DOF: 15/12/2016   
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -200-SCFI -2015, Calentadores de agua de uso doméstico 
y comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural. - Requisitos de seguridad, especificaciones, 
métodos de prueba, marcado e información comercial (cancel ará a la NOM -011-SESH -2012 Calentadores de 
agua de uso doméstico y comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural. - Requisitos de 
seguridad, especificaciones, métodos de prueba, marcado e información comercial).  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
Economía.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA  
PROY -NOM -200-SCFI -2015, "CALENTADORES DE AGUA DE USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL QUE UTILIZAN 
COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL. - REQUISITOS DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES, 
MÉTODOS DE PRUEBA, MARCADO E INFORMACIÓN COMERCIAL." (CANCELARÁ A LA NOM -011-SESH -2012 
CALENTADORES DE AGUA DE USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL QUE UTILIZAN COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. 
O GAS NATURAL. - REQUISI TOS DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA, MARCADO E 
INFORMACIÓN COMERCIAL)  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con funda mento en los artículos 34 
fracciones II y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones 
I y XII, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 21 fracciones 
I, IV, IX y X del Reglamento Interior de esta Secretaría, expide para consulta pública el presente proyecto 
de Norma Oficial mexicana PROY -NOM -200-SCFI -2015 "CALENTADORES DE AGUA DE USO 
DOMÉSTICO Y COMERCIAL QUE UTILIZAN COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL. - 
REQ UISITOS DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA, MARCADO E 
INFORMACIÓN COMERCIAL", a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados 
presenten sus comentarios ante el CCONNSE, ubicado en Av. Puente de Tecamachalco Núm. 6,  Col. Lomas 
de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, CP. 53950, Estado de México, teléfono 57 29 
91 00, Ext. 43259, Fax 55 20 97 15 o bien a los correos electrónicos jesus.salazar@economia.gob.mx; y/o 
rodrigo.beristain@economia.gob.mx, para q ue en los términos de la Ley de la materia se consideren en el 
seno del Comité que lo propuso.  
México, D. F., a 25 de enero de 2016. - El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- Rúbrica.  
PREFACIO  
En la elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas 
e instituciones:  
      ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A. C. (ANCE).  
      ASOCIACIÓN NACI ONAL DE FABRICANTES DE APARATOS DOMÉSTICOS, A. C. (ANFAD).  
      CALENTADORES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.  
      MABE, S.A. DE C.V.  
      PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PROFECO.  
       Dirección General de Verificación de Combustibles  
      RHEEM DE MÉXI CO, S.A. DE C.V.  
      ROBERT BOSCH S. DE R.L. DE C.V.  
      SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
       Dirección General de Normas  
      WHIRLPOOL MÉXICO, S.A. DE C.V.  
ÍNDICE  
Capítulo  
1.    OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
2.    REFERENCIAS  3.    DEFINICIONES  
4.    CLASIFICACIÓN  
5.    ESPECIFICACIONES  
6.    INSTALACIÓN Y EQUIPO PARA LAS PRUEBAS  
7.    MÉTODOS DE PRUEBA  
  
8.    MARCADO E INFORMACIÓN COMERCIAL  
9.    PROTECCIÓN DEL PRODUCTO  
10.   PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (PEC)  
11.   MUESTREO  
12.   VIGILANCIA  
13.   SANCIONES  
14.   BIBLIOGRAFÍA  
15.   CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES  
APÉNDICE A (Normativo) PRUEBA DE HERMETICIDAD DEL CIRCUITO DE GASMÉTODO 
VOLUMÉTRICO  
1. Objetivo  y campo de aplicación  
Este proyecto de norma oficial mexicana est ablece los requisitos mínimos de seguridad, 
especificaciones, métodos de prueba, marcado e información comercial que deben cumplir los calentadores 
de agua que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural con una carga térmica no mayor que 108 
kW, que proporcionan agua caliente en fase líquida, los cuales que se importan o comercializan, en el 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos.  
Asimismo, este proyecto de norma oficial mexicana establece el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad corr espondiente.  
2. Referencias  
Para los fines de este proyecto de norma oficial mexicana, es indispensable aplicar las normas oficiales 
mexicanas y las normas mexicanas que se listan a continuación o las que las sustituyan, ya que constituyen 
disposiciones de  este proyecto de norma oficial mexicana:  
NMX -X-016-SCFI -2013,   Industria del Gas - Termopares y pilotos que se utilizan en sistemas de seguridad contra falla de flama - 
Especificaciones y métodos de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de julio de 2013.  
NMX -X-018-SCFI -2013,   Industria del Gas - Válvulas termostáticas y semiautomáticas con sistema de seguridad contra falla de flama, 
para usarse en calentadores de agua y calefactores de ambiente que utilizan como combustible Gas L.P. o 
Gas Natural - Especificaciones y métodos de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de julio de 2013.  
NMX -Z-012/1 -1987,        Muestreo para la inspección por atributos - Parte 1: Información general y aplicaciones. Declaratoria de 
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de octubre de 1987.  
NMX -Z-012/2 -1987,        Muestreo para la inspección por atributos - Parte 2: Métodos  de muestreo, tablas y gráficas. Declaratoria de 
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de octubre de 1987.  
NMX -Z-012/3 -1987,        Muestreo para la inspección por atributos - Parte 3: Regla de cálculo para la determinación de plan es de 
muestreo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de julio de 1987.  
NOM -106-SCFI -2000,      Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial (cancela a la NOM -106-SCFI -2000, 
publicada el 2  de noviembre y el 11 de diciembre de 2000). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el 2 de febrero de 2001.  
3. Definiciones  Para la correcta aplicación de este proyecto de norma oficial mexicana se establecen las siguien tes 
definiciones:  
3.1. Agua fría:  
  
Agua a temperatura ambiente para alimentación del calentador, que proviene de una fuente común de 
abastecimiento (por ejemplo: cisterna, red, tinaco, entre otros).  
3.2. Calentador:  
Aparato o equipo que está diseñado para  calentar agua. Cuenta con cámara(s) de combustión, 
intercambiador(es) de calor, quemador(es) y piloto(s), en su caso. Utiliza como combustible Gas L.P. o Gas 
Natural, y debe tener un control de temperatura automático (termostato) o control de encendido po r presión 
y aislamiento térmico, cuando aplique.  
3.3. Calentador de almacenamiento:  
Calentador en el que el agua se calienta en un depósito de almacenamiento.  
3.4. Calentador de rápida recuperación:  
Calentador en el que el agua se calienta de manera contin ua a una temperatura uniforme, al paso del 
agua por uno o más intercambiadores de calor.  
3.5. Calentador instantáneo:  
Calentador en el que el agua se calienta de manera continua a una temperatura uniforme, al paso del 
agua por un serpentín.  
3.6. Cámara de combustión:  
Espacio del calentador donde se lleva a cabo la combustión.  
3.7. Capacidad volumétrica:  
Cantidad de agua que almacena el depósito del calentador de almacenamiento.  
3.8. Carga térmica:  
Cantidad de calor que absorbe una determinada masa de agua e n el calentador para incrementar su 
temperatura en un cierto intervalo de tiempo.  
3.9. Certificado de la conformidad:  
Al documento mediante el cual la DGN o los organismos de certificación para producto hacen constar 
que los calentadores de uso doméstico y /o comercial que utilizan como combustible Gas L. P. o Gas Natural 
cumplen con las especificaciones que se establecen en este proyecto de norma oficial mexicana.  
3.10. Certificado del sistema de gestión de la calidad:  
Al documento que otorga un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad establecido 
en términos de la Ley, a efecto de hacer constar ante la DGN o los organismos de certificación para producto, 
que el sistema de gestión de la calidad del  proceso de fabricación del producto contempla procedimientos 
de verificación para el cumplimiento con este proyecto de norma oficial mexicana.  
3.11. Colector de gases:  
Elemento del calentador que concentra los gases producto de la combustión para que sean  conducidos 
al exterior.  
3.12. Combustible:  
Material que durante el proceso de oxidación es capaz de liberar energía en forma de calor y luz.  
3.13. Combustión:  
Reacción de oxidación de un combustible durante la cual se producen calor y luz.  
3.14. Control p ara el suministro de gas:  
Dispositivo que permite el flujo de gas al piloto y al quemador, por la presión que se ejerce por el paso 
del agua.  
3.15. Cuerpo exterior:  Camisa, forro de vista o acabado exterior del calentador.  
3.16. Cuerpo interior del calenta dor de rápida recuperación:  
  
Conjunto de uno o varios intercambiadores de calor para incrementar y mantener la temperatura del 
agua.  
3.17. Cuerpo interior del calentador instantáneo:  
Conjunto de intercambiador de calor y control para el suministro de gas,  para incrementar la temperatura 
del agua.  
3.18. Deflector:  
Dispositivo que evita la salida directa al ambiente de los gases producto de la combustión.  
3.19. Depósito:  
Parte del calentador donde se almacena el agua.  
3.20. Difusor o corta tiro:  
Dispositivo que retarda la salida de los gases producto de la combustión, que evita un tiro inverso y el 
exceso de tiro de la chimenea.  
3.21. DGN:  
A la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.  
3.22. Esprea:  
Dispositivo con un orificio de d imensiones conocidas, a través del cual se suministra el combustible.  
3.23. Evaluación de la conformidad:  
A la determinación del grado de cumplimiento con el presente proyecto de norma oficial mexicana.  
3.24. Familia de modelos:  
Al grupo de modelos de un mismo producto, referidos en este proyecto de norma oficial mexicana como 
del mismo tipo, en el que las variantes son de carácter estético o de apariencia, pero conservan las 
características de funcionamiento que aseguran el cumpl imiento de este proyecto de norma oficial 
mexicana.  
3.25. Informe de pruebas:  
Al documento que emite un laboratorio de pruebas, mediante el cual se presenta ante la DGN o los 
organismos de certificación para producto los resultados obtenidos de las pruebas  realizadas a los 
calentadores de uso doméstico y/o comercial que utilizan como combustible Gas L. P. o Gas Natural.  
El informe de pruebas tendrá la vigencia de noventa días naturales a partir de la fecha de su emisión 
para efectos de la solicitud de certi ficación en los organismos de certificación para producto.  
3.26. Intercambiador de calor:  
Dispositivo para transferir calor entre dos medios, que estén separados por una barrera o que se 
encuentren en contacto.  
3.27. Laboratorio de pruebas:  
Al laboratorio de pruebas acreditado y aprobado conforme lo establece la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, y su Reglamento.  
3.28. Laboratorio de pruebas extranjero:  
A aquel laboratorio de pruebas que se encuentra fuera del territorio nacional y que cuenta con  equipo 
suficiente y personal técnico calificado para realizar las pruebas descritas en el presente proyecto de norma 
oficial mexicana, cuyos informes de resultados son susceptibles de servir como referencia para determinar 
el apego a las especificaciones de dicha normatividad.  
3.29. Ley:  
A la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  3.30. Muestreo de producto:  
Al procedimiento mediante el cual se seleccionan los calentadores de agua de uso doméstico y comercial 
que utilizan como combustible Gas L. P. o Gas Natural, con el fin de someterlos a las pruebas que se 
establecen en este proyecto de norma oficial mexicana.  
3.31. Organismo de certificación de producto:  
  
A la persona moral acreditada y aprobada conforme a la Ley, que tenga por objeto realizar fu nciones de 
certificación de los calentadores de uso doméstico y/o comercial que utilizan como combustible Gas L. P. o 
Gas Natural.  
3.32. Organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad:  
A la persona moral acreditada conforme a la Ley, que t enga por objeto realizar funciones de certificación 
de sistemas de gestión de la calidad de la línea de producción de los calentadores de uso doméstico y/o 
comercial que utilizan como combustible Gas L. P. o Gas Natural, y que tenga los procedimientos de 
verificación de conformidad con lo dispuesto en la Ley.  
3.33. Piloto:  
Dispositivo donde se genera la flama que enciende el (los) quemador(es) principal(es) y puede mantener 
caliente el termopar.  
3.34. Presión de prueba hidrostática:  
Presión a la que debe ef ectuarse la prueba hidrostática a los calentadores a fin de valorar su 
cumplimiento normativo.  
3.35. Presión máxima de trabajo:  
Presión máxima que soporta(n) el (los) depósito(s) o el cuerpo interior del calentador.  
3.36. PROY -NOM:  
El presente proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -200-SCFI -2015, "CALENTADORES DE 
AGUA DE USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL QUE UTILIZAN COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS 
NATURAL. - REQUISITOS DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA, MARCADO 
E INFORMACIÓN COMERCIAL." (Cancel ará a la NOM -011-SESH -2012 Calentadores de agua de uso 
doméstico y comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural. - Requisitos de seguridad, 
especificaciones, métodos de prueba, marcado e información comercial)  
3.37. Quemador:  
Dispositivo que se utiliza para efectuar la mezcla aire -combustible y realizar la combustión, con el fin de 
aprovechar el calor liberado.  
3.38. Serpentín:  
Tubo o arreglo de tubos y sus accesorios dentro del cual fluye el agua a calentar, y que se encuentra  en 
contacto con la corriente de gases de combustión.  
3.39. Sistema valvular:  
Sistema integrado por válvulas y serpentín en un calentador instantáneo.  
3.40. Termopar:  
Dispositivo que consta de una o varias uniones de dos o más metales distintos y que tiene  la 
característica de generar una fuerza electromotriz que se debe a una diferencia de temperatura en sus 
extremos.  
3.41. Tiempo de recuperación:  
Tiempo que requiere el calentador de almacenamiento para elevar la temperatura del agua que se 
almacena en el depósito de 298.15 K a 323.15 K (25 ° C a 50 ° C).  
3.42. Tiro forzado:  
Sistema de calentamiento de aire en el cual la circulación del mismo se realiza por un ventilador.  
3.43. Tubo de inmersión o vena:  Tubo metálico o de plástico que se utiliza para hacer llegar el agua fría al fondo del depósito, además 
de realizar el efecto antisifón.  
3.44. Tubo de tiro:  
Tubo metálico que, como parte del depósito, transmite al agua el calor de los gases producto de la 
combustión, mientras los conduce hacia el exterior.  
3.45. Válvula para drenado:  
  
Válvula que se utiliza para permitir la salida de agua junto con los sedimentos o partículas sólidas que 
se contienen en el agua y evitar la acumulación de éstos.  
3.46. Válvula termostática (Termostato):  
Válvula automática que c ontrola el suministro de gas al (los) quemador(es) y piloto(s), manteniendo la 
temperatura del agua entre límites preestablecidos. Consta básicamente de un sistema de seguridad contra 
falla de flama, un dispositivo de control y dirección de gas, válvula pr incipal y un sensor de temperatura. 
Puede contar además con reguladores de presión, tanto para el(los) quemador(es) como para el(los) 
piloto(s) y con un interruptor eléctrico o sensor de seguridad para sobrecalentamiento.  
3.47. Verificación:  
A la constatac ión ocular o comprobación a la que están sujetos los calentadores de uso doméstico y/o 
comercial que utilizan como combustible Gas L. P. o Gas Natural, mediante muestreo, medición, pruebas 
de laboratorio, o revisión de documentos, que se realizan para eval uar la conformidad con el presente 
PROY -NOM, en un momento determinado.  
4. Clasificación  
Los calentadores se clasifican de la manera siguiente:  
4.1. De acuerdo con su carga térmica:  
a)    Doméstico: cuya carga térmica es menor o igual que 35 kW.  
b)    Come rcial: cuya carga térmica es mayor que 35 kW y menor o igual que 108 kW.  
4.2. De acuerdo con su funcionamiento:  
a)    Calentador de almacenamiento.  
b)    Con depósito galvanizado.  
c)    Con depósito porcelanizado.  
d)    Calentador de rápida recuperación.  
e)    Con depósito galvanizado.  
f)     Con depósito porcelanizado.  
g)    Calentador instantáneo.  
h)    Flujo de agua fijo y flujo de gas variable.  
i)     Flujo de agua variable y flujo de gas variable.  
j)     Flujo automático de agua y flujo automático de gas. 
Cualquier calentador diferente a la clasificación anterior debe cumplir las especificaciones que le 
apliquen y los métodos de prueba que puedan efectuarse a dicho aparato.  
5. Especificaciones  
5.1. Tubo de inmersión o vena  
Los calentadores de almacenam iento y de rápida recuperación deben contar con un tubo de inmersión 
o vena, metálico o de plástico, excepto cuando la alimentación del agua fría sea por el fondo o por la parte 
lateral inferior. Este tubo de inmersión o vena debe cumplir con lo siguiente:  
a)    Colocarse en la entrada de agua fría.  b)    Contar con uno o más orificios de efecto antisifón. Estas características deben comprobarse visualmente.  
Tabla 1 -Tiempo máximo de recuperación (continúa)  
Capacidad (L)  Tiempo (min)  
Menor o igual que 25  21 
Mayor que 25 y hasta 38  22 
Mayor que 38 y hasta 46  24 
Mayor que 46 y hasta 77  30 
Mayor que 77 y hasta 100  42 
Mayor que 100 y hasta 133  56 
  
Tabla 1 -Tiempo máximo de recuperación (concluye)  
Capacidad (L)  Tiempo (min)  
Mayor que 133 y hasta 220  68 
Mayor que 220 y hasta 280  75 
Mayor que 280  85 
  
5.2. Resistencia hidrostática  
El depósito del calentador de almacenamiento debe soportar una presión hidrostática mínima de 1.27 MPa (12.95 kgf/cm2 ) y el (los) 
depósito(s) del calentador de rápida recuperación, así como el sistema valvular del calentador instantáneo, deben soportar un a presión 
hidrostática mínima de 0.686 MPa (7 kgf/cm2), sin presentar fugas de agua ni deformaciones permanentes. Esto  se comprueba conforme 
al método de prueba descrito en el numeral 7.3.  
5.3. Válvula termostática (Termostato)  
Los calentadores, según sea el caso, deben estar provistos de las válvulas y dispositivos de regulación 
de presión de gas necesarios para el funci onamiento normal de los mismos, conforme a la presión de 
alimentación de gas especificada por el fabricante y a las características del propio calentador, debiendo 
además cumplir con las siguientes condiciones:  
a)    Situarse de forma que su posición, func ionamiento y accesibilidad no sean alterados por las maniobras a las 
que están sometidas durante la operación normal del calentador.  
b)    Instalarse de forma que sea imposible un desplazamiento involuntario en relación con el circuito de 
alimentación de g as. 
Las válvulas termostáticas que utilicen los calentadores, materia de PROY -NOM, deben cumplir con la 
norma mexicana NMX -X-018-SCFI -2013, esto se comprueba mediante la presentación del certificado de la 
conformidad, en los términos de lo dispuesto en el PEC a que se refiere el numeral 10 del presente PROY -
NOM.  
En el diseño y fabricación de calentadores no se permite el uso de válvulas semiautomáticas.  
5.4. Termopar  
En el caso de calentadores que cuenten con termopar, éste debe cumplir con las especificaci ones 
descritas en la norma mexicana NMX -X-016-SCFI -2013, esto se comprueba mediante la presentación del 
certificado de la conformidad, en términos de lo dispuesto en el PEC a que se refiere el numeral 10.  
5.5. Piloto  
Cuando el calentador cuente con piloto( s), éste(os) debe(n) garantizar el encendido rápido y seguro del 
(los) quemador(es). Todos los componentes del piloto deben estar diseñados para evitar ser dañados o 
desplazados accidentalmente durante el funcionamiento normal del aparato. Las posiciones r elativas del piloto y del quemador deben estar suficientemente bien determinadas para permitir un buen funcionamiento 
del conjunto. Esta condición se comprueba visualmente.  
El piloto debe cumplir con las especificaciones descritas en la norma mexicana NMX -X-016-SCFI -2013, 
esto se comprueba mediante la presentación del certificado de la conformidad, en términos de lo dispuesto 
en el PEC a que se refiere el numeral 10.  
5.6. Espreas  
  
Las espreas o conjunto de espreas y portaespreas deben ser desmontables y te ner un medio indeleble 
de identificación de su orificio. No se permite el uso de espreas con orificio regulable o variable. El 
cumplimiento de estas especificaciones debe comprobarse por inspección visual.  
5.7. Combustión  
La concentración máxima de monóxid o de carbono (CO) que se produce durante la combustión y que 
se mide conforme a las Figuras 5 a), 5 b) o 5 c), según corresponda, debe cumplir con lo indicado en la 
Tabla 2 en las condiciones de presión normal y presión aumentada. Esto se comprueba con el método de 
prueba descrito en el numeral 7.4.  
Tabla 2 -Concentración máxima de CO  
Condiciones de  
prueba  Presión de prueba  Concentración mg/g  
(partes por millón)  Gas L.P. kPa (gf/cm2)  Gas Natural kPa (gf/cm2)  
1. Normal  2.74 (27.94)  1.76 (17.95)  0.018 (180)  
2. Aumentada  3.23 (32.94)  2.25 (22.94)  0.040 (400)  
  
5.8. Resistencia de las flamas a las corrientes de aire  
a)    Al someterse el calentador, funcionando únicamente con el (los) piloto(s) encendido(s), a una corriente de 
aire con una velocidad de 21 km/h ± 2 km/h, la(s) flama(s) no debe(n) extinguirse.  
b)    Al someterse el calentador, funcionando con el (los) piloto(s) y el (los) quemador(es) encendido(s), a una 
corriente de aire con una velocidad de 21 km/h ± 2 km/h, las flamas no deben extinguirse ni salir de la 
cámara de combustión.  
Estas condiciones se comprueban con el método de prueba descrito en el numeral 7.5.  
5.9. Carga térmica  
La carga térmica de los calentadores debe cumplir con lo que establezca el  fabricante. Esto se constata 
con el método de prueba descrito en los numerales 7.2 ó 7.9, según corresponda.  
5.10. Temperatura de los gases de combustión  
La temperatura de los gases de combustión no debe exceder de 573.15 K (300 ° C). Esta condición se 
corrobora con el método de prueba descrito en el numeral 7.6.  
5.11. Difusor o corta tiro  
Los calentadores deben contar con un difusor o corta tiro. Esta condición se comprueba visualmente.  
5.12. Temperatura de las partes que se operan manualmente  
La temper atura de las partes que se operan manualmente no debe exceder de 328.15 K (55 ° C). Esta 
condición se comprueba conforme al numeral 7.7.  
5.13. Materiales  
Todos los materiales que se utilizan en la fabricación de los calentadores, incluyendo componentes y 
accesorios, no deben deformarse, fundirse ni mostrar fugas de gas o agua durante su funcionamiento 
normal. Estas condiciones deben comprobarse visualmente durante las pruebas.  
5.14. Control(es) de operación y drenado  Los calentadores deben disponer de uno o  más controles para su operación y de una o más válvulas 
para drenado u otro(s) dispositivo(s) para dicho fin, según corresponda al diseño del calentador, los cuales 
deben ubicarse en un lugar accesible. Esta condición se comprueba visualmente.  
5.15. Tuber ías y conexiones  
  
Las tuberías y conexiones para gas deben ser de acero al carbón, cobre, latón o aluminio y estar diseñadas para soportar una presión 
neumática de 0.686 MPa (7 kgf/cm2), lo cual se comprueba mediante la presentación del certificado de cal idad o documento 
correspondiente, en términos de lo dispuesto en el PEC a que se refiere el numeral 10.  
Los tubos cortos (niples) y coples para agua, deben ser de cobre o acero, contar con cuerda tipo NPT y soportar una presión 
hidrostática mínima de 1.27 MPa (12.95 kgf/cm2) para los calentadores de almacenamiento y de 0.686 MPa (7 kgf/cm2) para los 
calentadores de rápida recuperación e instantáneos. Esto se comprueba conforme a lo descrito en el numeral 7.3.  
5.16. Aislamiento térmico.  
Los calentadores de a lmacenamiento y de rápida recuperación deben contar con aislamiento térmico, 
por ejemplo, fibra de vidrio, poliuretano, fibra cerámica, entre otros, comprobándose visualmente. Para el 
cumplimiento de esta condición, el aire no se considera como aislamiento  térmico. En el caso de los 
calentadores instantáneos es optativo contar con aislamiento térmico.  
5.17. Protección contra la corrosión.  
El área del depósito para agua del calentador de almacenamiento y de rápida recuperación que se 
encuentra en contacto co n dicho líquido, debe protegerse contra la corrosión, ya sea con un galvanizado o 
un porcelanizado. Esta condición se comprueba conforme a lo descrito en el numeral 7.8, con excepción de 
los calentadores con depósito de acero inoxidable (únicamente serie 3 00), cobre o aluminio.  
Las propiedades del acero inoxidable deben comprobarse mediante la presentación del certificado de 
calidad o documento correspondiente, en términos de lo dispuesto en el PEC a que se refiere el numeral 
10. 
5.17.1. Los calentadores de  almacenamiento y de rápida recuperación, con depósito(s) galvanizado(s), 
deben cumplir con lo siguiente:  
a)    Ser galvanizado(s) por inmersión en caliente.  
b)    El material del galvanizado debe contar con una masa mínima de zinc de 0.448 kg/m2.  
Estas co ndiciones se comprueban mediante la presentación de los certificados de calidad o documentos 
correspondientes, en términos de lo dispuesto en el PEC a que se refiere el numeral 10.  
c)    El espesor mínimo de la película de galvanizado debe ser 0.0635 mm, c omprobándose conforme a lo 
establecido en el numeral 7.8.  
5.17.2. Los calentadores de almacenamiento y de rápida recuperación, con depósito(s) porcelanizado(s), 
deben cumplir con lo siguiente:  
a)    Ser porcelanizado(s) en su interior.  
b)    Tener un espes or mínimo de 0.15 mm de porcelanizado, comprobándose de acuerdo al numeral 
7.8. 
c)    Contar con ánodo de sacrificio.  
5.18. Capacidad volumétrica.  
La capacidad de almacenamiento de agua en el depósito del calentador de almacenamiento debe ser la 
marcada por el fabricante con una tolerancia de ± 5%. Esto se comprueba conforme a lo señalado en el 
numeral 7.1.  
5.19. Especificaciones particulares para los calentadores de rápida recuperación e instantáneos.  
5.19.1. Capacidad de calentamiento.  
La capaci dad de calentamiento debe permitir elevar la temperatura del agua fría como mínimo 25 K (25 
°C) proporcionando el flujo de agua que se establece en la placa o etiqueta de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante. El flujo de agua no debe ser menor a 2  L/min. Esta condición se demuestra conforme al 
método de prueba descrito en el numeral 7.9.  
5.19.2. Control para el suministro de gas.  El calentador instantáneo debe estar provisto de un control para el suministro de gas que soporte una presión mínima de 0.686 MPa 
(7 kgf/cm2) en sus partes que están en contacto con el agua, sin presentar fugas; esto se comprueba de acuerdo con el método descrito 
en el numeral 7.3. Las partes que están en contacto con el gas (por ejemplo: Válvula de Gas), deben soportar una  presión mínima de 3.4 
kPa (35 gf/cm2); esta condición se comprueba mediante la presentación del certificado de calidad, en términos de lo dispuesto  en el PEC 
a que se refiere el numeral 10.  
5.19.3. Presión de apertura del control para suministro de gas.  
El calentador instantáneo debe abrir su control para el suministro de gas de acuerdo con la presión de 
agua menor o igual a la que especifique el fabricante. Esto se verifica con el método de prueba descrito en 
el numeral 7.10.  
5.20. Equipamiento eléctrico y electrónico.  
Cuando el calentador cuente con componentes o partes eléctricas o electrónicas, éstas deben cumplir 
con las especificaciones correspondientes, lo cual se comprueba mediante la presentación del certificado 
de calidad o documento análogo, en t érminos de lo dispuesto en el PEC a que se refiere el numeral 10.  
5.21. Los Calentadores de tipo instantáneo deben contar con un dispositivo redundante de seguridad 
para el corte de gas hacia el quemador, que se conformará por una cámara con dos válvulas o  dos válvulas 
por separado, debiendo asegurar que, en caso de que cualquiera de ellas llegase a no funcionar, la otra 
actúe suspendiendo el flujo de gas y, por tanto, apagando el equipo. Los sensores que aseguran el 
funcionamiento del dispositivo, son:  
a)    Sensor de ausencia de flama en el quemador.  
b)    Sensor de sobre temperatura de agua caliente.  
c)    Sensor interruptor de flujo de entrada de agua.  
El cumplimiento se hará por medio de prueba en sistema de seguridad en obturadores de la válvula de 
gas, conforme a lo dispuesto en el numeral 7.11 de este PROY -NOM.  
6. Instalación y equipo para las pruebas  
Las pruebas establecidas en el presente PROY -NOM deben realizarse utilizando los gases de prueba 
que se especifican a continuación:  
a)    Tratándose de calentadores que utilizan Gas L.P. como combustible, debe utilizarse Gas L.P. con un poder calorífico de 93 MJ/m3 ± 2 
MJ/m3.  
b)    Tratándose de calentadores que utilizan Gas Natural como combustible, debe utilizarse Gas Natural con un poder calorífico de 34 MJ/m3 ± 
2 MJ/m3.  
Antes de iniciar las pruebas con Gas L.P. o Gas Natural, debe determinarse el poder calorífico del gas 
que se utilizará. Este dato debe registrarse en el informe de pruebas.  
Para determinar el poder calorífico del gas puede utilizars e cromatógrafo, calorímetro u otro analizador, 
también puede presentarse un certificado de análisis del gas.  
Los calentadores de agua objeto de cumplimiento con este PROY -NOM, deben entregarse junto con los 
accesorios requeridos para su funcionamiento u op eración durante las pruebas.  
6.1. Instalación de los calentadores.  
El manómetro de línea de gas debe colocarse a una distancia no mayor que 152 mm de la entrada de 
gas. 
6.1.1. Instalación del calentador de almacenamiento.  
En la Figura 1 se muestra un esquema de la instalación mínima de un calentador de almacenamiento 
para realizar las siguientes pruebas, conforme al numeral 7:  
a)    Capacidad volumétrica.  
b)    Tiempo de recuperación y carga térmica.  
c)    Combustión.  
d)    Resistencia de las flamas a las corrientes de aire.  
e)    Temperatura de los gases de combustión.  
f)     Temperatura de las partes operadas manualmente.    
 
Figura 1 -Calentador de almacenamiento (ilustrativa mas no limitativa)  
6.1.2. Instalación del calentador de rápida recuperación.  
En la Figura 2 se muestra un esquema de la instalación mínima de un calentador de rápida recuperación 
para realizar las siguientes pruebas, conforme al numeral 7:  
a)    Combustión.  
b)    Resistencia de las flamas a las corrientes de aire.  
c)    Temperatura de los gases de c ombustión.  
d)    Temperatura de las partes operadas manualmente.  
e)    Capacidad de calentamiento y carga térmica.  
 
Figura 2 -Calentador de rápida recuperación (ilustrativa mas no limitativa)  
6.1.3. Instalación del calentador instantáneo.  
  
En la Figura 3 se muestra un esquema de la instalación mínima de un calentador instantáneo para 
realizar las siguientes pruebas, conforme al numeral 7:  
a)    Combustión.  
b)    Resistencia de las flamas a la s corrientes de aire.  
c)    Temperatura de los gases de combustión.  
d)    Temperatura de las partes operadas manualmente.  
e)    Capacidad de calentamiento y carga térmica.  
f)     Presión de apertura del control para el suministro de gas.  
 
Figura 3 -Calentador instantáneo (ilustrativa mas no limitativa)  
6.2. Equipo para realizar las pruebas.  
El equipo mínimo para realizar las pruebas a los calentadores se describe en la Tabla 3.  
Tabla 3 -Equipo e instrumentos (continúa)  
Equipo  Clave  Intervalo de medida  Resolución máxima  
Manómetro de línea de 
gas P1 0 kPa a 5 kPa (0 kgf/cm2 a 0.051 kgf/  
cm2)  0.01 kPa (1x10 -4 kgf/m2)  
Regulador línea de gas  Pc N/A N/A 
Termómetro línea de 
agua caliente  T2 270.15 K a 380.15 K ( - 3 ° C a 107 ° 
C) 0.1 K (0.1° C)  
Termómetro línea de 
agua fría             T1 270.15 K a 380.15 K ( - 3 ° C a 107 ° 
C) 0.1 K (0.1 ° C)  
  
Tabla 3 -Equipo e instrumentos (continúa)  
Equipo  Clave  Intervalo de medida  Resolución máxima  
Cronómetro  N/A 0 h a 1.5 h  1 s 
Báscula   N/A 0 kg a 100 kg  0.1 kg  
Analizador de gases de 
combustión CO  N/A 0 mg/g a 0.1 mg/g (0 ppm a 1 000 
ppm)  0.0002 mg/g (2 ppm)  
Ventilador  N/A N/A N/A 
Anemómetro  N/A 0 km/h a 30 km/h  1 m/seg  
Medidor de espesores  N/A N/A 0.0254 mm  
Equipo para elevar la 
presión del agua  N/A 0 MPa a 1.5 MPa (0 kgf/cm2 a 15.30  
kgf/cm2)  N/A 
Cinta métrica flexible  N/A 0 m a 3 m  0.1 cm  
Recipientes de peso 
conocido  N/A N/A N/A 
Regulador de línea de 
agua  R-1 N/A N/A 
Manómetro de línea de 
agua  P2 Acorde a la presión de apertura del  
calentador  0.1 kPa (1x10 -4 kgf/cm2)  
para calentadores con  
presión de apertura  
máxima de 20 kPa (0.2  
kgf/cm2)  
Manómetro de línea de 
agua  P2 Acorde a la presión de apertura del  
calentador  1 kPa (0.01 kgf/cm2)  
para calentadores con  
presión de apertura de  
20 kPa a 50 kPa  
(0.2 kgf/cm2 a 0.5  
kgf/cm2).  
Manómetro de línea de 
agua para prueba de 
resistencia hidrostática  P3 Acorde a la presión de prueba 
establecida por el fabricante del 
calentador  0.0196 MPa  
(0.2 kgf/cm2)  
Medidor de flujo de agua (1)  F-2 0.05 dm³/s a 0.25 dm³/s  0.017 dm³/s  
Banco de pruebas  N/A N/A N/A 
Termómetro línea de gas  T3 Acorde a la temperatura de las 
pruebas  0.1 K (0.1 ° C)  
(1) Puede sustituirse el medidor de flujo de agua para el registro del agua calentada, por una báscula y recipientes de peso conocido.  
  
7. Métodos de prueba  
Los instrumentos de medición, equipos y dispositivos que se indican en el presente PROY -NOM, 
representan los requisitos mínimos para la aplicación de las pruebas y pueden sustituirse por otros 
equivalentes que permitan obtener el resultado de la prueba en las unidades o valores que se especifican.  
7.1. Prueba de capacidad volumétrica.  
Esta prueba sólo se aplica a los calentadores de almacenamiento, pudiendo utilizarse indistintamente 
los procedi mientos descritos en los numerales 7.1.1 ó 7.1.2. Para la determinación de la capacidad 
volumétrica debe considerarse que 1 kg de agua ocupa el volumen de 1 L.  
7.1.1. Procedimiento.  a)    Determinar el peso del calentador con el depósito vacío.  
b)    Llenar el depósito con agua fría.  
c)    Determinar el peso del calentador.  
d)    Obtener la capacidad por diferencia de pesos.  
7.1.2. Procedimiento.  
a)    Instalar el calentador como se muestra en la Figura 1.  
b)    Abrir la válvula de alimentación de agua fría para llenar el depósito, una vez que está lleno cerrar la válvula.  
c)    Utilizar la salida de drenado para verter el agua en el (los) recipiente(s) de peso conocido.  
d)    Pesarlo(s) y por diferencia obtener l a capacidad.  
7.1.3. Resultados.  
El producto cumple cuando el valor que se obtiene se encuentra dentro del intervalo de ± 5% de la 
capacidad volumétrica que establece el fabricante.  
7.2. Prueba de tiempo de recuperación y carga térmica.  
Esta prueba sólo se aplica a los calentadores de almacenamiento.  
7.2.1. Procedimiento  
a)    Instalar el calentador como se muestra en la Figura 1.  
b)    Comprobar que la punta del sensor de temperatura (T2) se encuentra a una profundidad de 25 mm ± 5 mm 
a partir de la parte s uperior interna del depósito del calentador.  
c)    Poner en funcionamiento el calentador con su control de temperatura al máximo.  
d)    Medir y registrar el tiempo que tarda en incrementarse la temperatura del agua de 298.15 K a 323.15 K (25 
° C a 50 ° C).  
Para obtener la carga térmica se aplica la siguiente ecuación.  
 
En donde:  
Qa   es el calor que se absorbe durante el periodo de prueba (carga térmica) en kW.  
ma   es la masa de agua calentada durante la prueba, en kg.  
cpa   es la carga térmica esp ecífica del agua, igual a 4.186 kJ/(kg·K), para el intervalo de temperatura de 270.15 K a 360.15 K ( -3 °C a 87 °C).  
T es el incremento de la temperatura de la masa de agua (Tf - Ti), en K.  
T     es el tiempo de duración de la prueba, en s.  
Tf     es la tem peratura final, en K.  
Ti     es la temperatura inicial, en K.  
7.2.2. Resultados.  
El producto cumple cuando:  
a)    El tiempo que se registra no excede lo que marca el fabricante y cumple con lo que se indica en la  
Tabla 1.  
b)    La carga térmica de los calentadores no es menor a lo especificado por el fabricante.  
7.3.  Prueba de resistencia hidrostática.  
Esta prueba se aplica a los calentadores de almacenamiento, de rápida recuperación e instantáneos.  
7.3.1. Procedimiento.  
a)    Desensamblar o retirar el cuerpo exterior del calentador e instalar el (los) depósito(s) o sistema valvular, al 
banco de pruebas.  
b)    Colocar el manómetro a la salida del flujo de agua del calentador a una distancia no mayor que 250 mm.  
c)    Sellar todas  las conexiones tales como válvula de drenado, termostato, válvula de alivio, etc., según sea el 
caso, a fin de evitar que se presenten fugas cuando se aplique la presión hidrostática. Figura 4.  
Para el caso de calentadores de almacenamiento y de rápida re cuperación:  
a)    Medir la longitud del(los) depósito(s) y dividirlo(s) en dos partes iguales.  
b)    Medir el perímetro al centro (Li). Figura 4.  
c)    Llenar el (los) depósito(s) con agua fría.  
d)    Incrementar la presión hasta alcanzar la presión de pru eba hidrostática especificada por el fabricante, la cual no podrá ser inferior de 1.27 
MPa (12.95 kgf/cm2) para los calentadores de almacenamiento y de 0.686 MPa (7 kgf/cm2) para los calentadores de rápida recupe ración, 
en un tiempo no menor de 2 min.  
e)    Mantener esta presión durante 8 min.  
f)     Comprobar de manera visual que no existan fugas en el (los) depósito(s).  
g)    Al finalizar este tiempo reducir la presión hasta alcanzar la presión atmosférica y repetir la medición inicial (Lf).  
La medición d e la circunferencia no debe variar por más de 0.5% entre las dos lecturas.  
 
Li     es la medición inicial, en mm.  
Lf     es la medición final, en mm.  
Para los calentadores instantáneos, e l equipo para elevar la presión del agua se conecta a la entrada de 
agua fría del calentador y se obtura la salida. En caso de contar con válvula de alivio o de sobrepresión 
integrada, ésta debe retirarse y obturar el orificio. Una vez cumplidas estas cond iciones:  
a)    Llenar el sistema valvular con agua fría.  
b)    Incrementar la presión hasta alcanzar la presión de prueba hidrostática especificada por el fabricante, la cual no podrá ser inferior de 0.686 
MPa (7 kgf/cm2), en un tiempo no menor de 2 min.  
c)    Mantener esta presión durante 8 min.  
d)    Comprobar de manera visual que no existan fugas en el calentador.  
Al finalizar este tiempo reducir la presión hasta alcanzar la presión atmosférica.  
7.3.2. Resultados.  
a)    En ningún caso los calentadores deben presentar fugas de agua.  
b)    Los calentadores de almacenamiento y de rápida recuperación, no deben presentar deformación mayor que 
0.5% con respecto a la medición inicial.  
  
c)    Los calentadores instantáneos no deb en presentar deformaciones permanentes apreciables visualmente.  
 
Figura 4 -Exterior del calentador (ilustrativa mas no limitativa)  
7.4. Prueba de combustión . 
Esta prueba se aplica a los calentadores de almacenamiento, de rápida recuperación e instantáneos.  
7.4.1. Procedimiento.  
Las pruebas de la concentración máxima de las emisiones de CO deben efectuarse considerando las 
presiones de gas que se indican en la Tabla 2.  
a)    Instalar el calentador como se muestra en las Figuras 1, 2 ó 3, según corresponda.  
Colocar el ducto de toma de muestra en la salida del difusor o corta tiro o colector de gases. Figura 5 a). 
Se permite utilizar un aditam ento en forma de cono u otra forma siempre que no se altere el área de salida, 
lo anterior en caso de que el diámetro del difusor sea mayor al del ducto de prueba.  
En el caso de que el calentador cuente con tubo de salida de gases, éste debe instalarse de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante, en lugar del ducto de toma de muestra. Figura 5 b).  
b)    Poner a funcionar el calentador con su control de temperatura a su máxima capacidad con la presión normal 
de alimentación de gas.  
Para operar el calentado r con su control de temperatura a su máxima capacidad, debe considerarse lo 
siguiente:  
I.     Para los calentadores de almacenamiento se llena el depósito previamente con agua fría. En caso de que el 
termostato pudiera cortar la alimentación del gas antes de terminar la prueba, se debe circular agua fría 
hasta terminar la prueba.  
II.     Para los calentadores de rápida recuperación e instantáneos, se ajusta el flujo de agua de acuerdo a lo 
especificado por el fabricante.  
III.    Para calentadores equipados con control digital de temperatura, éste debe programarse de tal forma  
que se obtenga el incremento de temperatura mínimo de 25 K (25 ° C).  
c)    Colocar la sonda del analizador de CO en el ducto de toma de muestra en la posición prevista para ello a los 
10 min de operación. Figura 5 a).  
En el caso de que el calentador cuente con tubo de salida de gases, la sonda del analizador se coloca 
al final del tubo y en su parte central. Figura 5 b). Se permite utilizar un aditamento en forma de cono u otra 
forma si empre que no se altere el área de salida, lo anterior en caso de que el diámetro del difusor sea 
mayor al del ducto de prueba.  
Cuando el calentador sea provisto de salida de gases frontal y no sea posible ensamblarlo con el ducto 
de toma de muestra, la son da del analizador se coloca en la salida de gases y en la parte central de dicha 
salida, la cual no debe quedar dentro ni alejada de la salida. Figura 5 c).  
d)    Registrar el valor de CO a los 15 min de operación, posteriormente retirar la sonda.  
e)    Apagar el calentador y hacer circular agua fría hasta obtener una diferencia menor que 2 K (2 ° C) en la 
entrada y la salida de agua.  
Para la prueba de presión aumentada, el calentador debe ponerse en funcionamiento con su control de 
temperatura a su máxima capacidad.  
En el caso de los calentadores equipados con control digital de temperatura, éste debe programarse de 
tal forma que se obtenga el incremento de temperatura mínimo de 25 K (25 ° C).  
f)     Ajustar la presión de gas de acuerdo con la Tabla 2, en lo referente a presión aumentada.  
g)    Colocar la sonda en la posición prevista para ello a los 10 min de operación.  
h)    Registrar el valor de CO a los 15 min de operación, posteriormente retirar l a sonda.  
7.4.2. Resultados.  
El calentador cumple cuando la concentración de las emisiones de CO es iguales o menores a lo que 
se establece en la Tabla 2, bajo las condiciones de presión normal y presión aumentada.  
 
Figura 5 a) -Equipo para el análisis de CO (ilustrativa mas no limitativa)  
  
 
Figura 5 b) -Equipo para el análisis de CO en calentadores provistos de ducto (ilustrativa mas no  
limitativa)  
 
Figura 5c) -Equipo para el análisis de CO en calentadores con salida de gases frontal (ilustrativa 
mas 
no limitativa)  
7.5. Prueba de resistencia de  las flamas a las corrientes de aire.  
Esta prueba se aplica a los calentadores de almacenamiento, de rápida recuperación e instantáneos.  
7.5.1. Procedimiento.  
Antes de iniciar la prueba, debe verificarse que la velocidad del aire que se incide en las parte s del 
calentador sea de 21 km/h ± 2 km/h. El ventilador o equipo para aplicar las corrientes de aire debe permitir 
aplicar de forma directa las corrientes de aire en las partes indicadas.  
a)    Se instala el calentador como se muestra en las Figuras 1, 2 ó  3, según corresponda.  
  
b)    Para calentadores de almacenamiento y rápida recuperación, se llena(n) el (los) depósito(s) con agua fría; 
para calentadores instantáneos se llena el sistema valvular.  
c)    Se pone a funcionar el calentador únicamente con el  (los) piloto(s) encendido(s), en caso de presentarlo(s) 
y operando de manera continua, con la puerta cerrada, en caso de tenerla; para los calentadores de rápida 
recuperación e instantáneos, se hace circular agua ajustando el flujo de acuerdo a lo indicad o por el 
fabricante.  
d)    Se aplica una corriente de aire con una velocidad de 21 km/h ± 2 km/h en dirección a cada una de las 
siguientes partes por un tiempo de 10 s como mínimo:  
I.     En cada una de las entradas de aire para combustión.  
II.    Base.  
III.    Puerta, en caso de tenerla.  
IV.   Difusor o corta tiro o colector de gases.  
e)    Se pone a funcionar el calentador con el (los) piloto, en caso de presentarlo(s) y operando de manera 
continua, y quemador(es) encendido(s), con la puerta cerrada en ca so de tenerla, y se repite lo descrito en 
el inciso d); para el caso de calentadores de rápida recuperación e instantáneos se hace circular agua 
ajustando el flujo de acuerdo a lo indicado por el fabricante.  
7.5.2. Resultados.  
El calentador cumple cuando las flamas del (los) quemador(es) y el (los) piloto(s) no se extinguen y no 
se salen de la cámara de combustión.  
7.6. Prueba de temperatura de los gases de combustión.  
Esta prueba se aplica a los calentadores de almacenamiento, de rápida recuperación e instantáneos.  
7.6.1. Procedimiento.  
Para el caso del calentador de almacenamiento, se instala como se muestra en la Figura 1.  
a)    Se llena el depósito con agua fría.  
b)    Colocar el ducto de toma de muestra en la salida del difusor o corta tiro o colector de gases en la posición 
prevista para ello. Figura 5 a). Se permite utilizar un aditamento en forma de cono u otra forma siempre que 
no se altere el área de salida, lo anterior en caso de que el diámetro del difusor o corta tiro o colector de 
gases, sea mayor al del ducto de prueba.  
c)    Se pone a funcionar el calentador con su control de temperatura a su máxima capacidad con la presión 
normal de alimentación de gas.  
Para calentadores equipados con control digital de temperatura, éste debe programarse de tal forma 
que se obtenga el incremento de temperatura requerido en el inciso d).  
d)    Se registra la temperatura de los gases de combustión cuando la temperatura del ag ua en la salida alcance 
333.15 K (60 ° C).  
Para el caso de calentadores de rápida recuperación e instantáneos, se instalan como se muestra en 
las Figuras 2 ó 3, según corresponda.  
a)    Se llena(n) el (los) depósito(s) o sistema valvular con agua fría.  
b)    Colocar el ducto de toma de muestra en la salida del difusor o corta tiro o colector de gases. Figura 5 a). Se 
permite utilizar un aditamento en forma de cono u otra forma, siempre que no se altere el área de salida; lo 
anterior, en caso de que el diáme tro del difusor o corta tiro o colector de gases, sea mayor al del ducto de 
prueba.  Cuando el calentador cuente con tubo de salida de gases, el termómetro o termopar se coloca al final 
del tubo en su parte central. Figura 5 b).  
Cuando el calentador cuente con salida de gases frontal y no sea posible ensamblarlo con el ducto de 
toma de muestra, el termómetro o termopar se coloca en la salida de gases en su parte central de dicha 
salida, la cual no debe quedar dentro ni alejada de la salida. Figura 5 c).  
c)    Se enciende el (los) piloto(s) o se energiza el sistema de encendido cuando aplique.  
d)    Se pone a funcionar el calentador con su control de temperatura a su máxima capacidad con la  
presión normal de alimentación de gas. El flujo de agua debe ajustars e de acuerdo con lo que se indica en 
el calentador.  
Para calentadores equipados con control digital de temperatura, éste debe programarse de tal forma 
que se obtenga el incremento de temperatura mínimo de 25 K (25 ° C).  
e)    Se registra la temperatura de los gases de combustión a los 15 min de operación.  
7.6.2. Resultados.  
El calentador cumple cuando la temperatura de los gases de combustión no excede de 573.15 K (300 ° 
C). 
7.7. Prueba de temperatura de las partes operadas manualmente.  
Esta prueba aplica a  los calentadores de almacenamiento, de rápida recuperación e instantáneos, los 
cuales deben instalarse de acuerdo a las Figuras 1, 2 ó 3, según corresponda.  
7.7.1. Procedimiento.  
a)    En el caso de los calentadores de almacenamiento y de rápida recuperac ión, se llena(n) el (los) depósito(s) 
con agua fría.  
b)    Se pone a funcionar el calentador con su control de temperatura a su máxima capacidad con la presión 
normal de alimentación del gas.  
Para los calentadores de rápida recuperación e instantáneos se hace circular agua ajustando el flujo a 
lo especificado por el fabricante.  
Para calentadores equipados con control digital de temperatura, éste debe programarse de tal forma 
que se obtenga el i ncremento de temperatura mínimo de 25 K (25 ° C).  
c)    Registrar la temperatura de las partes operadas manualmente cuando:  
I.     En los calentadores de almacenamiento se alcance la temperatura de corte de la válvula termostática.  
II.     En los calentado res de rápida recuperación e instantáneos, transcurran 15 min de operación.  
7.7.2. Resultados.  
Las partes que se operan manualmente cumplen cuando su temperatura no excede de 328.15 K (55 ° 
C). 
7.8. Prueba de protección contra la corrosión.  
Esta prueba se aplica a la parte interna de los depósitos galvanizados o porcelanizados de los 
calentadores de almacenamiento y de rápida recuperación.  
7.8.1. Procedimiento.  
El (los) depósito(s) debe(n) ser seccionado(s) y tomar una muestra con un área mínima de 100 cm2.  Se 
realizan mediciones con el instrumento para medir espesores en cuatro puntos donde el recubrimiento no 
haya sido dañado o alterado por el corte. Los puntos de medición deben estar equidistantes entre sí y lo 
más alejado posible uno del otro.  
7.8.2. Resultados.  
El (los) depósito(s) galvanizado(s) cumple(n) cuando en ninguno de los casos el espesor es menor que 
0.0635 mm.  
El (los) depósito(s) porcelanizado(s) cumple(n) cuando en ninguno de los casos el espesor es menor 
que 0.15 mm.  7.9. Prueba de capacida d de calentamiento y carga térmica.  
Esta prueba sólo se aplica a los calentadores de rápida recuperación e instantáneos.  
7.9.1. Procedimiento.  
a)    Se instala el calentador como se muestra en las Figuras 2 ó 3, según corresponda.  
Los sensores de temperatu ra se deben colocar a no más de 152 mm de la salida de agua caliente y de 
la entrada de agua fría, se registran las temperaturas tanto en la entrada como en la salida del calentador.  
  
En el caso de los calentadores de rápida recuperación, se llena(n) el ( los) depósito(s) con agua fría.  
En el caso de los calentadores instantáneos se llena el sistema valvular con agua fría.  
b)    Se pone a funcionar el calentador con su control de temperatura a su máxima capacidad con la presión 
normal de alimentación de gas . Se ajusta el flujo de agua de acuerdo a lo indicado por el fabricante hasta 
que se estabilice la temperatura del agua, la cual no debe variar más de 2 K (2 ° C) en la salida.  
Para calentadores equipados con control digital de temperatura, éste debe progr amarse de tal forma 
que se obtenga el incremento de temperatura mínimo de 25 K (25 ° C).  
c)    La determinación de la capacidad de calentamiento se puede dar de dos formas:  
Primera: Se colecta el agua calentada en el(los) recipiente(s) de peso conocido por  espacio de 5 min, 
se procede a pesarlos en la báscula y por diferencia de peso se obtiene la masa de agua calentada que es 
equivalente a la capacidad de calentamiento.  
Segunda: Por medio del medidor de flujo de agua se determina el mismo durante 5 min.  
d)    Con los valores obtenidos y aplicando la ecuación descrita en el numeral 7.2.1 se determina la carga térmica.  
7.9.2. Resultados.  
La capacidad de calentamiento y la carga térmica no deben ser menores a lo especificado por el 
fabricante. El incremento de  temperatura debe ser como mínimo 25 K (25 ° C).  
7.10. Prueba de presión de apertura del control para suministro de gas.  
Esta prueba sólo aplica a los calentadores instantáneos.  
7.10.1. Procedimiento.  
a)    Se instala el calentador como se muestra en la Figura 3 observando que el manómetro esté colocado en un 
tramo recto de tubería a una distancia no menor que 10 cm ni mayor que 30 cm de la conexión de entrada 
de agua fría del calentador. Este tramo de tuberí a debe ser del diámetro nominal especificado en el 
instructivo de instalación del fabricante y en caso de que no esté especificado, debe ser del mismo diámetro 
de la conexión de entrada del agua del calentador.  
b)    Se enciende el piloto o se energiza el sistema, según aplique.  
c)    Se incrementa gradualmente la presión del agua hasta que encienda el quemador. En este momento se 
toma la lectura del manómetro y se registra.  
En caso que el calentador cuente con perilla o accesorio equivalente para control d e flujo de agua, la 
prueba debe realizarse con el control de flujo de agua en posición de flujo máximo y repetirse en posición 
de flujo mínimo. En cualquiera de estos casos, la presión que se debe reportar es la que sea menor.  
7.10.2. Resultados.  
El quemad or debe encender a una presión menor o igual a la que especifique el fabricante.  
7.11. Sistema de seguridad en obturadores de la válvula de gas  
Esta prueba sólo aplica a calentadores de agua tipo instantáneo, para verificar el funcionamiento y 
hermeticidad  del sistema de seguridad en los obturadores de las válvulas de gas, conforme a un sistema 
que debe contar con dos o más obturadores, debiendo observar las condiciones establecidas en este PROY -
NOM.  
7.11.1. Requisitos  
a)    El circuito de gas debe de ser h ermético.  b)    La hermeticidad se asegura cuando la fuga de aire no sobrepasa para:  
      Prueba 1: 0,06 dm3/h (Obturador 1).  
      Prueba 2: 0,06 dm3/h para cada uno de los obturadores considerados (Obturador 2).  
  
      Prueba 3: 0,14 dm3/h (Obturador 1  y 2). 
7.11.2. Procedimiento  
a)    Acondicionar el calentador a temperatura ambiente, la cual debe estar de 15 ° C a 25 ° C y mantenerse en 
ese intervalo durante la ejecución de toda la prueba.  
b)    Conectar la entrada de gas del calentador a una alimenta ción de aire que suministre una presión adecuada 
y constante, según se describe en el Apéndice A o mediante medidor de flujo con resolución adecuada para 
realizar las mediciones y capaz de proporcionar la presión del aire conforme a la prueba.  
c)    Según sea el caso se efectúan dos o tres pruebas, por una parte, cuando se entregan los calentadores antes 
de cualquier otra prueba; y, por otra parte, al término de las pruebas de la norma y después de desmontar 
y volver a montar dos veces las piezas del circui to de gas que llevan juntas herméticas y que puedan ser 
desmontadas según las instrucciones técnicas.  
El solicitante debe proveer las instrucciones para desmontaje y montaje de las piezas del circuito de gas 
que llevan juntas herméticas e indicar con qué p iezas puede realizarse dicha operación. Asimismo, debe 
indicarse la forma en que se activan o desactivan los elementos de obturación, a fin de que puedan abrir o 
cerrar para efectos de poder ejecutar la prueba, y debe proporcionar los inyectores ciegos o l os medios 
mediante los cuales se bloqueará la salida.  
d)    Realizar las pruebas en las condiciones de presión a la entrada del calentador, considerando las 
disposiciones especiales para cada uno, como se señala en las pruebas 1, 2 y 3 siguientes:  
d.1) Prueba 1  
Comprobar la hermeticidad del primer dispositivo de obturación, estando los demás dispositivos de 
obturación posteriores en posición abierta. La presión de prueba debe ser 15 kPa.  
d.2) Prueba 2  
Comprobar la hermeticidad del segundo dispositivo de obturación estando los demás dispositivos de 
obturación.  
Si por efectos del diseño de la válvula de gas automática accionada por agua, la presión del agua puede 
tener influencia en la hermeticidad del circuito, comprobar la hermeticidad efectuando la prueb a, primero sin 
agua y luego a la presión máxima de agua. La presión de prueba debe ser 5 kPa y debe repetirse a 15 kPa.  
d.3) Prueba 3  
Comprobar la hermeticidad y la fuga total con todas las válvulas abiertas, como si el calentador estuviera 
en funcionamien to; bloquear la salida de gas mediante la instalación cuidadosa de inyectores ciegos o 
piezas que hayan suministrado el solicitante. Este se puede sellar de cualquier forma que no permita la 
salida de aire. La presión de prueba debe ser 5 kPa y debe repeti rse a 15 kPa.  
7.11.3. Resultados  
El producto cumple cuando el sistema de seguridad del calentador cuenta con dos o más obturadores y 
la fuga de aire no sobrepasa los valores siguientes:  
a)    Prueba 1: 60 cm3/h. (Obturador 1).  
b)    Prueba 2: 60 cm3/h para  cada uno de los obturadores considerados (Obturador 2).  
c)    Prueba 3: 140 cm3/h (Obturador 1 y 2).  
8. Marcado e información comercial  
8.1.  Identificación del producto.  
Los calentadores objeto de este PROY -NOM deben contar con una o más placas o etiquet as fijas en 
lugar visible que proporcionen la información necesaria para su operación. Asimismo, deben llevar una o 
más placas o etiquetas de identificación fija en forma permanente, ya sean adheridas, remachadas o atornilladas al cuerpo exterior, en un lu gar visible y de un material resistente a la oxidación. Las placas o 
etiquetas deben  
contener como mínimo la información siguiente en idioma español:  
a)    Nombre y dirección del fabricante, importador, distribuidor o comercializador.  
b)    Marca, modelo y número de serie (número específico que identifica un solo aparato).  
c)    Tipo de calentador (almacenamiento, de rápida recuperación o instantáneo).  
d)    Tipo de gas (L.P. o Natural, según su diseño).  
e)    Presión normal de alimentación d el gas: para Gas L.P. 2.74 kPa (27.94 gf/cm2) y para Gas Natural 1.76 kPa (17.95 gf/cm2).  
f)     Capacidad volumétrica expresada en litros para los calentadores de almacenamiento, o capacidad de 
calentamiento en L/min con T mínimo de 25 K (25 ° C) para los  calentadores de rápida recuperación e 
instantáneos.  
g)    Tiempo máximo de recuperación expresado en minutos para los calentadores de almacenamiento.  
h)    Presión máxima de trabajo específica para el calentador.  
Nota: Ésta debe ser como mínimo de 0.63 MP a (6.42 kgf/cm2) para los calentadores de almacenamiento y de 0.45 MPa (4.59 kgf/cm2) 
para los calentadores de rápida recuperación e instantáneos.  
i)     La leyenda que identifique al país de origen del producto, por ejemplo "Producto de...", "Hecho en..." , 
"Manufacturado en...", "Producido en...", u otros análogos.  
j)     Carga térmica en kW.  
k)    Presión hidrostática mínima requerida para la apertura del control para suministro de gas en MPa para los 
calentadores instantáneos.  
l)     Contraseña oficial de certificación, conforme a la norma oficial mexicana NOM -106-SCFI -2000.  
m)   Mes y año de fabricación del calentador.  
n)    Presión de prueba hidrostática especificada por el fabricante, importador, distribuidor o comercializador.  
De m anera adicional, esta información en forma total o parcial podrá incluirse en el envase, empaque o 
embalaje del producto.  
8.2. Operación del calentador.  
En la placa(s) o etiqueta(s) de identificación o en la placa(s) o etiqueta(s) por separado colocada(s) en 
un lugar visible, deben indicarse las instrucciones de operación del calentador en idioma español.  
8.3. Instalación del calentador.  
En una placa o etiqueta colocada en un lugar visible, por separado, o en un manual, se deben especificar 
las característi cas mínimas necesarias para una correcta instalación y funcionamiento en idioma español, 
además debe incluirse el siguiente texto:  
a)    Sistema abierto (por medio de tinaco) para alimentación de agua al calentador: Se debe instalar en la salida 
de agua ca liente un jarro de aire.  
b)    Sistema cerrado para alimentación de agua al calentador: Se debe instalar en la salida de agua caliente una 
válvula de alivio calibrada a lo que especifique el fabricante del calentador.  
c)    La presión de alimentación de ga s debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa (27.94 gf/cm2) 
y Gas Natural a 1.76 kPa (17.95 gf/cm2).  
d)    Incluir la leyenda que en esencia indique lo siguiente: No instale el calentador en lugares cerrados, mal 
ventilados o cercanos a material inflamable.  
e)    Incluir la leyenda que en esencia indique: En el caso de que el calentador requiera un ducto para la correcta 
extracción de los gases de combustión, éste debe ser exclusivo para la salida de los gases del calentador.  
8.4. Garantía del producto.  
Todo calentador debe contar con una póliza de garantía con una vigencia mínima por dos años contados 
a partir de la fecha de entrega al consumidor, donde se indique como mínimo lo siguiente: nombre, 
denominación o razón social y domicilio del fabricante, importador, distribuidor o comercializador, 
identificación del producto, duración de la garantía, conceptos que cubre la garantía, sus limitaciones o 
excepciones, lugares donde puede hacerse efectiva la garantía. Para reclamar la garantía, el usuario debe  presentar la póliza de garantía sellada o el comprobante de compra o documento que acredite su entrega. 
Dicha información deber ser en idioma español.  
8.5. Dispositivo para drenado.  
Para los calentadores que lo r equieran, en una placa o etiqueta colocada próxima al drenado, se indicará 
la instrucción de drenar el depósito como mínimo cada dos meses en idioma español.  
8.6. Protección catódica.  
En caso de que el calentador cuente con protección catódica, deberá indi carlo en una placa o etiqueta 
colocada en un lugar visible, además de la leyenda "La protección catódica alarga la vida del calentador" en 
idioma español.  
9. Protección del producto  
Todo calentador de uso doméstico y/o comercial que utiliza como combustibl e Gas L.P. o Gas Natural 
debe estar protegido para evitar daños durante su manejo y transporte.  
10. Procedimiento para la evaluación de la conformidad (PEC)  
La evaluación de la conformidad de los calentadores de uso doméstico y/o comercial que utilizan com o 
combustible Gas L.P. o Gas Natural sujetos a la observancia del presente PROY -NOM, será realizada en 
términos de este PEC por la Dirección General de Normas (DGN) y, en su caso, por organismos de 
certificación acreditados y aprobados en dicha normativida d, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
10.1. Procedimiento.  
El presente procedimiento es aplicable a los calentadores de uso doméstico y/o comercial que utilizan 
como combustible Gas L.P. o Gas Natural, materia del PROY -NOM, de fabricación nacional o extranjera, 
que se importen, distribuyan o comercialicen en territorio nacional.  
10.1.1. El cumplimiento de las especificaciones descritas en el presente PROY -NOM debe hacerse 
constar mediante certificado de la conformidad, emitido a partir de la evaluación de la conformidad que se 
realice a los calentadores de uso doméstico y/o comercial que utilizan como combustible Gas L. P. o Gas 
Natural. Dicho certificado podrá obtenerse a través de la DGN en términos de lo dispuesto en el numeral 
10.2.3 inciso a) o, en su caso, de un organismo de certificación conforme al inciso b) del mismo numeral.  
Los procedimientos de certificación de la conformidad que instrumenten los organismos de certificación 
con motivo del presente PROY -NOM estarán sujetos a la aprobación de la DGN.  
10.1.2. El certificado de la conformidad a que se refiere el numeral anterior deb e emitirse por cada 
modelo de calentadores de uso doméstico y/o comercial que utilizan como combustible Gas L. P. o Gas 
Natural, de acuerdo a la clasificación señalada en el numeral 4 y podrá incluir una familia de modelos, 
conforme a lo siguiente:  
a)    De acuerdo a su carga térmica en:  
-     Doméstico, cuya carga térmica es menor o igual que 35 kW.  
-     Comercial, cuya carga térmica es mayor que 35 kW y menor o igual que 108 kW.  
-     Misma carga térmica.  
b)    De acuerdo a su funcionamiento:  
     Calen tadores de almacenamiento.  
-     Con depósito galvanizado  
-     Con depósito porcelanizado  
-     Mismo tipo de válvula termostática (termostato) [bajo el mismo principio de funcionamiento y misma 
capacidad, pudiendo ser de diferente marca].  
-     Misma cap acidad volumétrica en litros  
     Calentadores de rápida recuperación.  
-     Con depósito galvanizado  
-     Con depósito porcelanizado  
-     Mismo tipo de válvula termostática (termostato) [bajo el mismo principio de funcionamiento y  misma capacidad, pud iendo ser de diferente marca].  
-     Mismo flujo de agua en litros por minuto (L/min)  
     Calentadores instantáneos.  
-     Flujo de agua fijo y flujo de gas variable  
-     Flujo de agua variable y flujo de gas variable  
-     Flujo automático de agua y fl ujo automático de gas  
-     Mismo flujo de agua en litros por minuto (L/min)  
No pueden considerarse como modelos de productos para efectos de certificación a aquellos que no 
cumplan con uno o más de los criterios aplicables a la definición de familia del n umeral 3.24.  
Para efectos de certificación inicial se tendrá que enviar a pruebas de laboratorio el o los modelos más 
representativos de la familia propuesta.  
Se considerará como modelo más representativo de la familia, aquel que cumpla con la mayor cantid ad 
de características existentes en los demás modelos pertenecientes a la misma familia.  
En caso de que algún modelo cuente adicionalmente con características diferentes (funcionalidad y 
seguridad), dicho modelo debe someterse a pruebas de laboratorio.  
Cualquier controversia en la clasificación de familia de productos será resuelta por la DGN.  
El número de modelos que pertenezcan a una familia, para ser certificada, no está restringido, siempre 
y cuando cumplan con cada uno de los criterios aplicables e indicados anteriormente.  
10.1.3. Para obtener el certificado de la conformidad de los calentadores de uso doméstico y/o comercial 
que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural, se estará a lo siguiente:  
a)    Para obtener el certificado de la confor midad por parte de la DGN, el interesado debe llenar el Formato SE -
04-005 y presentarlo en original y copia. El formato puede descargarse de la página siguiente: 
http://www.gob.mx/se/acciones -y-programas/ competitividad -y-normatividad -normalizacion. Para t al efecto, 
debe cumplir con las especificaciones señaladas en el presente PROY -NOM incluyendo especificaciones 
técnicas, eléctricas y electrónicas del modelo o de la familia de modelos de calentador de uso doméstico y/o 
comercial que utiliza como combustib le Gas L. P. o Gas Natural, según corresponda. En dichas 
especificaciones debe incluirse la descripción y comprobación de la totalidad de los requisitos técnicos 
requeridos de acuerdo a su clasificación, incluyendo certificados, informes, reportes, lista d e partes y 
componentes, instructivos de operación y de instalación, fotografías, control de temperatura, descripción de 
materiales, evidencia de información comercial, información de marcado y demás documentación que avale 
el cumplimiento con las especific aciones carentes de procedimiento técnico. Los certificados de calidad 
deben contener como mínimo, nombre y dirección del fabricante, importador, distribuidor o comercializador, 
según corresponda, nombre y firma del responsable o representante legal, fecha  y lote de fabricación, 
especificaciones y referencia a la normatividad aplicable, preferentemente en idioma español o en su defecto 
en inglés. El informe de resultados de las pruebas aplicables al producto correspondiente, tendrá una 
vigencia de noventa d ías naturales a partir de la fecha de su emisión. El directorio de laboratorios de pruebas 
puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Economía, vía Internet, en la dirección: 
http://www.gob.mx/se/.  
b)    Para obtener el certificado de la con formidad por parte de los organismos de certificación, el interesado 
deberá contactar directamente a dichos organismos y cumplir con los requisitos correspondientes en los 
términos de los procedimientos de certificación de la conformidad señalados en el ar tículo 80 de la Ley. Los 
organismos de certificación podrán requerir documentación similar a la mencionada en el inciso a) del 
presente numeral.  
c)    Para obtener el certificado del sistema de gestión de la calidad, el interesado deberá contactar directam ente 
a los organismos de certificación de sistemas de gestión de la calidad y cumplir con los requisitos aplicables 
a dicha certificación.  
10.1.4. Los certificados de la conformidad son intransferibles y se otorgarán al fabricante, importador, 
distribuidor  o comercializador de los calentadores de uso doméstico y/o comercial que utilizan como 
combustible Gas L. P. o Gas Natural, materia de este PROY -NOM, que lo solicite, previo cumplimiento de 
los requisitos a que se refieren los numerales 10.1.2 y 10.1.3 de l presente PEC.  
10.1.5. Procedimientos y tipos de certificación.  Los procedimientos para la certificación y verificación del presente PROY -NOM serán conforme a las 
siguientes modalidades:  
I.     Certificación con verificación y seguimiento, mediante prueba s periódicas.  
II.     Certificación con verificación y seguimiento, mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de 
producción.  
III.    Certificación por lote.  
La certificación por lote será posible, siempre y cuando haya una identificación úni ca por cada modelo 
de producto que conforme dicho lote. La certificación bajo esta modalidad será para lotes máximos de 500 
calentadores. Para la certificación por lote, es necesario realizar un muestreo previo para seleccionar la 
muestra de producto que s erá enviada a pruebas de laboratorio.  
10.1.6. La vigencia de los certificados de la conformidad será la que a continuación se describe y estará 
sujeta al cumplimiento en todo momento de las especificaciones y disposiciones señaladas en el presente 
PROY -NOM : 
I.     Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados con verificación y seguimiento, mediante 
pruebas periódicas.  
II.     Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados con verificación y seguimiento, mediante el 
sistema de gestión de la calidad.  
III.    Los certificados por lote sólo amparan la cantidad de calentadores que se fabriquen, comercialicen, importen, 
distribuyan o exporten, con base en dichos certificados, por lo que carecerán de vigencia. L os certificados 
deben indicar la cantidad de piezas del lote y sus fechas de fabricación.  
Las vigencias a que se refiere este artículo están sujetas al resultado de la verificación y en su caso, del 
seguimiento correspondiente, en los términos establecidos  en el numeral 10.3.  
Las ampliaciones de titularidad de los certificados expedidos dentro de las modalidades mencionadas 
en las fracciones I y II del numeral 10.1.5, tendrán como fecha de vencimiento la misma que la indicada en 
los certificados que dieron origen a éstos.  
Para el caso de ampliación de titularidad en modalidad II de 10.1.5, el ampliado debe contar con un 
sistema de gestión de la calidad de la línea de producción certificado, por lo que la verificación y seguimiento 
se realizará conforme a los  requisitos de dicha modalidad.  
Los certificados podrán ser cancelados de inmediato a petición del fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador que solicitó su ampliación. Cuando sea cancelado un certificado, las ampliaciones de los 
certificados y/o titularidad, según corresponda, serán igualmente canceladas. La vigencia de los certificados 
quedará sujeta al resultado de las verificaciones y, en su caso, del seguimiento correspondiente, así como 
a la evaluación del producto muestreado, conforme a lo dispuesto en este numeral y al numeral 10.3.  
10.2. Producción.  
Las personas físicas o morales que cuenten con certificado de la conformidad de calentadores de uso 
doméstico y/o comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural, materia de e ste PROY -
NOM, deben conservar los registros e informes de resultados de las pruebas referidas en los numerales 5 
y 7. 
10.3. Verificación y seguimiento.  
Los actos de verificación que se requieran llevar a cabo para evaluar la conformidad de los calentadores  
de uso doméstico y/o comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural, estarán a cargo de 
la DGN o los organismos de certificación correspondientes y serán realizados en términos de la Ley y su 
Reglamento. Dichos actos podrán realizarse medi ante inspección visual y documental, mediante muestreo 
y realización de pruebas en términos de lo dispuesto en los numerales 7 y 11. Las espreas de los 
quemadores del calentador de uso doméstico y/o comercial que utiliza como combustible Gas L. P. o Gas 
Natural, pueden ser cambiadas de acuerdo a las especificaciones del fabricante, dependiendo de la altitud 
donde se vayan a realizar las pruebas de laboratorio.  
Los actos referidos en el párrafo anterior podrán realizarse en los lugares de fabricación, almace naje, 
comercialización y/o venta de los calentadores de uso doméstico y/o comercial que utilizan como 
combustible Gas L.P. o Gas Natural, según corresponda.  Las verificaciones de seguimiento serán realizadas por la DGN o el organismo de certificación y se 
programarán de común acuerdo con el titular de dicho certificado. La periodicidad de estas verificaciones 
será de dos veces al año para la certificación con verificación mediante pruebas periódicas al producto, cabe 
señalar que en sólo una de ellas se llev ará a cabo el muestreo de producto para su envío a pruebas y una 
vez al año para la certificación con verificación mediante el sistema de gestión de la calidad de línea de 
producción, cabe señalar que en sólo una de ellas se llevará a cabo el muestreo de p roducto para su envío 
a pruebas.  
Para los certificados emitidos en la modalidad III de 10.1.5, certificación por lote, no aplica verificación 
de seguimiento.  
En el caso de certificados de la conformidad emitidos por la DGN, las verificaciones de vigilancia  serán 
realizadas por la DGN, sin perjuicio de que la DGN podrá realizar visitas de verificación con base en 
denuncias recibidas o como medida preventiva a posibles violaciones a la Ley, este PROY -NOM y demás 
normativa aplicable, pudiendo auxiliarse de los  laboratorios de pruebas y organismos de certificación.  
Para fines de certificación y cuando en la verificación se requiera de muestreo y pruebas al producto, 
para la selección de la muestra, se aplicará el siguiente método:  
I.     Para cualquiera de las f amilias de modelos de los productos materia de este PROY -NOM, la muestra estará 
constituida conforme al numeral 11 del presente PROY -NOM.  
II.     El muestreo se realizará en la fábrica o bodega del titular del certificado o directamente en punto de venta. 
Para el caso de muestreo en punto de venta no se requiere un lote mínimo de especímenes.  
III.    La muestra seleccionada en la fábrica se podrá tomar de la línea de producción o del área de producto 
terminado.  
10.4. Los organismos de certificación deben in formar permanentemente a la DGN sobre los certificados 
de la conformidad que hayan otorgado, suspendido y/o cancelado.  
10.5. Los resultados del informe de pruebas y de las verificaciones que se practiquen a los calentadores 
de uso doméstico y/o comercial q ue utilizan como combustible Gas L. P. o Gas Natural materia de este 
PROY -NOM serán tomados en cuenta por la DGN o por los organismos de certificación para efectos de 
suspender, cancelar y/o mantener la vigencia del certificado de la conformidad correspond iente. En caso de 
que derivado de dichos resultados se demuestre cumplimiento con todas las especificaciones y 
requerimientos establecidos en el presente PROY -NOM, el titular del certificado podrá solicitar la emisión 
de un nuevo certificado por un periodo  de vigencia igual al anteriormente otorgado, sujetándose a lo indicado 
en el numeral 10.2.3 del presente PEC utilizando los informes de prueba derivados de las verificaciones 
correspondientes.  
10.6. En caso de pérdida o suspensión de la vigencia del certi ficado de sistema de gestión de la calidad, 
el titular del certificado de la conformidad debe dar aviso inmediato al organismo de certificación y/o a la 
DGN, según corresponda.  
En el caso de pérdida de la vigencia del certificado del sistema de gestión de la calidad, el certificado de 
la conformidad quedará cancelado a partir de la fecha de terminación de la auditoría realizada por el 
organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad.  
Los organismos de certificación notificarán de inmediato a la DGN para los efectos a que hubiere lugar.  
En caso de suspensión de la vigencia del certificado del sistema de gestión de la calidad, el certificado 
de la conformidad quedará suspendido por un periodo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de 
terminación de la auditoría realizada por el organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad. 
Si dentro del término anteriormente señalado se restablece la vigencia del certificado del sistema de gestión 
de la calidad, la vigencia del certif icado de la conformidad se restablecerá hasta la fecha para la que 
originalmente fue otorgado. En caso contrario, dicho certificado quedará automáticamente cancelado y los 
organismos de certificación notificarán de inmediato a la DGN para los efectos a que  hubiere lugar.  
En ambos casos, el titular del certificado de la conformidad cancelado podrá solicitar la modalidad de 
certificación de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas a producto.  
11. Muestreo  
Los organismos de certificación de producto deben efectuar un muestreo aleatorio al producto certificado 
para su envío a pruebas de laboratorio. Este muestreo se puede realizar en los lugares en donde se fabrican, 
almacenan o comercializan los productos sujetos a la norma de referencia. Una  vez en la fábrica, en el caso 
del fabricante, en la bodega en el caso de importación o en los lugares de comercialización en territorio nacional, del lote disponible se obtendrá en forma aleatoria una muestra que estará conformada por una o 
dos piezas (mu estra testigo).  
La muestra que se tome del producto para el envío al laboratorio, debe ser representativa del lote de 
productos o de la línea de fabricación, independientemente de la modalidad que se trate, para lo cual el 
porcentaje de los productos que d eben enviarse a pruebas de laboratorio respecto a la totalidad de 
certificaciones a renovar, se puede tomar un porcentaje de informes de prueba de acuerdo a las siguientes 
proporciones:  
Renovaciones  No. de  
informes  Tipo de gas  
L. P.  Natural  
1 1 1 ó 0  1 ó 0  
2 a 6  2 1 1 
7 a 10  3 2 ó 1  2 ó 1  
11 a 16  4 2 2 
17 a 20  5 3 ó 2  3 ó 2  
  
Para la renovación de más de 20 certificados, se requiere de por lo menos el 30% de informes de 
pruebas, aplicando las mismas consideraciones de la tabla anterior.  
Para la renovación de certificados otorgados en ambos gases, en el momento del muestreo se 
seleccionarán productos de ambos gases, según se establece en la tabla anterior. Cabe señalar que el 
produ cto a muestrear, debe ser un modelo diferente al modelo probado al inicio de la certificación, en el 
caso de certificados con agrupaciones de familia.  
Para la modalidad por lote, es válido utilizar el muestreo que se establece en las normas mexicanas 
NMX -Z-012/1 -1987, NMX -Z-012/2 -1987 y NMX -Z-012/3 -1987.  
12. Vigilancia  
La vigilancia del presente PROY -NOM está a cargo de la Secretaría de Economía y la Procuraduría 
Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones.  
13. Sanciones  
El incumplimient o de lo dispuesto en el presente PROY -NOM será sancionado por la Secretaría de 
Economía de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como demás 
disposiciones aplicables, sin perjuicio de lo que en el ámbito de sus atribuciones co rresponda a la 
Procuraduría Federal del Consumidor en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
14. Concordancia con normas internacionales  
Este proyecto de norma oficial mexicana no es equivalente (NEQ) con alguna norma internacional por  
no existir esta última al momento de elaborarla.  
APÉNDICE A  
(Normativo)  
  
PRUEBA DE HERMETICIDAD DEL CIRCUITO DE GAS -MÉTODO VOLUMÉTRICO  
A.1 Dispositivo de prueba  
a)    Utilizar un banco de prueba que se monta con los elementos de Figura A.1, en un local con temperatura 
constante, de 22 °C ± 5 °C.  
b)    El equipo está fabricado de vidrios, con las válvulas 1 a 5 del mismo material, provistas de un resorte. El 
fluido de pr ueba es agua destilada.  c)    Regular la altura de "L", entre el nivel de agua en el recipiente de nivel constante "D" y el extremo superior 
del tubo "G", de modo que corresponda a la presión de prueba (Pa o mm de columna de agua).  
A.2 Procedimiento  
a)    Ajustar la presión de prueba del aire a la entrada del calentador por medio de un regulador de presión "F".  
b)    Mantener cerradas las válvulas 1 a 5 y conectar el tubo al calentador "B" que se prueba, manteniendo cerrada 
la válvula "K".  
c)    Con la válv ula 2 abierta. Cuando el agua situada en el recipiente de nivel constante "D" se desborda, cayendo 
al recipiente de desbordamiento "E", la válvula 2 está cerrada.  
d)    Abrir las válvulas 1 a 4. Mediante la conexión "A", establecer la presión en la probeta  graduada "H" y en el 
dispositivo "B". Cerrar la válvula 1.  
e)    Abrir la válvula 3. Esperar un tiempo de 15 min para que se establezca el equilibrio térmico del aire en el 
calentador de prueba y en el calentador "B" que se prueba.  
f)     Comprobar la fug a que pueda tener el calentador "B" que se prueba, mediante el desbordamiento del agua 
desde el tubo "G", que cae en la probeta graduada "H".  
 
Figura A.1 -Dispositivo para la verificación de la hermeticidad del circuito de gas (Método 
volumétrico)  
(Ver 7.11 y Apéndice A)  
16. Bibliografía  
-      Norma Mexicana NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la estructuración y redacción de normas  
(cancela a la NMX -Z-013/1 -1977). Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 
2015.  
-      ANSI Z21.10.1 -2014/CSA 4.1 -2014, Gas water heaters, volume I, storage water heaters  with input ratings of 
75,000 Btu per hour or less.  
-      NCh 1938 Artefactos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios que utilizan 
combustibles gaseosos (calefones). Parte 1: Requisitos Generales; Parte 2: Métodos de ensayo.  
-      UNE -EN 26:1997, Gas -fired instantaneous water heaters for sanitary uses production, fitted with atmospheric 
burners.  
ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
PRIMERO. El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado en el Diario 
Oficial de la Fede ración como norma definitiva, entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes al día 
de su publicación.  
SEGUNDO.  Los certificados de la conformidad vigentes respecto de la Norma Oficial Mexicana NOM -
011-SESH -2012, "Calentadores de agua de uso doméstic o y comercial que utilizan como combustible Gas 
L.P. o Gas Natural. - Requisitos de seguridad, especificaciones, métodos de prueba, marcado e información 
comercial", que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Proyec to 
de Norma Oficial Mexicana, continuarán vigentes hasta que concluya su término.  
La vigencia de tales certificados no podrá exceder la señalada en el procedimiento para la evaluación 
de la conformidad establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM -011-SESH -2012, "Calentadores de agua 
de uso doméstico y comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas Natural. - Requisitos de 
seguridad, especificaciones, métodos de prueba, marcado e información comercial".  
TERCERO.  El presente Proyecto de Norma Oficial M exicana no es aplicable a los calentadores de agua 
de uso doméstico y/o comercial que utilizan como combustible Gas L. P. o Natural, que hayan sido 
fabricados o importados con anterioridad a su entrada en vigor, por lo que podrán comercializarse sin 
requis ito adicional alguno hasta agotar el inventario del producto.  
CUARTO.  Los organismos de certificación de producto y los laboratorios de pruebas que cuenten con 
acreditación vigente en la NOM -011-SESH -2012, podrán ampliar su acreditación en los numerales 5. 21 y 
7.11 según corresponda, observando este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, PROY -NOM -200-SCFI -
2015, "Calentadores de agua de uso doméstico y comercial que utilizan como combustible Gas L.P. o Gas 
Natural. - Requisitos de seguridad, especificaciones, mé todos de prueba, marcado e información comercial", 
una vez que se publique la declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación.  
México D.F., a 25 de enero de 2016. - El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.