus 
componentes asociadas de estar aprobados.  
Debe decir:  
604-6. Aprobación requerida . Los sistemas de alambrado prefabricado sus 
componentes asociadas deben estar aprobados.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “de” por “deben”.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Aprobación requerida . Los sistemas  
de alambrado prefabricado sus 
componentes asociadas deben estar 
aprobados.  
 
 
801.  
604-10. Usos 
permitidos.  
 ANCE  
 Dice:   
604-10. Usos permitidos.  
Excepción 1: En espacios ocultos, se permite que un extremo de un cable en 
derivación se extienda dentro de muros huecos, para terminar en un apagador o en un 
punto de salida.  
Debe decir:  
604-10. Usos permitidos.  
Excepción 1: En espacios ocultos, se permite que un extremo de un cable en 
derivación se extienda dentro de muros huecos, para terminación directa en un 
interruptor o en un punto de salida.  
Soporte o fundamento:  
604.10 Uses Permitted.  
Exception No. 1: In concealed spaces, one end of tapped cable shall be permitted to 
extend into hollow walls for direct termination at switch and outlet points.  
Cambia r “terminar” por “terminación directa” y “apagador” por “interruptor”, “switch” es 
“interruptor”.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Excepción 1: En espacios ocultos, se 
permite que un extremo de un cable en 
derivación se extienda den tro de muros 
huecos, para terminación directa en un 
apagador o en un punto de salida.  
 
802.  ANCE  Dice:   PROCEDE PARCIALMENTE   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       604-100. 
Construcción  
  604-100. Construcción  
a) Tipos de cable o tubo conduit.  
1) Cables. El cable debe ser uno de los siguientes:  
(1) Cable Tipo AC con conductores de cobre aislado para 600 volts, tamaños de 
3.31 a 8.37 mm2 (12 a 8 AWG), con un conductor de puesta a tierra de equipos, de 
cobre aislado o desnudo con tamaño equivalente al del conductor.  
(2) Cable del Tipo MC con conductores de cobre ais lado para 600 volts 
nominales, tamaños de 3.31 a 8.37 mm2 (12 a 8 AWG), con un conductor de puesta a 
tierra de equipos, de cobre aislado o desnudo con tamaño equivalente al del conductor 
de fase.  
(3) Cable del Tipo MC con conductores de cobre aislado para 600 volts 
nominales, tamaños de 3.31 a 8.37 mm2 (12 a 8 AWG), con un conductor de puesta a 
tierra y un ensamble armado e identificado para puesta a tierra, de acuerdo con  250-
118(10). La combinación del conductor de puesta a tierra y el revestimiento metál ico 
debe tener una ampacidad equivalente a la del conductor de cobre de fase.  
2) Conduits. La canalización debe ser tubo metálico flexible o tubos conduits flexibles 
herméticos a los líquidos que tenga conductores de cobre aislados para 600 volts, de 
tamañ os de 3.31 a 8.37 mm2 (12 a 8 AWG) con un conductor de cobre desnudo o 
aislado para conexión puesta a tierra, equivalente en tamaño al del conductor de fase.  
Excepción 2  para (1) y (2): Para circuitos de control remoto, circuitos de señalización o 
circuito s de comunicaciones, se permite el uso de sistemas de alambrado prefabricado 
con conductores de tamaño menor de 3.31 mm2 (12 AWG).  
Excepción 3  para (2): Sistemas de alambrado prefabricado que tengan tubo conduit 
metálico flexible de sección transversal no circular o de un tamaño menor al permitido 
por 348 -20(a), o ambos, siempre y cuando los sistemas de alambrado sean equipados 
con los conductores y accesorios en el momento de su manufactura.  Se modifica para quedar como sigue:  
(1) Cable Tipo AC con 
conductores de cobre aislado para 600 
volts, tamaños de 3.31 a 8.37 mm2 (12 
a 8 AWG), con un conductor de puesta 
a tierra de equipos, de cobre aislado o 
desnudo con tamaño equivalente al del 
conductor de fase.  
 
(3) Cable del Tipo MC con 
condu ctores de cobre aislado para 600 
volts nominales, tamaños de 3.31 a 
8.37 mm2 (12 a 8 AWG), con un 
conductor de puesta a tierra y un 
ensamble armado e identificado para 
puesta a tierra, de acuerdo con 250 -
118(10). La combinación del conductor 
de puesta a ti erra y la cubierta metálica 
debe tener una ampacidad equivalente 
a la del conductor de cobre de fase.  
 
 
 
   4) Barras canalizadas (busways).  Las barras canalizadas deben ser de tipo 
enchufable, continúas, con conductores aislados o desnudos montados en fá brica, que 
pueden ser barras, varillas o tubos de cobre o de aluminio. Las barras canalizadas 
deben proveerse con un dispositivo de puesta a tierra. Las barras deben tener un valor 
nominal de 600 volts, 20, 30 o 40 amperes. Las barras canalizadas se deben instalar 
de acuerdo con 368 -12, 368 -17 (d) y 368 -30. 
Debe decir:  
604-100. Construcción  
a) Tipos de cable o tubo conduit.  
1) Cables. El cable debe ser uno de los siguientes:  
(1) Cable Tipo AC aprobado con conductores de cobre aislado para 600 volts, 
tamaños  de 3.31 a 8.37 mm2 (12 a 8 AWG), con un conductor de puesta a tierra de 
equipos, de cobre aislado o desnudo con tamaño equivalente al del conductor de fase.  
(2) Cable del Tipo MC aprobado con conductores de cobre aislado para 600 
volts nominales, tamaños de 3.31 a 8.37 mm2 (12 a 8 AWG), con un conductor de 
puesta a tierra de equipos, de cobre aislado o desnudo con tamaño equivalente al del        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   conductor de fase.  
(3) Cable del Tipo MC aprobado con conductores de cobre aislado para 600 
volts nominales, tamaños d e 3.31 a 8.37 mm2 (12 a 8 AWG), con un conductor de 
puesta a tierra y un ensamble armado aprobado e identificado para puesta a tierra, de 
acuerdo con 250 -118(10). La combinación del conductor de puesta a tierra y la cubierta 
metálica debe tener una ampacid ad equivalente a la del conductor de cobre de fase.  
2) Conduits. La canalización debe ser tubo metálico flexible o tubos conduits flexibles 
herméticos a los líquidos aprobados que tenga conductores de cobre aislados para 600 
volts, de tamaños de 3.31 a 8.3 7 mm2 (12 a 8 AWG) con un conductor de cobre 
desnudo o aislado para conexión puesta a tierra, equivalente en tamaño al del 
conductor de fase.  
Excepción 2  para (1) y (2): Para circuitos de control remoto, circuitos de señalización o 
circuitos de comunicacio nes, se permite el uso de sistemas de alambrado prefabricado 
aprobados con conductores de tamaño menor de 3.31 mm2 (12 AWG).  
Excepción 3  para (2): Sistemas de alambrado prefabricado aprobados que tengan 
tubo conduit metálico flexible de sección transversal  no circular o de un tamaño menor 
al permitido por 348 -20(a), o ambos, siempre y cuando los sistemas de alambrado 
sean equipados con los conductores y accesorios en el momento de su manufactura.  
4) Electroductos.  Los electroductos deben estar aprobados y s er del tipo de inserción, 
continúos, con conductores aislados o desnudos montados en fábrica, que pueden ser 
barras, varillas o tubos de cobre o de aluminio. Los electroductos deben proveerse con 
un dispositivo de puesta a tierra. Los electroductos deben t ener un valor nominal de 
600 volts, 20, 30 o 40 amperes. Los electroductos se deben instalar de acuerdo con 
368-12, 368 -17 (d) y 368 -30. 
 
   Soporte o fundamento:  
604.100 Construction.  
(A) Cable or Conduit Types.  
(1) Cables. Cable shall be one of the fol lowing:  
(1) Listed Type AC cable containing nominal 600 -volt, 8 to 12 AWG insulated copper 
conductors with a bare or insulated copper equipment grounding conductor equivalent 
in size to the ungrounded conductor.  
(2) Listed Type MC cable containing nominal 600-volt, 8 to 12 AWG insulated copper 
conductors with a bare or insulated copper equipment grounding conductor equivalent 
in size to the ungrounded conductor.  
(3) Listed Type MC cable containing nominal 600 -volt, 8 to 12 AWG insulated copper 
conductors wi th a grounding conductor and armor assembly listed and identified for 
grounding in accordance with 250.118(10). The combined metallic sheath and 
grounding conductor shall have a current -carrying capacity equivalent to that of the 
ungrounded copper conducto r. 
(2) Conduits. Conduit shall be listed flexible metal conduit or listed liquidtight flexible 
conduit containing nominal 600 -volt, 8 to 12 AWG insulated copper conductors with a   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       bare or insulated copper equipment grounding conductor equivalent in size to the 
ungrounded conductor.  
Exception No. 2 to (1) and (2): Listed manufactured wiring assemblies containing 
conductors smaller than 12 AWG shall be permitted for remote -control, signaling, or 
communication circuits.  
Exception No. 3 to (2): Listed manufactur ed wiring systems containing unlisted flexible 
metal conduit of noncircular cross section or trade sizes smaller than permitted by 
348.20(A), or both, shall be permitted where the wiring systems are supplied with 
fittings and conductors at the time of manu facture.  
(4) Busways. Busways shall be listed continuous plug -in type containing factory -
mounted, bare or insulated conductors, which shall be copper or aluminum bars, rods, 
or tubes. The busway shall be provided with an equipment ground. The busway shall 
be rated nominal 600 volts, 20, 30, or 40 amperes. Busways shall be installed in 
accordance with 368.12, 368.17(D), and 368.30.  
En todo el 604 -100 incluir “aprobado” en donde se indica en la segunda columna.  
En (1) incluir al final del párrafo “de fase”.  
En 4) cambiar “barras canalizadas” por “electroductos” y eliminar “(busways)”.  
 
803.  
605-6. Accesorios 
de alumbrado.  ANCE  
 Dice:   
605-6. Accesorios de alumbrado. El equipo de alumbrado apropiado para usarse en 
muebles de oficina debe cumplir con los req uisitos siguientes:  
(4) No debe requerirse que los cordones del lado de carga de una fuente de 
alimentación de Clase 2 contengan un conductor de puesta a tierra de equipos.  
(5) El cable debe ser del tipo para trabajo pesado, excepto lo especificado en el 
inciso (6) siguiente.  
(6) Un cordón provisto en una fuente de alimentación de Clase 2 debe ser del 
tipo que se suministra con el ensamble de luminarias o del tipo especificado en las 
secciones 725 -130 y 725 -127. 
Debe decir:  
605-6. Accesorios de alumbrado. El equipo de alumbrado debe estar aprobado, 
etiquetado e identificado para usarse en muebles de oficina y debe cumplir con los 
requisitos siguientes.  
(4) No debe requerirse que los cordones del lado de carga de una fuente de 
alimentación de Clase 2 aprobada  contengan un conductor de puesta a tierra de 
equipos.  
(5) El cable debe ser del tipo para uso rudo, excepto lo especificado en el inciso 
(6) siguiente.  
(6) Un cordón provisto en una fuente de alimentación de Clase 2 aprobada debe 
ser del tipo que se sumin istra con el ensamble de luminarias aprobado o del tipo 
especificado en las secciones 725 -130 y 725 -127. 
Soporte o fundamento:  
605.6 Lighting Accessories.  Lighting equipment shall be listed, labeled, and identified  
PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
5) El cable debe ser del tipo 
para uso rudo, excepto lo especificado 
en el inciso (6) siguiente.  
       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   for use with office furnishings and shall  comply with 605.6(A), (B), and (C).  
(4) Cords on the load side of a listed Class 2 power source shall not be required to 
contain an equipment grounding conductor.  
(5) The cord shall be of the hard usage type, except as specified in 605.6(B)(6).  
(6) A cord  provided on a listed Class 2 power source shall be of the type provided with 
the listed luminaire assembly or of the type specified in 725.130 and 725.127.  
En 605 -6 cambiar “apropiado” por “aprobado, etiquetado e identificado” y añadir “y” 
entre “debe” y  “cumplir”.  
En (5) cambiar “trabajo pesado” por “uso rudo”, “hard usage” es “uso rudo”.  
Incluir “aprobado” o “aprobada” en donde se indique en la segunda columna.  
804. 610-1 
610-14 g)  
610-14 e) 2)  
610-14 e) 3)  
610-14 (e) Tabla  
610-21 c)  
610-32 
610-41 a)  
610-42 a)  
610-61 
610 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
montacargas  
Debe decir:  
Polipastos  
Soporte o fundamento:  
Cambiar termino "montacargas" por "polipastos"  NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario para 
Ingenieros Louis A. Robb, el vocablo 
hoist en inglés es montacargas en 
español  
 
805.  
610-32. Medios de 
desconexión para 
grúas y 
montacargas de 
monorriel.  ANCE  
 Dice:   
610-32. Medios de desconexión para grúas y montacargas de monorriel. Se debe 
proporcionar un medio de conexión que cumpla con lo establecido en la sección  430-
109 en los cables que provienen de los conductores de contacto , en las pistas de la 
grúa, o en otras fuentes de alimentación en todas las grúas y montacargas 
monorrieles.   El medio de desconexión debe poder bloquearse en la posición de 
“abierto”, de acuerdo con lo es tablecido en la sección 110 -25. Se puede omitir el medio 
de desconexión cuando la instalación del polipasto monorriel o grúa de accionamiento 
manual, cumpla las siguientes condiciones:  
Debe decir:  
610-32. Medios de desconexión para grúas y montacargas de m onorriel. Se debe 
proporcionar un medio de conexión que cumpla con lo establecido en la sección  430-
109 en los cables que provienen de los conductores de contacto , en las pistas de la 
grúa, o en otras fuentes de alimentación en todas las grúas y montacarga s 
monorrieles.   El medio de desconexión debe poder bloquearse en la posición de 
“abierto”, de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25. Se puede omitir el medio 
de desconexión cuando la instalación del polipasto monorriel o grúa de accionamiento 
manual, cumpla las siguientes condiciones:  NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario para 
Ingenieros Louis A. Robb, el vocablo 
hoist en inglés es montacargas en 
español   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       Soporte o fundamento:  
Cambiar “polipasto” por “montacargas” tal y como se emplea en todo el artículo.  
806.  
610-42. 
Protección de los 
circuitos 
derivados contra 
cortocircuito y 
falla a tierra.  ANCE  
 Dice:   
610-42. Protección de los circuitos derivados contra cortocircuito y falla a tierra. 
Los circuitos derivados se deben proteger de acuerdo co n el inciso (a). Las 
derivaciones del circuito derivado, cuando se hagan, deben cumplir con lo indicado en 
el inciso (b).  
a) Capacidad de los fusibles o del interruptor automático.  Los circuitos derivados 
para los motores de grúas, montacargas y montacarga s de monorriel, se deben 
proteger con fusibles o interruptores automáticos de tiempo inverso, con una capacidad 
de acuerdo a la Tabla 430 -52. Cuando dos o más motores actúen en un mismo 
movimiento, la suma de sus corrientes nominales indicadas en la placa de datos se 
considera como si fuera un solo motor. b) Derivaciones.  
Debe decir:  
610-42. Protección de los circuitos derivados contra cortocircuito y falla a tierra.  
a) Capacidad de los fusibles o del interruptor automático.  Los circuitos derivados 
para los  motores de grúas, montacargas y montacargas de monorriel, se deben 
proteger con fusibles o interruptores automáticos de tiempo inverso, con una capacidad 
de acuerdo a la Tabla 430 -52. Cuando dos o más motores actúen en un mismo 
movimiento, la suma de sus corrientes nominales indicadas en la placa de datos se 
considera como si fuera un solo motor.  
b) Derivaciones.  
Soporte o fundamento:  
Colocar el inciso b) en el renglón siguiente.  PROCEDE  
Se corrige error de edición  
 
807.  
610-43. 
Protección contra 
sobreca rga. 
 ANCE  
 Dice:   
610-43. Protección contra sobrecarga.  
a) Protección contra sobrecarga de los motores y circuitos derivados.  Cada 
motor, controlador de motor y conductor de circuito derivado debe estar protegido 
contra sobrecarga por cualquiera de los si guientes medios:  
(1) Un motor se considera protegido cuando el dispositivo de sobrecorriente del 
circuito derivado reúne los requisitos de capacidad indicados en 610 -42. 
Debe decir:  
610-43. Protección contra sobrecarga.  
a) Protección contra sobrecarga de l os motores y circuitos derivados.  
(1) Un motor se considera protegido cuando el dispositivo contra sobrecorriente 
del circuito derivado reúne los requisitos de capacidad indicados en 610 -42. 
Soporte o fundamento:  
Cambiar “de” por “contra”, el dispositivo e s contra sobrecorriente no es de 
sobrecorriente.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(1) Un motor se considera 
protegido cuando el dispositivo contra 
sobrecorriente del circuito derivado 
reúne los requisitos de capacidad 
indicados en 610 -42. 
 
808. 610-43 a)  (3)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  Dice:  
Dispositivos sensores de temperatura, sensibles a la temperatura del motor o a la NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018    
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  temperatura y corriente, que están térmicamente en cont acto con el devanado(s) del 
motor. Las funciones de elevación se considerarán protegidas si el dispositivo de 
detección limita el dispositivo de elevación al descenso sólo durante una condición de 
sobrecarga. Las funciones de desplazamiento transversal se considerarán protegidas 
si el dispositivo de detección limita el  
Debe decir:  
Dispositivos sensores de temperatura, sensitivos a la temperatura del motor o a la 
temperatura y corriente, que están térmicamente en contacto con el devanado(s) del 
motor. Las fu nciones de elevación se considerarán protegidas si el dispositivo de 
detección limita el dispositivo de elevación al descenso sólo durante una condición de 
sobrecarga. Las funciones de desplazamiento transversal se considerarán protegidas 
si el dispositivo  de detección limita el desplazamiento en ambas direcciones de la 
función afectada durante una condición de sobrecarga de cualquier motor.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresión “sensible” por “sensitivo” El calor es "sensible" quien lo siente es 
"sens itivo" ergo si el funcionamiento normal de los equipos eléctricos se ve afectado 
por el calor los equipos son "sensitivos" y no "sensibles"  Real Academia Española.  
Sensible: Dicho de un aparato o de un 
instru mento: Capaz de registrar 
fenómenos poco intensos o diferencias 
mínimas en una determinada escala.  
Sensitivo: Perteneciente o relativo a las 
sensaciones o a los sentidos  
 
809. 620 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS  DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
ELEVADORES ,MONTACARGAS, ESCALERAS ELECTRICAS, PASILLOS MOVILES, 
ELEVADORES DE PLATAFORMA Y ELEVADORES EN ESCALERAS PARA SILLAS 
DE RUEDAS.  
Debe decir:  
ELEVADORES MONTAPLATOS, ESCALERAS MECANICAS, PASARELAS 
MOVILES, ELEVADORES DE  PLATAFORMA Y ELEVADORES DE SILLAS EN 
ESCALERA  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresiones "MONTACARGAS" por "MONTAPLATOS" , "ESCALERAS 
ELECTRICAS" por " ESCALERAS MECANICAS", "PASILLOS MOVILES"por 
"PASARELLAS MOVILES"  y "ELEVADORES EN ESCALERAS PARA SIL LAS DE 
RUEDAS" por "ELEVADORES DE SILLAS EN ESCALERAS" Referencia  NEC  2017 
620 
… 
Error de tradución  NO PROCEDE  
En la introducción de la NOM se 
establece:  
La estructura de esta Norma Oficial 
Mexicana (en adelante NOM), 
responde a las necesidades técnicas 
que se requieren para la utilización de 
la energía eléctrica en las instalaciones 
eléctricas en el ámbito nacional; se 
cuida el uso de vocablos y se respetan 
los términos habituales para evitar 
confusiones en los conceptos.  
 
810. 620-1 ING. JOSE LUIS 
GARCI A PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice: Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican a la instalación de equipo 
eléctrico y el alambrado utilizado en la conexión de elevadores, montacargas, 
escaleras eléc tricas, pasillos móviles, elevadores de plataforma para silla de ruedas y 
elevadores en escaleras para sillas de ruedas.  
Debe decir:  
Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican a la instalación de equipo 
eléctrico y el alambrado utilizado en la conexión de elevadores, montaplatos, escaleras 
mecanicas, pasarelas móviles, elevadores de plataforma para silla de ruedas y 
elevadores para sillas de ruedas en escaleras .  NO PROCEDE  
La propuesta es de forma y no abona a 
la seguridad de la NOM   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresiones "montacargas" por "montaplatos", "esca leras electricas" por 
"escaleras mecanicas", "pasillos moviles" por "pasarelas moviles"Referencia  NEC  2017 
620.1  
 
811. 620-2 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNI CO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Cuarto de control (para elevadores y montacargas): Espacio cerrado de control, 
fuera del foso del elevador, proyectado para que entre completamente una persona, 
que contiene el controlador del motor del elevador.  El cuarto también podría contener 
equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en el elevador o montacargas, 
pero no el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.  
… 
Cuarto de control (para elevadores y montacargas): Espacio ce rrado de control, 
fuera del foso del elevador, proyectado para que entre completamente una persona, 
que contiene el controlador del motor del elevador. El cuarto también podría contener 
equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en el elevador o montacargas, 
pero no el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.  
… 
Espacio de control y de maquinaria remotos (para elevadores y montacargas): 
Un espacio de control o un espacio de maquinaria que no está dentro del cubo del 
elevador,  ni del cuarto de máquinas ni del cuarto de control y que no está unido a la 
parte externa de las paredes, del plafón y del piso del cubo del elevador.  
Debe decir:  
Cuarto de control (para elevadores y montacargas): Espacio cerrado de control, 
fuera del fos o del elevador, proyectado para que entre completamente una persona, 
que contiene el controlador del motor del elevador. El cuarto también podría contener 
equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en el elevador o montacargas, 
pero no el motor e léctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.  
… 
Cuarto de control (para elevadores y montaplatos): Espacio cerrado de control, 
fuera del cubo del elevador, proyectado para que entre completamente una persona, 
que contiene el controlador del moto r del elevador. El cuarto también podría contener 
equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en el elevador o montaplatos, 
pero no el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.  
… 
Espacio de control y de maquinaria remotos (pa ra elevadores y montacplatos): 
Un espacio de control o un espacio de maquinaria que no está dentro del cubo del 
elevador, ni del cuarto de máquinas ni del cuarto de control y que no está unido a la 
parte externa de las paredes, del plafón y del piso del cu bo del elevador.  
Soporte o fundamento:  NO PROCEDE  
En la introducción de la NOM se 
establece:  
La estructura de esta Norma Oficial 
Mexicana (en adelante NOM), 
responde a las nece sidades técnicas 
que se requieren para la utilización de 
la energía eléctrica en las instalaciones 
eléctricas en el ámbito nacional; se 
cuida el uso de vocablos y se respetan 
los términos habituales para evitar 
confusiones en los conceptos.  
       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   Reemplazar expresion "montacargas" por "montaplatos",Referencia NEC 2017 620.2  
 
812. 620-2 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Cuarto de control...fuera del foso del elevador...  
… 
Cuarto de máquinas (para elevadores y montacargas). ….fuera del foso  
del elevador...  
… 
Espacio de cont rol y de maquinaria remotos. --fuera del foso  
del ascensor --- 
… 
Espacio de control. ..fuera del foso  
del elevador…  
… 
Espacio para maquinaria. ...fuera del foso  
del elevador...  
… 
Debe decir:  
Cuarto de control...fuera del cubo del elevador...  
… 
Cuarto de máqu inas (para elevadores y montaplatos). … fuera del cubo  
del elevador...  
… 
Espacio de control y de maquinaria remotos. --fuera del cubo  
del ascensor --- 
… 
Espacio de control. ..fuera del cubo  
del elevador…  
… 
Espacio para maquinaria. ...fuera del cubo  
del eleva dor...  
… 
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresion"foso" por "cubo" Referencia NEC 2017 620.2  PROCEDE  
Se sustituyó en todas las partes 
aplicables de la NOM foso por cubo  
 
813. 620-2 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 Dice:  
Cuarto de control (para elevadores y montacargas): Espacio cerrado de control, 
fuera del foso del elevador, proyectado para que entre completamente una persona, NO PROCEDE  
En la introducción de la NOM se 
establece:   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICIS TAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  que contiene el controlador del motor del elevador. El cuarto ta mbién podría contener 
equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en el elevador o montacargas, 
pero no el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.  
… 
Cuarto de máquinas (para elevadores y montacargas): Espacio cerrado para 
maquinaria, fuera del foso del elevador, proyectado para que entre completamente una 
persona, que encierra el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el 
elevador. El cuarto también podría contener equipo eléctrico y/o mecánico utilizado 
directame nte en el elevador o montacargas.  
… 
Espacio de control (para elevadores y montacargas): Un espacio dentro o fuera del 
foso del elevador, proyectado para que una persona pueda entrar total o parcialmente, 
que alberga el controlador del motor del elevador. E l espacio también podría contener 
equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en el elevador, pero no el motor 
eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.  
Debe decir:  
Cuarto de control (para elevadores y montaplatos): Espacio cerrado  de control, 
fuera del cubo del elevador, proyectado para que entre completamente una persona, 
que contiene el controlador del motor del elevador. El cuarto también podría contener 
equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en el elevador o monta platos, 
pero no el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.  
… 
Cuarto de máquinas (para elevadores y montaplatos): Espacio cerrado para 
maquinaria, fuera del cubo del elevador, proyectado para que entre completamente 
una persona, que encierra el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el 
elevador. El cuarto también podría contener equipo eléctrico y/o mecánico utilizado 
directamente en el elevador o montaplatos.  
… 
Espacio de control (para elevadores y montaplatos): Un espaci o dentro o fuera del  
cubo del elevador, proyectado para que una persona pueda entrar total o parcialmente, 
que alberga el controlador del motor del elevador. El espacio también podría contener 
equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en el ele vador, pero no el motor 
eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar " montacargas" por "montapaltos" y "foso" por " cubo" Referencia  NEC 2017 
620.2  La estruc tura de esta Norma Oficial 
Mexicana (en adelante NOM), 
responde a las necesidades técnicas 
que se requieren para la utilización de 
la energía eléctrica en las instalaciones 
eléctricas en el ámbito nacional; se 
cuida el uso de vocablos y se respetan 
los tér minos habituales para evitar 
confusiones en los conceptos.  
 
 
814. 620-3 ING. ROBERTO Dice: 620 -3 NO PROCEDE        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   RUELAS GÓMEZ   
 
FECIME        a) Circuitos de fuerza. Los circuitos derivados para los controladores de 
operación y motores de la puerta, así como los circuit os derivados y  alimentadores  de 
los controladores de motor, motores del elevador y frenos del elevador, no deberán 
tener una tensión que exceda 1000 volts. Se permite que las tensiones internas para la 
conversión de energía y equipo funcionalmente asociado , así como la tensión de 
operación del alambrado que interconecta el equipo, sean más altas, siempre que 
dichos equipos y el alambrado estén aprobados para esa tensión. Cuando la tensión 
supere los 1000 volts, se deben instalar en lugar notablemente visibl e en los equipos, 
etiquetas o anuncios de advertencia con la indicación "PELIGRO -ALTA TENSIÓN". Las 
señales  de peligro o etiquetas deben cumplir con 110 -21b).  
Debe decir: a) Circuitos de fuerza. Los circuitos derivados para los controladores 
de operación y motores de la puerta, así como los circuitos derivados y  alimentadores  
de los controladores de motor, motores del elevador y frenos del elevador, no deberán 
tener una tensión que exceda 1000 volts. Se permite que las tensiones internas para la 
conversión  de energía y equipo funcionalmente asociado, así como la tensión de 
operación del alambrado que interconecta el equipo, sean más altas, siempre que 
dichos equipos y el alambrado estén aprobados para esa tensión. Cuando la tensión 
supere los 1000 volts, se  deben instalar en lugar notablemente visible en los equipos, 
etiquetas o anuncios de advertencia con la indicación "PELIGRO ALTA TENSIÓN". Los 
letreros  de peligro o etiquetas deben cumplir con 110 -21b).  
Soporte o fundamento:  La palabra inglesa SIGN ademá s de señal, también significa 
letrero en español. Se sugiere corregir el texto.  La propuesta es editorial y sin mayor 
sentido ya que:  
SIGN significa: señal, rótulo, letrero, 
anuncio, indicación, cartel…  
 Siendo todos los términos claros y 
enten dibles  
 
815. 620-4 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Todas las partes vivas de aparatos eléctricos en los cubos de elevadores, en los 
lugares de desembarco, dentro o sobre la cabina del m ismo, en montacargas, a la 
entrada y salida de escaleras eléctricas, pasillos móviles espacio para maquinaria, 
para elevadores de plataforma y elevadores en escaleras para sillas de ruedas, deben 
estar encerrados a fin de evitar contactos accidentales.  
… 
Debe decir:  
Partes vivas encerradas. Todas las partes vivas de aparatos eléctricos en los cubos de 
elevadores, en los lugares de desembarco, dentro o sobre la cabina del mismo, en 
montaplatos, a la entrada y salida de escaleras mecanicas, pasarelas móviles espacio 
para maquinaria, para ascensores de plataforma y ascensores de sillas en escaleras, 
deben estar encerrados a fin de evitar contactos accidentales.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresiones "montacargas" por "montaplatos", "escaleras electricas" por NO PROCEDE  
En la introducción de la NOM se 
establece:  
La estructura de esta Norma Oficial 
Mexicana (en adelante NOM), 
responde a las necesidades técnicas 
que se  requieren para la utilización de 
la energía eléctrica en las instalaciones 
eléctricas en el ámbito nacional; se 
cuida el uso de vocablos y se respetan 
los términos habituales para evitar 
confusiones en los conceptos.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       "escaleras mecanicas", "pasillos moviles" por "pasarelas moviles"Referencia  NEC 2017 
620.1  
816.  
620-5. Espacios 
de trabajo.  
 ANCE  
 Dice:   
620-5. Espacios de trabajo.  
… 
b) Protección. Las partes vivas de los equipos eléctricos están debidamente 
protegidas, separadas o aisladas para reducir la probabilidad de contacto inadvertido 
con las partes vivas que operan a tensiones mayore s que 30 volts corriente alterna 
rms, 42 volts corriente alterna pico o 60 volts corriente continua y los equipos se pueda 
ser inspeccionado, ajustado, revisado o mantenido estando energizados sin quitar esta 
protección.  
Debe decir:  
620-5. Espacios de trab ajo. 
b) Protección. Las partes vivas de los equipos eléctricos están debidamente 
protegidas, separadas o aisladas para reducir la probabilidad de contacto inadvertido 
con las partes vivas que operan a tensiones mayores que 30 volts corriente alterna 
valor eficaz, 42 volts corriente alterna pico o 60 volts corriente continua y los equipos 
se pueda ser inspeccionado, ajustado, revisado o mantenido estando energizados sin 
quitar esta protección.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar las siglas “rms” por “valor eficaz” , “rms” significa “root mean square”, no deben 
aceptarse denominaciones en inglés.  NO PROCEDE  
Ambos términos son ampliamente 
conocidos en el medio  
 
817.  
620-11. 
Aislamiento de 
conductores.  
 ANCE  
 Dice:   
620-11. Aislamiento de conductores.  
NOTA:  Un méto do para establecer si los conductores son resistentes a la propagación 
de la flama es someterlos a la prueba de flama VW -1 (alambre vertical) descrito en 
Apéndice B.  
a) Alambrado del enclavamiento de las puertas del cubo del elevador. Los 
conductores que v an a los enclavamientos de las puertas del cubo del elevador desde 
la canalización vertical del cubo del elevador deben ser:  
 (2) Protegidos físicamente usando un método aprobado, tal que el ensamble de 
conductores sea retardante de flama y adecuado para u na temperatura no menor que 
200°C   
Debe decir:  
620-11. Aislamiento de conductores.  
NOTA:  Un método para establecer si el aislamiento de los conductores son resistentes PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
NOTA:  Un método para establecer si 
el aislamiento de los conductores son 
resistentes a la propagación de la 
flama es someterlos a la prueba de 
flama vertical VW -1 descrita en 
Apéndice B.  
a) Alambrado del bloqueo de las 
puertas del cubo del elevador. Los 
conductores que van a los bloqueos de 
las puertas del cubo del elevador 
desde la canalización vertical del cubo 
del elevador deben ser:  
(2) Protegidos físicamente usando un       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   a la propagación de la flama es someterlos a la prueba de flama vertical VW -1 descrita 
en Apéndice B.  
a) Alambrado del bloqueo de las puertas del cubo del elevador. Los conductores 
que van a los bloqueos de las puertas del cubo del elevador desde la canalización 
vertical del cubo del elevador deben ser:  
(2) Protegidos físicamente usando un mé todo aprobado, tal que el ensamble de 
conductores sea resistente a la propagación de la flama y adecuado para una 
temperatura no menor que 200°C  
Soporte o fundamento:  
620.11 Insulation of Conductors.  
Informational Note: One method of determining that the i nsulation of conductors is 
flame retardant is by testing the conductors or cables to the VW -1 (Vertical -Wire) Flame 
Test in ANSI/UL 1581 -2011, Reference Standard for Electrical Wires, Cables, and 
Flexible Cords.  
(A) Hoistway Door Interlock Wiring.  The cond uctors to the hoistway door interlocks 
from the hoistway riser shall be one of the following:  
En la NOTA cambiar “flama VW -1 (alambre vertical)” por “flama vertical VW -1” ya que 
así se conoce esta prueba.  
En a) cambiar “enclavamiento” por “bloqueo” este e s el significado de “interlock” en el 
NEC.  
En (2) de a) cambiar “retardante de flama” por “resistente a la propagación de la flama” 
para ser congruentes con todo el 620 -11. 
 método aprobado, tal que el ensamble 
de conductores sea resistente a la 
propagación de la flama y adecuado 
para una tempera tura no menor que 
200°C  
 
 
818.  
620-16. Corriente 
nominal de corto 
circuito.  
 ANCE  
 Dice:   
620-16. Corriente nominal de corto circuito.  
a) Marcado.   
b) Instalación.  El tablero de control del elevador no debe ser instalado cuando la 
corriente de corto circ uito excede la corriente nominal de corto circuito, marcado de 
acuerdo con 620 -16 a). Debe decir:  
620-16. Corriente nominal de corto circuito.  
a) Marcado.   
b) Instalación.  El tablero de control del elevador no debe ser instalado cuando la 
corriente de corto  circuito disponible excede la corriente nominal de corto circuito, 
marcado de acuerdo con 620 -16 a).  
Soporte o fundamento:  
620.16 Short -Circuit Current Rating.  
(A) Marking.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Ins talación.  El tablero de control del 
elevador no debe ser instalado cuando 
la corriente de corto circuito disponible 
excede la corriente nominal de corto 
circuito, marcado de acuerdo con 620 -
16 a).  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       (B) Installation.  The elevator control panel shall not be installed where the avai lable 
short -circuit current exceeds its short -circuit current rating, as marked in accordance 
with 620.16(A).  
Incluir “disponible” ya que a lo que se refiere en a la corriente de cortocircuito 
disponible.  
819.  
620-21. Métodos 
de alambrado.  
 ANCE  
 Dice:   
620-21. Métodos de alambrado.  
a) Elevadores y cubo  
1) Cubos del elevador  
b. Se permite instalar cordones flexibles y cables que formen parte de equipos 
aprobados y se usen en circuitos que operen a 30 volts (rms) o menos o a 42 volts de 
corriente continua. o me nos,  siempre que tales cables y cordones estén soportados y 
protegidos contra daños físicos y sean del tipo de cubierta y resistentes a la 
propagación de la flama.  
… 
2) Cabinas  
b. Los cordones de uso rudo y extra rudo, de acuerdo con lo especificado en el  
Artículo 400, (Tabla 400 -4) se permiten como conexiones flexibles entre el alambrado 
fijo de la cabina y otros dispositivos en las puertas de la cabina. Los cordones de uso 
rudo se permiten únicamente como conexiones flexibles para el dispositivo de 
opera ción del techo de la cabina y de la luz de trabajo de éste. Estos dispositivos o 
aparatos deben ponerse a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra que vaya 
junto con los conductores del circuito. Se permite usar cables con conductores más 
pequeñ os y otros tipos y espesores de aislamiento y cubiertas como conexiones 
flexibles entre el alambrado fijo en la cabina y los dispositivos sobre las puertas o 
salidas de la cabina, si son adecuados para ese uso.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Ambos términos son ampli amente 
conocidos en el medio  
Se modifica para quedar como sigue:  
b. Los cordones de uso rudo y 
extra rudo, de acuerdo con lo 
especificado en el Artículo 400, (Tabla 
400-4) se permiten como conexiones 
flexibles entre el alambrado fijo de la 
cabina y otros d ispositivos en las 
puertas de la cabina. Los cordones de 
uso rudo se permiten únicamente 
como conexiones flexibles para el 
dispositivo de operación del techo de la 
cabina y de la luz de trabajo de éste. 
Estos dispositivos o luminarias deben 
ponerse a tierr a por medio de un 
conductor de puesta a tierra que vaya 
junto con los conductores del circuito. 
Se permite usar cables con 
conductores más pequeños y otros  
 
 
   c. Se permite instalar cordones flexibles y cables que formen parte de equipos 
aprobados y se  usen en circuitos que operen a 30 volts (rms) o menos o a 42 volts de 
corriente continua o menos, en longitudes no superiores a 1.80 metros, siempre que 
tales cables y cordones estén soportados y protegidos contra daños físicos y sean del 
tipo de cubierta  y resistentes a la propagación de la flama.  
3) Dentro de cuartos de máquinas, cuartos de control, espacios para maquinaria 
y espacios de control.  
c. Se permite instalar cordones flexibles y cables que formen parte de equipos 
aprobados y se usen en circuit os que operen a 30 volts (rms) o menos o a 42 volts de 
corriente continua o menos, siempre que tales cables y cordones estén soportados y 
protegidos contra daños físicos y sean del tipo de cubierta y resistentes a la 
propagación de la flama.  
Debe decir:  
620-21. Métodos de alambrado.  
a) Elevadores y cubo  tipos y espesores de aislamiento y 
cubiertas como conexiones flexibles 
entre el alambrado fijo en la cabina y 
los dispositivos sobre las puertas o 
salidas de la cabina, si son adecuados 
para ese uso.       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   1) Cubos del elevador  
b. Se permite instalar cordones flexibles y cables que formen parte de equipos 
aprobados y se usen en circuitos que operen a 30 volts valor eficaz o menos o a 42 
volts de corriente con tinua. o menos,  siempre que tales cables y cordones estén 
soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo de cubierta y resistentes a 
la propagación de la flama.  
2) Cabinas  
b. Los cordones de uso rudo y extra rudo, de acuerdo con lo especific ado en el 
Artículo 400, (Tabla 400 -4) se permiten como conexiones flexibles entre el alambrado 
fijo de la cabina y otros dispositivos en las puertas de la cabina. Los cordones de uso 
rudo se permiten únicamente como conexiones flexibles para el dispositivo  de 
operación del techo de la cabina y de la luz de trabajo de éste. Estos dispositivos o 
luminarias deben ponerse a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra que 
vaya junto con los conductores del circuito. Se permite usar cables con conductores  
más pequeños y otros tipos y espesores de aislamiento y cubiertas como conexiones 
flexibles entre el alambrado fijo en la cabina y los dispositivos sobre las puertas o 
salidas de la cabina, si están aprobados para ese uso.  
c. Se permite instalar cordones flexibles y cables que formen parte de equipos 
aprobados y se usen en circuitos que operen a 30 volts valor eficaz o menos o a 42 
volts de corriente continua o menos, en longitudes no superiores a 1.80 metros, 
siempre que tales cables y cordones estén sopo rtados y protegidos contra daños 
físicos y sean del tipo de cubierta y resistentes a la propagación de la flama.  
3) Dentro de cuartos de máquinas, cuartos de control, espacios para maquinaria 
y espacios de control.  
c. Se permite instalar cordones flexibles  y cables que formen parte de equipos 
aprobados y se usen en circuitos que operen a 30 volts valor eficaz o menos o a 42 
volts de corriente continua o menos, siempre que tales cables y cordones estén 
soportados y protegidos contra daños físicos y sean del tipo de cubierta y resistentes a 
la propagación de la flama.  
 
   Soporte o fundamento:  
620.21 Wiring Methods.  
A) Elevators.  
(1) Hoistways and Pits.  
(2) Cars.  
(b) Hard -service cords and junior hard -service cords that conform to the requirements 
of Article 400 (Table 400.4) shall be permitted as flexible connect ions between the fixed 
wiring on the car and devices on the car doors or gates. Hard -service cords only shall 
be permitted as flexible connections for the top -of-car operating device or the car -top 
work light. Devices or luminaires shall be grounded by mea ns of an equipment 
grounding conductor run with the circuit conductors. Cables with smaller conductors 
and other types and thicknesses of insulation and jackets shall be permitted as flexible 
connections between the fixed wiring on the car and devices on t he car doors or gates,   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       if listed for this use.  
Cambiar en donde diga (rms) por valor eficaz. Esto hacerlo en todo el documento.  
En b. de 2) cambiar “aparatos” por “luminarias” y “adecuados” por “aprobados”.  
820. 620-21 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLE GIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Métodos de alambrado. Los conductores y cables de fibra óptica localizados en los 
cubos del elevador, escaleras eléctricas, pasillos móviles, elevadores de plataforma y 
elevadores en escal eras para sillas de ruedas, área de máquinas, dentro o encima de 
la cabina, cuartos de control (excepto los cables móviles conectados a la cabina o 
contrapeso y alambrados de cubos de elevador), deben instalarse en tubo conduit 
metálico tipo pesado, semipe sado o ligero, no metálico tipo rígido o canalizaciones, o 
deben ser cables de los tipos MC, MI o AC, a menos que se permita otra cosa en (a) 
hasta (c).  
Debe decir:  
Métodos de alambrado. Los conductores y cables de fibra óptica localizados en los 
cubos del  elevador, escaleras mecanicas, pasarelas móviles, elevadores de plataforma 
y elevadores en escaleras para sillas de ruedas, área de máquinas, dentro o encima de 
la cabina, cuartos de control (excepto los cables móviles conectados a la cabina o 
contrapeso y alambrados de cubos de elevador), deben instalarse en tubo conduit 
metálico tipo pesado, semipesado o ligero, no metálico tipo rígido o canalizaciones, o 
deben ser cables de los tipos MC, MI o AC, a menos que se permita otra cosa en a) 
hasta c) siguiente s: 
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresiones "montacargas" por "montaplatos", "escaleras electricas" por 
"escaleras mecanicas", "pasillos moviles" por "pasarelas moviles"Referencia NEC 2017 
620.1, cambiar "()" por ")" y cambiar "." por "siguientes:"  NO PROCEDE  
En la introducción de la NOM se 
establece:  
La estructura de esta Norma Oficial 
Mexicana (en adelante NOM), 
responde a las necesidades técnicas 
que se requieren para la utilización de 
la energía eléctrica en las instalaciones 
eléctricas en el ámbit o nacional; se 
cuida el uso de vocablos y se respetan 
los términos habituales para evitar 
confusiones en los conceptos.  
 
 
821.  
620-24. Circuitos 
derivados de 
alumbrado y 
contactos en el 
cubo del elevador  
 ANCE  
 Dice:   
620-24. Circuitos derivados de alum brado y contactos en el cubo del elevador  
b) Interruptor de alumbrado.  El interruptor de alumbrado debe ubicarse en la entrada 
del cubo del elevador.  
c) Contacto doble  
NOTA 2:  Ver 620 -85 para los requisitos de los interruptores de circuito contra falla a 
tierra  
Debe decir:  
620-24. Circuitos derivados de alumbrado y contactos en el cubo del elevador  
b) Interruptor de alumbrado.  El interruptor de alumbrado debe ubicarse de manera 
que sea fácilmente accesible desde la puerta de entrada del cubo del elevador.  
c) Contacto doble  
NOTA 2:  Ver 620 -85 para los requisitos de los interruptores de circuito por falla a tierra  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Interruptor  de alumbrado.  El 
interruptor de alumbrado debe ubicarse 
de manera que sea fácilmente 
accesible desde la puerta de entrada 
del cubo del elevador.  
c) Contacto doble  
NOTA 2:  Ver 620 -85 para los 
requisitos de los interruptores de 
circuito por falla a tierra  
       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   Soporte o fundamento:  
620.24 Branch Circuit for Hoistway Pit Lighting and Receptacles . 
(B) Lighting Switch.  The lighting switch shall be so locate d as to be readily accessible 
from the pit access door.  
Modificar el inciso b) como se indica en la segunda columna para reflejar el sentido del 
NEC.  
En la NOTA 2 de c) cambiar “contra” por “por”.  
822. 620-42 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Áreas peligrosas (clasificadas). En áreas peligrosas (clasificadas) los cables viajeros 
deben ser de un tipo aprobado para áreas peligrosas (clasificadas), como se permite 
en 501 -10(b)(2)(7), 502 -10(b)(2)(6), 503 -10(a)(3)(6), 505 -15(c)(2) y 506 -15(a)(6).  
Debe decir:  
Áreas peligrosas (clasificadas). En áreas peligrosas (clasificadas) los cables viajeros 
deben ser de un tipo aprobado para áreas peligrosas (clasificadas), como se permite 
en 501 -10 b) 2) (7), 502 -10(b)(2)(6), 503 -10(a)(3)(6), 505 -15(c)(2) y 506 -15(a)(6).  
Soporte o fundamento:  
"Cambiar referencia 502 -10(b)(2)(6)" por "502 -10 b) 2)" dado que la otra no existe, 
cambiar "()" por ")"  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
620-42. Áreas peligrosas 
(clasificadas). En áreas peligrosas 
(clasificadas) los cables viajeros deben 
ser de un tipo aprobado para áreas 
peligrosas (clasificadas), como se 
permite en 501 -10(b)(2)(7), 5 02-
10(a)(2)(6), 503 -10(a)(3)(6), 505 -
15(c)(2) y 506 -15(a)(6).  
 
823. 620.51 c) 3)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
En escaleras y pasillos móviles, el medio de desconexión se debe instala r en el mismo 
sitio donde esté ubicado el controlador.  
Debe decir:  
En escaleras mecanicas y pasarelas móviles. En escaleras y pasarelas móviles, el 
medio de desconexión se debe instalar en el mismo sitio donde esté ubicado el 
controlador.  
Soporte o fundame nto: 
Reemplazar expresiones "escaleras" por "escaleras mecanicas"   "pasillo movil" por 
"pasarela movil"Referencia NEC 2017 620.51 (C) (3)  NO PROCEDE  
En la introducción de la NOM se 
establece:  
La estructura de esta Norma Oficial 
Mexicana (en adelante NOM) , 
responde a las necesidades técnicas 
que se requieren para la utilización de 
la energía eléctrica en las instalaciones 
eléctricas en el ámbito nacional; se 
cuida el uso de vocablos y se respetan 
los términos habituales para evitar 
confusiones en los conce ptos.  
 
824. 620-51 c) 4)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
En elevadores para sillas de ruedas y elevadores en escaleras para sillas de ruedas. 
En elevadores para sillas de ruedas y eleva dores en escaleras para sillas de ruedas, el 
medio de desconexión debe estar ubicado a la vista del controlador del motor.  
Debe decir:  
En elevadores de plataforma  para silla de ruedas y elevadores de sillas en escaleras. 
En elevadores de plataforma  para silla de ruedas y elevadores de sillas en escaleras, 
el medio de desconexión debe estar ubicado a la vista del controlador del motor.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresiones "elevadores   para sillas de ruedas" por " elevadores de 
plataforma para sill a de ruedas" y "elevadores en escaleraas apara sillas" por 
"elevadores de sillas en escaleras" Referencia NEC 2017 620.51 (C) (4)  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
4) En ascensores de plataforma y 
elevadores en escaleras para sillas 
de ruedas. En ascensores de 
plataforma y elevadores en escaleras 
para sillas de ruedas, el medio de 
desconexión debe estar ubicado a la 
vista del controlador del motor.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       825. 620-51 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTA S DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Medios de desconexión. Se debe instalar un solo medio que desconecte todos los 
conductores de fase de la alimentación principal para el elevador, montacargas, 
escalera mecánica, pasillo de transporte, plataforma elevadora o ele vador de sillas de 
ruedas, diseñado de modo que no se pueda operar ningún polo independientemente. 
Cuando un elevador, escalera o pasillo móvil o unidad de bombeo, tengan múltiples 
máquinas de accionamiento, debe haber un medio para desconectar el motor o 
motores y los electroimanes de la válvula de control.  
Debe decir:  
Medios de desconexión. Se debe instalar un solo medio que desconecte todos los 
conductores de fase de la alimentación principal para el elevador, montaplatos, 
escalera mecánica, pasarela mov il, plataforma elevadora o elevador de sillas de 
ruedas, diseñado de modo que no se pueda operar ningún polo independientemente. 
Cuando un elevador, escalera o pasillo móvil o unidad de bombeo, tengan múltiples 
máquinas de accionamiento, debe haber un medi o para desconectar el motor o 
motores y los electroimanes de la válvula de control.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresiones "montacargas" por "montaplatos", "pasillo de transporte" por 
"pasarela movil"Referencia NEC 2017 620.4  NO PROCEDE  
En la introd ucción de la NOM se 
establece:  
La estructura de esta Norma Oficial 
Mexicana (en adelante NOM), 
responde a las necesidades técnicas 
que se requieren para la utilización de 
la energía eléctrica en las instalaciones 
eléctricas en el ámbito nacional; se 
cuida el uso de vocablos y se respetan 
los términos habituales para evitar 
confusiones en los conceptos.  
 
826. 620-51 Mtro. Enrique Balam 
Romero  
 Dice:  
NOTA: Para información adicional sobre seguridad en escaleras y elevadores, véase el 
Apéndice B2 . 
Debe decir:  
Para información relacionada a la seguridad en la instalación eléctrica de escaleras 
eléctricas y elevadores, vea la tabla B1.2 del APÉNDICE B  
Soporte o fundamento:  
No hay Apéndice B2  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
NOTA: Para información ad icional 
sobre seguridad en escaleras y 
elevadores, véase el Apéndice B Tabla 
B2.1.  
 
 
827.  
620-53. Medios de 
desconexión del 
alumbrado, 
contactos y 
ventilación de la 
cabina.   
 ANCE  
 Dice:   
620-53. Medios de desconexión del alumbrado, contactos y ventilaci ón de la 
cabina.  
Excepción: Cuando un circuito derivado individual alimente el alumbrado, un 
contacto(s) y un motor para ventilación de hasta 2 HP de un elevador, se permitirá que 
el medio de desconexión exigido en 620 -53 cumpla lo establecido en 430 -109(c ). Este 
medio de desconexión debe ser aprobado y que se pueda bloquear en posición de 
abierto de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25.  
Debe decir:  
620-53. Medios de desconexión del alumbrado, contactos y ventilación de la 
cabina.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como  sigue:  
Excepción: Cuando un circuito 
derivado individual alimente el 
alumbrado, un contacto(s) y un motor 
para ventilación de hasta 1.49 Kw  (2 
HP) de un elevador, se permitirá  que el 
medio de desconexión exigido  en 620 -
53 cumpla lo establecido en 430 -
109(c). Este medio de desconexión 
debe ser aprobado y que se pueda 
bloquear en posición de abierto de       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   Excepción: Cua ndo un circuito derivado individual alimente el alumbrado, un 
contacto(s) y un motor para ventilación de hasta 1.49 kW de un elevador, se permitirá 
que el medio de desconexión exigido en 620 -53 cumpla lo establecido en 430 -109(c). 
Este medio de desconexión  debe ser aprobado y que se pueda bloquear en posición 
de abierto de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “2 HP” por “1.49 kW”, por ley sólo debe utilizarse el SI.  acuerdo con lo establecido en la 
sección 110 -25.  
 
828.  
620-85. 
Interruptores de 
circuito por fallas 
a tierra para 
protección de 
personas.   
 ANCE  
 Dice:   
620-85. Interruptores de circuito por fallas a tierra para protección de personas.  
Todos los contactos monofásicos de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en el 
cubo y huecos del elevador, sobre las cabinas y montacargas asociados con los 
elevadores d e la torre de turbina eólica, en pasillos móviles,  en las plataformas o en 
las pistas y espacios de maquinaria de plataformas elevadoras, en elevadores para 
sillas de ruedas, escaleras mecánicas y bandas transportadoras de personas deben 
ser del tipo con interruptor de circuito por falla a tierra.  
Debe decir:  
620-85. Interruptores de circuito por fallas a tierra para protección de personas.  
Todos los contactos monofásicos de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en el 
cubo y huecos del elevador, sobre las cabinas y montacargas asociados con los 
elevadores de la torre de aerogenerador, en pasillos móviles,  en las plataformas o en 
las pistas y espacios de maquinaria de plataformas elevadoras, en elevadores para 
sillas de ruedas, escaleras mecánicas y ban das transportadoras de personas deben 
ser del tipo con interruptor de circuito por falla a tierra.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “turbina eólica” por “aerogenerador”, “wind turbine” es “aerogenerador”, 
véase la NMX -J-673/1 -ANCE.  PROCEDE  
Se sustituyó en tod a la NOM turbina 
eólica por aerogenerador  
 
829.  
625-2. 
Definiciones  
… ANCE  
 Dice:   
625-2. Definiciones  
… 
Debe decir:  
625-2. Definiciones  
Sistema de gestión de cable. Un aparato que se diseña para controlar y organizar el 
cable de salida al vehículo eléct rico o en el panel primario   
Soporte o fundamento:  
625.2 Definitions.  
Cable Management System . An apparatus designed to control and organize the 
output cable to the electric vehicle or to the primary pad.  NO PROCEDE  
No se usa como tal el término en 
artículo   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       Debe incluirse esta definición ya que está asociad a con los sistemas de transferencia 
de energía inalámbrica.  
830.  
625-2. 
Definiciones  
… ANCE  
 Dice:   
625-2. Definiciones  
… 
Debe decir:  
625-2. Definiciones  
Sujeto en su lugar.  Medios de montaje de un EVS E en el cual los medios de fijación 
que se diseñan específicamente para permitir la remoción periódica para reubicación, 
intercambio, mantenimiento o reparación sin el uso de una herramienta.  
Soporte o fundamento:  
625.2 Definitions.  
Fastened in Place. Moun ting means of an EVSE in which the fastening means are 
specifically designed to permit periodic removal for relocation, interchangeability, 
maintenance, or repair without the use of a tool.  
Debe incluirse esta definición ya que proporciona indicaciones pa ra remoción, 
intrcambio, mantrnimiento o reparación.  PROCEDE  
Se incluye la definición en el Artículo:  
Sujeto en su lugar.  Medios de 
montaje de un EVSE en el cual los 
medios de fijación que se diseñan 
específicamente para permitir la 
remoción periódica para  reubicación, 
intercambio, mantenimiento o 
reparación sin el uso de una 
herramienta.  
 
831.  
625-2. 
Definiciones  
… ANCE  
 Dice:   
625-2. Definiciones  
… 
Debe decir:  
625-2. Definiciones  
Fijo en su lugar.  Medios de montaje de un EVSE sujeto a una pared o superf icie con 
sujetadores que requieren una herramienta para quitarlos  
Soporte o fundamento:  
625.2 Definitions.  
625.2 Definitions.  
Fixed in Place. Mounting means of an EVSE attached to a wall or surface with 
fasteners that require a tool to be removed.  
Debe in cluirse esta definición ya que proporciona indicaciones de los medios de 
montaje.  
 PROCEDE  
Se incluye la definición en el Artículo:  
 
 
832.  
625-2. 
Definiciones  
… ANCE  
 Dice:   
625-2. Definiciones  
… 
Debe decir:  
625-2. Definiciones  PROCEDE  
Se incluye la definición en el Artículo:  
       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   Portátil (como se aplica a  EAVE).  Un dispositivo que se diseña para uso interior o 
exterior que puede llevarse de un lugar de carga a oytro lugar de carga y está diseñado 
para ser transportarse en el vehículo cuando no esté en uso.  
Soporte o fundamento:  
625.2 Definitions.  
Portable (as applied to EVSE). A device intended for indoor or outdoor use that can 
be carried from charging location to charging location and is designed to be transported 
in the vehicle when not in use.  
Debe incluirse esta definición porque se relaciona con cier to tipo de EAVE  
833.  
625-2. 
Definiciones  
… ANCE  
 Dice:   
625-2. Definiciones  
Transferencia de energía inalámbrica:  La transferencia de energía eléctrica de una 
fuente de energía a una carga eléctrica a tra vés de campos magnéticos u ondas por un 
medio inductivo inalámbrico entre un dispositivo primario y uno secundario.  
Debe decir:  
625-2. Definiciones  
Transferencia de energía inalámbrica:  La transferencia de energía eléctrica de una 
fuente de energía a una c arga eléctrica a través de campos eléctricos y magnéticos u 
ondas por un medio inductivo inalámbrico entre un dispositivo primario y uno 
secundario.  
Soporte o fundamento:  
625.2 Definitions.  
Wireless Power Transfer (WPT).  The transfer of electrical energy f rom a power 
source to an electrical load via electric and magnetic fields or waves by a contactless 
inductive means between a primary and a secondary device.  
Incluir “campos eléctricos”.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Transferencia de energía  
inalámbrica:  La transferencia de 
energía eléctrica de una fuente de 
energía a una carga eléctrica a través 
de campos eléctricos y magnéticos u 
ondas por un medio inductivo 
inalámbrico entre un dispositivo 
primario y uno secundario.  
 
 
834.  
625-5. Aprobad os 
o etiquetados.  ANCE  
 Dice:   
625-5. Aprobados o etiquetados. Todos los materiales, dispositivos, herrajes y 
equipos asociados deben estar aprobados o etiquetados.  
Debe decir:  
625-5. Aprobado. Los equipos de alimentación de vehículos eléctricos o equipos 
de transferencia de energía inalámbricos deben estar aprobados.  
Soporte o fundamento:  
625.5 Listed. EVSE or WPTE shall be listed.  
Cambiar por lo que se indica en la segunda columna, el NEC pide que esten 
aprobados no etiquetados.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
625-5. Aprobado. Los equipos de 
alimentación de vehículos eléctricos o 
equipos de transferencia de energía 
inalámbricos deben estar aprobados.  
 
835.  ANCE  Dice:   PROCEDE   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       625-15. Marcado   
  625-15. Marcado.  El equipo de alimentación para vehícul os eléctricos debe cumplir 
con (a) hasta (c), siguientes:  
a) Generalidades. - El fabricante debe marcar el equipo de alimentación para vehículos 
eléctricos con lo siguiente:  
b) No requiere ventilación. - Cuando así lo requiera 625 -29(c), el fabricante debe 
marcar el equipo de alimentación para vehículos eléctricos con lo siguiente:  
c) Se requiere ventilación. - Cuando así lo requiera 625 -29(d), el fabricante debe 
marcar el equipo de alimentación para vehículos eléctricos con lo siguiente:  
Debe decir:  
625-15. M arcado.  El equipo de alimentación para vehículos eléctricos y el equipo de 
transferencia de energía inalámbrica deben cumplir con (a) hasta (c), siguientes:  
a) Generalidades. - El fabricante debe marcar el equipo de alimentación para vehículos 
eléctricos y el equipo de transferencia de energía inalámbrica con lo siguiente:  
b) No requiere ventilación. - Cuando así lo requiera 625 -29(c), el fabricante debe 
marcar el equipo de alimentación para vehículos eléctricos y el equipo de transferencia 
de energía inalámb rica con lo siguiente:  
c) Se requiere ventilación. - Cuando así lo requiera 625 -29(d), el fabricante debe 
marcar el equipo de alimentación para vehículos eléctricos y el equipo de transferencia 
de energía inalámbrica con lo siguiente:  
Soporte o fundamento:  
625.15 Markings. The equipment shall comply with 625.15(A) through (C).  
(A) General. All equipment shall be marked by the manufacturer as follows:  
(B) Ventilation Not Required. Where marking is required by 625.52(A), the equipment 
shall be clearly marked b y the manufacturer as follows:  
(C) Ventilation Required. Where marking is required by 625.52(B), the equipment 
shall be clearly marked by the manufacturer, “Ventilation Required.” The marking shall 
be located so as to be clearly visible after installation.   
En el NEC se reemplaza “equipo de alimentación para vehículos eléctricos” por 
“equipo” para incluir también al equipo de transferencia de energía inalámbrica.  
Se recomienda que en lugar de reemplazar al “equipo de alimentación para vehículos 
eléctricos”  por “equipo”, se incluya al equipo de transferencia de energía inalámbrica.  Se modifica para quedar como sigue:  
625-15. Marcado.  El equipo de 
alimentación para vehículos eléctricos 
y el equipo de transferencia de energía 
inalámbrica deben cumplir con (a) 
hasta (c), siguientes:  
a) Generalidades. - El fabricante debe 
marcar el equipo de alimentación para 
vehículos eléctricos y el equipo de 
transferencia de energía inalámbrica 
con lo siguiente:  
b) No requiere ventilación. - Cuando 
así lo requiera 625 -29(c), el fabricante 
debe marcar el equipo de alimentación 
para vehículos eléctricos y el equipo de 
transferencia de energía inalámbrica 
con lo siguiente:  
c) Se requiere ventilación. - Cuando 
así lo requiera 625 -29(d), el fabricante 
debe marcar el equipo de a limentación 
para vehículos eléctricos y el equipo de 
transferencia de energía inalámbrica 
con lo siguiente:  
 
 
836.  
625-17. Cordones 
y cables  
 
 ANCE  
 Dice:   
625-17. Cordones y cables  
a) Cordón de alimentación.  
(1) Ser de alguno de los tipos especificados  en la sección 625 -17(b) o cordón 
para trabajo pesado, cordón para trabajo pesado ligero o tipos de cables de 
alimentación portátiles, de acuerdo con lo especificado en la Tabla 400 -4. Los 
cordones para trabajos ligeros, los cordones para trabajos pesados menores o los tipos 
de cables de alimentación portátiles deben ser para exposición a aceites y a lugares 
húmedos y mojados.  
(3) 
a. Donde el dispositivo de interrupción del sistema de protección para el PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Cordón de alimentaci ón. 
(1) Ser de alguno de los tipos 
especificados en la sección 625 -17(b) 
o cordón uso rudo, cordón uso rudo 
ligero o tipos de cables de alimentación 
portátiles, de acuerdo con lo 
especificado en la Tabla 400 -4. Los 
cordones uso rudo, los cordones uso 
rudo ligero o los tipos de cables de       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   personal especificado en la sección 625 -22 esté ubicad o dentro del envolvente del 
equipo de alimentación o sistema de carga, el cordón de alimentación no debe ser de 
más de 300 mm (12 pulgadas) de largo.  
b. Donde el dispositivo de interrupción del sistema de protección para el 
personal especificado en la secc ión 625 -22 esté ubicado en la clavija de conexión o 
dentro de los primeros 300 mm (12 pulgada) del cordón de alimentación, la longitud 
general del cordón debe ser de un mínimo de 1.8 m (6 pies) y no debe ser mayor de 
4.6 m (15 pies).  
c) Longitud total de c ordones y cables.  La longitud total que puede utilizarse no 
debe exceder de 7.5 m (25 pies), a menos que estén equipados con un sistema de 
manejo de cables que sea parte del equipo de alimentación para vehículos eléctricos.  
Debe decir:  
625-17. Cordones y c ables  
a) Cordón de alimentación.  
(1) Ser de alguno de los tipos especificados en la sección 625 -17(b) o cordón 
uso rudo, cordón uso rudo ligero o tipos de cables de alimentación portátiles, de 
acuerdo con lo especificado en la Tabla 400 -4. Los cordones uso  rudo, los cordones 
uso rudo ligero o los tipos de cables de alimentación portátiles deben estar aprobados, 
según corresponda para exposición a aceites y a lugares húmedos y mojados.  
(3) 
a. Donde el dispositivo de interrupción del sistema de protección par a el 
personal especificado en la sección 625 -22 esté ubicado dentro del envolvente del 
equipo de alimentación o sistema de carga, el cordón de alimentación no debe ser de 
más de 300 mm de largo.  
b. Donde el dispositivo de interrupción del sistema de protec ción para el 
personal especificado en la sección 625 -22 esté ubicado en la clavija de conexión o 
dentro de los primeros 300 mm del cordón de alimentación, la longitud general del 
cordón debe ser de un mínimo de 1.8 m y no debe ser mayor de 4.6 m.  
c) Longit ud total de cordones y cables.  La longitud total que puede utilizarse no 
debe exceder de 7.5 m, a menos que estén equipados con un sistema de manejo de 
cables que sea parte del equipo de alimentación para vehículos eléctricos.  
Soporte o fundamento:  
625.17 Cords and Cables.  
(A) Power -Supply Cord.  
(1) Be any of the types specified in 625.17(B) or hard service cord, junior hard service 
cord, or portable power cable types in accordance with Table 400.4. Hard service cord, 
junior hard service cord, or portable p ower cable types shall be listed, as applicable, for 
exposure to oil and damp and wet locations.  
Cambiar “trabajo pesado” por “uso rudo”, para trabajo pesado lugero” por “uso rudo 
ligero” e incluir que deben estar aprobados.  
En a. de (3) eliminar (12 pulg adas), sólo debe utilizarse el SI.  alimentación portátiles deben para 
exposición a aceites y a lugares 
húmedos y mojados.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       En b. de (3) eliminar (12 pulgadas), (6 pies) y (15 pies), sólo debe utilizarse el SI.  
En c) eliminar (25 pies), solo debe utilizarse el SI.  
 
837.  
625-18. 
Enclavamiento.  ANCE  
 Dice:   
625-18. Enclavamiento. Los equipos de alimentación para vehículos eléctricos deben 
estar dot ados con un medio de enclavamiento que desenergice el conector y el cable 
del vehículo eléctrico siempre que el conector eléctrico se desacople del vehículo. No 
se exige un enclavamiento para los equipos de carga portátiles conectados con cordón 
y clavija a un contacto monofásico de 120 volts, 15 o 20 amperes. No debe requerirse 
un enclavamiento para suministros de corriente continua de menos de 60 volts de 
corriente continua.  
Debe decir:  
625-18. Bloqueo. Los equipos de alimentación para vehículos eléctrico s deben estar 
dotados con un medio de bloqueo que desenergice el conector y el cable del vehículo 
eléctrico siempre que el conector eléctrico se desacople del vehículo. No se exige un 
bloqueo para los equipos de carga portátiles conectados con cordón y cla vija a un 
contacto monofásico de 120 volts, 15 o 20 amperes. No debe requerirse un bloqueo 
para suministros de corriente continua de menos de 60 volts de corriente continua.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “enclavamiento” por “bloqueo”.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
625-18. Bloqueo. Los equipos de 
alimentación para vehículos eléctricos 
deben estar dotados con un medio de 
bloqueo que desenergice el conector y 
el cable del vehículo eléctrico siempre 
que el conector eléctrico se desaco ple 
del vehículo. No se exige un bloqueo 
para los equipos de carga portátiles 
conectados con cordón y clavija a un 
contacto monofásico de 120 volts, 15 o 
20 amperes. No debe requerirse un 
bloqueo para suministros de corriente 
continua de menos de 60 volts de 
corriente continua.  
 
838.  
625-44. Conexión 
del equipo.    
 
 ANCE  
 Dice:   
625-44. Conexión del equipo.   
a) Equipo portátil  
(1) Salidas de contactos del tipo de puesta a tierra, sin bloqueo, dos polos, tres hilos, 
de un valor nominal de 125 volts, monofá sicos, de 15 o 20 amperes.  
b) Equipo estacionario.    
(1) Salidas de contactos del tipo de puesta a tierra, sin bloqueo, dos polos, tres hilos, 
de un valor nominal de 125 o 250 volts, monofásicos de más de 50 amperes.  
(2) Salidas de contactos del tipo de pu esta a tierra, sin bloqueo, de un valor nominal de 
250 volts, trifásicos, de hasta 50 amperes.  
Debe decir:  
625-44. Conexión del equipo.  
a) Equipo portátil.    
(1) Salidas de contactos del tipo de puesta a tierra, sin bloqueo, dos polos, tres hilos, 
de un va lor nominal de 120 volts, monofásicos, de 15 o 20 amperes.  
b) Equipo estacionario.    
(1) Salidas de contactos del tipo de puesta a tierra, sin bloqueo, dos polos, tres hilos, 
de un valor nominal de 120 o 240 volts, monofásicos de más de 50 amperes.  
(2) Sal idas de contactos del tipo de puesta a tierra, sin bloqueo, de un valor nominal de 
240 volts, trifásicos, de hasta 50 amperes.  NO PROCEDE  
En el Capítulo 100 Definiciones se 
establece:  
Tensión nominal: Valor nominal 
asignado a un circuito o sistema para 
designar convenientemente su clase 
de tensión. La tensión a la cual un 
circuito opera puede variar de la 
nominal, dentro de un mar gen que 
permite el funcionamiento satisfactorio 
de los equipos, por ejemplo: 120/240V, 
220Y/127V, 480Y/277V, 600 V.  
NOTA 1:  Donde se lea 120 volts, 
podrá ser 120 o 127 volts.  
       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   Soporte o fundamento:  
Cambiar “125 volts” por “120 volts” y “250 volts” por “240 volts” ya que estas son 
tensiones normalizadas.  
 
839.  
625-48. Sistemas 
interactivos.   
 ANCE  
 Dice:   
625-48. Sistemas interacti vos. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos 
que es parte de un sistema interactivo que sirve como un sistema opcional de reserva, 
o como una fuente de producción de energía eléctrica, o para proporcionar 
alimentación bidireccional, deben ser a decuados para ese propósito y evaluados para 
uso con vehículos eléctricos. Cuando se usen como un sistema opcional de reserva, se 
deben aplicar los requisitos del Artículo 702, cuando se usen como una fuente de 
producción de energía eléctrica se deben apli car los requisitos del Artículo 705.  
Debe decir:  
625-48. Sistemas interactivos.  El equipo de alimentación para vehículos eléctricos 
que es parte de un sistema interactivo que sirve como un sistema opcional de reserva, 
o como una fuente de producción de ene rgía eléctrica, o para proporcionar 
alimentación bidireccional, deben estar aprobados y evaluados para uso con vehículos 
eléctricos. Cuando se usen como un sistema opcional de reserva, se deben aplicar los 
requisitos del Artículo 702, cuando se usen como u na fuente de producción de energía 
eléctrica se deben aplicar los requisitos del Artículo 705.  
Soporte o fundamento:  
625.48 Interactive Systems. Electric vehicle supply equipment that is part of an 
interactive system that serves as an optional standby syst em, an electric power 
production source, or a bidirectional power feed shall be listed, evaluated for use with 
the specific electric vehicles, and marked as suitable for that purpose. When used as 
an optional standby system, the requirements of Article 702  shall apply; when used as 
an electric power production source, the requirements of Article 705 shall apply.  
Cambiar “ser adecuados para ese propósito” por “estar aprobados”, se requiere que el 
equipo esté aprobado.  NO PROCEDE  
 En la NOM se establece lo s iguiente:  
En el Capítulo 4 de la NOM se 
establece que:  
4.4.1.1 La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados . 
 
840.  
625-50. Ubicación.  ANCE  
 Dice:   
625-50. Ubicación.  El equipo de alimentac ión para vehículos eléctricos debe estar 
ubicado de modo que para un acople eléctrico EV directo del conector del vehículo 
eléctrico (conductivo o inductivo) con el vehículo. Si no está específicamente aprobado 
para ese uso y lugar, el medio de acoplamient o del equipo de alimentación para 
vehículos eléctricos debe estar ubicado o guardado a una altura no inferior a 45 
centímetros sobre el nivel del piso o 60 cm del nivel del terreno para lugares al aire 
libre. Este requisito no aplica para el equipo portáti l de suministro a vehículos eléctricos 
construidos de acuerdo con la sección 625 -44(a).  
Debe decir:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
625-50. Ubicació n. El equipo de 
alimentación para vehículos eléctricos 
debe estar ubicado para acoplamiento 
eléctrico directo del conector EV 
(conductivo o inductivo) al vehículo 
eléctrico. Si no está específicamente 
aprobado y marcado para ese lugar, el 
medio de acoplami ento del equipo de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       625-50. Ubicación.  El equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe estar 
ubicado para acoplamiento eléctrico directo del conector EV (conductivo o  inductivo) al 
vehículo eléctrico. Si no está específicamente aprobado y marcado para ese lugar, el 
medio de acoplamiento del equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe estar 
guardado o ubicado o a una altura no menor que 45 centímetros sobre el  nivel del piso 
para lugares interiores o 60 cm sobre el nivel del piso para lugares exteriores. Este 
requisito no aplica al equipo de alimentación para vehículos eléctricos portátil 
construidos de acuerdo con la sección 625 -44(a).  
Soporte o fundamento:  
625.50 Location. The electric vehicle supply equipment shall be located for direct 
electrical coupling of the EV connector (conductive or inductive) to the electric vehicle. 
Unless specifically listed and marked for the location, the coupling means of the el ectric 
vehicle supply equipment shall be stored or located at a height of not less than 450 mm 
(18 in.) above the floor level for indoor locations or 600 mm (24 in.) above the grade 
level for outdoor locations. This requirement does not apply to portable e lectric vehicle 
supply equipment constructed in accordance with 625.44(A).  
Cambiar 625 -50 por el de la segunda columna, como está en el proyecto es confuso y 
no refleja el significado del NEC.  
 alimentación para vehículos eléctricos 
debe estar guardado o ubicado o a una 
altura no menor que 45 centímetros 
sobre el nivel del piso para lugares 
interiores o 60 cm sobre el nivel del 
piso para lugares exteriores. Este 
requisito no ap lica al equipo de 
alimentación para vehículos eléctricos 
portátil construidos de acuerdo con la 
sección 625 -44(a).  
 
841.  
625-52. 
Ventilación.  ANCE  
 Dice:   
625-52. Ventilación.  El requisito de ventilación para la carga de un vehículo eléctrico 
en un espac io interior encerrado debe ser determinado según lo descrito en (a) o (b) 
siguientes:  
a) Ventilación no requerida. No se exige ventilación mecánica cuando se empleen 
baterías herméticas para el vehículo eléctrico o cuando el equipo de alimentación para 
vehículos eléctricos esté aprobado o marcado como adecuado para carga de vehículos 
eléctricos en lugares interiores  sin ventilación, y esté marcado de acuerdo con 625 -
15(b).  
b) Ventilación requerida.  Cuando el equipo de alimentación para vehículos eléctricos 
esté aprobado o marcado como adecuado para carga de vehículos eléctricos que 
necesiten ventilación para la acción de carga en lugares interiores y estén marcados  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
625-52. Ventilación.  
a) Ventilación no requerida . No se 
exige ventilación mecánica cuando se 
empleen baterías herméticas para el 
vehículo eléctrico o cuando el equipo 
de alimentación para vehículos 
eléctricos esté aprobado como 
adecuado para carga de vehículos 
eléctricos en lugares interiores  sin 
ventil ación, y esté marcado de acuerdo 
con 625 -15(b).  
 
 
   de acuerdo con 625 -15(c), se debe proporcionar ventilación mecánica, por ejemplo, por 
medio de un ventilador. La ventilación debe incluir tanto el equipo de alimentación 
como el equipo mecánico de extra cción de aire, esta ventilación debe estar 
permanentemente instalada y ubicada de modo que tome aire y lo descargue 
directamente hacia el exterior. Los sistemas de ventilación de presión positiva sólo se 
permiten en edificios o áreas de carga de vehículos que se hayan diseñado y aprobado 
específicamente para tal aplicación. Los requisitos de la ventilación mecánica deben 
determinarse por uno de los métodos especificados en (1) hasta (4), siguientes:  
2) Otros valores. Para tensiones y corrientes diferentes a las especificadas en la tabla 
625-52(b)(1)(a) o en la Tabla 625 -29(b)(1)(b) los requisitos mínimos de ventilación b) Ventilación requerida.  Cuando el 
equipo de alimentación para vehículos 
eléctricos esté aprobado como 
adecuado para carga  de vehículos 
eléctricos que necesiten ventilación 
para la acción de carga en lugares 
interiores y estén marcados de 
acuerdo con 625 -15(c), se debe 
proporcionar ventilación mecánica, por 
ejemplo, por medio de un ventilador.       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   deben ser calculados por medio de las siguientes fórmulas, según sea aplicable:  
4) Circuitos alimentadores. El circuito de alimentación para  el equipo de ventilación 
mecánica debe estar enclavado eléctricamente con el equipo de alimentación para 
vehículos eléctricos, y debe permanecer energizado durante el ciclo completo de carga 
del vehículo eléctrico. El equipo de alimentación para vehículos  eléctricos debe estar 
marcado de acuerdo con 625 -15. Los contactos de los equipos de alimentación para 
vehículos eléctricos designados para 120 volts, monofásicos, de 15 y 20 amperes, 
deben marcarse de acuerdo con 625 -15 y deben estar equipados con un int erruptor y 
el sistema de ventilación mecánica se debe enclavar eléctricamente a través del 
interruptor del circuito de alimentación del contacto. El equipo alimentado por una 
tensión menor de 50 volts de corriente continua debe estar marcado de acuerdo con  
625-15(c) y tener un interruptor, y el sistema de ventilación mecánica se debe enclavar 
eléctricamente a través del interruptor de alimentación al equipo.  
Debe decir:  
625-52. Ventilación.  
a) Ventilación no requerida. No se exige ventilación mecánica cuand o se empleen 
baterías herméticas para el vehículo eléctrico o cuando el equipo de alimentación para 
vehículos eléctricos esté aprobado como adecuado para carga de vehículos eléctricos 
en lugares interiores  sin ventilación, y esté marcado de acuerdo con 625 -15(b).  
b) Ventilación requerida.  Cuando el equipo de alimentación para vehículos eléctricos 
esté aprobado como adecuado para carga de vehículos eléctricos que necesiten 
ventilación para la acción de carga en lugares interiores y estén marcados de acuerdo 
con 625 -15(c), se debe proporcionar ventilación mecánica, por ejemplo, por medio de 
un ventilador. La ventilación debe incluir tanto el equipo de alimentación como el 
equipo mecánico de extracción de aire, esta ventilación debe estar permanentemente 
instal ada y ubicada de modo que tome aire y lo descargue directamente hacia el 
exterior. Los sistemas de ventilación de presión positiva sólo se permiten en edificios o 
áreas de carga de vehículos que se hayan diseñado y aprobado específicamente para 
tal aplicac ión. Los requisitos de la ventilación mecánica deben determinarse por uno de 
los métodos especificados en (1) hasta (4), siguientes:  La ventilación debe incluir tant o el 
equipo de alimentación como el equipo 
mecánico de extracción de aire, esta 
ventilación debe estar 
permanentemente instalada y ubicada 
de modo que tome aire y lo descargue 
directamente hacia el exterior. Los 
sistemas de ventilación de presión 
positiva sólo se permiten en edificios o 
áreas de carga de vehículos que se 
hayan diseñado y aprobado 
específicamente para tal aplicación. 
Los requisitos de la ventilación 
mecánica deben determinarse por uno 
de los métodos especificados en (1) 
hasta (4), siguientes :  
2) Otros valores. Para tensiones y 
corrientes diferentes a las 
especificadas en la tabla 625 -
52(b)(1)(a) los requisitos mínimos de 
ventilación deben ser calculados por 
medio de las siguientes fórmulas, 
según sea aplicable:  
4) Circuitos alimentadores. El circuito 
de alimentación para el equipo de 
ventilación mecánica debe estar 
bloqueado eléctricamente con el 
equipo de alimentación para vehículos 
eléctricos, y debe permanecer 
energizado durante el ciclo completo 
de carga del vehículo eléctrico. El 
equipo de alimentación para vehículos 
eléctricos debe estar marcado de  
 
   2) Otros valores. Para tensiones y corrientes diferentes a las especificadas en la tabla 
625-52(b)(1)(a) los requisitos mínimos de ventilación deben ser calculados por medio 
de las sigui entes fórmulas, según sea aplicable:  
4) Circuitos alimentadores. El circuito de alimentación para el equipo de ventilación 
mecánica debe estar bloqueado eléctricamente con el equipo de alimentación para 
vehículos eléctricos, y debe permanecer energizado du rante el ciclo completo de carga 
del vehículo eléctrico. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos debe estar 
marcado de acuerdo con 625 -15. Los contactos de los equipos de alimentación para 
vehículos eléctricos designados para 120 volts, monofás icos, de 15 y 20 amperes, 
deben marcarse de acuerdo con 625 -15 y deben estar equipados con un interruptor y acuerdo con 625 -15. Los contactos de 
los equipos de alimentación para 
vehículos eléctricos designados para 
120 volts, monofásicos, de 15 y 20 
amperes, deben marcarse de acuerdo 
con 625 -15 y deben estar equipados 
con un interruptor y el s istema de 
ventilación mecánica se debe bloquear 
eléctricamente a través del interruptor 
del circuito de alimentación del  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       el sistema de ventilación mecánica se debe bloquear eléctricamente a través del 
interruptor del circuito de alimentación del contacto. El equipo ali mentado por una 
tensión menor de 50 volts de corriente continua debe estar marcado de acuerdo con 
625-15(c) y tener un interruptor, y el sistema de ventilación mecánica se debe bloquear 
eléctricamente a través del interruptor de alimentación al equipo.  
Soporte o fundamento:  
625.52 Ventilation.  
(A) Ventilation Not Required. Where electric vehicle storage batteries are used or 
where the equipment is listed for charging electric vehicles indoors without ventilation 
and marked in accordance with 625.15(B), mech anical ventilation shall not be required.  
(B) Ventilation Required.  Where the equipment is listed for charging electric vehicles 
that require ventilation for indoor charging, and is marked in accordance with 
625.15(C), mechanical ventilation, such as a fan , shall be provided. The ventilation 
shall include both supply and exhaust equipment and shall be permanently installed 
and located to intake from, and vent directly to, the outdoors. Positive -pressure 
ventilation systems shall be permitted only in vehicle  charging buildings or areas that 
have been specifically designed and approved for that application. Mechanical 
ventilation requirements shall be determined by one of the methods specified in 
625.52(B)(1) through (B)(4).  
(4) Supply Circuits.  The supply cir cuit to the mechanical ventilation equipment shall be 
electrically interlocked with the equipment and shall remain energized during the entire 
electric vehicle charging cycle. Equipment shall be marked in accordance with 625.15. 
Equipment receptacles rated  at 125 volts, single phase, 15 and 20 amperes shall be 
marked in accordance with 625.15 and shall be switched, and the mechanical 
ventilation system shall be electrically interlocked through the switch supply power to 
the receptacle. Equipment supplied fr om less than 50 volts dc shall be marked in 
accordance with 625.15(C) and shall be switched, and the mechanical ventilation 
system shall be electrically interlocked through the switch supply power to the 
equipment.  
En a) y b) eliminar “o marcado”, no se p ide que sea de una u otra forma, sólo se pide 
que esté marcado.  
En 4) cambiar “enclavado” por “bloqueado” y “enclavar” por “bloquear”.  
No debe incluirse la Tabla 625 -52(b)(1)(b) ya que las unidades no son del sistema 
internacional y por ley únicamente debe  utilizarse el SI.  contacto. El equipo alimentado por una 
tensión menor de 50 volts de corriente 
continua debe estar marcado de 
acuerdo con 625 -15(c) y te ner un 
interruptor, y el sistema de ventilación 
mecánica se debe bloquear 
eléctricamente a través del interruptor 
de alimentación al equipo.  
 
842. 625-52 b) 2)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Otros valores. Para tensiones y corrientes diferentes a las especificadas en la tabla 
625-52(b)(1)(a) o en la Tabla  625 -29(b)(1)(b) los requisitos mínimos de ventilación, 
deben ser calculados por medio de las siguientes fórmulas, según sea aplicabl e: 
Debe decir:  
Otros valores. Para tensiones y corrientes diferentes a las especificadas en la tabla 
625-52(b)(1)(a)  los requisitos mínimos de ventilación, deben ser calculados por medio 
de las siguientes fórmulas, según sea aplicable:  
Soporte o fundament o: PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
2) Otros valores. Para tensiones y 
corrientes diferentes a las 
especificadas en la tabla  625-
52(b)(1)(a) o en la Ta bla 625-
52(b)(1)(b) los requisitos mínimos de 
ventilación deben ser calculados por 
medio de las siguientes fórmulas,       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   Eliminar "o en la Tabla  625 -29(b)(1)(b)" dado que la table mencionada no existe  según sea aplicable  
 
843.  
625-101. Puesta a 
tierra.  ANCE  
 Dice:   
Parte D. Equipo de transferencia de energía inalámbrica  
625-101. Puesta a tierra.  La placa de la base del atenuador primario debe ser de 
metal no ferroso y debe ser puesta a tierra a menos que esté aprobada como un 
sistema de doble aislamiento.  La placa de la base debe ser dimensionada para el 
tamaño de la envolvente del aten uador primario.  
625-102. Construcción  
(e) Otros sistemas de alambrado. Se permiten otros sistemas de alambrado y 
accesorios si están específicamente aprobadas.  
Debe decir:  
Parte D. Equipo de transferencia de energía inalámbrica  
625-101. Puesta a tierra.  La placa de la base del atenuador primario debe ser de 
metal no ferroso y debe estar puesto a tierra a menos que el equipo de transferencia 
de energía inalámbrica aprobada emplee un sistema de doble aislamiento. La placa de 
la base debe ser dimensionada para  coincida con el tamaño de la envolvente del 
atenuador primario.  
625-102. Construcción  
(e) Otros sistemas de alambrado. Se permiten otros sistemas de alambrado y 
accesorios si están específicamente aprobados para usarse con el equipo de 
transferencia de en ergía inalámbrica.  
Soporte o fundamento:  
Part IV. Wireless Power Transfer Equipment  
625.101 Grounding. The primary pad base plate shall be of a non -ferrous metal and 
shall be grounded unless the listed WPTE employs a double -insulation system. The 
base plat e shall be sized to match the size of the primary pad enclosure.  
625.102 Construction.  
(E) Other Wiring Systems. Other wiring systems and fittings specifically listed for use 
on the WPTE shall be permitted.  
Reemplazar los incisos por los que se indican el n la segunda columna ya que los del 
proyecto no reflejan la intensión del NEC.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
625-101. Puesta a tierra.  La placa de 
la base del atenuador primario debe 
ser de metal no ferroso y debe estar 
puesto a tierra a men os que el equipo 
de transferencia de energía 
inalámbrica aprobada emplee un 
sistema de doble aislamiento. La placa 
de la base debe ser dimensionada 
para coincida con el tamaño de la 
envolvente del atenuador primario.  
 
 
844. 626-2 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉR EZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Unidad refrigerada de transporte (utr). Un remolque o contenedor con 
calefacción o refrigeración integradas, o ambas, utilizados con la finalidad de 
mantener el ambiente deseado p ara las mercancías o productos sensibles a la 
temperatura.  
Debe decir:  
“Unidad refrigerada de transporte (UTR). Un remolque o contenedor con 
calefacción o refrigeración integradas, o ambas, utilizados con la finalidad de 
mantener el ambiente deseado para l as mercancías o productos sensitivas a la NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española.  
Sensible: Dicho de un aparato o de un 
instrumento: Capaz de registrar 
fenómenos poco intensos o diferencias 
mínimas en una deter minada escala.  
Sensitivo: Perteneciente o relativo a las 
sensaciones o a los sentidos   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       temperatura”  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresión “sensible” por “sensitivo” El calor es "sensible" quien lo siente es 
"sensitivo" ergo si el funcionamiento normal de los equipos eléctricos se ve afectado 
por el calor los equipos son "sensitivos" y no "sensibles"  
 
845.  
626-24. Medios de 
conexión del 
equipo de 
alimentación del 
espacio de 
estacionamiento 
electrificado para 
camiones  
 ANCE  
 Dice:   
626-24. Medios de conexión del equ ipo de alimentación del espacio de 
estacionamiento electrificado para camiones  
a) Generalidades.  Cada camión debe estar alimentado desde un equipo de 
alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones a través de 
cables o cordones para  servicio extrapesado adecuado. Cada conexión al equipo se 
debe hacer mediante un sólo ensamble separable de cables de alimentación.  
b) Contacto.  
(1) Un máximo de tres contactos, cada uno del tipo de puesta a tierra, dos polos, 
tres hilos, con valor nomina l de 20 amperes, 125 volts y dos de los tres conectados a 
dos circuitos derivados separados.  
(2) Un solo contacto de 3 polos, cuatro hilos del tipo de puesta a tierra, 
monofásico, con valor nominal de 30 amperes, 208Y/120 volts ó 125/250 volts. Se 
permitir á usar el contacto de 125/250 volts en un circuito monofásicos de 208Y/120 
volts.  
Debe decir:  
626-24. Medios de conexión del equipo de alimentación del espacio de 
estacionamiento electrificado para camiones  
a) Generalidades.  Cada camión debe estar alimenta do desde un equipo de 
alimentación del espacio de estacionamiento electrificado para camiones a través de 
cables o cordones para servicio extrapesado adecuado. Cada conexión al equipo se 
debe hacer mediante un sólo ensamble separable de cables de alimentac ión. 
b) Contacto.  
(1) Un máximo de tres contactos, cada uno del tipo de puesta a tierra, dos polos, 
tres hilos, con valor nominal de 20 amperes, 120 volts y dos de los tres conectados a 
dos circuitos derivados separados.  
(2) Un solo contacto de 3 polos, cu atro hilos del tipo de puesta a tierra, 
monofásico, con valor nominal de 30 amperes, 208Y/120 volts ó 120/240 volts. Se 
permitirá usar el contacto de 120/240 volts en un circuito monofásicos de 208Y/120 
volts.  
Soporte o fundamento:  
En a) cambiar “servicio extrapesado” por “uso extra rudo”.  
En (1) cambiar “125 volts” por “120 volts”. Cambiar en todo el documento.  
En (2) cambiar “125/250 volts” por “120/240 volts”. Cambiar en todo el documento.  NO PROCEDE  
En el Capítulo 100 Definiciones se 
establece:  
Tensión nominal: Valor nominal 
asignado a un circuito o sistema para 
designar convenientemente su clase 
de tensión. La tensión a la cual un 
circuito opera puede variar de la 
nominal, dentro de un margen que 
permite el funcionamiento satisfactorio 
de los equipos, p or ejemplo: 120/240V, 
220Y/127V, 480Y/277V, 600 V.  
NOTA 1:  Donde se lea 120 volts, 
podrá ser 120 o 127 volts.  
 
       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   846.  
626-31. Medios de 
desconexión y 
contactos.   
 ANCE  
 Dice:   
626-31. Medios de desconexión y contactos.  
c) Contactos.   
(3) Un contacto tipo clavija y manga de 20 amperes, 1000 volts, trifásico, 3 
polos, cuatro hilos  
NOTA:  Para los detalles completos de la configuración del contacto de 30 amperes de 
pin y manguito para contenedores refrigerados (unidades refrigeradas de transporte). 
Para las di versas configuraciones del contacto de 60 amperes de pin y manguito, ver 
Apéndice B.  
Debe decir:  
626-31. Medios de desconexión y contactos.  
c) Contactos.   
(3) Un contacto tipo perno y funda de 20 amperes, 1000 volts, trifásico, 3 polos, 
cuatro hilos  
NOTA:  Para los detalles completos de la configuración del contacto de 30 amperes de 
perno y funda para contenedores refrigerados (unidades refrigeradas de transporte). 
Para las diversas configuraciones del contacto de 60 amperes de perno y funda, ver 
Apéndice B.  
Soporte o fundamento:  
626.31 Disconnecting Means and Receptacles.  
(C) Receptacles.  
(3) A 20 -ampere, 1000 -volt, 3 -phase, 3 -pole, 4 -wire receptacle, pin and sleeve type  
Informational Note: Complete details of the 30 -ampere pin and sleeve receptacle 
configur ation for refrigerated containers (transport refrigerated units) can be found in 
ANSI/UL 1686 -2012, Standard for Pin and Sleeve Configurations, Figure C2.11. For 
various configurations of 60 -ampere pin and sleeve receptacles, see ANSI/UL1686.  
En (3) cambi ar “clavija y manga” por “perno y funda”.  
En la NOTA cambiar “pin y manguito” por “perno y funda”, en el medio “pin and sleeve” 
se le conoce como “perno y funda”. Hacer esto en todo el documento.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Contactos.   
(3) Un contacto tipo perno y 
funda de 20 amperes, 1000 volts, 
trifásico, 3 polos, cuatro hilos  
NOTA:  Para los detalles completos de 
la configuración del contacto de 30 
amperes de perno y funda para 
contenedores refrigerados (unidades 
refrigeradas de transp orte). Para las 
diversas configuraciones del contacto 
de 60 amperes de perno y funda, ver 
Apéndice B.  
 
 
847.  
630.6 Aprobado.  ANCE  
 Dice:   
Debe decir:  
630.6 Aprobado. Todos los equipos  de soldadura y corte bajo el alcance de este 
artículo deben estar apro bados.  
Soporte o fundamento:  
630.6 Listing. All welding and cutting power equipment under the scope of this article 
shall be listed.  
Por seguridad debe incluirse para requerir que estos equipos estén aprobados.  NO PROCEDE  
 En la NOM se establece lo siguie nte: 
En el Capítulo 4 de la NOM se 
establece que:  
4.4.1.1 La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados .  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       848. 630-13 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTA S DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Medios de desconexión. Debe suministrarse un medio de desconexión identificado 
en el circuito de alimentación de cada máquina de soldar de arco que no esté equipada 
con un desconectador montado como una parte integral de la sol dadora. La 
identificación del medio de desconexión debe estar marcada de acuerdo con lo 
establecido en la sección 110 - 22(a).  
Debe decir:  
Medios de desconexión. Debe suministrarse un medio de desconexión identificado 
en el circuito de alimentación de cada  máquina de soldar de arco que no esté equipada 
con un desconectador montado como una parte integral de la soldadora. La 
identificación del medio de desconexión debe estar marcada de acuerdo con lo 
establecido en la sección 110 -22a).  
Soporte o fundamento:  
Cambiar "110 - 222(a)" por "110 -22 a)"  NO PROCEDE  
No se identifica la propuesta, el 
Proyecto está correcto  
 
849. 640-1 NOTA 1  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Ejemplos de ubicaciones con  sistemas distribuidos de audio instalados 
permanentemente son, pero no se limitan a, restaurantes, hoteles, oficinas, centros 
comerciales y tiendas al detalle, iglesias y escuelas. En ubicaciones con equipo 
instalado tanto permanente como portátil se incl uyen, pero no se limitan a, las 
residencias, auditorios, teatros, estadios y estudios de cine y televisión. Entre las 
instalaciones temporales se hallan, pero no se limitan a, los auditorios, teatros, 
estadios (los que tienen sistemas instalados temporales  y permanentes) y los eventos 
al aire libre tales como ferias, festivales, circos, eventos públicos y conciertos.  
Debe decir:  
Ejemplos de ubicaciones con sistemas distribuidos de audio instalados 
permanentemente son, pero no se limitan a, restaurantes, hot eles, oficinas, centros 
comerciales y tiendas al detalle, templos de culto religioso y escuelas. En ubicaciones 
con equipo instalado tanto permanente como portátil se incluyen, pero no se limitan a, 
las residencias, auditorios, teatros, estadios y estudios  de cine y televisión. Entre las 
instalaciones temporales se hallan, pero no se limitan a, los auditorios, teatros, 
estadios (los que tienen sistemas instalados temporales y permanentes) y los eventos 
al aire libre tales como ferias, festivales, circos, ev entos públicos y conciertos.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar "iglesias" por "templos de culto religioso". Nombre universal  NO PROCEDE  
También se consideran Salones de 
reunión  
850.  
640-2. 
Definiciones.   
 ANCE  
 Dice:   
640-2. Definiciones. Para los propósito s de este Artículo, se aplican las siguientes 
definiciones.  
Debe decir:  
640-2. Definiciones. Para los propósitos de este Artículo, se aplican las siguientes 
definiciones.  
Sistema técnico de potencia. Un sistema de distribución eléctrica con puesta a tierra  
de acuerdo con 250 -146 (d), cuando el conductor de puesta a tierra del equipo esta PROCEDE  
Se incluye la definición de  Sistema 
técnico de potencia en el Artículo         (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   aislado del conductor puesto a tierra de los inmuebles y del conductor de puesta a 
tierra del equipo de los inmuebles, excepto en un solo punto de terminación puesto a 
tierra dentro del tablero de distribución del circuito derivado, en el origen del tablero de 
distribución del circuito derivado (interruptor automático principal) o en el electrodo de 
puesta a tierra del inmueble.  
Soporte o fundamento:  
640.2 Definitions. For p urposes of this article, the following definitions apply.  
Technical Power System. An electrical distribution system with grounding in 
accordance with 250.146(D), where the equipment grounding conductor is isolated from 
the premises grounded conductor and t he premises equipment grounding conductor 
except at a single grounded termination point within a branch -circuit panelboard, at the 
originating (main breaker) branch -circuit panelboard, or at the premises grounding 
electrode.  
Debe incluirse esta definición  ya que se menciona más adelante.  
 
851.  
640-6. Ejecución 
mecánica del 
trabajo.  
 
 ANCE  
 Dice:   
640-6. Ejecución mecánica del trabajo.  
a) Instalación de los cables de distribu ción de audio. Los cables instalados 
expuestos sobre la superficie de plafones y paredes laterales se deben soportar de 
forma tal que los cables de distribución de audio no se deterioren debido al uso normal 
del edificio. Dichos cables se deben sujetar con  correas, grapas, amarres de cable, 
soportes colgantes o accesorios similares diseñados e instalados de manera que no 
dañen el cable. La instalación se debe hacer de acuerdo con 300 -4 y 300 -11(a).  
Debe decir:  
640-6. Ejecución mecánica del trabajo.  
a) Insta lación de los cables de distribución de audio. Los cables instalados 
expuestos sobre la superficie de plafones y paredes laterales se deben soportar de 
forma tal que los cables de distribución de audio no se deterioren debido al uso normal 
del edificio. Di chos cables se deben sujetar con correas, grapas, cinchos de sujeción, 
soportes colgantes o accesorios similares diseñados e instalados de manera que no 
dañen el cable. La instalación se debe hacer de acuerdo con 300 -4 y 300 -11(a).  
Soporte o fundamento:  
640.6 Mechanical Execution of Work.  
(A) Installation of Audio Distribution Cables. Cables installed exposed on the 
surface of ceilings and sidewalls shall be supported in such a manner that the audio 
distribution cables will not be damaged by normal building  use. Such cables shall be 
secured by straps, staples, cable ties, hangers, or similar fittings designed and installed 
so as not to damage the cable. The installation shall conform to 300.4 and 300.11(A).  
Cambiar “amarres de cable”, debe ser “cinchos de s ujeción para cables”, “cable ties” es 
“cinchos de sujeción”, véase la NMX -J-623-ANCE. Hacer esto en todo el documento.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Instalación de los cables de 
distribución de audio. Los cables 
instalados expuestos sobre la 
superficie de plafones y paredes 
laterales se deben soportar de forma 
tal que los cables de distribución de 
audio no se deterioren debido al uso 
normal del edificio. Dichos cables se 
deben sujetar con correas, grapas, 
cinchos de sujeción, soportes 
colga ntes o accesorios similares 
diseñados e instalados de manera que 
no dañen el cable. La instalación se 
debe hacer de acuerdo con 300 -4 y 
300-11(a).  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)        
852.  
640-21. Uso de 
cordones y cables 
flexibles.  
 ANCE  
 Dice:   
640-21. Uso de cordones y cables flexible s. 
c) Entre equipos. Los cables empleados para la distribución de señales de audio entre 
equipos deben cumplir con el Artículo 725. Se permitirán otros ensambles y tipos de 
cables, incluyendo las comunicaciones opcionales híbridas, señales y cables 
compues tos de fibra óptica. Se permitirán otros tipos de cables y ensambles 
especificados por el fabricante del equipo como aceptables para su uso, de acuerdo 
con 110 -3(b). 
Debe decir:  
640-21. Uso de cordones y cables flexibles.  
c) Entre equipos. Los cables emple ados para la distribución de señales de audio entre 
equipos deben cumplir con el Artículo 725. Se permitirán otros ensambles y tipos de 
cables aprobados, incluyendo las comunicaciones opcionales híbridas, señales y 
cables compuestos de fibra óptica. Se per mitirán otros tipos de cables y ensambles 
especificados por el fabricante del equipo como aceptables para su uso, de acuerdo 
con 110 -3(b). 
Soporte o fundamento:  
640.21 Use of Flexible Cords and Cables.  
(C) Between Equipment. Cables used for the distributio n of audio signals between 
equipment shall comply with Article 725. Other listed cable types and assemblies, 
including optional hybrid communications, signal, and composite optical fiber cables, 
shall be permitted. Other cable types and assemblies specifie d by the equipment 
manufacturer as acceptable for the use shall be permitted in accordance with 110.3(B).  
Incluir que los otros tipos de cables y ensambles deben estar aprobados.  NO PROCEDE  
 En la NOM se establece lo siguiente:  
En el Capítulo 4 de la NOM se 
establece que:  
4.4.1.1 La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados . 
853. 640-23 b)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Tubo conduit o tubería no metálica y pasacables de aislamiento.  
Debe decir:  
Tubería no metálica o tubo conduit  y pasacables de aislamiento.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar orden de texto para dar mas claridad, la intencion es que los pasacables 
(monitores) se usen con tuberia metalica pues la tuberia no metalica presenta menores 
o ningun filo  NO PROCEDE  
El argumento contradice lo propuesto  
 
854.  
640-25. 
Instalación de 
altavoces en 
divisiones, 
paredes y 
plafones 
clasificados como 
resistentes al 
fuego.   ANC E 
 Dice:   
640-25. Instalación de altavoces en divisiones, paredes y plafones clasificados 
como resistentes al fuego. Los altavoces instalados en una división, pared o plafón, 
clasificados como resistentes al fuego deben estar aprobados para dicho propósito  o 
instalarse en un envolvente o alojamiento que mantenga la clasificación de resistencia 
al fuego.  
NOTA: Construcción clasificada contra el fuego es la clasificación de resistencia al 
fuego empleada en normas de construcción. Un método para determinar la 
clasificación de resistencia al fuego es la prueba de acuerdo con, ver Apéndice B.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
640-25. Instalación de altavoces en 
divisiones, paredes y plafones 
clasificados como resistentes al 
fuego. Los altavoces instalados en una 
división, pared o plafón, clasificados 
como resistent es al fuego deben estar 
aprobados y etiquetados o 
identificados como ensambles de       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018    Debe decir:  
640-25. Instalación de altavoces en divisiones, paredes y plafones clasificados 
como resistentes al fuego. Los altavoces instalados en una división, pared o plaf ón, 
clasificados como resistentes al fuego deben estar aprobados y etiquetados o 
identificados como ensambles de altavoces resistentes al fuego o instalarse en un 
envolvente o alojamiento que mantenga la clasificación de resistencia al fuego.  
NOTA: Constru cción clasificada contra el fuego es la clasificación de resistencia al 
fuego empleada en normas de construcción.  
Soporte o fundamento:  
640.25 Loudspeaker Installation in Fire Resistance –Rated Partitions, Walls, and 
Ceilings. Loudspeakers installed in a f ire resistance –rated partition, wall, or ceiling 
shall be listed and labeled, or identified as speaker assemblies for fire resistance, or 
installed in an enclosure or recess that maintains the fire resistance rating.  
Informational Note: Fire -rated construc tion is the fire -resistive classification used in 
building codes.  
Debe indicarse que deben estar etiquetados o identificados como ensambles de 
altavoces resistentes al fuego, el que está en el proyecto no refleja el contenido del 
NEC.  
Eliminar el último p árrafo, es confuso.  altavoces resistentes al fuego o 
instalarse en un envolvente o 
alojamiento que mantenga la 
clasificación de resistencia al fuego.  
NOTA: Construcción clasificada contra 
el fue go es la clasificación de 
resistencia al fuego empleada en 
normas de construcción.  
 
855.  
640-42. Uso de 
cordones y cables 
flexibles.  
 ANCE  
 Dice:   
640-42. Uso de cordones y cables flexibles.  
a) Entre el equipo y el circuito derivado de fuerza. Los cordo nes de alimentación 
para equipos de audio deben ser adecuados para ese uso y se permitirá emplearlos 
donde se facilite el intercambio, el mantenimiento o la reparación de dicho equipo 
usando un cordón de alimentación.  
b) Entre altavoces y amplificadores o entre altavoces. La instalación de cordones 
flexibles y cables empleados para conectar los altavoces entre sí o a un amplificador 
deben cumplir con lo dispuesto en la Parte A del Artículo 400 y las Partes A, B, C y D 
del Artículo 725 respectivamente. Se pe rmitirán también los cordones y cables listados 
para uso portátil, ya sea de uso rudo o extra rudo, según se define en el Artículo 400. 
Se permitirán otros ensambles y tipos de cables, incluyendo las comunicaciones 
opcionales híbridas, señales y cables com puestos de fibra óptica.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
e) Entre los bastidores del equipo y 
el circuito derivado de alimentación.  
La alimentación a un bastidor de un 
equipo portátil debe realizarse 
mediante cordones o cables de uso 
extra rudo , como se define en la Tabla 
400-4. Para uso temporal o portátil en 
exteriores, los cordones o cables 
deben estar aprobados, además, como 
adecuados para lugares mojados y 
resistentes a la luz solar. Las 
secciones 520 -5, 520 -10 y 525 -3 se  
 
 
   c) Entre eq uipos y/o entre los bastidores de los equipos. La instalación de 
cordones flexibles y  cables empleados para la distribución de señales de audio entre 
equipos deben cumplir con lo dispuesto en las Partes A y B del Artículo 400 y las 
Partes A, B, C y D del A rtículo 725 respectivamente. Se permitirán también los 
cordones y cables listados para uso portátil, ya sea de uso rudo o extra rudo, según se 
define en el Artículo 400. Se permitirán otros ensambles y tipos de cables, incluyendo 
las comunicaciones opciona les híbridas, señales y cables compuestos de fibra óptica  deben aplicar, según corresponda, 
cuando existan las siguientes 
condiciones:   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       e) Entre los bastidores del equipo y el circuito derivado de alimentación.  La 
alimentación a un bastidor de un equipo portátil debe realizarse mediante cordones o 
cables de uso extrapesado, como se define en la Tabla 400 -4. Para uso temporal o 
portátil en exteriores, los cordones o cables deben estar aprobados, además, como 
adecuados para lugares mojados y resistentes a la luz solar. Las secciones 520 -5, 
520-10 y 525 -3 se deben aplicar, según corresp onda, cuando existan las siguientes 
condiciones:  
Debe decir:  
640-42. Uso de cordones y cables flexibles.  
a) Entre el equipo y el circuito derivado de fuerza. Los cordones de alimentación 
para equipos de audio deben estar aprobados y se permitirá emplearlos  donde se 
facilite el intercambio, el mantenimiento o la reparación de dicho equipo usando un 
cordón de alimentación.  
b) Entre altavoces y amplificadores o entre altavoces. La instalación de cordones 
flexibles y  cables empleados para conectar los altavoces  entre sí o a un amplificador 
deben cumplir con lo dispuesto en la Parte A del Artículo 400 y las Partes A, B, C y D 
del Artículo 725 respectivamente. Se permitirán también los cordones y cables 
aprobados para uso portátil, ya sea de uso rudo o extra rudo,  según se define en el 
Artículo 400. Se permitirán otros ensambles y tipos de cables aprobados, incluyendo 
las comunicaciones opcionales híbridas, señales y cables compuestos de fibra óptica.  
c) Entre equipos y/o entre los bastidores de los equipos. La ins talación de 
cordones flexibles y  cables empleados para la distribución de señales de audio entre 
equipos deben cumplir con lo dispuesto en las Partes A y B del Artículo 400 y las 
Partes A, B, C y D del Artículo 725 respectivamente. Se permitirán también lo s 
cordones y cables aprobados para uso portátil, ya sea de uso rudo o extra rudo, según 
se define en el Artículo 400. Se permitirán otros ensambles y tipos de cables 
aprobados, incluyendo las comunicaciones opcionales híbridas, señales y cables 
compuestos de fibra óptica  
e) Entre los bastidores del equipo y el circuito derivado de alimentación.  La 
alimentación a un bastidor de un equipo portátil debe realizarse mediante cordones o 
cables de uso extra rudo, como se define en la Tabla 400 -4. Para uso temporal  o 
 
   portátil en exteriores, los cordones o cables deben estar aprobados, además, como 
adecuados para lugares mojados y resistentes a la luz solar. Las secciones 520 -5, 
520-10 y 525 -3 se deben aplicar, según corresponda, cuando existan las siguientes 
condiciones:  
Soporte o fundamento:  
640.42 Use of Flexible Cords and Cables.         (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   (A) Between Equipment and Branch -Circuit Power. Power supply cords for audio 
equipment shall be listed an d shall be permitted to be used where the interchange, 
maintenance, or repair of such equipment is facilitated through the use of a 
powersupply cord.  
(B) Between Loudspeakers and Amplifiers, or Between Loudspeakers. Installation 
of flexible cords and cable s used to connect loudspeakers to each other or to an 
amplifier shall comply with Part I of Article 400 and Parts I, II, III, and IV of Article 725, 
respectively. Cords and cables listed for portable use, either hard or extra -hard usage 
as defined by Artic le 400, shall also be permitted. Other listed cable types and 
assemblies, including optional hybrid communications, signal, and composite optical 
fiber cables, shall be permitted.  
(C) Between Equipment and/or Between Equipment Racks.  Installation of flexib le 
cords and cables used for the distribution of audio signals between equipment shall 
comply with Parts I and II of Article 400 and Parts I, II, and III of Article 725, 
respectively. Cords and cables listed for portable use, either hard or extra -hard serv ice 
as defined by Article 400, shall also be permitted. Other listed cable types and 
assemblies, including optional hybrid communications, signal, and composite optical 
fiber cables, shall be permitted.  
Cambiar “listados” por “aprobados” e incluir “aproba dos” en donde se indica en la 
segunda columna.  
En e) cambiar “uso extrapesado” por “uso extra rudo”.  
 
856.  
640-43. 
Alambrado de los 
bastidores del 
equipo.   
 ANCE  
 Dice:   
640-43. Alambrado de los bastidores del equipo. Los bastidores del equipo 
fabricado s de metal deben estar puestos a tierra y unidos. Los bastidores no metálicos 
con cubiertas (si las hay) removidas no deben permitir el acceso al alambrado Clase 1, 
Clase 3 o a la alimentación del circuito primario sin la remoción de las cubiertas sobre 
los terminales o el uso de herramientas.  
Los alambres, cables, componentes estructurales u otros equipos deben ubicarse de 
tal manera que no impidan el acceso razonable a los interruptores de alimentación del 
equipo y a los dispositivos, que pueden restablec erse o remplazarse, de protección 
contra sobrecorriente del circuito.  
Debe decir:  
640-43. Alambrado de los bastidores del equipo. Los bastidores del equipo 
fabricados de metal deben estar puestos a tierra y unidos. Los bastidores no metálicos 
con cubiertas  (si las hay) removidas no deben permitir el acceso a la alimentación del 
circuito Clase 1, Clase 3 o primario sin la remoción de las cubiertas sobre los 
terminales o el uso de herramientas.  
Los alambres, cables, componentes estructurales u otros equipos d eben ubicarse de 
tal manera que no impidan el acceso razonable a los interruptores de alimentación del PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
640-43. Alambrado de los bastidores 
del equipo. Los bastidores del equipo 
fabricados de metal deben estar 
puestos a tierra y unidos. Los 
bastidores no metálicos con cubiertas 
(si las hay) removidas no deben 
permitir el acceso a la alimentación del 
circuito Clase 1, Clase 3 o primario sin 
la remoción de las cubiertas s obre los 
terminales o el uso de herramientas.  
Los alambres, cables, componentes 
estructurales u otros equipos deben 
ubicarse de tal manera que no impidan 
el acceso razonable a los interruptores 
de alimentación del equipo y a los 
dispositivos de protección contra 
sobrecorriente del circuito, que pueden  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       equipo y a los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito, que pueden 
restablecerse o remplazarse, de protección contra sobrecorriente  del circuito.  
Soporte o fundamento:  
640.43 Wiring of Equipment Racks. Equipment racks fabricated of metal shall be 
bonded and grounded. Nonmetallic racks with covers (if provided) removed shall not 
allow access to Class 1, Class 3, or primary circuit powe r without the removal of covers 
over terminals or the use of tools.  
Wires, cables, structural components, or other equipment shall not be placed in such a 
manner as to prevent reasonable access to equipment power switches and resettable 
or replaceable circ uit overcurrent protection devices.  
Corregir 640 -43 como se indica en la segunda columna, como está en el proyecto 
no refleja la intensión del NEC.  restablecerse o remplazarse, de 
protección contra sobrecorriente del 
circuito.  
 
857. 645-3 c)  
 Ing. Santiago Neftalí 
Sánchez Alcalá  
UVIE  Dice:   
645-2 c). Puesta a tierra y unión. Los miembros condutivos, qu e no llevan corriente, de 
los cables de fibra óptica dentro de una sala de equipo de tecnología de la información 
, deben ser puestos a tierra y unidos de acuerdo con 770 -114 
Debe decir:  
645-2 c). Puesta a tierra y puente de unión. Los componentes de los c onductores, 
que no llevan corriente, de los cables de fibra óptica dentro de una sala de 
equipo de tecnología de la información , deben ser puestos a tierra y unidos de 
acuerdo con 770 -114 
Soporte o fundamento:  
Reemplazar el texto "puesta a tierra y unión"  por "puesta a tierra y puente de unión" 
"los componentes de los conductores,  NO PROCEDE  
La propuesta no encaja en el texto 
especificado  
 
858.  
645-3. Otros 
Artículos.    
 ANCE  
 Dice:   
645-3. Otros Artículos.   
g) Cables y equipos de sistemas comunitarios d e antena de televisión y 
distribución de radio.  Se deben aplicar las Partes A, B, C, D y E del Artículo 820 a los 
equipos de sistemas comunitarios de antena de televisión y distribución de radio 
instalados en una sala de equipos de tecnología de la informa ción. Solamente se 
permitirá la instalación de cables de antenas comunitarios de televisión y de 
distribución de radio aprobados de acuerdo con 820 -179 y equipos CATV en la sala de 
equipos de tecnología de la información. El Artículo 645 se debe aplicar pa ra la 
alimentación del equipo de sistemas comunitarios de antena de televisión y distribución 
de radio instalados en una sala de equipos de tecnología de la información.  
g) Cables y equipos de sistemas comunitarios de antena de televisión y 
distribución d e radio.  Se deben aplicar las Partes A, B, C, D y E del Artículo 820 a los 
equipos de sistemas comunitarios de antena de televisión y distribución de radio 
instalados en una sala de equipos de tecnología de la información. Solamente se 
permitirá la instala ción de cables de antenas comunitarios de televisión y de 
distribución de radio aprobados de acuerdo con 820 -179 y equipos CATV en la sala de 
equipos de tecnología de la información. El Artículo 645 se debe aplicar para la 
alimentación del equipo de sistem as comunitarios de antena de televisión y distribución PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
g) Cables y equipos de sistemas 
distribución de radio y tel evisión de 
antenas comunitarias.        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   de radio instalados en una sala de equipos de tecnología de la información.  
Debe decir:  
645-3. Otros Artículos.  
g) Cables y equipos de sistemas distribución de radio y televisión de antenas 
comunitaria s. Se deben aplicar las Partes A, B, C, D y E del Artículo 820 a los cables 
y equipos de sistemas de distribución de radio y televisión de antenas comunitarias 
instalados en una sala de equipos de tecnología de la información. Solamente se 
permite la insta lación de cables de distribución de radio y televisión de antenas 
comunitarias aprobados de acuerdo con 820 -179 y equipos CATV en la sala de 
equipos de tecnología de la información. El Artículo 645 se debe aplicar para la 
alimentación del equipo de sistema s distribución de radio y televisión de antenas 
comunitarias instalados en una sala de equipos de tecnología de la información.  
Soporte o fundamento:  
645.3 Other Articles.  
(G) Community Antenna Television and Radio Distribution Systems Cables and 
Equipment . Parts I, II, III, IV, and V of Article 820 shall apply to community antenna 
television and radio distribution systems cables and equipment installed in an 
information technology equipment room. Only community antenna television and radio 
distribution cab les listed in accordance with 820.179 and listed CATV equipment shall 
be permitted to be installed in an information technology equipment room. Article 645 
shall apply to the powering of community antenna television and radio distribution 
systems equipment  installed in an information technology equipment room.  
Modificar el inciso g) ya que no está correcta la traducción, dicen “Cables y equipos de 
sistemas comunitarios de antena de televisión y distribución de radio” debe ser  
“Cables y equipos de sistemas distribución de radio y televisión de antenas 
comunitarias”, se refiere a la distribución de señales de radio y televisión y no 
distribución de antenas . 
859.  
645-4. Requisitos 
especiales de las 
salas de equipos 
de tecnología de 
la información.    
 ANCE  
 Dice:   
645-4. Requisitos especiales de las salas de equipos de tecnología de la 
información.   
(2) Se proporcione un siste ma separado de calefacción/ventilación/aire 
acondicionado (HVAC siglas de su nombre en inglés heating/ventilating/air -
conditioning) en uno de los métodos identificados en a y b siguientes:  
Debe decir:  
645-4. Requisitos especiales de las salas de equipos de  tecnología de la 
información.  
(2) Se proporcione un sistema separado de calefacción/ventilación/aire 
acondicionado (HVAC) en uno de los métodos identificados en a y b siguientes:  
Soporte o fundamento:  
Por ley, en las normas  no debe utilizarse otro idioma  que no sea el español.  NO PROCEDE  
Se proporciona la información del 
acrónimo entre paréntesis para evitar 
confusiones ya que es conocido en el 
medio.  
 
860.  
645-5. Circuitos 
de alimentación y 
cables de 
interconexión  
 ANCE  
 Dice:   
645-5. Circuitos de al imentación y cables de interconexión  
b) Cables de alimentación de fuerza.  Se permite que los equipos de tecnología de la 
información estén conectados a un circuito derivado por un cable de alimentación de 
fuerza.  
(1) Los cables de alimentación de fuerza no  deben ser más largos que 4.50 PROCED E PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
b) Cordones de alimentación.  Se 
permite que los equipos de tecnología 
de la información estén conectados a 
un circuito derivado por un cordón de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)        metros.  
(2) Los cables de fuerza deben ser aprobados y de un tipo permitido para usarse 
en equipos aprobados de tecnología de la información o debe ser construido con 
cordones flexibles aprobados y con enchufe y clavija aprob ados y con conectores 
aprobados del tipo permitido para equipo de tecnología de la información.  
(3) Conjunto cordones. Cuando se instalen sobre la superficie del suelo deben 
ser de tipo protegido contra daño físico.  
e) Bajo pisos falsos.  Cuando el área baj o el piso es accesible y las aberturas 
minimizan la entrada de escombros debajo del piso, se permitirá que los cables de 
fuerza, cables de comunicaciones, cables de conexión, cables de conexión, cables de 
interconexión, conexiones con enchufe y clavija y c ontactos asociados con los equipos 
de tecnología de la información, estén debajo de pisos falsos cuando se cumplan las 
siguientes condiciones:  
(1) Requerimientos para la instalación de los conductores de suministro de 
los circuitos derivados de bajo del pi so falso.  
  (a) Los conductores de alimentación deben estar instalados de acuerdo con 
los requerimientos del Artículo 300 -11. 
 (b) Además de los métodos de cableado de la sección 300 -22(c), también se 
permiten los siguientes:  
1) tubo conduit metálico pesad o Tipo RMC  
2) tubo conduit rígido de cloruro de polivinilo  
3) tubo conduit metálico semipesado Tipo IMC  
4) tubo conduit metálico ligero Tipo EMT  
5) tubo conduit no metálico Tipo ENT  
6) ductos metálicos  
7) ductos no metálicos  
8) canalizaciones metálicas sup erficiales  
9) canalizaciones no metálicas superficiales  
10) tubo conduit metálico flexible  
11) tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos  
12) tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos  
13) Cable Tipo MI  
14) Cable Tipo MC  alimentación.  
(1) Los cordones de 
alimentación no deben ser  más largos 
que 4.50 metros.  
(2) Los cordones de 
alimentación deben ser aprobados y de 
un tipo permitido para usarse en 
equipos aprobados de tecnología de la 
información o debe ser construido con 
cordones flexibles aprobados y con 
clavija y conectores de c ordón 
aprobados del tipo permitido para 
equipo de tecnología de la información.  
e) Bajo pisos falsos.  Cuando el área 
bajo el piso es accesible y las 
aberturas minimizan la entrada de 
escombros debajo del piso, se 
permitirá que los cables de potencia, 
cable s de comunicaciones, cables de 
conexión, cables de conexión, cables 
de interconexión, conexiones con 
enchufe y clavija y contactos asociados 
con los equipos de tecnología de la 
información, estén debajo de pisos 
falsos cuando se cumplan las 
siguientes cond iciones:  
… 
(2)  Requerimientos de instalación 
para los cordones de alimentación 
eléctrica, cables de datos, cables de 
interconexión y conductores de 
puesta a tierra bajo pisos falsos.  
1) Los cordones de alimentación de los 
equipos de tecnología de la 
información de acuerdo con 645 -5(b). 
 
 
   15) Cable Tipo AC  
16) Cajas y envolventes asociadas metálicas y no metálicas  
17)  Cables de fuerza y control para charola Tipo TC  
(2)  Requerimientos para los cables de suministro eléctrico, cables de datos, 
cables par a interconectar y conductores de puesta a tierra bajo pisos falsos. Se 4) Además del cableado instalado de 
acuerdo con la sección 725 -135(c) se 
permitirá instalar los cables Tipos 
CL2R, CL3R, CL2 y CL3 y sustituir 
cables incluyendo CMP, CMR, CM, 
CMG y LSOH instalados de acuerdo       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   permite instalar bajo pisos falsos los siguientes cordones, cables y conductores:  
1) Los cables de alimentación de los equipos de tecnología de la información de 
acuerdo con 645 -5(b). 
4) Además del cableado instalado de acuerdo con la sección 725 -135(c) se permitirá 
instalar los cables Tipos CL2R, CL3R, CL2 y CL3 y sustituir cables incluyendo CMP, 
CMR, CM, CMG y LSOH instalados de acuerdo con la sección 725 -154(a), bajo pisos 
falsos.  
5) Cables Tipo DP con características de resistencia al fuego que los hagan adecuados 
para usarlos bajo pisos falsos en salas de equipos de tecnología de la información.  
(3) Requisitos de instalación para cables de fibra óptica bajo un piso falso. 
Adicionalm ente a los cables de fibra óptica instalados de acuerdo con la sección 770 -
113(c), se permite la instalación bajo pisos falsos de los cables Tipos OFNR, OFCR, 
OFN, OFC y LSOH.  
f) Aseguramiento en el lugar. No se requiere que se fijen en su lugar los cables  de 
fuerza, cables de comunicaciones, cables de conexión e interconexión, cajas, 
conectores y contactos, cuando estén aprobados como parte de o para, equipos de 
tecnología de la información cuando se instalen bajo pisos falsos.  
Debe decir:  
645-5. Circuitos  de alimentación y cables de interconexión  
b) Cordones de alimentación.  Se permite que los equipos de tecnología de la 
información estén conectados a un circuito derivado por un cordón de alimentación.  
(1) Los cordones de alimentación no deben ser más larg os que 4.50 metros.  
(2) Los cordones de alimentación deben ser aprobados y de un tipo permitido 
para usarse en equipos aprobados de tecnología de la información o debe ser 
construido con cordones flexibles aprobados y con clavija y conectores de cordón 
aprobados del tipo permitido para equipo de tecnología de la información.  
e) Bajo pisos falsos.  Cuando el área bajo el piso es accesible y las aberturas 
minimizan la entrada de escombros debajo del piso, se permitirá que los cables de 
potencia, cables de comu nicaciones, cables de conexión, cables de conexión, cables 
de interconexión, conexiones con enchufe y clavija y contactos asociados con los 
equipos de tecnología de la información, estén debajo de pisos falsos de construcción 
aprobada cuando se cumplan las  siguientes condiciones:  
(1) Requerimientos para la instalación de los conductores de alimentación 
de los circuitos derivados de bajo del piso falso.  
1) tubo conduit metálico pesado Tipo RMC  con la sección 725 -154(a), bajo pisos 
falsos.  
 
… 
(3) Requisitos de instalación para 
cables de fibra óptica bajo u n piso 
falso. Adicionalmente a los cables de 
fibra óptica instalados de acuerdo con 
la sección 770 -113(c), se permite la 
instalación bajo pisos falsos de los 
cables Tipos OFNR, OFCR, OFN, OFC 
y LSOH.  
 
f) Aseguramiento en el lugar. No 
se requiere que se fij en en su lugar los 
cables de potencia, cables de 
comunicaciones, cables de conexión e 
interconexión, cajas, clavijas y 
contactos asociados, cuando estén 
aprobados como parte de o para, 
equipos de tecnología de la 
información cuando se instalen bajo 
pisos f alsos.  
 
 
   2) tubo conduit no metálico pesado  
3) tubo conduit metálico semipesado Tipo IMC  
4) tubo conduit metálico ligero Tipo EMT  
5) tubo conduit no metálico Tipo ENT    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       6) canalización metálica  
7) canalización no metálica  
8) canalizaciones metálicas supe rficiales con cubierta metálica  
9) canalizaciones no metálicas superficiales  
10) tubo conduit metálico flexible  
11) tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos  
12) tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos  
13) Cable Tipo MI  
14) Cable Tipo MC  
15) Cable Tipo AC  
16) Cajas y envolventes asociadas metálicas y no metálicas  
17)  Cables de potencia y control para charola Tipo TC  
(2)  Requerimientos de instalación para los cordones de alimentación eléctrica, 
cables de datos, cables de in terconexión y conductores de puesta a tierra bajo 
pisos falsos.  
1) Los cordones de alimentación de los equipos de tecnología de la información de 
acuerdo con 645 -5(b). 
4) Además del cableado instalado de acuerdo con la sección 725 -135(c) se permitirá 
insta lar los cables Tipos CL2R, CL3R, CL2 y CL3 y sustituir cables incluyendo CMP, 
CMR, CM y CMG instalados de acuerdo con la sección 725 -154(a), bajo pisos falsos.  
5) Cables Tipo DP aprobados con características de resistencia al fuego que los hagan 
adecuados para usarlos bajo pisos falsos en salas de equipos de tecnología de la 
información.  
(3) Requisitos de instalación para cables de fibra óptica bajo un piso falso. 
Adicionalmente a los cables de fibra óptica instalados de acuerdo con la sección 770 -
113(c), s e permite la instalación bajo pisos falsos de los cables Tipos OFNR, OFCR, 
OFN y OFC.  
f) Aseguramiento en el lugar. No se requiere que se fijen en su lugar los cables de 
potencia, cables de comunicaciones, cables de conexión e interconexión, cajas, 
clavija s y contactos, cuando estén aprobados como parte de o para, equipos de 
tecnología de la información cuando se instalen bajo pisos falsos.  
Soporte o fundamento:  
645.5 Supply Circuits and Interconnecting Cables.  
(B) Power -Supply Cords.  Information technology  equipment shall be permitted to be 
connected to a branch circuit by a powersupply cord.  
 
   (1) Power -supply cords shall not exceed 4.5 m (15 ft).  
(2) Power cords shall be listed and a type permitted for use on listed information 
technology equipment or  shall beconstructed of listed flexible cord and listed 
attachment plugs and cord connectors of a type permitted for information technology        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   equipment.  
(E) Under Raised Floors. Where the area under the floor is accessible and openings 
minimize the entrance of debris beneath the floor, power cables, communication 
cables, connecting cables, interconnecting cables, cord -and-plug connections, and 
receptacles associated with the information technology equipment shall be permitted 
under a raised floor of approved construction. The installation requirement shall comply 
with 645.5(E)(1) through (3).  
(1) Installation Requirements for Branch Circuit Supply Conductors Under a 
Raised Floor.  
(b) In addition to the wiring methods of 300.22(C), the following wiring methods shall 
also be permitted:  
(1) Rigid metal conduit  
(2) Rigid nonmetallic conduit  
(3) Intermediate metal conduit  
(4) Electrical metallic tubing  
(5) Electrical nonmetallic tubing  
(6) Metal wireway  
(7) Nonmetallic wireway  
(8) Surface metal raceway with metal co ver 
(9) Surface nonmetallic raceway  
(10) Flexible metal conduit  
(11) Liquidtight flexible metal conduit  
(12) Liquidtight flexible nonmetallic conduit  
(13) Type MI cable  
(14) Type MC cable  
(15) Type AC cable  
(16) Associated metallic and nonmetallic boxes or  enclosures  
(17) Type TC power and control tray cable  
(2) Installation Requirements for Electrical Supply Cords, Data Cables, 
Interconnecting Cables, and Grounding Conductors Under a Raised Floor.  
(1) Supply cords of listed information technology equipment  in accordance with 
645.5(B)  
(4) In addition to wiring installed in compliance with 725.135(C), Types CL2R, CL3R, 
CL2, and CL3 and substitute cables including CMP, CMR, CM, and CMG installed in 
accordance with 725.154(A), shall be permitted under raised fl oors.  
 
   (5) Listed Type DP cable having adequate fire -resistant characteristics suitable for use 
under raised floors of an information technology equipment room  
(3) Installation Requirements for Optical Fiber Cables Under a Raised Floor. In addition   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       to optical fiber cables installed in accordance with 770.113(C), Types OFNR, OFCR, 
OFN, and OFC shall be permitted under raised floors.  
(F) Securing in Place. Power cables; communications cables; connecting cables; 
interconnecting cables; and associated boxe s, connectors, plugs, and receptacles that 
are listed as part of, or for, information technology equipment shall not be required to be 
secured in place where installed under raised floors.  
En b) cambiar “cables de alimentación de fuerza” por “cordones de alimentación”, 
véase la NMX -J-195-ANCE.  
En (2) eliminar “enchufe”, lo que se pide es cordón flexible con clavija y conectores de 
cordón.  
En el NEC no existe el inciso (3) y aparte es confuso porque en el medio no existen 
“conjunto cordones” y no se sabe a qué se refieren.  
En e) cambiar “cables de fuerza” por “cables de potencia”, así es como se conocen 
estos cables en el medio. Incluir que los pisos falsos deben ser de construcción 
aprobada.  
En (1) de e) cambiar “conductores de suministro” por “conductores de alimentación”, en 
el inciso (a) lo ponen correctamente.  
En (1) corregir el listado ya que la terminología que emplean no es la misma que se 
utiliza en todo el documento, esto crea confusión.  
En (2) añadir “de instalación”, son requisitos de instalación no de los cables. Cambiar 
“cables de suministro eléctrico” por “cordones de alimentación eléctrica” y cambiar 
“cables para interconectar” por “cables de interconexión”.  
En 1) de 2) cambiar “cables de alimentación” por “cordones dealimentación”.  
En 4) de 2)  eliminar el cable tipo LSOH, ni en el NEC ni en el anteproyecto lo incluyen.  
En 5) de 2) incluir que los cables DP deben estar aprobados.  
En (3) eliminar el cable tipo LSOH, ni en el NEC ni en el anteproyecto lo incluyen.  
En f)  cambiar “cables de fuerza”  por “cables de potencia” y “conectores” por “clavijas”, 
“plug” es “clavija”, “connector” es “conector”.  
 
861. ART. 645 -5 
Circuitos de 
alimentación y 
cables de 
interconexión  
 Ing. Santiago Neftalí 
Sánchez Alcalá  
UVIE  Dice:  
 645-5, e) Bajo pisos falsos. Cuando el área bajo el piso es accesible …  
Debe decir:  
645-5, e) Donde el área bajo el piso es accesible …  
Soporte o fundamento:  
El NEC -2017 dice: 645 -5, e) Where the area under the floor is accessible  NO PROCEDE  
La propuesta es editorial  
862. ART. 645 -5 
Circuitos de 
alimentación y Ing. Santiago Neftalí 
Sánchez Alcalá  
UVIE  Dice:   
645-5, e), (1), 1) tubo conduit rígido de cloruro de polivinilo  
Debe decir:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
tubo conduit rígido de cloruro de       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   cables de 
interconexión  645-5, e), (1), 1) tubo conduit rígido no metálico de policloruro de vinilo Ti po PVC.  
Soporte o fundamento:  
El NEC -2017 Dice: (2) Rigid nonmetallic conduit… y se refiere al PVC.  polivinilo Tipo PVC  
863.  
645-10. Medios de 
desconexión.  
 ANCE  
 Dice:   
645-10. Medios de desconexión. Debe existir un medio de desconexión del 
suministro de energía para todo el equipo electrónico en la sala de equipos de 
tecnología de la información. o en las zonas designadas dentro de esa sala. Debe 
haber además un medio similar para desconectar el suministro de energía a todos los 
sistemas de calefacción/ventilación/aire acondicionado exclusivo para sirviendo la sala 
o en las zonas designadas y debe activar el cierre de todas las compuertas contra 
fuego/humo. Estos medios de desc onexión deben implementarse como se permite en 
(a) o en (b) siguientes.  
a) Controles de desconexión remota  
1) Los controles de desconexión remota deben ser localizados en ubicaciones 
autorizadas para que en caso de fuego sean fácilmente accesibles al perso nal 
autorizado y a los cuerpos de emergencia.  
3) Cuando sean creadas varias zonas dentro de la sala, cada zona debe tener los 
medios adecuados para confinar el fuego y los productos de la combustión dentro de 
esa zona.  
b) Sistemas de datos de operaciones c ríticas.  No serán requeridos controles de 
desconexión remota para Sistemas de datos operaciones críticas cuando se cumplan 
todas las siguientes condiciones:  
(2) Personal calificado está disponible continuamente para asesorar a los 
cuerpos de emergencia y p ara explicarles de los métodos de desconexión.  
(5) Cables instalados bajo el piso falso, que no sean del alambrado del circuito 
derivado y los cordones de fuerza instalados en cumplimiento con 645 -5(e)(2) o (e)(3), 
o de acuerdo con la Tabla 645 -10(b)(5).  
Debe decir:  
645-10. Medios de desconexión. Debe existir un medio de desconexión del 
suministro de energía aprobado para todo el equipo electrónico en la sala de equipos 
de tecnología de la información. o en las zonas designadas dentro de esa sala. Debe 
habe r además un medio aprobado similar para desconectar el suministro de energía a 
todos los sistemas de calefacción/ventilación/aire acondicionado exclusivo para 
alimentar la sala o en las zonas designadas y debe activar el cierre de todas las 
compuertas cont ra fuego/humo. Estos medios de desconexión deben implementarse 
como se permite en (a) o en (b) siguientes.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
645-10. Medios de desconexión. 
Debe existir un medio de desconexión 
del suministro de energí a para todo el 
equipo electrónico en la sala de 
equipos de tecnología de la 
información. o en las zonas 
designadas dentro de esa sala. Debe 
haber además un medio similar para 
desconectar el suministro de energía a 
todos los sistemas de 
calefacción/ventilac ión/aire 
acondicionado exclusivo para alimentar 
la sala o en las zonas designadas y 
debe activar el cierre de todas las 
compuertas contra fuego/humo…  
 
2) Personal calificado está 
disponible continuamente para 
asesorar a los cuerpos de emergencia 
y para ins truirlos sobre los métodos de 
desconexión.  
(5) Cables instalados bajo el 
piso falso, que no sean del alambrado 
del circuito derivado y los cordones de 
alimentación instalados en 
cumplimiento con 645 -5(e)(2) o (e)(3), 
o de acuerdo con la Tabla 645 -
10(b)(5).  
 
 
 
   a) Controles de desconexión remota  
1) Los controles de desconexión remota deben ser localizados en ubicaciones 
aprobadas para que en caso de fuego sean fácilmente accesibles al personal   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       autorizado y a los cuerpos de emergencia.  
3) Cuando sean cread as varias zonas dentro de la sala, cada zona debe tener los 
medios aprobados para confinar el fuego y los productos de la combustión dentro de 
esa zona.  
b) Sistemas de datos de operaciones críticas.  No serán requeridos controles de 
desconexión remota para sistemas de datos de operaciones críticas cuando se 
cumplan todas las siguientes condiciones:  
(2) Personal calificado está disponible continuamente para asesorar a los 
cuerpos de emergencia y para instruirlos sobre los métodos de desconexión.  
(5) Cables in stalados bajo el piso falso, que no sean del alambrado del circuito 
derivado y los cordones de alimentación instalados en cumplimiento con 645 -5(e)(2) o 
(e)(3), o de acuerdo con la Tabla 645 -10(b)(5).  
Soporte o fundamento:  
645.10 Disconnecting Means. An ap proved means shall be provided to disconnect 
power to all electronic equipment in the information technology equipment room or in 
designated zones within the room. There shall also be a similar approved means to 
disconnect the power to all dedicated HVAC s ystems serving the room or designated 
zones and to cause all required fire/smoke dampers to close. The disconnecting means 
shall comply with either 645.10(A) or (B).  
(A) Remote Disconnect Controls.  
(1) Remote disconnect controls shall be located at approve d locations readily 
accessible in case of fire to authorized personnel and emergency responders.  
(3) Where multiple zones are created, each zone shall have an approved means to 
confine fire or products of combustion to within the zone.  
(B) Critical Operati ons Data Systems.  
(2) Qualified personnel are continuously available to advise emergency responders and 
to instruct them of disconnecting methods.  
En 645 -10 incluir que los medios de desconexión deben estar aprobados. Cambiar 
“sirviendo” por “alimentar”, a demás es mala redacción decir “para sirviendo”.  
En 1) de a) cambiar “autorizadas” por “aprobadas” que es el término correcto.  
En 3) de a) cambiar “adecuados” por “aprobados”.  
En b) “Sistemas” por regla ortográfica debe ser con minúsculas y debe incluirse “ de” 
entre “datos” y “operaciones”.  
En (2) de b) cambiar “explicarles” por “instruirlos”, no se trata de dar una explicación 
sino de instruirlos.  
En (5) de b) cambiar “cordones de fuerza” por “cordones de alimentación”.  
 
 
864.  
646-1. Alcance.  ANCE  
 Dice :  
646-1. Alcance.  Este artículo trata sobre los centros de datos modulares.  NO PROCEDE  
La propuesta es editorial no abona a la       (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018    Nota:  Los centros de datos modulares incluyen a los equipos de tecnología de la 
información (ITE, por sus siglas en inglés) instalados y a los equipos de soporte, 
alimentación y d istribución eléctrica, cableado y protección, espacio de trabajo, puesta 
a tierra, sistemas HVAC y similares, ubicados en un envolventepara equipos.  
Debe decir:  
646-1. Alcance.  Este artículo trata sobre los centros de datos modulares.  
Nota:  Los centros de datos modulares incluyen a los equipos de tecnología de la 
información (ITE) instalados y a los equipos de soporte, alimentación y distribución 
eléctrica, cableado y protección, espacio de trabajo, puesta a tierra, sistemas HVAC y 
similares, ubicados en un  envolvente para equipos.  
Soporte o fundamento:  
Por ley sólo debe utilizarse el idioma español en las normas.  seguridad  
865.  
646-2. 
Definiciones.    
 
 ANCE  
 Dice:   
646-2. Definiciones.   
Centro de datos m odular (MDC).   
NOTA 1: En una construcción típica se puede usar un contenedor de envío ISO 
estándar u otra estructura como envolvente exterior, estanterías o gabinetes de ITE, 
equipos de entrada de la acometida y componentes de distribución de energía 
eléctrica, almacenamiento de energía, como un UPS y un sistema de enfriamiento de 
aire o líquidos. Los centros de datos modulares han sido previstos para instalación fija, 
ya sea en espacios interiores o exteriores, según su construcción y resistencia a las 
condiciones ambientales. Los MDC pueden estar configurados como un sistema todo -
en-uno albergado en un solo envolvente para equipos o como un sistema en el que los 
equipos de soporte se alojan en envolventes para equipos separados.  
Debe decir:  
646-2. Defini ciones.  
Centro de datos modular (MDC).   
NOTA 1: En una construcción típica se puede usar un contenedor de envío normal u 
otra estructura como envolvente exterior, estanterías o gabinetes de ITE, equipos de 
entrada de la acometida y componentes de distribu ción de energía eléctrica, 
almacenamiento de energía, como un UPS y un sistema de enfriamiento de aire o 
líquidos. Los centros de datos modulares han sido previstos para instalación fija, ya 
sea en espacios interiores o exteriores, según su construcción y resistencia a las 
condiciones ambientales. Los MDC pueden estar configurados como un sistema todo -
en-uno albergado en un solo envolvente para equipos o como un sistema en el que los 
equipos de soporte se alojan en envolventes para equipos separados.  
Soport e o fundamento:  
En la NOTA 1 cambiar “ISO estándar” por “normal”, en las normas nacionales no debe 
hacerse referencia a normas extranjeras.  NO PROCEDE  
Las normas ISO son internacionales  
 
866.  
646-3. Otros ANCE  
 Dice:   
646-3. Otros artículos.   PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       artículos.   
 (g) Cables y equipos para sistemas de distribución de antenas comunales de 
radio y televisión.  Las Partes A, B, C y D del Artículo 820 se deben aplicar a los 
equipos para sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión 
instalados en u n MDC. Solamente se permitirá instalar cables y equipos para sistemas 
de distribución de antenas comunales de radio y televisión aprobados de acuerdo con 
820-179 y equipo CATV aprobado, en un MDC.  
Debe decir:  
646-3. Otros artículos.   
(g) Cables y equipos p ara sistemas de distribución de radio y televisión de 
antenas comunitarias.  Las Partes A, B, C y D del Artículo 820 se deben aplicar a los 
equipos para sistemas de distribución de radio y televisión de antenas comunitarias 
instalados en un MDC. Solamente s e permitirá instalar cables y equipos para sistemas 
de radio y televisión de distribución de antenas comunitarias aprobados de acuerdo 
con 820 -179 y equipo CATV aprobado, en un MDC.  
Soporte o fundamento:  
646.3 Other Articles.  
(G) Community Antenna Televisi on and Radio Distribution Systems Cables and 
Equipment.  Parts I, II, III, IV, and V of Article 820 shall apply to community antenna 
television and radio distribution systems equipment installed in an MDC. Only 
community antenna television and radio distrib ution cables listed in accordance with 
820.179 and listed CATV equipment shall be permitted to be installed in an MDC.  
En (g) modificar a como se indica en la segunda columna, son “cables y equipos para 
sistemas de distribución de radio y televisión de an tenas comunitarias” y no “ Cables y 
equipos para sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión”  (g) Cables y equipos para sistemas 
de distribución de radio y televisión 
de antenas comunitaria s. Las Partes 
A, B, C y D del Artículo 820 se deben 
aplicar a los equipos para sistemas de 
distribución de radio y televisión de 
antenas comunitarias instalados en un 
MDC. Solamente se permitirá instalar 
cables y equipos para sistemas de 
radio y televisión  de distribución de 
antenas comunitarias aprobados de 
acuerdo con 820 -179 y equipo CATV 
aprobado, en un MDC.  
 
867. 646-3 (b)  Ing. Gilberto 
Sánchez Alcalá  Dice:   
b) Alambrado y cableado en otros espacios empleados para aire ambiental 
(Plenums).  Las siguien tes secciones y tablas se aplican para el alambrado y cableado 
de otros espacios empleados para aire ambiental (plenums) en el espacio de un centro 
de datos modulares:  
(1) Métodos de alambrado: 300 -22(c)(1)  
(2) Cables Clase 2, Clase 3 y PLTC: 725 -135(c) y Tabla 760 -154 
Debe decir:  
(b) Alambrado y cableado en otros espacios empleados para aire ambiental 
(Plenums).  Las siguientes secciones y tablas se aplican para el alambrado y cableado 
de otros espacios empleados para aire ambiental (plenums) en el espaci o de un centro 
de datos modulares:  
(1) Métodos de alambrado: 300 -22(c)(1)  
(2) Cables Clase 2, Clase 3 y PLTC: 725 -135(c) y Tabla 725-154 
Soporte o fundamento:  
Se hace referencia a la tabla incorrecta  
Tabla 725.154 Aplicaciones de cables de Clase 2, Clas e 3, CMUC y PLTC, 
ubicados en edificios.  
TABLA 760 -154. Aplicaciones de los cables de PLFA, situados en edificios  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
2) Cables Clase 2, Clase 3 y PLTC: 
725-135(c) y Tabla 725-154 
 
868. 646-3 (h)  Ing. Gilberto 
Sánc hez Alcalá  Dice:   
h) Baterías de acumuladores. La instalación de las baterías de acumuladores debe PROCEDE        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   cumplir con lo establecido en el Artículo 480  
Debe decir:  
h) Baterías de acumuladores. La instalación de los acumuladores  debe cumplir con 
lo establecido en el Artículo 480  
Soporte o fundamento:  
Traducción errónea  
Storage batteries.  Acumulador, batería.  
Diccionario técnico para ingenieros. Louis A. Robb  
 
NEC 2017 (H) Storage Batteries. Installation of storage batteries shall comply with 
Article 480.  Se modifica para quedar como sigue:  
) Baterías de acumuladores. La 
instalación de los acumuladores debe 
cumplir con lo establecido en el 
Artículo 480  
 
869.  
646-6. 
Conductores de 
alimentación y 
protección contra 
sobrecorriente   
 
 ANCE  
 Dice:   
646-6. Condu ctores de alimentación y protección contra sobrecorriente  
(a) Calibre.  El calibre del conductor de alimentación debe ser tal que tenga una 
ampacidad no menor del 125 por ciento de la corriente nominal de plena carga.  
Debe decir:  
646-6. Conductores de alim entación y protección contra sobrecorriente  
(a) Tamaño.  El tamaño del conductor de alimentación debe ser tal que tenga una 
ampacidad no menor del 125 por ciento de la corriente nominal de plena carga.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “calibre” por “tamaño”, en México no se utiliza “calibre” para designar el 
tamaño del conductor.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Tamaño.  El tamaño del conductor 
de alimentación debe ser tal que tenga 
una ampacidad no menor del 125 por 
ciento de la corriente nominal  de plena 
carga.  
 
870.  
646-9. Cables y 
cordones de 
alimentación 
flexibles para la 
conexión de los 
envolventes de 
los equipos de un 
sistema del MDC   
 ANCE  
 Dice:   
646-9. Cables y cordones de alimentación flexibles para la conexión de los 
envolventes de l os equipos de un sistema del MDC  
(c) Aprobado.  Donde se usen cables o cordones de alimentación flexibles, estos 
deben estar aprobados como adecuados para uso extrapesado. Donde se utilicen en 
espacios exteriores, los cables y cordones de alimentación flexi bles también deben 
estar aprobados como adecuados para lugares mojados y deben ser resistentes a la 
luz del sol.  
(d) Cable de un solo conductor.  Debe permitirse el uso de cables de alimentación de 
un solo conductor solamente de calibre 2 AWG o mayor.  
Debe decir:  
646-9. Cables y cordones de alimentación flexibles para la conexión de los 
envolventes de los equipos de un sistema del MDC  
(c) Aprobado.  Donde se usen cables o cordones de alimentación flexibles, estos 
deben estar aprobados como adecuados para uso extra rudo. Donde se utilicen en 
espacios exteriores, los cables y cordones de alimentación flexibles también deben 
estar aprobados como adecuados para lugares mojados y deben ser resistentes a la 
luz del sol.  
(d) Cable de un solo conductor.  Debe permitirs e el uso de cables de alimentación de 
un solo conductor solamente de tamaño 33.6 mm2 (2 AWG) o mayor.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Aprobado.  Donde se usen cables o 
cordones de alimentación flexibles, 
estos deben estar aprobados como 
adecuados para uso extra rudo. Donde 
se utilicen en espacio s exteriores, los 
cables y cordones de alimentación 
flexibles también deben estar 
aprobados como adecuados para 
lugares mojados y deben ser 
resistentes a la luz del sol.  
(d) Cable de un solo conductor.  
Debe permitirse el uso de cables de 
alimentación de un  solo conductor 
solamente de tamaño 33.6 mm2 (2 
AWG) o mayor.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       Soporte o fundamento:  
En (c) cambiar “uso extrapesado” por “uso rudo” para ser congruentes con todo el 
documento.  
En (d) cambiar “calibre por “tamaño, inc luir 33.6 mm2 y poner entre paréntesis “2 
AWG”.  
 
871. 646-12 Ing. Gilberto 
Sánchez Alcalá  Dice:   
646-12. Contactos. Debe haber al menos un tomacorriente auxiliar en dúplex de 125 
volts c.a., de 15 ó 20 amperes de valor nominal en cada una d e las áreas de trabajo 
del MDC, a fin de facilitar la alimentación de los equipos de prueba y medición que 
podrían ser requeridos durante el mantenimiento y las reparaciones de rutina, sin tener 
que direccionar los cordones de alimentación flexibles a trav és de vanos de puertas o 
alrededor de dispositivos de alineación de equipos o similares.  
Debe decir:  
646-12. Contactos. Debe haber al menos un contacto dúplex auxiliar  de 125 volts 
c.a., de 15 ó 20 amperes de valor nominal en cada una de las áreas de traba jo del 
MDC, a fin de facilitar la alimentación de los equipos de prueba y medición que podrían 
ser requeridos durante el mantenimiento y las reparaciones de rutina, sin tener que 
direccionar los cordones de alimentación flexibles por o a través de vanos de  puertas 
o alrededor de las hileras del equipo, o similares.  
Soporte o fundamento:  
En las definiciones de la NOM no se incluye tomacorriente sino contacto y se 
tiene una mala traducción de la fuente original  
NEC 2017 en 646.12 Receptacles. At least one 125 -volt ac, 15 - or 20 -ampere rated 
duplex convenience outlet shall be provided in each work area of the MDC to facilitate 
the powering of test and measurement equipment that may be required during routine 
maintenance and servicing, without having to route fl exible power cords through or 
across doorways or around line -ups of equipment, or the like  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
646-12. Contactos. Debe haber al 
menos un contacto dúplex auxiliar de 
125 volts c.a., de 15 ó 20 amperes de 
valor nominal  en cada una de las áreas 
de trabajo del MDC, a fin de facilitar la 
alimentación de los equipos de prueba 
y medición que podrían ser requeridos 
durante el mantenimiento y las 
reparaciones de rutina, sin tener que 
direccionar los cordones de 
alimentación fl exibles por o a través de 
vanos de puertas o alrededor de las 
hileras del equipo, o similares.  
 
872.  
646-12. 
Contactos.  
 ANCE  
 Dice:   
646-12. Contactos.  Debe haber al menos un tomacorriente auxiliar en dúplex de 125 
volts c.a., de 15 ó 20 amperes de valo r nominal en cada una de las áreas de trabajo 
del MDC, a fin de facilitar la alimentación de los equipos de prueba y medición que 
podrían ser requeridos durante el mantenimiento y las reparaciones de rutina, sin tener 
que direccionar los cordones de alimen tación flexibles a través de vanos de puertas o 
alrededor de dispositivos de alineación de equipos o similares.  
Debe decir:  
646-12. Contactos.  Debe haber al menos un tomacorriente auxiliar en dúplex de 120 
volts c.a., de 15 ó 20 amperes de valor nominal en  cada una de las áreas de trabajo 
del MDC, a fin de facilitar la alimentación de los equipos de prueba y medición que 
podrían ser requeridos durante el mantenimiento y las reparaciones de rutina, sin tener 
que direccionar los cordones de alimentación flexi bles a través de vanos de puertas o 
alrededor de dispositivos de alineación de equipos o similares.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “125 volts” por “120 volts”, 125 volts no es una tensión normalizada.  NO PROCEDE  
En el Capítulo 100 Definiciones se 
establece:  
Tensión nominal: Valor nominal 
asignado a un circuito o sistema para 
designar convenientemente su clase 
de tensión. La tensión a la cual un 
circuito opera puede variar de la 
nominal, dentro de un margen que 
permite el funcionamiento satisfactorio 
de los e quipos, por ejemplo: 120/240V, 
220Y/127V, 480Y/277V, 600 V.  
NOTA 1:  Donde se lea 120 volts, 
podrá ser 120 o 127 volts.  
 
 
873.  ANCE  Dice:   PROCEDE PARCIALMENTE        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   646-20. Espacio 
de trabajo para 
los ITE.  
  646-20. Espacio de trabajo para los ITE.  
a) Circuitos de baja tensión.  No debe requerirse que el espacio de trabajo alrededor 
de los ITE, donde alguna de las partes vivas que puedan estar expuestas durante los 
servicios de mantenimiento y reparación de rutina funcionen a no más de 30 volts rms, 
42 volts pico o de 60 volts de c. c., cumpla con los requisitos para espacios de trabajo 
de la sección 646 -19.  
b) Otros circuitos.  Todas las áreas de los ITE que requieran servicios de 
mantenimiento y reparación de piezas de más de 30 volts rms, 42 volts pico o 60 volts 
de c.c. deben cump lir con los requisitos para espacios de trabajo de la sección 646 -19.  
NOTA 1: Por ejemplo, compartimientos con cableado de campo para conexiones de 
alimentación principal de c.a., unidades de distribución de energía y similares.  
NOTA 2:  Se presume que los  ITE funcionan a tensiones que no excedan de 1000 
volts.  
Debe decir:  
646-20. Espacio de trabajo para los ITE.  
a) Circuitos de baja tensión.  No debe requerirse que el espacio de trabajo alrededor 
de los ITE, donde alguna de las partes vivas que puedan estar  expuestas durante los 
servicios de mantenimiento y reparación de rutina funcionen a no más de 30 volts valor 
eficaz, 42 volts pico o de 60 volts de corriente continua, cumpla con los requisitos para 
espacios de trabajo de la sección 646 -19.  
b) Otros circ uitos.  Todas las áreas de los ITE que requieran servicios de 
mantenimiento y reparación de partes de más de 30 volts valor eficaz, 42 volts pico o 
60 volts de corriente continua deben cumplir con los requisitos para espacios de 
trabajo de la sección 646 -19.  
NOTA 1: Por ejemplo, compartimientos con cableado de campo para conexiones de 
alimentación principal de corriente alterna, unidades de distribución de energía y 
similares.  
NOTA 2:  Se asume que los ITE funcionan a tensiones que no excedan de 1000 volts.  
Soporte o fundamento:  
646.20 Working Space for ITE.  
(B)  
Informational Note No. 2: It is assumed that ITE operates at voltages not exceeding 
1000 volts.  
Cambiar en a) y b) “rms” por “valor eficaz”, ya se ha dicho en comentarios anteriores. 
Cambiar “c.c.” por “corriente continua” y en b) cambiar “piezas” por “partes”.  
En la NOTA 1 cambiar “c.a.” por “corriente alterna”.  
En la NOTA 2 cambiar “presume” por “asume”, no se está presumiendo nada, se está 
asumiendo algo.  
 Se modifica para que dar como sigue:  
a) Circuitos de baja tensión.  No 
debe requerirse que el espacio de 
trabajo alrededor de los ITE, donde 
alguna de las partes vivas que puedan 
estar expuestas durante los servicios 
de mantenimiento y reparación de 
rutina funcionen a no más de  30 volts 
rms, 42 volts pico o de 60 volts de 
corriente continua, cumpla con los 
requisitos para espacios de trabajo de 
la sección 646 -19.  
b) Otros circuitos.  Todas las 
áreas de los ITE que requieran 
servicios de mantenimiento y 
reparación de partes de má s de 30 
volts rms, 42 volts pico o 60 volts de 
corriente continua deben cumplir con 
los requisitos para espacios de trabajo 
de la sección 646 -19.  
NOTA 1: Por ejemplo, 
compartimientos con cableado de 
campo para conexiones de 
alimentación principal de corri ente 
alterna, unidades de distribución de 
energía y similares.  
NOTA 2:  Se supone que los ITE 
funcionan a tensiones que no excedan 
de 1000 volts.  
 
 
874.  ANCE  Dice:   PROCEDE   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       646-21. Áreas de 
trabajo y espacio 
de trabajo 
alrededor de 
baterías.   
  646-21. Áreas de t rabajo y espacio de trabajo alrededor de baterías.  El espacio de 
trabajo alrededor de un sistema de baterías debe cumplir con lo establecido en la 
sección 110 -26. El espacio libre de trabajo debe medirse desde el borde del bastidor 
de la batería, bastidore s, gabinetes o bandejas.  
Debe decir:  
646-21. Áreas de trabajo y espacio de trabajo alrededor de baterías.  El espacio de 
trabajo alrededor de un sistema de baterías debe cumplir con lo establecido en la 
sección 110 -26. El espacio libre de trabajo debe medir se desde los bordes de los 
bastidores de la batería, gabinetes o charolas.  
Soporte o fundamento:  
646.21 Work Areas and Working Space About Batteries. Working space about a 
battery system shall comply with 110.26. Working space shall be measured from the 
edges of the battery racks, cabinets, or trays.  
Cambiar “el borde del bastidor” por “los bordes de los bastidores”, eliminar el segundo 
“bastidores” y cambiar “bandejas” por “charolas” para ser congruentes con todo el 
documento.  Se modifica para qu edar como sigue:  
646-21. Áreas de trabajo y espacio 
de trabajo alrededor de baterías.  El 
espacio de trabajo alrededor de un 
sistema de baterías debe cumplir con 
lo establecido en la sección 110 -26. El 
espacio libre de trabajo debe medirse 
desde los bordes de los bastidores de 
la batería, gabinetes o charolas.  
 
875. 647-1 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
“Este Artículo trata de las instalaciones y alambrado de sistemas derivados 
separados operando a 120 volts línea a línea y 60 volts a tierra para equipo 
electrónico sensible”.  
Debe decir:  
“Este Artículo trata de las instalaciones y alambrado de sistemas derivados 
separados operando a 120 volts línea a línea y 60 volts a tierra para equipo 
electrónico sensitivo”.  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresión “sensible” por “sensitivo” El calor es "sensible" quien lo siente es 
"sensitivo" ergo si el funcionamiento normal de los equipos eléctricos se ve afectado 
por el calor los equipos son "sensi tivos" y no "sensibles"  NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española.  
Sensible: Dicho de un aparato o de un 
instrumento: Capaz de registrar 
fenómenos poco intensos o diferencias 
mínimas en una determinada escala.  
Sensitivo: Perte neciente o relativo a las 
sensaciones o a los sentidos  
876.  
647-3. 
Generalidades  
 
 ANCE  
 Dice:   
647-3. Generalidades  
Se debe permitir el uso de un sistema derivado separado de 120 volts, monofásico, 3 
hilos con 60 volts en cada uno de los dos conductore s de fase a un conductor puesta a 
tierra de equipos, para el propósito de reducir el ruido indeseable en ubicaciones de 
equipo electrónico sensible, proporcionando las siguientes condiciones aplicables:  
Debe decir:  
647-3. Generalidades  
Se debe permitir el uso de un sistema derivado separado de 120 volts, monofásico, 3 
hilos con 60 volts en cada uno de los dos conductores de fase a un conductor puesta a 
tierra de equipos, para el propósito de reducir el ruido indeseable en ubicaciones de 
equipo electrónico s ensible, siempre que se apliquen las siguientes condiciones:  
Soporte o fundamento:  
647.3 General. Use of a separately derived 120 -volt singlephase 3 -wire system with 60 
volts on each of two ungrounded conductors to an equipment grounding conductor shall 
be permitted for the purpose of reducing objectionable noise in sensitive electronic 
equipment locations, provided the following conditions apply:  
Cambiar “proporcionando las siguientes condiciones aplicables” por “siempre que se 
apliquen las siguientes con diciones”, se refiere a que debe permitirse siempre que se 
cumplan las condiciones y no que se proporcionen.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Se debe permitir el uso de un sistema 
derivado separado de 120 volts, 
monofásico, 3 hilos con 60 volts  en 
cada uno de los dos conductores de 
fase a un conductor puesta a tierra de 
equipos, para el propósito de reducir el 
ruido indeseable en ubicaciones de 
equipo electrónico sensible, siempre 
que se apliquen las siguientes 
condiciones  
 
877. 647-3 ING. JOSE  LUIS Dice:  NO PROCEDE        (Séptima Sección)   DIARIO OFIC IAL Lunes 24 de diciembre de 2018   GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Se debe permitir el uso de un sistema derivado separado de 120 volts, 
monofásico, 3 hilos con 60 volts en cada uno de los dos conductores de fase a 
un conductor de l neutro puesto a tierra, para el propósito de reducir el ruido 
indeseable en ubicaciones de equipo electrónico sensitivo, proporcionando las 
siguientes condiciones aplicables:  
Debe decir:  
“Se debe permitir el uso de un sistema derivado separado de 120 vol ts, 
monofásico, 3 hilos con 60 volts en cada uno de los dos conductores de fase a 
un conductor del neutro puesto a tierra, para el propósito de reducir el ruido 
indeseable en ubicaciones de equipo electrónico sensitivo, proporcionando las 
siguientes condic iones aplicables:”  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresión “sensible” por “sensitivo” El calor es "sensible" quien lo siente es 
"sensitivo" ergo si el funcionamiento normal de los equipos eléctricos se ve afectado 
por el calor los equipos son "sensitivo s" y no "sensibles"  De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española.  
Sensible: Dicho de un aparato o de un 
instrumento: Capaz de registrar 
fenómenos poco intensos o diferencias 
mínimas en una determinada escala.  
Sensitivo: Perteneci ente o relativo a las 
sensaciones o a los sentidos  
878. 647 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
“Equipos electrónicos sensibles”  
Debe decir:  
“Equipos electrónicos sensitivos”  
Soporte o fund amento:  
Reemplazar expresiones "elevadores   para sillas de ruedas" por " elevadores de 
plataforma para sillas de ruedas" y "elevadores en escaleras para sillas" por 
"elevadores de sillas de ruedas en escaleras" Referencia NEC 2017 620.51 (C) (4)  NO PROCED E 
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española.  
Sensible: Dicho de un aparato o de un 
instrumento: Capaz de registrar 
fenómenos poco intensos o diferencias 
mínimas en una determinada escala.  
Sensitivo: Perteneciente o relativo a las 
sensaci ones o a los sentidos  
879.  
647-7. Contactos  
 ANCE  
 Dice:   
647-7. Contactos  
a) Generalidades.  
(3) Un contacto de 125 volts, monofásico, de 15 ó 20 amperes nominales con 
uno de sus polos portadores de corriente conectado a un conductor del circuito puesto 
a tierra se debe ubicar dentro de 1.80 metros de todos los contactos de sistemas 
técnicos de potencia de 15 ó 20 amperes nominales, 60/120 volts, instalados 
permanentemente.  
(4) Todos los contactos de 125 volts usados para potencia técnica de 60/120 
volts deben tener una configuración única y estar identificados para el uso con esta 
clase de sistemas.  
Excepción:  Se permitirán todas las salidas de contactos y clavijas de conexión de 125 
volts, monofásicas, de 15 ó 20 amperes nominales y que estén identificad os para uso 
con conductores de circuito puestos a tierra, en cuartos de máquinas, cuartos de 
control, cuartos de equipos, bastidores de equipos y otros lugares similares 
restringidos para personal calificado.  
Debe decir:  
647-7. Contactos  
a) Generalidades.  
(3) Un contacto de 120 volts, monofásico, de 15 ó 20 amperes nominales con 
uno de sus polos portadores de corriente conectado a un conductor del circuito puesto 
a tierra se debe ubicar dentro de 1.80 metros de todos los contactos de sistemas 
técnicos de po tencia de 15 ó 20 amperes nominales, 60/120 volts, instalados 
permanentemente.  
(4) Todos los contactos de 120 volts usados para potencia técnica de 60/120 NO PROCEDE  
En el Capítulo 100 Definic iones se 
establece:  
Tensión nominal: Valor nominal 
asignado a un circuito o sistema para 
designar convenientemente su clase 
de tensión. La tensión a la cual un 
circuito opera puede variar de la 
nominal, dentro de un margen que 
permite el funcionamiento sat isfactorio 
de los equipos, por ejemplo: 120/240V, 
220Y/127V, 480Y/277V, 600 V.  
NOTA 1:  Donde se lea 120 volts, 
podrá ser 120 o 127 volts.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Séptima Sección)       volts deben tener una configuración única y estar identificados para el uso con esta 
clase de sistema s. 
Excepción:  Se permitirán todas las salidas de contactos y clavijas de conexión de 120 
volts, monofásicas, de 15 ó 20 amperes nominales y que estén identificados para uso 
con conductores de circuito puestos a tierra, en cuartos de máquinas, cuartos de 
control, cuartos de equipos, bastidores de equipos y otros lugares similares 
restringidos para personal calificado.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “125 volts” por “120 volts”, sólo deben utilizarse tensiones normalizadas.  
 
880.  
650-3. Otros 
Artículos.  
 ANCE  
 Dice:   
650-3. Otros Artículos.  
a) Equipamiento de órganos electrónicos. Las i nstalaciones de circuitos y equipos 
deben cumplir con la sección 650 -3(a) y (b), según aplique. Cuando los requerimientos 
de otros artículos del Capítulos 1 a 7 de esta Norma difieran, los requerimientos del 
este Artículo 650, se deben aplicar.  
Debe decir:  
650-3. Otros Artículos.  Las instalaciones de circuitos y equipos deben cumplir con 
650-3(a) y (b), según corresponda. Cuando los requisitos de otros artículos de los 
Capítulos del 1 a 7 de esta Norma y del Artículo 650 difieran, deben aplicarse los 
requis itos del este Artículo 650.  
a) Equipamiento de órganos electrónicos.  
Las instalaciones de tecnología de producción de sonido digital / analógico y 
procesamiento de señal de audio asociado, amplificación, equipos de reproducción y 
cableado instalado como p arte de un órgano de tubos, deben estar de acuerdo con el 
artículo 640.  
Soporte o fundamento:  
650.3 Other Articles . Installations of circuits and equipment shall comply with 650.3(A) 
and (B) as applicable. Wherever the requirements of other articles in Cha pters 1 
through 7 of this Code and Article 650 differ, the requirements of Article 650 shall apply.  
(A) Electronic Organ Equipment. Installations of digital/ analog –sampled sound 
production technology and associated audio signal processing, amplification, 
reproduction equipment, and wiring installed as part of a pipe organ shall be in 
accordance with Article 640.  
Corregir a como se indica en la segunda columna, está mal hecha la modificación ya 
que lo que ponen en el inciso a) corresponde al texto de 650.3  y no incluyen el texto 
correcto del inciso a).  PROCEDE  
Se modifica  para quedar como sigue:  
650-3. Otros Artículos.  Las 
instalaciones de circuitos y equipos 
deben cumplir con la sección 650 -3(a) 
y (b), según aplique. Cuando los 
requerimientos de otros art ículos de los 
Capítulos 1 a 7 de esta Norma y el 
Artículo 650 difieran, los 
requerimientos de este Artículo 650, se 
deben aplicar.  
a) Equipamiento de órganos 
electrónicos.  Las instalaciones de 
tecnología de producción de sonido 
digital / analógico y proce samiento de 
señal de audio asociado, amplificación, 
equipos de reproducción y cableado 
instalado como parte de un órgano de 
tubos, deben estar de acuerdo con el 
artículo 640.  
 
(Continúa en la Octava Sección)