Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
OCTAVA SECCION  
SECRETARIA DE ENERGIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización). 
(Continúa en la Novena Sección).  
(Viene de la Séptima Sección)  
b) Aislamiento. Los conductores deben tener aislamiento t ermoplástico o termofijo.  
c) Los conductores deben ser cableados. Con excepción del conductor común de retorno y los 
conductores internos del órgano, todos los demás conductores que pertenecen a las secciones del órgano y a 
la consola de éste deben ser cab leados. El conductor común de retorno puede estar dentro de una cubierta 
adicional que incluya tanto al cable como al conductor de retorno, o puede instalarse como un conductor 
separado y estar en contacto con el cable.  
d) Cubierta del cable. Cada cable de be tener una cubierta exterior, sea total o en cada uno de los 
subensambles de conductores agrupados. Se permitirá utilizar cinta en lugar de la cubierta. Cuando no estén 
instalados en canalizaciones metálicas, su cubierta debe ser resistente a la propagac ión de la flama o los 
cables o subensambles de cables se deben cubrir con una cinta estrechamente enrollada a prueba de fuego.  
650-7. Instalación de conductores. Los cables deben estar sujetos firmemente en su lugar y se pueden 
fijar directamente a la estr uctura del órgano, sin soportes aislantes. No se permitirán empalmes encerrados en 
cajas u otros envolventes. Se permitirá que los conductores de retorno común que conectan equipos de 
control y barras colectoras se fijen directamente a la estructura del ór gano sin soportes de aislamiento.   Se 
deben identificar con una etiqueta, de suficiente durabilidad para que resista el medio ambiente en que están, 
los cables abandonados que no terminan en el equipo.  
650-8. Protección contra sobrecorriente. Los circuitos  se deben arreglar de modo que los conductores 
de tamaños 0.082 mm2 (28 AWG) y 0.128 mm2 (26 AWG) estén protegidos por un dispositivo contra 
sobrecorriente de valor nominal no mayor a 6 amperes. Los conductores de otros tamaños deben protegerse 
de acuerdo con su ampacidad. No se requiere que el conductor común de retorno tenga protección contra 
sobrecorriente.  
650-9. Protección contra contacto accidental. El cableado del aparato de sonido debe estar dentro de 
un envolvente bloqueable (cuerpo del órgano) don de se permitirá que los tubos exteriores formen parte del 
cuerpo.  
ARTÍCULO 660  
EQUIPOS DE RAYOS X  
Parte A. Disposiciones generales  
660-1. Alcance. Este Artículo incluye todo equipo de rayos X que funcione a cualquier frecuencia o 
tensión, para uso industri al u otras aplicaciones que no sean médicas ni dentales.  
NOTA: Para instalación de equipo de rayos X de atención a la salud véase el Artículo 517, Parte E.  
Las disposiciones de este Artículo no deben interpretarse como especificaciones para la protección c ontra 
la radiación directa o dispersa de los rayos X.  
660-2. Definiciones  
Móvil. Un equipo de rayos X montado sobre una base permanente, dotado de ruedas o rodillos, que 
permite moverlo cuando está completamente ensamblado.  
Portátil. Un equipo de rayos X d iseñado para operarlo con las manos.  
Régimen de larga duración: Valor nominal con base en un intervalo de funcionamiento de 5 minutos  o 
más. 
Régimen momentáneo. Es un régimen basado en intervalos de funcionamiento que no sobrepasen cinco 
segundos.  
Transpo rtable. Un equipo de rayos X diseñado para ser instalado en un vehículo o que puede ser 
fácilmente desarmable para ser transportado en un vehículo.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
660-3. Áreas peligrosas (clasificadas).  No se debe instalar ni hacer funcionar aparatos de rayos X ni 
equipo  conexo en áreas peligrosas (clasificadas), a menos que sean de tipo aprobado e identificado para 
dichas áreas.  
NOTA: Véase el Artículo 517, Parte D.  
660-4. Conexión al circuito de alimentación  
a) Equipo fijo o estacionario. El equipo de rayos X, fijo o es tacionario, se debe conectar a la fuente de 
alimentación por medio de un método de alambrado que cumpla con los requisitos generales de esta NOM.  
El equipo debidamente alimentado por un circuito derivado no mayor a 30 amperes puede conectarse 
mediante una  clavija de conexión adecuada con un cable o cordón de uso rudo.  
b) Equipo portátil, móvil y transportable. No se requieren circuitos derivados individuales para los 
equipos de rayos X portátil, móvil y transportable, de una capacidad no mayor que 60 amper es. El equipo de 
rayos X portátil y móvil de cualquier capacidad debe ser alimentado por medio de cables o cordones de uso 
rudo aprobados. El equipo transportable de rayos X de cualquier capacidad podrá ser conectado a su fuente 
de alimentación por medio d e conexiones adecuadas y por cable o cordón de uso rudo.  
c) Más de 1000 volts nominales. Los circuitos y equipos operados a más de 1000 volts deben cumplir 
con el Artículo 490.  
660-5. Medios de desconexión. Los medios de desconexión deben ser de capacidad adecuada, por lo 
menos de 50 por ciento de la corriente eléctrica necesaria para el régimen momentáneo o de 100 por ciento 
de la corriente eléctrica necesaria para el régimen de larga duración del equipo de rayos X, escogiendo el 
mayor de los valores. Los medios de desconexión se deben instalar en un lugar accesible fácilmente y con 
manejo desde el control del equipo de rayos X. Para equipo conectado a un circuito derivado de 120 volts, de 
30 amperes o menos, se puede utilizar como medio de desconexión un c ontacto y clavija de tipo con polo a 
tierra, de capacidad adecuada.  
Excepción:  El medio de desconexión para el equipo de rayos X no es necesario bajo cualquiera de las 
condiciones siguientes, siempre que el controlador del medio de desconexión sea bloqueab le de acuerdo con 
la sección 110 -25: 
(1) Cuando la ubicación del medio de desconexión del equipo de rayos X no es práctica o implica mayor 
peligro para las personas o sus propiedades.  
(2) En instalaciones industriales, con procedimientos de seguridad escri tos, donde las condiciones de 
mantenimiento y supervisión aseguran que sólo personas calificadas atenderán el equipo.  
660-6. Tamaño de los conductores de alimentación y capacidad nominal de la protección contra 
sobrecorriente  
a) Conductores de circuitos de rivados. La ampacidad de los conductores de los circuitos derivados y de 
los dispositivos de protección contra sobrecorriente, no deben ser menores del 50 por ciento del régimen 
momentáneo o del 100 por ciento del régimen prolongado del equipo de rayos X, el que sea mayor.  
b) Conductores del alimentador. La ampacidad de los conductores y la capacidad nominal de los 
dispositivos de protección contra sobrecorriente de un alimentador para dos o más circuitos derivados que 
alimenten unidades de rayos X, no debe n ser menores del 100 por ciento del régimen momentáneo (como se 
determinó en el inciso anterior) de los dos aparatos de rayos X más grandes, más el 20 por ciento del régimen 
momentáneo de los otros aparatos de rayos X.  
NOTA:  El tamaño mínimo de los conduc tores para circuitos derivados y alimentadores, se rige también por 
los requisitos de regulación de tensión. Para una instalación específica, el fabricante generalmente especifica 
la capacidad mínima del transformador de distribución, el tamaño mínimo de l os conductores, capacidad de 
los medios de desconexión y de protección contra sobrecorriente.  
660-7. Terminales de alambrado. Los equipos de rayos X que no se suministran con un cordón o 
conjunto de cordones unidos permanentemente, deben estar equipados co n terminales o puntas de 
conductores adecuados para la conexión de los conductores de la fuente de alimentación, del tamaño 
requerido según el valor nominal del circuito derivado para el equipo.  
660-9. Tamaño mínimo de conductores. Para los circuitos de co ntrol y operación de los equipos de 
rayos X y de los equipos auxiliares que tengan dispositivos de protección contra sobrecorriente de no más de 
20 amperes, se permitirá utilizar alambres para artefactos y cordones flexibles de tamaño 0.824 mm2 (18 
AWG) o 1.31 mm2 (16 AWG), tal como se especifica en 725 -49. 
660-10. Instalación del equipo. Todo equipo de rayos X para instalaciones nuevas o equipo usado o 
reacondicionado que se reinstale en un nuevo lugar debe ser aprobado.  
Parte B. Control  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
660-20. Equipo fij o y estacionario.  
a) Dispositivo de control separado. Además de los medios de desconexión se debe instalar un 
dispositivo de control al circuito que alimenta el control del equipo de rayos X o instalarse en el circuito 
primario del transformador de alta te nsión. Este dispositivo debe formar parte del equipo de rayos X, pero 
puede estar colocado en una envolvente separada, adyacente a la unidad de control de rayos X.  
b) Dispositivos de protección. Se debe instalar un dispositivo de protección para controlar la carga 
ocasionada por una falla en el circuito de alta tensión; se permite que este dispositivo de protección esté 
incorporado dentro del dispositivo de control separado.  
660-21. Equipo portátil y movible. El equipo portátil y móvil debe cumplir con lo i ndicado en 660 -20, pero 
el dispositivo de control manual debe estar dentro de o sobre el equipo.  
660-23. Equipo de laboratorio comercial e industrial  
a) Tipos radiográfico y fluoroscópico. Todo equipo radiográfico o fluoroscópico debe estar encerrado 
efect ivamente o disponer de un sistema de bloqueo eléctrico que desenergice automáticamente el equipo, 
para prevenir el fácil acceso a las partes vivas portadoras de corriente.  
b) Tipos de difracción e irradiación. Los equipos de los tipos de difracción y de ir radiación o las 
instalaciones no encerradas eficazmente o no provistas con bloqueos eléctricos para prevenir el acceso a las 
partes vivas no aisladas durante la operación deben estar provistos de un sistema efectivo para indicar 
cuándo están energizados. E l indicador puede ser una luz piloto, un medidor de deflexión fácilmente legible o 
de cualquier medio equivalente.  
660-24. Control independiente. Cuando el mismo circuito de alta tensión alimente más de una parte del 
equipo, cada parte o cada grupo de equi po que formen una unidad deben tener un desconectador de alta 
tensión u otro medio de desconexión equivalente. Estos medios de desconexión deben ser construidos, 
cubiertos o ubicados de manera que se evite que alguna persona pueda hacer contacto con las pa rtes 
energizadas.  
Parte C. Transformadores y capacitores  
660-35. Disposiciones generales. Los transformadores y capacitores que son parte de un equipo de 
rayos X no necesitan cumplir con los requisitos de los Artículos 450 y 460.  
660-36. Capacitores.  Los c apacitores deben estar montados dentro de envolventes metálicas puestas a 
tierra, o hechas de material aislante.  
Parte D. Resguardo y puesta a tierra  
660-47. Disposiciones generales  
a) Partes de alta tensión. Todas las partes de alta tensión, incluyendo lo s tubos de rayos X, deben estar 
montadas dentro de envolventes puestas a tierra. Para aislar las partes de alta tensión de las envolventes 
puestas a tierra puede utilizarse aire, aceite, gas u otro medio aislante adecuado. Las conexiones del equipo 
de alta  tensión a los tubos de rayos X y a otros componentes de alta tensión se deben hacer con cables de 
alta tensión con pantalla.  
b) Cable de baja tensión. Los cables de baja tensión que sirven de conexión a unidades con aceite, tales 
como transformadores, cap acitores, enfriadores de aceite y desconectadores de alta tensión que no estén 
completamente sellados, deben tener aislamiento resistente al aceite.  
660-48. Puesta a tierra. Las partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica de equipo de rayos X y 
equipo asociado (controles, mesas, soportes de los tubos de rayos X, tanque del transformador, cables con 
pantalla, cabezales del tubo de rayos X, etc.) deben estar puestos a tierra de la manera especificada en el 
Artículo 250. El equipo portátil y móvil de be estar provisto de una clavija de tipo polarizado y con medio de 
puesta a tierra.  
Excepción:  Equipo que funciona con baterías.  
ARTÍCULO 665  
EQUIPO DE CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN Y DIELÉCTRICO  
Parte A. Disposiciones generales  
665-1. Alcance. Este Artículo  trata cubre la construcción e instalación de los equipos de calentamiento por 
inducción, calentamiento dieléctrico, fusión por inducción y soldadura por inducción y sus accesorios para 
aplicaciones industriales y científicas. Las aplicaciones médicas o de ntales, artefactos o calentamiento por 
inducción a la frecuencia de línea en oleoductos o barcos, no se tratan en este Artículo.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA: Véase el Artículo 427 Parte E, para calentamiento por inducción en oleoductos y barcos.  
665-2. Definiciones  
Aplicador. Dispositivo usado para transferir energía entre el circuito de salida y el objeto o la masa que se 
va a calentar.  
Calentamiento dieléctrico.  Es el calentamiento de un material nominalmente aislante debido a sus 
propias pérdidas dieléctricas, cuando el materi al es colocado dentro de un campo eléctrico variable.  
Calentamiento, fusión y soldadura por inducción.  El calentamiento, fundido y soldado de un material 
nominalmente conductor, debido a sus propias pérdidas I2R, cuando el material es colocado dentro de un  
campo electromagnético variable.  
Dispositivo de conversión. La parte del equipo de calentamiento que convierte la energía eléctrica o 
mecánica, a la tensión, corriente y frecuencia utilizadas para el aplicador de calentamiento. Un dispositivo de 
conversió n debe constar del equipo que usa la frecuencia del suministro público de energía eléctrica, todos los 
multiplicadores estáticos, las unidades del tipo oscilador que usan tubos de vacío, inversores que usan 
dispositivos de estado sólido o equipo motogenera dor. 
Equipo de calentamiento.  El término "Equipo de Calentamiento" como se usa en este Artículo, incluye 
cualquier equipo usado para propósitos de calentamiento y cuyo calor es generado por métodos de inducción 
o dieléctricos  
665-4. Ubicación en áreas peli grosas (Clasificadas). El equipo de calentamiento no debe ser instalado 
o ubicado en áreas peligrosas (clasificadas) como las definidas en el Artículo 500 a menos que el equipo y el 
alambrado estén aprobados e identificados para áreas peligrosas (clasifica das).  
665-5. Circuito de salida.  El circuito de salida debe incluir todos los componentes de salida externos al 
dispositivo de conversión, incluyendo contactores, interruptores, barras colectoras y otros conductores. El flujo 
de corriente desde el circuito  de salida a tierra, bajo condiciones de funcionamiento y bajo condiciones de falla 
a tierra, se debe limitar a un valor tal que no provoque una tensión de 50 volts o más a tierra en ninguna parte 
accesible del equipo de calentamiento y su carga. Se permit irá que el circuito de salida esté separado de 
tierra. 
665-7. Control remoto.  
a) Puntos de control múltiple.  Cuando se usan puntos de control múltiples para la energización del 
aplicador, se debe suministrar y enclavar un medio de modo que el aplicador pue da energizarse desde un 
solo punto de control cada vez. En cada punto de control se debe proporcionar un medio para desenergizar el 
aplicador.  
b) Interruptores de pie.  Los interruptores operados por presión del pie deben tener una guarda sobre el 
botón de contacto para evitar el cierre accidental del interruptor de pie.  
665-10. Ampacidad de los conductores de alimentación.  La ampacidad de los conductores de 
alimentación se debe determinar según los incisos (a) o (b).  
a) Valor nominal por placa de datos.  La ampacidad de los conductores que alimentan una o más piezas 
del equipamiento no debe ser inferior a la suma de los valores nominales por placa de datos para el grupo 
más grande de máquinas capaces de operar simultáneamente, más el 100 por ciento de las cor rientes en 
modo de espera de las máquinas restantes. Cuando en la placa de datos no se indiquen las corrientes en 
modo de espera, se debe usar el valor nominal de placa como la corriente en modo de espera.  
b) Equipo motor -generador.  La ampacidad de los con ductores de alimentación para un equipo  motor -
generador se debe determinar según el Artículo 430, Parte B.  
665-11. Protección contra sobrecorriente.  La protección contra sobrecorriente para el equipo de 
calentamiento se debe proporcionar como se especifica  en el Artículo 240. Se permitirá que esta protección 
contra sobrecorriente se suministre separadamente o como una parte del equipo.  
665-12. Medios de desconexión.  Se deben suministrar medios de desconexión fácilmente accesibles 
para desconectar cada equip o de calentamiento de su circuito de alimentación. Los medios de desconexión 
deben estar ubicados al alcance de la vista desde el controlador o deben poderse bloquear en la posición 
abierta de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25 de acuerdo con lo establecido en la sección  110-
25. El valor nominal de este medio de desconexión no debe ser inferior al valor nominal indicado en la placa 
de datos del equipo de calentamiento. El equipo del motor -generador debe cumplir con el Artículo 430, Parte I. 
Se permitirá que el medio de desconexión del circuito de alimentación sirva como el medio de desconexión del 
equipo de calentamiento cuando se alimenta un solo equipo de calentamiento.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Parte B. Resguardo, puesta a tierra y marcado.  
665-19. Interconexión de lo s componentes. Se deben resguardar todos los componentes de 
interconexión requeridos para una instalación completa del equipo de calentamiento.  
665-20. Envolventes. Los aparatos convertidores (sin incluir los componentes de interconexión) debe 
estar totalm ente contenido dentro de una envolvente o envolventes de materiales no combustible.  
665-21. Tableros de control. Todos los tableros de control deben ser de construcción en gabinetes con el 
frente sin partes conductoras expuestas (frente muerto).  
665-22. Ac ceso a equipo interno. Se deben usar puertas o paneles desmontables para el acceso a las 
partes internas del equipo de calentamiento. Cuando se usen puertas de acceso a compartimientos internos 
que contengan equipos operando a tensiones de 150 a 1000 volts  corriente alterna o corriente continua, éstas 
deben se deben poder bloquear cuando están cerradas o deben tener un bloqueo para evitar que el circuito 
de alimentación sea energizado mientras la puerta esté abierta. Las disposiciones para el candado o para  
agregar un candado al medio de desconexión deben colocarse sobre o en la puerta de acceso y deben 
permanecer en su lugar esté instalado el candado o no lo esté.  
Cuando se usen puertas dando acceso a compartimientos internos que contengan equipos operando a 
tensiones mayores de 1000 volts corriente alterna o corriente continua deben tener un medio de desconexión 
equipado con bloqueos mecánicos para evitar el acceso mientras el equipo de calentamiento esté energizado, 
o las puertas de acceso deben poder bloq uearse cuando están cerradas y tener un enclavamiento para evitar 
que el circuito de alimentación se energice mientras la(s) puerta(s) esté(n) abierta(s). Los paneles 
desmontables no utilizados normalmente para el acceso a esas partes se deben sujetar de m odo que resulte 
inconveniente quitarlos.  
665-23. Anuncios de prevención.  Se deben fijar al equipo las etiquetas o anuncios de prevención que 
digan "Peligro - Alta -Tensión - Manténgase Alejado"  y deben ser claramente visibles para toda persona 
que pueda en trar en contacto con partes energizadas, cuando las puertas están abiertas o cerradas o se 
hayan quitado paneles, de los compartimientos que contengan equipos operando a más de 150 volts de 
corriente alterna o corriente continua.  
665-24. Capacitores. Para capacitores con valor nominal de 600 volts y menos, el tiempo y el medio de 
descarga deben estar de acuerdo con 460 -6. Para capacitores con valor nominal de más de 600 volts el 
tiempo y el medio de descarga deben estar de acuerdo con 460 -28. Se permitirán interruptores de presión 
internos en el capacitor, conectados a un dispositivo de interrupción del circuito como protección contra 
sobrecorriente del capacitor.  
665-25. Blindaje del aplicador de calentamiento dieléctrico. Se deben usar jaulas protectoras o  
blindaje adecuado para resguardar los aplicadores de calentamiento dieléctrico. Se deben usar interruptores 
de enclavamiento en todas las puertas de acceso con bisagras, paneles deslizantes u otros medios de acceso 
fácil al aplicador de calentamiento. Tod os los interruptores de enclavamiento deben estar conectados de 
manera que se quite toda la potencia al aplicador cuando cualquiera de las puertas o paneles de acceso esté 
abierta.  
665-26. Puesta a tierra y unión. Se debe utilizar una unión al conductor de  puesta a tierra de equipos o la 
unión entre unidades, o ambas, siempre que lo requiera el funcionamiento del circuito y para limitar a un valor 
seguro las tensiones de radiofrecuencia entre todas las partes expuestas no portadoras de corriente de los 
equipos y la tierra física, lo mismo que entre todas las partes de los equipos y los objetos que los rodean y 
entre tales objetos y la tierra física. Esta conexión al conductor de puesta a tierra de equipos y la unión debe 
instalarse de acuerdo con lo establec ido en el Artículo 250, Partes B y E . 
NOTA: Bajo ciertas condiciones, el contacto entre el objeto que se calienta y el aplicador resulta en una 
condición insegura, como por ejemplo la erupción de material caliente. Esta condición insegura se puede 
evitar p oniendo a tierra el objeto que se calienta y equipo de detección de tierra.  
665-27. Marcado. Cada equipo de calentamiento debe suministrarse con una placa de datos 
proporcionando el nombre del fabricante, identificación del modelo y los siguientes datos de  entrada: tensión 
de línea, frecuencia, número de fases, corriente máxima, kVA a máxima carga y factor de potencia a máxima 
carga. Se permiten datos adicionales en la placa de datos.  
ARTÍCULO 668  
CELDAS ELECTROLÍTICAS  
668-1. Alcance. Este Artículo aplica a  la instalación de los componentes eléctricos y accesorios de celdas 
electrolíticas, líneas de celdas electrolíticas y al suministro de energía a los procesos para la producción de 
aluminio, cadmio, cloro, cobre, flúor, peróxido de hidrógeno, magnesio, sod io, clorato de sodio y zinc.  
Las disposiciones de este Artículo no incluyen a las celdas utilizadas como fuente de energía eléctrica, ni 
para procesos de galvanoplastia, ni a celdas utilizadas para la producción de hidrógeno.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA: En general, cualquier lí nea de celdas o grupos de líneas de celdas operadas como una unidad 
para la producción de un metal, gas o compuestos químicos en particular, pueden diferir de otras líneas de 
celdas , que produzcan lo mismo, debido a las variaciones en las materias primas utilizadas, en la capacidad 
de salida, en el uso de métodos patentados y procesos apropiados y otros modificando factores en la medida 
que los requisitos establecidos en esta NOM resulten excesivamente restrictivos y hacer que no se cumplan 
los fines propu estos de la NOM.  
668-2. Definiciones  
Accesorios y equipo auxiliar de línea de celdas. Según lo indicado en este Artículo, los accesorios y 
equipo auxiliar de una línea de celdas incluyen, pero no están limitadas a: tanques auxiliares, tubería de 
proceso, d uctos de trabajo, soportes estructurales, conductores visibles de la línea de celdas, tubo conduit y 
otras canalizaciones; bombas, equipo de posicionamiento y equipo de desconexión o de derivación de celdas. 
El equipo auxiliar incluye herramientas, máquina s para soldar, crisoles y otro equipo portátil usado para la 
operación y mantenimiento dentro de la zona de trabajo de la línea de celdas electrolíticas.  
En la zona de trabajo de la línea de celdas, el equipo auxiliar incluye las superficies conductoras 
descubiertas de grúas no puestas a tierra y el equipo montado en las grúas, para dar mantenimiento a las 
celdas.  
Celda electrolítica. Un tanque o recipiente en el cual las reacciones electroquímicas son causadas por la 
aplicación de energía eléctrica con fin es de procesos de refinación o producción de materiales de utilización 
definida.  
Eléctricamente conectado.  Una conexión capaz de conducir corriente, lo que la distingue de la conexión 
por inducción electromagnética.  
Línea de Celdas. Un conjunto de celdas e lectrolíticas interconectadas eléctricamente y alimentadas por 
una fuente de corriente continua.  
Zona de trabajo de las líneas de celdas electrolíticas. La zona de trabajo de las líneas de celdas es el 
espacio en el cual normalmente se realiza la operación  y el mantenimiento, sobre o cerca de las superficies 
energizadas descubiertas de las líneas de celdas electrolíticas o sus accesorios.  
668-3. Otros Artículos aplicables  
a) Alumbrado, ventilación, manejo de materiales. Los Capítulos 1 a 4 deben aplicarse a  las acometidas, 
alimentadores, circuitos derivados y aparatos para suministrar energía a sistemas de alumbrado, de 
ventilación, manejo de materiales y similares, los cuales están fuera de la zona de trabajo de las líneas  de 
celdas electrolíticas.  
b) Sist emas no conectados eléctricamente. Aquellos  elementos de un sistema de suministro de energía 
a líneas de celdas que no estén conectados eléctricamente al sistema de alimentación de las celdas, tales 
como el primario de un transformador de dos devanados, el  motor de un conjunto motor -generador, 
alimentadores, circuitos derivados, medios de desconexión, controles de motores y equipo de protección 
contra sobrecargas, deben cumplir con las disposiciones aplicables de esta NOM.  
c) Líneas de celdas electrolíticas . Las líneas de celdas electrolíticas deben cumplir con las disposiciones 
de los Capítulos 1, 2, 3 y 4 con excepción de lo que se modifica en los incisos (1) a (4) siguientes  
1) Conductores.  Los conductores de las líneas de celdas electrolíticas no requier en cumplir con las 
disposiciones de los Artículos 110, 210, 215, 220 y 225 (Véase 668 -11). 
2) Protección contra sobrecorriente.  La protección contra sobrecorriente de los circuitos de energía de 
los procesos con celdas electrolíticas en corriente continua no requiere cumplir con los requisitos del  Artículo 
240. 
3) Puesta a tierra.  El equipo ubicado o usado dentro de la zona de trabajo de las líneas de celdas 
electrolíticas o asociado con los circuitos de energía eléctrica en corriente continua de las línea s de celdas, no 
requieren cumplir con las disposiciones del Artículo 250.  
4) Zona de trabajo.  Las celdas electrolíticas, sus accesorios y el alambrado de equipo y dispositivos 
auxiliares que estén dentro de la zona de trabajo de las líneas de celdas no req uieren cumplir con las 
disposiciones de los Artículos 110, 210, 215, 220 y 225 (Véase 668 -30). 
NOTA: Véase 668 -15 para puesta a tierra de equipos, aparatos y componentes estructurales.  
668-10. Zona de trabajo de las líneas de celdas electrolíticas.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
a) Área  cubierta. El espacio comprendido por la zona de trabajo de las líneas de celdas debe abarcar los 
espacios que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:  
(1) No menos de 2.50 metros sobre superficies energizadas de líneas de celdas electrolíticas o sobre 
sus accesorios energizados.  
(2) Abajo de superficies energizadas de líneas de celdas electrolíticas o de sus accesorios energizados, 
siempre y cuando el espacio libre debajo sea menor de 2.50 metros.  
(3) No menos de 90 centímetros medido horizontalme nte desde la superficie energizada de las líneas de 
celdas electrolíticas o de sus accesorios energizados o desde el espacio comprendido descrito en (1) 
y (2) inmediatos anteriores.  
b) Áreas no cubiertas. No se exigirá que la zona de trabajo de líneas de c eldas electrolíticas se extienda 
más allá de paredes, pisos, techos, cercas o similares.  
668-11. Alimentación de corriente continua a las líneas de celdas electrolíticas  
a) No puesta a tierra. No se requiere conexión de puesta a tierra  de los conductores d e alimentación en 
corriente continua, de líneas de celdas electrolíticas.  
b) Puesta a tierra de las envolventes metálicas. Las envolventes metálicas de los aparatos de 
alimentación en corriente continua en líneas de celdas electrolíticas que operan a una d iferencia de potencial 
entre terminales de más de 50 volts deben ser puestas a tierra por uno de los siguientes medios:  
(1) A través de equipo con relevadores de protección.  
(2) Conductor de cobre de puesta a tierra de tamaño nominal no menor que 67.4 mm2 (2/0 AWG), o un 
conductor de igual o mayor conductancia.  
c) Requisitos de conexión de puesta a tierra . Las conexiones de puesta a tierra requeridas en  (b), 
deben instalarse de acuerdo con lo indicado en 250 -8, 250 -10, 250 -12, 250 -68 y 250 -70. 
668-12. Condu ctores de líneas de celdas electrolíticas  
a) Aislamiento y material. Los conductores de líneas de celdas electrolíticas deben ser desnudos, 
cubiertos o aislados; de cobre, aluminio, acero u otro material adecuado.  
b) Tamaño. El área de la sección transvers al de los conductores de líneas de celdas electrolíticas debe 
ser tal, que el aumento de temperatura bajo condiciones de carga máxima, a temperatura ambiente máxima, 
no exceda la temperatura de operación segura del aislamiento del conductor o el material d e los soportes del 
conductor.  
c) Conexiones. Los conductores de las líneas de celdas electrolíticas deben empalmarse mediante 
conectores, que pueden ser atornillados, de grapa, soldados o de compresión.  
668-13. Medios de desconexión  
a) Más de una fuente de  alimentación. Cuando haya más de una fuente de alimentación de corriente 
continua para una misma línea de celdas electrolíticas debe proveerse de medios de desconexión a cada 
circuito de cada fuente de alimentación para desconectar ésta de las celdas en l ínea. 
b) Puentes o conductores removibles. Se permite usar puentes o conductores removibles como medios 
de desconexión.  
668-14. Medios de derivación en paralelo  
a) Derivación en paralelo parcial o total. Se permite la derivación en paralelo parcial o total  de la 
corriente del circuito en una o más celdas de la línea de celdas electrolíticas.  
b) Derivación en paralelo de una o más celdas. Los conductores, desconectadores o combinación de 
conductores y desconectadores usados para la derivación en paralelo de una o más celdas, deben cumplir 
con los requisitos indicados en 668 -12. 
668-15. Puesta a tierra.  El equipo, aparatos y componentes estructurales que requieren ser puestos a 
tierra según el Artículo 668 deben cumplir con lo establecido en el Artículo 250, e xcepto que no se requerirá 
utilizar una tubería de agua como electrodo. Se permite utilizar cualquier electrodo o combinación de 
electrodos de los descritos en 250 -52. 
668-20. Equipo eléctrico portátil        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) El equipo eléctrico portátil no debe ser puesto a t ierra. Las envolventes y armazones de equipo 
eléctrico portátil usado dentro de la zona de trabajo de una línea de celdas, no deben ser puestos a tierra.  
Excepción 1:  Cuando la tensión del circuito de la línea de celdas no exceda 200 volts corriente contin ua, 
se permitirá poner a tierra dichas envolventes y armazones.  
Excepción 2:  Se permitirá que las envolventes y armazones sean puestas a tierra cuando estén 
protegidas.  
b) Transformadores de aislamiento. El equipo portátil conectado eléctricamente mediante  cordón 
flexible, de uso manual, con envolventes y armazones no puestos a tierra, usado dentro de la zona de trabajo 
de la línea de celdas, se deben conectar a contactos que tengan solamente conductores de fase, tal como un 
circuito derivado alimentado por  un transformador de aislamiento con el secundario no puesto a tierra.  
c) Marcado. El equipo eléctrico portátil no puesto a tierra debe marcarse de manera distintiva y emplear 
clavija y contactos de configuraciones tales que eviten la conexión de este equi po a contactos con puesta a 
tierra, y que eviten el intercambio inadvertido entre equipo eléctrico portátil puesto a tierra y equipo no puesto 
a tierra.  
668-21. Circuitos de equipo eléctrico portátil  
a) Circuitos aislados. Los circuitos que suministran ene rgía a contactos no puestos a tierra para equipo 
conectado con cordón deben aislarse eléctricamente de cualquier sistema de distribución que suministre a 
áreas diferentes de la zona de trabajo de la línea de celdas y no deben estar puestos a tierra. La ene rgía para 
estos circuitos debe ser suministrada a través de transformadores de aislamiento. El primario de estos 
transformadores debe operar a no más de 1000 volts entre conductores y debe estar provisto de una 
adecuada protección contra sobrecorriente. La  tensión del secundario de los transformadores de aislamiento 
no debe exceder 300 volts entre conductores y ninguno de los circuitos del secundario debe ser puesto a 
tierra; todos los circuitos deben tener dispositivos adecuados contra sobrecorriente de un a capacidad 
apropiada a cada conductor.  
b) No intercambiables. Los contactos y clavijas que hagan juego, para equipo no puesto a tierra, no 
deben tener previsiones para un conductor de puesta a tierra, y deben ser de una configuración que evite su 
uso en e quipos que requieran ser puestos a tierra.  
c) Marcado. Los contactos de los circuitos alimentados por un transformador de aislamiento con el 
secundario no puesto a tierra deben estar marcados en forma distintiva y no deben usarse en otros lugares de 
la pla nta. 
668-30. Equipo eléctrico fijo y portátil  
a) Equipo que no requiere ser puesto a tierra. Los sistemas de corriente alterna que alimenten a equipo 
eléctrico fijo y portátil dentro de la zona de trabajo de la línea de celdas no requieren ser puestos a ti erra. 
b) Superficies conductivas descubiertas que no requieren ser puestas a tierra. Las superficies 
conductivas descubiertas, como cubiertas de equipo eléctrico, envolventes, cajas, motores, canalizaciones y 
similares, que estén dentro de la zona de traba jo de la línea de celdas en, no requieren ser puestas a tierra.  
c) Método de alambrado. Los dispositivos eléctricos auxiliares como motores, transductores, sensores, 
dispositivos de control y alarmas, montados sobre una celda electrolítica u otras superfic ies energizadas, 
deben conectarse al sistema de alambrado de la planta por alguno de los siguientes medios:  
(1) Un cordón multiconductor de uso rudo.  
(2) Alambre o cable en canalizaciones adecuadas, charolas portacables metálicas o no metálicas. Si se 
utiliza tubo conduit metálico, charolas portacables, cables armados o sistemas metálicos similares, se deben 
instalar con barreras aislantes, de manera que no causen una condición potencialmente peligrosa.  
d) Protección de circuitos. No se requiere la protecci ón de circuitos para sistemas de control e 
instrumentación que estén totalmente dentro de la zona de trabajo de la línea de celdas.  
e) Unión. Se permite hacer uniones del equipo eléctrico fijo con las superficies conductivas de la línea de 
celdas, sus acce sorios o aditamentos auxiliares. Cuando el equipo eléctrico fijo esté montado sobre una 
superficie conductiva energizada, el equipo debe unirse a esa superficie.  
668-31. Conexiones auxiliares no eléctricas. Las conexiones auxiliares no eléctricas a una cel da 
electrolítica, tales como mangueras de aire, mangueras de agua y similares, sus accesorios o equipo auxiliar, Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
no deben tener como refuerzo alambres, blindajes o mallas conductoras. Las mangueras deben ser de 
material no conductor.  
668-32. Grúas y montac argas 
a) Superficies conductoras que deben aislarse de tierra. Las superficies conductoras de grúas y 
montacargas que entran en la zona de trabajo de la línea de celdas no requieren ser puestas a tierra.  
b) Condiciones eléctricas peligrosas. Los controles remotos de grúas y montacargas que puedan 
introducir condiciones eléctricas peligrosas dentro de la zona de trabajo de la línea de celdas deben emplear 
uno o más de los siguientes sistemas:  
(1) Circuito de control separado y no puesto a tierra, de conformi dad con lo indicado en 668 -21 (a).  
(2) Cable no conductor del operador para soporte de accesorios de control remoto.  
(3) Estación de botones colgante con medios de soporte no conductores y que tengan superficies no 
conductoras o superficies conductoras des cubiertas no puestas a tierra.  
(4) Radiocomunicación.  
668-40. Envolventes.  Cuando exista un sistema de ventilación de corriente de aire natural que prevenga 
la acumulación de gases, se permitirá utilizar envolventes de uso general para equipos eléctricos.  
ARTÍCULO 669  
GALVANOPLASTIA  
669-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican a las instalaciones de los componentes 
eléctricos y equipos accesorios que suministran energía y control para galvanización, anodización, 
electropulido y separación d e metales por medios electrolíticos. Para los propósitos de este Artículo, el 
término galvanoplastia se usa para identificar cualquiera de estos procesos.  
669-3. Disposiciones generales. Los equipos utilizados en procesos de galvanoplastia deben 
identifica rse para tal servicio.  
669-5. Conductores de circuitos derivados. Los conductores de los circuitos derivados que alimenten a 
una o más unidades deben tener una ampacidad no menor que 125 por ciento de la carga total conectada. La 
ampacidad de las barras co lectoras debe cumplir con lo establecido en 366 -23. 
669-6. Métodos de alambrado. Los conductores que conecten el equipo del tanque del electrolito al 
equipo de conversión deben ser como en (a) y (b).  
a) Sistemas de hasta 60 volts en corriente continua.  Se permite el tendido de conductores aislados sin 
soportes aislados, si están protegidos contra daño físico. Se permiten conductores desnudos de cobre o de 
aluminio cuando estén soportados sobre aisladores.  
b) Sistemas de más de 60 volts en corriente continua . Se permite el tendido de conductores aislados 
sobre soportes aislados, si están protegidos contra daño físico. Se permiten conductores desnudos de cobre o 
de aluminio cuando estén soportados sobre aisladores y resguardados contra contactos accidentales h asta el 
punto de terminación, de acuerdo con lo indicado en 110 -27. 
669-7. Anuncios de advertencia. Se deben colocar avisos de advertencia para indicar la presencia de 
conductores desnudos.  
669-8. Medios de desconexión  
a) Más de una fuente de alimentación.  Cuando más de una fuente de alimentación alimenta el mismo 
sistema de corriente continua, se debe proveer de un medio de desconexión en el lado de corriente continua 
de cada fuente de alimentación.  
b) Puentes o conductores removibles.  Se permiten puentes o conductores removibles como medios de 
desconexión.  
669-9. Protección contra sobrecorriente. Los conductores de corriente continua deben protegerse 
contra sobrecorriente por uno o más de los medios siguientes:  
(1) Fusibles o interruptores automáticos,  
(2) Un dispositivo sensor de corriente eléctrica que accione un medio de desconexión,  
(3) Otros dispositivos aprobados.  
ARTÍCULO 670  
MAQUINARIA INDUSTRIAL  
670-1. Alcance . Este Artículo cubre las definiciones de, los datos de placa de maquinaria industrial, y el 
tamaño y protección contra sobrecorriente de los alimentadores para maquinaria industrial.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA:  Para información sobre los requisitos de los espacios de trabajo para equipos que contienen 
terminales de los conductores de alimentación, véase la sección 110-26. 
670-2. Definición de maquinaria industrial (Máquina). Para el propósito de este Artículo, la maquinaria 
industrial es un equipo (o un grupo de máquinas trabajando juntas, en una forma coordinada), accionado por 
energía eléctrica, que no se puede tr ansportar manualmente mientras está funcionando que se utiliza para 
procesar materiales mediante corte, formado, presión laminado; técnicas eléctricas, térmicas u ópticas; o una 
combinación de estos procesos. Se puede incluir al equipo asociado utilizado p ara transferir material o las 
herramientas, incluyendo sus accesorios para el ensamble/desensamble, para inspección o pruebas o para 
empacar. (El equipo eléctrico asociado, incluyendo los controladores lógicos y su programación asociada, 
junto con los actu adores y sensores se considera parte de la máquina industrial).  
670-3. Placas de datos de la máquina  
a) Placa de datos permanente. Se debe fijar sobre la envolvente del control del equipo, o en la misma 
máquina, en un lugar que sea fácilmente visible despu és de la instalación, una placa de datos permanente en 
la que se indique lo siguiente:  
(1) Tensión de alimentación, número de fases, frecuencia y corriente a plena carga.  
(2) Corriente nominal máxima de los dispositivos de protección contra fallas a tierra  y cortocircuito.  
(3) Corriente nominal del motor más grande (de la placa de datos del motor) o de la carga.  
(4) Corriente de cortocircuito del panel de control de la máquina industrial con base en uno de los 
siguientes:  
a. Corriente de cortocircuito marca da en la envolvente del control o ensamble de la máquina.  
b. Corriente de cortocircuito establecida utilizando un método aprobado.  
(5) Número del diagrama eléctrico o número del índice de los diagramas eléctricos.  
La corriente a plena carga indicada en la placa de datos no debe ser menor que la suma de las corrientes 
a plena carga de todos los motores y de otro equipo, que pudieran estar operando al mismo tiempo bajo 
condiciones normales de uso. Cuando cargas o ciclos de trabajo no usuales requieran conduct ores de mayor 
o de menor tamaño, la capacidad requerida debe incluirse en la corriente de plena carga marcada. Cuando 
haya más de un circuito de alimentación, la placa de datos debe de llevar la información anterior, para cada 
circuito.  
b) Protección contr a sobrecorriente. Cuando se suministre protección contra sobrecorriente de acuerdo 
con lo indicado en 670 -4(c), la máquina se debe marcar “Protección contra sobrecorriente en las terminales de 
alimentación de la máquina”.  
670-4. Conductores alimentadores y  protección contra sobrecorriente  
a) Tamaño. El tamaño de los conductores de alimentación debe ser tal que tenga una ampacidad no 
menor que 125 por ciento de la corriente a plena carga de las cargas de calentamiento resistivas, más 125 por 
ciento del motor  más grande, más la suma de todas las corrientes a plena carga de los restantes motores y 
aparatos conectados, basados en su régimen de trabajo y que puedan operar al mismo tiempo.  
NOTA 1:  Ver las Tablas de ampacidad de 0 a 2000 volts del Artículo 310 para  ampacidad de los 
conductores de 600 volts y menos.  
NOTA 2:  Ver 430 -22(e) y 430 -26 para requerimientos de régimen de trabajo.  
b) Medios de desconexión. Una máquina debe ser considerada como una sola unidad, por lo tanto, debe 
tener un medio de desconexión.  Este medio de desconexión se permite que sea alimentado por circuitos 
derivados protegidos por fusibles o por interruptores automáticos. El medio de desconexión no requiere de 
protección contra sobrecorriente.  
c) Protección contra sobrecorriente.  Cuando f orme parte de la máquina, la protección contra 
sobrecorriente para cada circuito de alimentación, debe consistir de un interruptor automático o de un juego de 
fusibles. La máquina debe tener los datos requeridos en 670 -3 y los conductores de alimentación s e 
consideran como alimentadores o como derivaciones, según se indica en 240 -21. 
El valor nominal o ajuste de la protección contra sobrecorriente para el circuito que alimenta a la máquina, 
no debe ser mayor que la suma del valor nominal o ajuste más alto d el dispositivo de protección contra 
cortocircuito y falla a tierra suministrado con la máquina, más 125 por ciento de la corriente a plena carga de 
todas las cargas de calentamiento resistivas, más la suma de todas las corrientes a plena carga de todos los  
demás motores y aparatos que puedan funcionar al mismo tiempo.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Excepción:  Cuando uno o más interruptores automáticos de disparo instantáneo o protectores contra 
cortocircuito de motores se utilice para protección de circuitos derivados contra cortocircuit o y falla a tierra de 
motores, según se permite en 430 -52(c), el procedimiento anterior se aplicará con la siguiente condición: para 
propósitos de cálculo, cada interruptor automático de disparo instantáneo o protector contra cortocircuito de 
motor, debe t ener un valor nominal que no exceda el máximo por ciento de la corriente del motor a plena 
carga permitido en la Tabla 430 -52 para el tipo de dispositivo de protección utilizado en el circuito de 
alimentación de la máquina.  
Cuando no se proporciona con la máquina el dispositivo de protección contra falla a tierra y contra 
cortocircuito del circuito derivado, el valor nominal o el ajuste de disparo del dispositivo de protección contra 
sobrecorriente se debe basar en lo indicado en 430 -52 o 430 -53, según sea aplicable.  
670-5. Capacidad de cortocircuito.  
(1) No se debe instalar maquinaria industrial cuando la corriente disponible de cortocircuito que se puede 
presentar exceda la corriente de corto circuito marcada de acuerdo con 670 -3(a)(4)  
(2) La maquinaria in dustrial debe estar marcada en campo de una manera legible, con la corriente máxima 
disponible de cortocircuito. Las marcas en campo deben incluir la fecha del cálculo de la corriente de 
cortocircuito y ser de suficiente durabilidad para que resista el med io ambiente involucrado.  
670-6. Protección contra sobretensiones.  La maquinaria industrial con circuitos de seguridad 
bloqueables debe tener instalada protección contra sobretensiones.  
ARTÍCULO 675  
MÁQUINAS DE RIEGO OPERADAS O CONTROLADAS ELÉCTRICAMENTE  
Parte A. Disposiciones generales  
675-1. Alcance. Este Artículo se aplica a máquinas de riego operadas o controladas eléctricamente, así 
como a los circuitos derivados y controladores ese equipo.  
675-2. Definiciones  
Anillos colectores.  Son un ensamble de anil los deslizantes para transferir energía eléctrica de un 
elemento estacionario a un elemento rotatorio.  
Máquina de riego.  Máquina que se opera o controla eléctricamente, con uno o más motores y que es 
usada principalmente para transportar y distribuir agua para propósitos agrícolas.  
Máquina de riego con pivote central.  Máquina con varios motores que gira alrededor de un eje central y 
emplea interruptores de alineamiento o dispositivos similares para el control individual de los motores.  
675-4. Cables para má quinas de riego  
a) Construcción.  Los cables para interconectar envolventes en la estructura de una máquina de riego 
deben ser un ensamble de conductores aislados y trenzados con relleno no higroscópico, con núcleo de 
material no metálico, con un relleno hi groscópico y no absorbente en un núcleo de material no metálico 
resistente a la humedad y a las llamas, superpuesto con una cubierta y forrado con material no metálico 
resistente a la humedad, a la corrosión y a los rayos solares.  
El aislamiento de los con ductores debe ser cualquier tipo incluido en la Tabla 310 -104(a) para una 
temperatura de operación de 75 °C y para uso en lugares húmedos. El material aislante del núcleo debe tener 
un espesor no menor a 0.76 milímetros y el recubrimiento metálico debe ten er un espesor no menor a 0.20 
milímetros. El espesor del material de la cubierta no debe ser menor a 1.27 milímetros.  
Se permite en el mismo cable una combinación de conductores de fuerza, control y puesta a tierra.  
b) Métodos alternativos de alambrado. Se permitirá instalar otros cables que cumplan con los requisitos 
de construcción del inciso anterior.  
c) Soportes. El cable de riego debe soportarse por medio de abrazaderas, cintillas o accesorios similares 
diseñados para este propósito e instalados de tal  manera que no dañen el cable. El cable debe soportarse a 
intervalos no mayores a 1.20 metros.  
d) Accesorios. Se deben instalar herrajes en todos los puntos de terminación del cable de riego. Los 
herrajes deben estar diseñados para uso con el tipo de cable  y ser adecuados para las condiciones de 
servicio.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
675-5. Más de tres conductores en una canalización o cable. Los conductores de señalización y control 
en un ducto o en un cable, no deben ser tomados en consideración para propósitos de ajuste de ampacidad  
como se requiere en 310 -15(b)(3)(a).  
675-6. Marcado en el panel de control principal. El panel de control principal debe tener una placa de 
datos con la siguiente información:  
(1) Nombre del fabricante, tensión nominal, número de fases y frecuencia.  
(2) Corriente nominal de la máquina.  
(3) Capacidad del medio de desconexión principal y el valor de la protección contra sobrecorriente 
requerida.  
675-7. Valores equivalentes de corriente. Cuando la operación de la máquina no sea intermitente, se 
deben utilizar  las disposiciones del Artículo 430 para determinar los valores de los controladores, medios de 
desconexión y conductores. Cuando la máquina de riego es de operación intermitente, se deben hacer las 
siguientes consideraciones para determinar los valores eq uivalentes de corriente.  
a) Valor de corriente en operación continua. El valor equivalente de corriente en operación continua 
para la selección de los conductores en circuitos derivados y protección contra sobrecorriente, debe ser de 
125 por ciento de la c orriente de placa a plena carga del motor de mayor capacidad, más la suma de las 
corrientes de placa de plena carga de todos los motores del circuito, multiplicados por el máximo porcentaje 
del régimen de trabajo al cual ellos pueden operar continuamente.  
b) Corriente de rotor bloqueado. La corriente equivalente a rotor bloqueado debe ser igual a la suma  de 
las corrientes a rotor bloqueado de los dos motores de mayor capacidad, más 100 por ciento de la suma de 
las corrientes de placa a plena carga de todos los motores restantes del circuito.  
675-8. Medios de desconexión  
a) Controlador principal.  El controlador utilizado para arranque y paro de toda la máquina debe cumplir 
los siguientes requisitos:  
(1) Una corriente de operación continua no menor que los val ores especificados en 675 -7(a) ó  675-
22(a).  
(2) Un valor en HP no menor que los valores indicados en la Tabla 430 -251 (a) y Tabla 430 -251 (b) 
basados en la corriente equivalente a rotor bloqueado especificada en 675 -7(b) y 675 -22(b).  
Excepción:  Un interrup tor de caja moldeada no necesita que se especifique su valor nominal en HP.  
b) Medio de desconexión principal.  El medio de desconexión principal de la máquina debe proporcionar 
protección contra sobrecorriente, debe estar en el punto de conexión de la alim entación a la máquina o estar a 
la vista y a no más de 15.00 metros de la máquina, y debe ser de fácil y rápido acceso y poderse bloquear en 
la posición de abierto de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25. Este medio de desconexión debe 
tener una  corriente nominal y una potencia nominal (en HP) no inferiores a las exigidas para el controlador 
principal.  
Excepción:  Los interruptores automáticos que no indican su capacidad de potencia en HP se permiten si 
están de acuerdo con lo indicado en 430 -109. 
Excepción:  Un interruptor de caja moldeada no necesita que se especifique su valor nominal en HP.  
c) Medios de desconexión para controladores y motores individuales. Se debe proveer un medio de 
desconexión para desconectar simultáneamente todos los conduc tores de fase de cada motor y controlador, y 
debe localizarse como lo requiere el Artículo 430 Parte I. Este medio de desconexión no tiene que ser de 
fácilmente accesible.  
675-9. Conductores del circuito derivado. Los conductores del circuito derivado debe n tener una 
ampacidad no menor que la que se especifica en 675 -7(a) ó 675 -22(a).  
675-10. Varios motores en un circuito derivado.  
a) Protección requerida. Se permitirá instalar varios motores que no excedan de 1.50 kW (2 HP), siempre 
y cuando el circuito de  la máquina de riego esté protegido a no más de 30 amperes en 1000 volts o menos, 
siempre que cumplan las siguientes condiciones:  
(1) La corriente a plena carga de cualquier motor en el circuito no supere 6 amperes.  
(2) Cada motor en el circuito debe tener  protección contra sobrecarga de acuerdo con 430 -32. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
(3) Las derivaciones a cada motor individual no deben ser de tamaño menor a 2.08 mm2 (14 AWG) y con 
una longitud que no exceda 7.00 metros.  
b) Protección individual no requerida. No se requiere protecció n contra cortocircuito en el circuito 
derivado para motores y controladores, cuando se ha cumplido con lo establecido en 675 -10(a).  
675-11. Anillos colectores.  
a) Transmisión de corriente para propósitos de potencia. El anillo colector debe soportar una co rriente 
no menor que 125 por ciento de la corriente de plena carga del mayor dispositivo alimentado más 100 por 
ciento de la corriente de plena carga de todos los demás dispositivos alimentados o como se indica en  675-
7(a) o 675 -22(a).  
b) Para propósitos d e señal o control.  Los anillos colectores para señalización y control deben tener una 
ampacidad no menor que 125 por ciento de la corriente del mayor dispositivo alimentado, más la suma de las 
corrientes de plena carga de todos los demás dispositivos alime ntados.  
c) Puesta a tierra. El anillo colector para la puesta a tierra debe tener una capacidad no menor que la 
determinada de acuerdo con 675 -11(a).  
d) Protección. Los anillos colectores deben protegerse contra las condiciones ambientales y de contacto 
accidental por medio de envolventes adecuadas.  
675-12. Conexión de puesta a tierra. El siguiente equipo debe tener conexión de puesta a tierra:  
(1) Todo equipo eléctrico en la máquina de riego.  
(2) Todo equipo eléctrico asociado con la máquina de riego.  
(3) Todas las cajas metálicas de empalmes y envolventes.  
(4) Los tableros de control o equipo de control para el suministro o control del equipo eléctrico en la 
máquina de riego.  
Excepción:  La conexión de puesta a tierra no se requiere en máquinas donde se han  cubierto los 
siguientes requisitos:  
a. Si la máquina es controlada eléctricamente, pero no es impulsada eléctricamente.  
b. La tensión de control es de 30 volts o menos.  
c. Los controladores o señales son de corriente limitada de acuerdo con lo especificad o en el Capítulo 
10, Tablas 11(a) y 11(b).  
675-13. Método de puesta a tierra. Las máquinas que requieren de conexión de puesta a tierra deben 
tener un conductor de puesta a tierra de equipo, no conductor de corriente, como parte integral de cada 
cordón, ca ble o canalización. Este conductor de puesta a tierra debe dimensionarse, de manera que no sea 
menor que el mayor conductor portador de corriente en cada cordón, cable o canalización. Los conductores 
del alimentador para una máquina de riego deben tener un  conductor de puesta a tierra de equipo de tamaño 
determinado como se establece en la Tabla 250 -122. 
675-14. Conexión de puesta a tierra. Cuando se requiere conexión de puesta a tierra en una máquina de 
riego, la estructura metálica de la máquina, las cana lizaciones metálicas y la pantalla metálica del cable deben 
estar conectadas al conductor de puesta a tierra. Se debe considerar como una trayectoria aceptable de unión 
el contacto de metal a metal con una parte que esté conectada eléctricamente al conduct or de puesta a tierra 
y a las partes no conductoras de corriente de la máquina.  
675-15. Protección contra descargas atmosféricas. Si una máquina de riego tiene un punto 
estacionario, se debe colocar un electrodo de puesta a tierra de acuerdo con lo estable cido en el Artículo 250 
Parte C, en ese punto, como medio de protección contra descargas atmosféricas.  
675-16. Suministro con más de una fuente de alimentación. El equipo dentro de una misma envolvente 
que recibe energía eléctrica de más de una fuente no r equiere medios de desconexión para la fuente 
adicional, cuando la tensión suministrada es 30 volts o menos y cumple con los requerimientos del Artículo 
725 Parte C.  
675-17. Conectores. Las clavijas y conectores exteriores sobre el equipo deben ser a prueba  de 
intemperie.  
A menos a que se suministren únicamente para que cumplan con lo establecido en el Artículo 725 Parte C, 
las clavijas y conectores deben ser construidos como se especifica en 250 -124(a).  
B. Máquinas de riego con pivote central        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
675-21. Genera lidades . Las disposiciones de esta parte cubren requerimientos especiales adicionales 
que son peculiares a las máquinas de riego con pivote central. Véase 675 -2 para la definición de máquinas de 
riego con pivote central.  
675-22. Valores de corriente equiva lentes. Para establecer los valores de capacidad de conducción de 
corriente de controladores, medios de desconexión y ampacidad de conductores para el trabajo intermitente 
de este tipo de máquinas, se debe considerar lo siguiente:  
a) Operación continua. La corriente equivalente de funcionamiento continuo para la selección de los 
conductores y de los dispositivos del circuito derivado debe ser igual al 125 por ciento de la corriente nominal 
a plena carga de la placa de datos del motor más grande, más el 60 p or ciento de la suma de todas las 
corrientes a plena carga de la placa de datos del resto de los motores del circuito.  
b) Corriente a rotor bloqueado.  La corriente equivalente a rotor bloqueado debe ser igual a la suma de 
dos veces la corriente a rotor blo queado del motor más grande, más 80 por ciento de la suma de las 
corrientes a plena carga de todos los demás motores conectados al circuito.  
ARTÍCULO 680  
ALBERCAS, FUENTES E INSTALACIONES SIMILARES  
Parte A. Disposiciones generales  
680-1. Alcance. Este Artí culo se aplica a la construcción e instalación del sistema de alambrado eléctrico 
para equipo situado dentro o adyacente a las albercas de natación, terapéuticas y decorativas, 
chapoteaderos, fuentes de ornato, bañeras térmicas y fuentes de aguas termales,  bañeras de hidromasaje, 
tanto si están instaladas permanentemente o son almacenables, y a todo equipo metálico auxiliar tales como 
bombas, filtros y equipo similares. El término cuerpo de agua que se usa a lo largo de la Parte A se aplica a 
todos los cuer pos de agua tratados en este alcance, a menos que se modifique en contrario.  
680-2. Definiciones  
Alberca. Equipo fabricado o construido en sitio, diseñado para contener agua en forma permanente o 
semipermanente y que se usa para natación, chapotear, inmers ión o terapéuticas.  
Albercas de natación, de inmersión, chapoteadero o terapéutica, instaladas permanentemente. Son 
aquellas que están construidas en el piso o parcialmente sobre el piso y que sean capaces de contener agua 
con una profundidad mayor de 1.00  metro y todas las albercas instaladas dentro de un inmueble, 
independientemente de la profundidad, esté o no alimentada por circuitos eléctricos de cualquier naturaleza.  
Albercas de natación, de inmersión o chapoteadero desmontables.  Son aquellas que está n 
construidas en el piso, o parcialmente sobre el piso y que sean capaces de contener agua con una 
profundidad mayor de 1.00 metro, o una alberca con paredes no metálicas o de polímero moldeado o inflable 
con paredes de tela, sin importar sus dimensiones.  
Ascensor eléctrico para piscina. Un ascensor eléctrico para piscina que proporciona accesibilidad a o de 
la alberca o spa para personas con discapacidad.  
Cubierta de alberca eléctricamente accionada.  Equipo accionado con motor, diseñado para cubrir y 
descu brir la superficie del agua de una alberca por medio de una cubierta flexible o de estructura rígida.  
Cubierta porta -luminaria.  Estructura diseñada para contener una luminaria de nicho húmedo y destinado 
para instalarse en una alberca o en la estructura de  una fuente.  
Ensamble de equipos para tina de hidromasaje.  Unidad ensamblada en fábrica consistente en 
circuladores de agua, calentadores y equipo de control montados en una base común, destinada para operar 
una tina de hidromasaje. El equipo puede incluir  bombas, sopladores de aire, calentadores, luces, controles, 
generadores de desinfectante y otros.  
Ensamble de equipos para tina terapéutica o tanque hidroterapéutico. Unidad auto -contenida 
ensamblada en fábrica consistente en circuladores de agua, calenta dores y equipo de control montados en 
una base común, destinada para operar una tina terapéutica o tanque hidroterapéutico. El equipo puede incluir 
bombas, sopladores de aire, calentadores, luces, controles, generadores de desinfectante y otros.  
Ensamble d e iluminación a través de la pared. Un ensamble de iluminación para instalarse a nivel, 
sobre o a través de la pared de una alberca, que consiste en dos grupos de componentes interconectados, 
separados por la pared de la alberca.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Equipo de iluminación cone ctado con cordón y clavija. Es un ensamble de iluminación que consiste en 
una luminaria destinada para montarse en la pared de una tina de hidromasaje, o alberca almacenable y un 
transformador conectado con cordón y clavija.  
Equipo estacionario. Equipo que  no se puede mover fácilmente de un lugar a otro en uso normal.  
Equipo fijo. Equipo que está sujeto o asegurado con otro medio en un lugar específico.  
Equipo portátil. Equipo que es efectivamente se mueve o que puede ser fácilmente movido de un lugar a 
otro durante el uso normal.  
Fuente. Fuentes, albercas decorativas, albercas de exhibición, y espejos de agua. Esta definición no 
incluye los bebederos de agua.  
Fuentes y espejos de agua decorativos instalados permanentemente.  Las que están construidas en la 
tierra o sobre ella o en un inmueble, de manera que la fuente no pueda ser fácilmente desarmada para 
almacenarla, esté o no alimentada por circuitos eléctricos de cualquier naturaleza. Estas unidades están 
construidas principalmente por su valor estético y no para nadar o chapotear.  
Límite de baja tensión de contacto. Una tensión que no supera los siguientes valores:  
(1) 15 volts (rms) para corriente alterna senoidal  
(2) 21.2 volts pico para corriente alterna no senoidal  
(3) 30 volts continuos para corriente  continua.  
(4) 12.4 volts pico para corriente continua que es interrumpida dentro de un rango de 10 a 200 hertz  
Luminaria de nicho húmedo. Luminaria para ser instalada en una cubierta porta -luminaria colocada en 
una alberca o estructura de fuente, donde la  luminaria está completamente rodeada completamente por agua.  
Luminaria de nicho seco.  Luminaria para ser instalada en el piso o en las paredes de una alberca, una 
tina de hidromasaje o una fuente, en un nicho que está sellado contra la entrada de agua.  
Luminaria sin nicho:  Es un equipo de iluminación diseñado para instalarse sin un nicho encima o debajo 
del agua.  
Nivel máximo de agua.  Nivel más alto que puede alcanzar el agua antes de derramarse.  
Tina de hidromasaje.  Una tina instalada permanentemente, equ ipada con un sistema de tubería de 
recirculación, bomba y equipo asociado, diseñada de manera que pueda recibir, circular y descargar agua 
después de cada uso.  
Alberca de hidromasaje.  Una alberca de hidromasaje para uso recreacional o terapéutico, no local izada 
en instalaciones de cuidado de la salud, diseñada para la inmersión de personas y que tiene un filtro, 
calentador y sopladores de aire accionados por motor. Estas albercas se pueden instalar dentro de un local, a 
la intemperie, sobre el piso o una es tructura de soporte. Generalmente una tina de hidromasaje no está 
diseñada o prevista para que su contenido sea vaciado después de cada uso.  
Tina de hidromasaje autocontenida.  Unidad prefabricada que consta de un recipiente para tina de 
hidromasaje, con to do el equipo de circulación del agua, calefacción y control como parte integral de la 
unidad. El equipo puede incluir bombas, sopladores de aire, calentadores, luces, controles, generadores de 
desinfectante y otros.  
Tina terapéutica o tanque hidroterapéuti co autocontenidos.  Unidad prefabricada que consta de una 
tina terapéutica o tanque hidroterapéutico, con todo el equipo de circulación del agua, calefacción y control 
como parte integral de la unidad. El equipo puede incluir bombas, sopladores de aire, cal entadores, controles 
de luces, generadores de desinfectante y otros.  
680-4. Aprobación del equipo. Todo equipo eléctrico instalado en el agua, en las paredes, en las 
banquetas, de albercas, fuentes e instalaciones similares, debe cumplir con las disposicio nes de este Artículo.  
680-5. Interruptores de circuito por falla a tierra. Los interruptores de circuito por falla a tierra deben ser 
unidades autocontenidas, de tipo interruptor automático, contacto, u otros aprobados.  
680-6. Puesta a tierra. El equipo el éctrico debe estar puesto a tierra de acuerdo con las Parte E, F y G del 
Artículo 250 y conectado con métodos de alambrado del Capítulo 3, excepto lo modificado por este Artículo. 
Los siguientes equipos deben estar puestos a tierra:  
(1) Ensambles de ilumin ación a través de la pared y luminarias bajo el agua, diferentes de aquellos 
productos de alumbrado de baja tensión aprobados para usarlos sin un conductor de puesta a tierra.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(2) Todo el equipo eléctrico ubicado dentro de una distancia de 1.50 metros de l a pared interior del 
cuerpo de agua especificado.  
(3) Todo el equipo eléctrico asociado con el sistema de recirculación de agua del cuerpo de agua 
especificado.  
(4) Cajas de empalme  
(5) Envolventes de transformadores y los equipos de suministro de energía  
(6) Interruptores de circuito contra fallas a tierra  
(7) Tableros de distribución que no forman parte del equipo de acometida y que alimentan a cualquier 
equipo eléctrico asociado con el cuerpo de agua especificado.  
680-7. Terminales de puesta a tierra y u nión.  
Las terminales de puesta a tierra y unión deben estar identificadas para uso en un medio ambiente mojado 
y corrosivo. La conexión en campo de puesta a tierra y unión instalada en un medio ambiente húmedo, 
mojado o corrosivo debe estar compuesta de c obre, aleación de cobre o acero inoxidable. Deben estar 
aprobadas para estar enterradas.  
680-8. Equipo conectado con cordón y clavija. Los equipos fijos o estacionarios, para una alberca 
permanente que no sean aparatos de alumbrado bajo el agua, pueden con ectarse con un cordón flexible y 
clavija, para facilitar su remoción o desconexión para mantenimiento o reparación.  
a) Longitud.  En albercas que no sean almacenables, el cordón flexible no debe tener más de 90 
centímetros de longitud.  
b) Puesta a tierra de  equipos.  El cordón flexible debe tener un conductor de puesta a tierra de equipos, 
de cobre y dimensionado de acuerdo con 250 -122 pero de tamaño mínimo de 3.31 mm2 (12 AWG). El cordón 
debe terminar en una clavija de conexión del tipo puesta a tierra.  
c) Construcción.  Los conductores de puesta a tierra de equipos deben estar conectados a una parte 
metálica fija del ensamble. La parte removible se debe montar sobre la parte metálica fija o se debe unir a ella.  
680-9. Separación de conductores aéreos.  Los con ductores aéreos deben cumplir con los requisitos de 
separación de esta sección. Cuando se indica una separación mínima desde el nivel del agua, la medición se 
debe hacer desde el nivel máximo de agua del cuerpo de agua especificado.  
a) Fuerza.  Con respecto  a los conductores de bajada de acometida, conductores de acometida aérea, 
alambrado aéreo a la vista, las albercas de natación e instalaciones similares deben cumplir con la distancia 
mínima que se establece en la Tabla 680 -9(a)y se ilustra en la Figura 6 80-9(a). 
NOTA:  El alambrado aéreo a la vista, tal como se usa en este Artículo, por lo general se refiere al 
conductor o conductores que no están en una canalización cerrada.  
b) Sistemas de comunicaciones.  Los cables coaxiales de comunicaciones, radio y te levisión dentro del 
alcance de los Artículos 800 hasta 820 se permitirán a una altura mínima de 3.00 metros por encima de las 
albercas de natación y chapoteaderos, trampolines y torres o plataformas de observación.  
c) Sistemas de comunicaciones de banda an cha accionadas por red.  Las distancias mínimas para los 
conductores aéreos de sistemas de comunicaciones de banda ancha accionadas por red con respecto a las 
albercas o fuentes deben cumplir con las disposiciones de la Tabla 680 -9(a) para conductores opera ndo de  0 
a 750 volts a tierra.  
680-10. Calentadores eléctricos de agua para alberca. Todos los calentadores eléctricos de agua para 
alberca deben tener los elementos calentadores divididos en cargas que no excedan 48 amperes y protegidos 
a no más de 60 amp eres. La ampacidad de los conductores de circuito derivado y la capacidad nominal o 
ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe ser menor que 125 por ciento de la carga 
total de la placa de datos.  
Tabla 680 -9(a).- Libramientos para c onductores aéreos  
Parámetros de libramiento  Suministro de 0 -750 volts a tierra, 
con conductores aislados 
soportados por un cable mensajero 
desnudo puesto a tierra eficazmente 
o conductor neutro puesto a tierra 
eficazmente  Todos los demás 
conductores de  
tensión a tierra  
 0-15 kV  Mayor que  15 
a 50 kV  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Metros  
A. Espacios libres en cualquier dirección al nivel 
del agua, borde de la superficie del agua o base 
de la plataforma de clavados o balsa 
permanentemente anclada.  6.90 7.50 8.00 
B. Espacios libres en  cualquier dirección del lugar 
de observación o de la plataforma de clavados.  4.40 5.20 5.50 
C. Límite horizontal del libramiento medido desde 
la pared interior de la alberca  Este límite se debe extender borde exterior de las estructuras 
mencionadas en (a ) y (b) anteriores, pero no debe ser menor que 
3.00 metros.  
 
680-11. Alambrado subterráneo. Se permite el alambrado subterráneo  cuando se instale en tubo conduit 
metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit rígido de cloruro de polivini lo, tubo conduit 
reforzado de resina termofija o cable del tipo MC, apropiados para las condiciones del lugar. No se permite el 
alambrado subterráneo bajo la alberca a menos que sea necesario para alimentar equipos de la alberca 
permitidos en este Artículo . Las profundidades mínimas deberán ser las dadas en la Tabla 300 -5. 
 680-12. Cuartos y fosas para equipos. El equipo eléctrico no debe instalarse en locales cuyo drenaje no 
sea adecuado para prever acumulaciones de agua durante operaciones normales o de m antenimiento de 
filtros. Los equipos deben ser adecuados para este medio de acuerdo con la sección 300 -6. 
680-13. Medio de desconexión. Se debe proporcionar uno o más medios que desconecten 
simultáneamente todos los conductores de fase para todo equipo de utilización diferente al de alumbrado. 
Cada medio debe ser fácilmente accesible y estar ubicado al alcance de la vista desde el equipo que controla 
y se debe ubicar a una distancia mínima de 1.50 metros medidos horizontalmente desde las paredes 
interiores de la alberca o tina de hidromasaje, a menos que esté separado del cuerpo de agua por una barrera 
instalada permanentemente que asegure una trayectoria de 1.50 metros o más. Esta distancia horizontal se 
debe medir desde el borde del agua por el camino más corto para alcanzar el desconectador.  
680-14. Ambientes corrosivos.  
a) Generalidades.  En las áreas donde se almacenan los productos químicos de saneamiento de piscinas, 
así como las áreas de bombas de circulación, cloradores automáticos, filtros, áreas abi ertas bajo las cubiertas 
adyacentes a o apoyando la estructura de la piscina, y ubicaciones similares deben ser consideradas como 
ambientes corrosivos. El aire en tales áreas debe ser considerado estar cargado con ácido, cloro y vapores de 
bromo, o cualqui er combinación de ácido, cloro o vapores de bromo, y cualquier líquido o condensación en 
esas áreas debe ser considerado estar cargadas con ácido, cloro y vapores de bromo o cualquier 
combinación de ácido, cloro, o vapores de bromo.  
b) Métodos de alambrado . Los métodos de alambrado en las áreas descritas en el inciso a) anterior 
deben estar identificados y aprobados para utilizarse en tales áreas. El tubo conduit metálico pesado, tubo 
conduit metálico semipesado, tubo conduit rígido de cloruro de polivinilo , tubo conduit reforzado de resina 
termofija deben ser considerados resistentes a los ambientes corrosivos descritos en el inciso a) anterior.  
 
Figura 680 -9(a).- Distancias desde las estructuras de la alberca  Parte B. Albercas permanentes  
680-20. Disposic iones generales.  Las instalaciones eléctricas en albercas permanentes deben cumplir 
con las disposiciones de la Parte A y de la Parte B de este Artículo.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
680-21. Motores.  
a) Métodos de alambrado.  El alambrado para un motor asociado con una alberca debe cum plir lo 
indicado en el inciso (1), a menos que sea modificado para circunstancias específicas por cualquiera de los 
incisos (2) hasta (5).  
1) Generalidades.  Los métodos de cableado instalados en ambientes corrosivos descritos en la sección 
680-14 deben cum plir con la sección 680 -14(b) o deben ser cables Tipo MC aprobados para esos lugares. 
Cualquier método de alambrado utilizado debe tener un conductor de cobre aislado de puesta a tierra de 
equipos, dimensionado de acuerdo con 250 -122, pero de tamaño 3.31 m m2 (12 AWG) cuando menos.  
Cuando se instalen los circuitos derivados en ambientes no corrosivos, deben cumplir con los 
requerimientos generales del Capítulo 3.  
2) Conexiones flexibles.  Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles en o junto al motor, se 
permitirá usar tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos o tubo conduit no metálico flexible 
hermético a los líquidos con accesorios aprobados.  
3) Conexiones con cordón y clavija.  Se permitirá que los motores asociados con albercas utilice n 
conexiones con cordón y clavija. El cordón flexible no debe exceder de 90 centímetros de longitud. El cordón 
flexible debe incluir un conductor de cobre de puesta a tierra de equipos dimensionado de acuerdo con  250-
122, pero de tamaño 3.31 mm2 (12 AWG) cuando menos. El cordón debe terminar en una clavija de conexión 
puesta a tierra.  
b) Bombas con doble aislamiento para albercas. Una bomba para albercas, conectada con cordón y 
clavija, que incorpore un sistema aprobado de doble aislamiento que proporcione  un medio para puesta a 
tierra únicamente de las partes metálicas no portadoras de corriente, internas y no accesibles de la bomba, se 
debe conectar a cualquier método de alambrado reconocido en el Capítulo 3 que sea adecuado para el lugar. 
Cuando la malla  de unión está conectada al conductor de puesta a tierra de equipos del circuito del motor, de 
acuerdo con el segundo párrafo de 680 -26(b)(6)(a), el alambrado del circuito derivado debe cumplir con el 
inciso (a) de esta sección.  
c) Protección con interrupt ores de circuito contra fallas a tierra (GFCI).  Las salidas para alimentar 
motores de bombas para albercas conectadas a un circuito derivado de una fase, 120 hasta 240 volts, de 15 ó 
20 amperes, se deberán proveer con interruptores de circuito contra falla s a tierra tipo contacto o directamente 
conectado, para protección de las personas.  
680-22. Iluminación, contactos y equipos.  
a) Contactos.  
1) (1) Ubicación de los contactos requeridos. Donde haya una piscina instalada de manera 
permanente, debe haber por lo menos un contacto de 125 volts, de 15 o 20 amperes en un circuito derivado 
para fines generales, ubicado como mínimo a 1.83 m desde la pared interior de la piscina, y a un máximo de 
6.0 m. Este contacto debe estar ubicado a no más de 2.0 m por encima de l piso, plataforma o nivel del terreno 
de acceso a la piscina.  
2) Ubicación del sistema de circulación y purificación del agua . Los contactos que alimentan motores 
de bombas de agua, u otras cargas directamente relacionadas con el sistema de circulación y purificación del 
agua, deben estar ubicados a una distancia mínima de 3.00 metros desde las paredes interiores de la alberca 
o cuando menos a 1.85 metros de las paredes interiores de la alberca. Estos contactos deben tener 
protección con interruptores de c ircuito contra fallas a tierra GFCI y ser del tipo de puesta a tierra.  
3) Ubicación de otros contactos.  Cualquier otro contacto debe estar cuando menos a 1.85 metros de las 
paredes interiores de la alberca.  
4) Protección con interruptores de circuito contr a fallas a tierra (GFCI).  Todos los contactos 
monofásicos de 120 volts, de 15 ó 20 amperes, ubicados a una distancia máxima de 6.00 metros de las 
paredes interiores de la alberca deben estar protegidos por un interruptor de circuito por falla a tierra.  
5) Mediciones.  Para determinar las medidas exigidas en esta sección con respecto a la separación de los 
contactos, la distancia que se debe medir debe ser la trayectoria más corta que seguiría el cordón de 
alimentación de un artefacto conectado al contacto si n perforar el piso, la pared, el techo, los claros de las 
puertas con bisagras o deslizantes, las aberturas de ventanas u otras barreras eficaces permanentes.  
b) Salidas para alumbrado, luminarias y ventiladores de techo.  
1) Distancias para instalaciones n uevas en exteriores.  En las áreas de albercas exteriores, las salidas 
para alumbrado, luminarias y los ventiladores de techo sobre las albercas o sobre el área que se extiende Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
1.50 metros horizontalmente desde las paredes interiores de la alberca, deben es tar instaladas a una altura 
mínima de 3.70 metros por encima del nivel máximo de agua de la alberca.  
2) Distancias en interiores.  Para instalaciones en áreas de albercas interiores, las distancias deben ser 
las mismas que para albercas exteriores, a menos que este párrafo las modifique. Si el circuito derivado que 
alimenta al equipo está protegido por un interruptor de circuito por falla a tierra, se permitirá usar los siguientes 
equipos a una altura mínima de 2.30 metros por encima del nivel máximo del agu a de la alberca:  
(1) Luminarias totalmente encerradas.  
(2) Ventiladores de techo identificados para uso debajo de las estructuras del plafón como las de los 
porches o los patios.  
3) Instalaciones existentes . Las luminarias y salidas de alumbrado existentes  ubicadas a menos de 1.50 
metros medidos horizontalmente desde las paredes interiores de la alberca deben estar a no menos de 1.50 
metros por encima de la superficie del nivel máximo del agua, deben estar fijadas rígidamente a la estructura 
existente y pro tegidas con un interruptor de circuito por falla a tierra.  
4) Protección con un interruptor de circuito por falla a tierra en áreas adyacentes.  Las luminarias, 
salidas de alumbrado y ventiladores de techo instalados en el área que se prolonga entre 1.50 y 3.00 metros 
horizontalmente desde las paredes interiores de una alberca deben estar protegidas por un interruptor de 
circuito por falla a tierra, a menos que se instalen a una distancia mínima de 1.50 metros por encima del nivel 
máximo del agua y estén fij adas rígidamente a la estructura adyacente a, o que encierre la alberca.  
5) Luminarias conectadas con cordón y clavija.  Las luminarias conectadas con cordón y clavija deben 
cumplir con los requisitos de 680 -7 cuando se instalan dentro de una distancia de 4 .90 metros de cualquier 
punto sobre la superficie del agua, medidos radialmente.  
6) Luminarias de baja tensión.  Debe permitirse que las luminarias de baja tensión, que no requieran ser 
puestas a tierra, que no excedan el límite de contacto de baja tensión y alimentadas por transformadores o 
fuentes de energía que cumplan con lo establecido en la sección 680 -23(a)(2), estén ubicadas a menos de  1.5 
m de las paredes interiores de la piscina.  
7) Luminarias de gas de baja tensión, chimeneas de gas, fogatas y equ ipos similares . Las luminarias 
de gas de baja tensión, chimeneas de gas, fogatas y equipos similares que usan encendedores de baja 
tensión que no requieren estar puestos a tierra, y están alimentados por transformadores o fuentes de energía 
que cumplen con  la sección 680 -23(a)(2) que salidas que no exceden el límite del contacto de baja tensión se 
permitirá que estén localizadas a menos de 1.5 m de las paredes interiores de la alberca. Los equipos 
metálicos deben estar unidos de acuerdo con los requerimient os de la sección 680 -26(b). Los transformadores 
o fuentes de energía que alimenten este tipo de equipos deben estar instaladas de acuerdo con los 
requerimientos de la sección 680 -24. La tubería metálica de gas debe de estar unida de acuerdo con los 
requeri mientos de las secciones 250 -104(b) y 680 -26(b)(7).  
c) Dispositivos de interrupción.  Los dispositivos de interrupción deben estar ubicados como mínimo a 
una distancia horizontal de 1.50 metros de las paredes interiores de la alberca, a menos que estén sepa rados 
de ella por una valla sólida, pared u otra barrera permanente. Como alternativa, se permitirá un interruptor 
aprobado para usarse dentro de una distancia de 1.50 metros.  
d) Otras salidas.  Otras salidas no deben estar a menos de 3.00 metros desde las paredes interiores de la 
alberca. Las mediciones se deben determinar de acuerdo con el inciso (a)(5) de esta sección.  
NOTA:  En otras salidas pueden incluir, pero no se limitan a, circuitos de control remoto, señalización, 
alarma contra incendios y circuito s de comunicaciones.  
680-23. Luminarias bajo el agua.  Los párrafos (a) hasta (d) de esta Sección se aplican a las luminarias 
instaladas por debajo del nivel máximo del agua de la alberca.  
a) Disposiciones generales.  
1) Diseño de la luminaria para funcionam iento normal.  El diseño de una luminaria bajo el agua 
alimentada por un circuito derivado ya sea directamente o a través de un transformador que cumpla los 
requisitos de esta sección debe ser tal que, cuando la luminaria esté debidamente instalada sin un i nterruptor 
de circuito por falla a tierra, no haya riesgo de descarga eléctrica con cualquier combinación probable de 
condiciones de falla durante su uso normal (se exceptúa el cambio de lámparas).  
2) Transformadores y suministros de energía.  Los transform adores y los suministros de energía usados 
para alimentar luminarias bajo el agua, junto con el envolvente del transformador o suministro de energía, 
deben estar aprobados para uso en alberca de natación o tina de hidromasaje. El transformador o suministro  
de energía deben incorporar ya sea, un transformador del tipo de devanados separados con el secundario no       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
puesto a tierra y que tenga una barrera metálica puesta a tierra entre los devanados primario y secundario, o 
uno que incorpore un sistema de doble a islamiento entre los devanados primario y secundario.  
3) Protección con un interruptor de circuito por falla a tierra GFCI para el cambio, reemplazo y 
mantenimiento de lámparas.  Se debe instalar un interruptor de circuito por falla a tierra en el circuito 
derivado que alimenta las luminarias que funcionan a tensiones mayores que el límite de baja tensión de 
contacto.  
 4) Limitación de tensión.  No se deben instalar luminarias que funcionen conectadas a circuitos de más 
de 150 volts entre conductores.  
5) Ubic ación de las luminarias montadas en la pared.  Las luminarias montadas en las paredes se 
deben instalar de modo que la parte superior de su lente quede como mínimo a 45 centímetros por debajo del 
nivel normal del agua de la alberca, a menos que la luminaria  esté identificada para uso a menores 
profundidades. No se permitirá instalar ninguna luminaria a menos de 10 centímetros por debajo del nivel 
normal del agua de la alberca.  
6) Luminarias montadas en el fondo.  Las luminarias orientadas hacia arriba deben c umplir lo indicado 
en los numerales (1) o (2):  
(1) La lente debe estar resguardada para prevenir cualquier contacto con las personas.  
(2) Deben ser para uso sin resguardo.  
7) Dependencia de la inmersión.  Las luminarias que dependan de estar sumergidas para  funcionar con 
seguridad deben estar auto protegidas contra sobrecalentamiento cuando no están sumergidas.  
8) Conformidad.  La conformidad con estos requisitos se logra con el uso de luminarias para uso bajo el 
agua y la instalación de un interruptor de cir cuito por falla a tierra en el circuito derivado o un transformador o 
un suministro de energía para luminarias que funcionan a no más que el límite de baja tensión de contacto.  
b) Luminarias de nicho húmedo.  
1) Cascos formados.  Para el montaje de todas las  luminarias bajo el agua del tipo de nicho húmedo se 
deben instalar cascos moldeados que deben tener las previsiones para la entrada de los conduit. Las partes 
metálicas de la luminaria y del casco que están en contacto con el agua de la alberca deben ser de bronce u 
otro metal aprobado resistente a la corrosión. Todos los cascos formados usados con sistemas de tubo 
conduit no metálico, diferentes de aquellos que forman parte de un sistema de alumbrado de baja tensión que 
no requiere de puesta a tierra, deb en incluir medios para la terminación de un conductor de cobre de tamaño 
8.37 mm2 (8 AWG).  
2) Alambrado que se prolonga directamente hasta el casco formado.  El tubo conduit se debe instalar 
desde el casco formado hasta una caja de empalmes u otro envolvent e conforme a los requisitos de 680 -24. 
El tubo conduit debe ser metálico pesado, metálico semipesado, no metálico flexible hermético a los líquidos o 
de cloruro de polivinilo.  
a) Tubo conduit metálico.  El tubo conduit metálico debe estar aprobado y debe se r de bronce u otro 
metal aprobado resistente a la corrosión.  
b) Tubo conduit no metálico.  Cuando se use tubo conduit no metálico, en este tubo conduit se debe 
instalar un puente de unión, de cobre trenzado o sólido, aislado y de tamaño 8.37 mm2 (8 AWG), a menos que 
se use un sistema de alumbrado de baja tensión que no requiere de puesta a tierra. El puente de unión debe 
terminar en el casco formado, en la caja de empalmes o en el envolvente del transformador o del interruptor 
de circuito por falla a tierra.  La terminación del puente de unión del 8.37 mm2 (8 AWG) en el casco formado se 
debe encapsular o cubrir con un compuesto de revestimiento que proteja la conexión de los posibles efectos 
deteriorantes del agua de la alberca.  
3) Disposiciones para la puesta  a tierra de equipos de los cordones.  Las luminarias, excepto las que 
son del tipo de baja tensión que no requiere puesta a tierra de nicho mojado alimentados por un cordón o 
cable flexible deben tener todas sus partes metálicas expuestas no portadoras de corriente, puestas a tierra 
mediante un conductor de puesta a tierra de equipos de cobre y aislado que forme parte integral del cordón o 
del cable. Este conductor de puesta a tierra se debe conectar a una terminal de puesta a tierra en la caja de 
empalmes de la alimentación, el envolvente del transformador u otro envolvente. El conductor de puesta a 
tierra no debe tener un tamaño inferior al de los conductores de alimentación y no debe ser inferior al 1.31 
mm2 (16 AWG).  
4) Terminaciones de puesta a tierra d e las luminarias.  El extremo de la cubierta del cordón flexible y las 
terminaciones del conductor del cordón flexible dentro de una luminaria deben estar cubiertos o encapsulados Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
con un compuesto de revestimiento adecuado para prevenir la entrada de agua e n la luminaria a través del 
cordón o de sus conductores. Si hay conexión de puesta a t ierra dentro de una luminaria, é sta se debe tratar 
de manera similar para proteger dicha conexión contra el efecto deteriorante del agua de la alberca en el caso 
de que e ntre agua en la luminaria.  
5) Unión de la luminaria.  La luminaria se debe fijar y unir al casco formado mediante un dispositivo de 
apriete firme que asegure un contacto de baja resistencia y que se requiera de herramientas para separar la 
luminaria del cas co formado. No se exigirá unión en luminarias listadas para esta aplicación, que no tengan 
partes metálicas no portadoras de corriente.  
6) Mantenimiento.  Todas las luminarias de nicho húmedo se deben poder retirar del agua para 
inspección, cambio de lámpar as u otro mantenimiento. La ubicación del casco formado y la longitud del 
cordón en dicho casco deben permitir que el personal coloque la luminaria retirada sobre la plataforma u otro 
lugar seco para realizar el mantenimiento. El lugar para el mantenimient o de la luminaria debe ser accesible 
sin entrar o estar en el agua de la alberca.  
c) Luminarias de nicho seco.  
1) Construcción.  Una luminaria de nicho seco debe tener un medio para drenar el agua. Cualquier 
luminaria que no sea del tipo de baja tensión que  no requiere puesta a tierra, deberá tener medios para 
conectar un conductor de puesta a tierra de equipos por cada entrada de conduit.  
2) Caja de empalme.  No se exigirá una caja de empalme, pero si se usa, no se exigirá que esté elevada 
ni ubicada tal com o se especifica en 680 -24(a)(2), si la luminaria está específicamente identificada para ese 
propósito.  
d) Luminarias sin nicho. Una luminaria sin nicho debe cumplir con los requisitos del inciso (b)(3) anterior 
y se debe instalar de acuerdo con los requisi tos de todo el inciso (b) anterior. Cuando se especifica una 
conexión con un casco moldeado, la conexión se debe hacer al soporte de montaje.  
e) Ensamble de iluminación a través de la pared.  Un ensamble de iluminación a través de la pared 
debe estar equipa do con una entrada con rosca o concentrador, o con un concentrador no metálico con el fin 
de acomodar la terminación del tubo conduit de alimentación. El ensamble de iluminación a través de la pared 
debe cumplir con los requisitos del inciso (b)(3) anterio r y se debe instalar de acuerdo con los requisitos de 
esta sección. Cuando se especifica la conexión con el casco moldeado, la conexión se debe hacer hasta el 
punto de terminación del conduit.  
f) Alambrado del circuito derivado.  
1) Métodos de alambrado.  Donde el alambrado del circuito derivado en el lado de la alimentación de los 
envolventes y cajas de empalme conectados a los conduit tendidos hasta luminarias de nicho húmedo y sean 
instaladas en ambientes corrosivos como se describe en 680 -14 el método de alambrado de la porción del 
circuito derivado debe ser como lo requiere la sección 680 -14(b) o debe ser tubo conduit no metálico flexible 
hermético a los líquidos. Los métodos de alambrado instalados en ambientes corrosivos como se describe 
680-14 deben te ner un conductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos, dimensionado de acuerdo 
con la Tabla 250 -122, pero no debe ser inferior al tamaño 3.31 mm2 (12 AWG).  
Cuando se instalen circuitos derivados en ambientes no corrosivos deben cumplir con los req uerimientos 
generales del Capítulo 3.  
Excepción:  Cuando las luces de la alberca se conecten a transformadores o fuentes de energía se 
permitirá usar tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos. La longitud no debe exceder 1.80 metros 
para ningú n tramo, ni exceder 3.00 metros de longitud total utilizada.  
2) Puesta a tierra de equipos.  Excepto las luminarias que son del tipo de baja tensión que no requiere 
puesta a tierra, todos los ensambles de iluminación a través de la pared, las luminarias de nicho húmedo, de 
nicho seco o sin nicho se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos de cobre aislado, 
instalado con los conductores del circuito. El conductor de puesta a tierra de equipos se debe instalar sin 
empalmes ni amarres, except o lo permitido en los subincisos (a) y (b) siguientes. El conductor de puesta a 
tierra de equipos se debe dimensionar de acuerdo con la Tabla 250 -122, pero no debe ser inferior al tamaño 
3.31 mm2 (12 AWG).  
Excepción:  El conductor de puesta a tierra de equi pos entre la cámara de alambrado del secundario de 
un transformador y una caja de empalme, se debe dimensionar de acuerdo con el dispositivo de protección 
contra sobrecorriente utilizado en este circuito.  
a. Si más de una luminaria bajo el agua están alime ntadas por el mismo circuito derivado, se permitirá 
que el conductor de puesta a tierra de equipos, instalado entre las cajas de empalme, los       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
envolventes de los transformadores u otros envolventes en el circuito de alimentación a las 
luminarias de nicho hú medo, o entre los compartimientos del alambrado de campo de las luminarias 
de nicho seco, termine en las terminales de puesta a tierra.  
b. Si la luminaria bajo el agua está alimentada por un transformador, un interruptor de circuito por falla a 
tierra, un interruptor operado por reloj o un interruptor manual de acción rápida localizado entre el 
panel de distribución y una caja de empalme conectada al tubo conduit que se prolonga directamente 
hasta la luminaria bajo el agua, se permitirá que el conductor de puesta a tierra de equipos termine 
en los terminales de puesta a tierra del transformador, el interruptor de circuito por falla a tierra, el 
envolvente del interruptor operado por reloj o una caja de salida utilizada para encerrar un interruptor 
manual de acción rápida.  
3) Conductores.  Los conductores en el lado de carga de un interruptor de circuito por falla a tierra o de un 
transformador, usados para cumplir las disposiciones de (a)(8) de esta misma sección, no deben ocupar 
canalizaciones, cajas ni envol ventes que contengan otros conductores, a menos que se aplique una de las 
siguientes condiciones:  
(1) Los otros conductores están protegidos por interruptores de circuito contra fallas a tierra.  
(2) Los otros conductores sean conductores de puesta a tierra  de equipos y puentes de unión como se 
requiere en 680 -23(b)(2)(b).  
(3) Los otros conductores sean de alimentación para un interruptor de circuito por falla a tierra del tipo 
pasante.  
(4) Se permitirán interruptores de circuito contra fallas a tierra en un  panel de distribución que contenga 
circuitos protegidos por otros interruptores diferentes de los interruptores de circuito contra fallas a 
tierra.  
680-24. Cajas de empalmes y envolventes para transformadores o para interruptores de circuito por 
falla a t ierra.  
a) Cajas de empalmes.  Toda caja de empalmes conectada a un tubo conduit que se extienda hasta casco 
moldeado o un soporte de montaje o una luminaria sin nicho, debe cumplir los requisitos de esta sección.  
1) Construcción.  La caja de empalmes debe es tar aprobada etiquetada e identificada como caja de 
empalmes para albercas de natación y debe cumplir con las siguientes condiciones:  
(1) Estar equipada con entradas o coples roscados o con un cople no metálico.  
(2) Estar compuesta de cobre, bronce, plásti co adecuado u otro material resistente a la corrosión.  
(3) Ofrecer continuidad eléctrica entre cada tubo conduit metálico conectado y los terminales de puesta a 
tierra, mediante conexiones de cobre, bronce u otro metal resistente a la corrosión que forme p arte 
integral de la caja.  
2) Instalación. Cuando la luminaria opera sobre el límite de baja tensión de contacto, la ubicación de la 
caja de empalmes debe cumplir con (a) y (b). Cuando la luminaria funciona al límite de baja tensión de 
contacto, se permitir á que la ubicación de la caja de empalmes cumpla con (c) siguiente.  
a. Separación vertical. La caja de empalmes debe estar ubicada a no menos de 10 centímetros, 
medidos desde el interior de la parte inferior de la caja, sobre el nivel del suelo o de la pla taforma de 
la alberca, o a una distancia no menor a 20 centímetros sobre el nivel máximo del agua de la alberca, 
la que brinde mayor elevación.  
b. Separación horizontal. La caja de empalmes debe estar ubicada a no menos de 1.20 metros desde la 
pared interi or de la alberca, a menos que esté separada de la alberca por una valla sólida, pared u 
otra barrera permanente.  
c. Caja a nivel con la plataforma. Se permitirá usar una caja a nivel de la plataforma de la alberca si se 
utiliza en un sistema de alumbrado q ue funciona al límite de baja tensión de contacto y se cumplen 
las condiciones siguientes:  
(1) Se emplea un compuesto aprobado para rellenar la caja con el fin de evitar la entrada de humedad.  
(2) La caja a nivel de la plataforma está ubicada como mínimo a  1.20 metros de la pared interior de la 
alberca.  
b) Otras envolventes.  La envolvente de un transformador, de un interruptor de circuito por falla a  tierra o 
de un dispositivo similar, conectada a un tubo conduit que se acople directamente a una cubierta  porta-
luminaria debe cumplir las condiciones siguientes:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
1) Construcción. El envolvente debe estar marcado para el propósito y cumplir los siguientes requisitos:  
(1) Estar equipada con entradas o coples roscados o con un cople no metálico.  
(2) Estar compuest a de cobre, bronce, plástico adecuado u otro material resistente a la corrosión.  
(3) Tener un sello aprobado, tal como un sello de ducto en la conexión del tubo conduit que prevenga la 
circulación de aire entre el tubo conduit y los envolventes.  
(4) Debe h aber continuidad eléctrica entre cada tubo conduit metálico conectado y las terminales de 
puesta a tierra de cobre, bronce u otro metal resistente a la corrosión que forme parte integral de la 
caja.  
2) Instalación.  
a) Separación vertical. El envolvente deb e estar ubicado a no menos de 10 centímetros, medidos desde 
el interior de la parte inferior de la caja, sobre el nivel del suelo o de la plataforma de la alberca, o a una 
distancia no menor a 20 centímetros sobre el nivel máximo del agua de la alberca, la  que brinde mayor 
elevación.  
b) Separación horizontal. El envolvente debe estar ubicada a no menos de 1.20 metros desde la pared 
interior de la alberca, a menos que esté separada de la alberca por una valla sólida, pared u otra barrera 
permanente.  
c) Prote cción. Las cajas de empalmes y envolventes instaladas en el nivel del piso terminado de la acera 
alrededor de la alberca no deben estar colocadas en la acera misma, a menos que estén provistas de 
protección adicional, por ejemplo, colocándolas debajo de lo s trampolines, adyacentes a las estructuras fijas o 
por medios similares.  
d) Terminales de puesta a tierra.  Las cajas de empalmes, envolventes de transformadores, envolventes 
de suministro y envolventes de interruptores de circuito por falla a tierra, cone ctadas a un tubo conduit que se 
extienda directamente hasta el casco formado o al soporte de montaje de o a una luminaria sin nicho, deben 
estar provistas de terminales de puesta a tierra en cantidad no menor que el número de tubos que entren más 
uno, así como se debe hacer uso de los accesorios correspondientes.  
e) Alivio de la tensión mecánica.  La terminación de un cordón flexible de una luminaria bajo el agua 
dentro de una caja de empalmes, de una envolvente de transformador de una envolvente de suminist ro, de un 
interruptor de circuito por falla a tierra u otras envolventes, deben estar provistas de un mecanismo aliviar la 
tensión mecánica.  
f) Puesta a tierra.  Los terminales del conductor de puesta a tierra de equipos de una caja de empalmes, 
un envolven te de transformador u otro envolvente en el circuito de alimentación a una luminaria de nicho 
húmedo o sin nicho y la cámara de alambrado en sitio de una luminaria de nicho seco, se deben conectar a la 
terminal de puesta a tierra de equipos del panel de di stribución. Esta terminal se debe conectar directamente 
al envolvente del panel de distribución.  
680-25. Alimentadores. Estas disposiciones se deben aplicar a cualquier alimentador en el lado de la 
alimentación de los tableros de distribución que alimentan  los circuitos derivados para el equipo de la alberca 
del que trata la Parte B de este Artículo y en el lado de carga del equipo de acometida o la fuente de un 
sistema derivado separado.  
a) Alimentadores. Cuando los alimentadores sean instalados en ambient es corrosivos como se describe 
en la sección 680 -14, el método de alambrado de esa porción del alimentador debe ser como se requiere en 
680-14(b) o ser tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos. Los métodos de alambrado 
instalados ambiente s corrosivos como se describe en la sección 680 -14 deben tener un conductor con 
aislamiento de puesta a tierra de equipos, dimensionado de acuerdo con la Tabla 250 -122, pero no debe ser 
inferior al tamaño 3.31 mm2 (12 AWG).  
Cuando se instalen alimentadores  en ambientes no corrosivos deben cumplir con los requerimientos 
generales del Capítulo 3.  
b) Tubo conduit de aluminio. El tubo conduit de aluminio no está permitido en el área de la alberca 
cuando esté sujeto a corrosión.  
680-26. Puentes de unión equipote ncial.  
a) Desempeño. La unión exigida en esta sección se debe instalar para reducir los gradientes de tensión 
en el área de la alberca.  
b) Partes unidas. Las partes que se especifican en (b)(1) hasta (b)(7) siguientes se deben unir entre si 
usando conducto res sólidos de cobre, aislados, cubiertos o desnudos, de tamaño no inferior al 8.37 mm2 (8 
AWG) o con tubo conduit metálico pesado de bronce u otro metal identificado como resistente a la corrosión.       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Las conexiones a las partes unidas se deben hacer de acue rdo con 250 -8. No se exigirá que un conductor de 
unión del 8.37 mm2 (8 AWG) o más grande, de cobre sólido, suministrado para reducir los gradientes de 
tensión en el área de la alberca se prologue o se una a los tableros de distribución remotos, al equipo d e 
acometida o a los electrodos.  
1) Cascos conductores de la alberca. La unión a los cascos de la alberca se debe hacer como se 
especifica en (b)(1)(a) o (b)(1)(b). El concreto vertido, el concreto aplicado de forma neumática o rociada y los 
bloques de conc reto con cubiertas pintadas o de yeso se deben considerar materiales conductores debido a la 
porosidad y a la permeabilidad al agua. Los revestimientos de vinilo y los cascos compuestos de fibra de vidrio 
se deben considerar materiales no conductores.  
a. Acero estructural de refuerzo. El acero estructural de refuerzo no encapsulado se debe unir en 
conjunto mediante los alambres de acero de amarre o un equivalente. Cuando el acero estructural de 
refuerzo está encapsulado en un compuesto no conductor, se debe  instalar una parrilla conductora 
de cobre, de acuerdo con (b)(1)(b).  
b. Parrilla conductora de cobre. Se debe suministrar una parrilla conductora de cobre que cumpla con 
(1) hasta (4) siguientes.  
(1) Estar construida de conductores de cobre sólido, desnud os, con tamaño mínimo del 8.37 mm2 (8 
AWG), unidos entre sí en todos los puntos de cruce. La unión deberá estar de acuerdo con  250-8 u 
otros medios idóneos.  
(2) Seguir el contorno de la alberca.  
(3) Estar armada por una cuadrícula de conductores de 30 x 30  centímetros, en un patrón de parrilla 
perpendicular con separaciones uniformes y con una tolerancia de 10 centímetros.  
(4) Estar asegurada en o bajo la alberca a no más de 15 centímetros desde el contorno exterior del 
casco  de la alberca.  
2) Superficies d el perímetro. La superficie del perímetro a ser unida se debe extender 90 centímetros 
horizontalmente más allá de las paredes interiores de la alberca y debe incluir las superficies sin pavimentar, 
así como las superficies de concreto vertido y otros tipos  de pavimento. Las superficies separadas de la 
alberca por una pared o edificio permanente de 1.50 o más metros de altura requieren ser una unión 
equipotencial solamente en el lado de la alberca del edificio o pared. La unión a las superficies del perímetr o 
se debe hacer como se especifica en (2)(a) o (2)(b) siguientes y se debe unir a la parrilla de conductores de 
cobre o al acero de refuerzo de la alberca por lo menos en cuatro (4) puntos separados uniformemente 
alrededor del perímetro de la alberca. Para  los cascos no conductores de albercas, no se exigirá la unión en 
los cuatro puntos.  
a. Acero estructural de refuerzo. El acero estructural de refuerzo se debe unir de acuerdo con el inciso 
(b)(1)(a) anterior.  
b. Medios alternativos. Cuando el acero de ref uerzo estructural no está disponible o está encapsulado 
en un compuesto no conductor, se debe utilizar un conductor o conductores de cobre si se cumplen 
los siguientes requisitos:  
(1) Debe haber por lo menos un conductor de cobre sólido, desnudo con tamaño  mínimo de 8.37 mm2  (8 
AWG).  
(2) Los conductores deben seguir el contorno del perímetro de la superficie.  
(3) Se permitirán únicamente empalmes aprobados.  
(4) El conductor exigido debe estar de 45 a 60 centímetros medidos desde las paredes interiores de l a 
alberca.  
(5) El conductor exigido debe estar sujeto dentro o bajo la superficie del perímetro  de 10 a 15 
centímetros por debajo del subsuelo.  
3) Componentes metálicos. Todas las partes metálicas de la estructura de la alberca, incluso los 
refuerzos metál icos, no tratados en el inciso (b)(1)(a) anterior se deben unir. Cuando el acero de refuerzo está 
encapsulado con un compuesto no conductor, no se exigirá que el acero de refuerzo esté unido.  
4) Iluminación bajo el agua. Todos los cascos formados y soporte s de montaje metálicos de las 
luminarias sin nicho se deben unir.  
Excepción: No se exigirá unión para los sistemas de iluminación de baja tensión aprobados, con cascos 
formados no metálicos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
5) Accesorios metálicos. Todos los accesorios metálicos dentro o fijados a la estructura de la alberca se 
deben unir. No se exigirá que las partes separadas que no tengan más de 10 centímetros en cualquier 
dimensión y que no penetren la estructura de la alberca más de 2.50 centímetros estén unidas.  
6) Equipo eléctrico. Las partes metálicas del equipo eléctrico asociado con el sistema de circulación de 
agua de la alberca, incluyendo los motores de las bombas y las partes metálicas del equipo asociado con la 
cubierta de la alberca, incluyendo los motores eléctricos, se deb en unir.  
Excepción: Las partes metálicas de los equipos que incorporan un sistema aprobado de doble 
aislamiento pueden no estar unidas.  
a. Motores con doble aislamiento para bombas de agua. Cuando se instala un motor con doble 
aislamiento para la bomba de agua según las disposiciones de esta sección, un conductor sólido  de 
cobre de tamaño 8.37 mm2 (8 AWG) de longitud suficiente para hacer la unión a un motor de 
reemplazo, se debe prolongar desde la parrilla de unión hasta un punto accesible en la cercanía del 
motor de la bomba de la alberca. Cuando no hay conexión entre la parrilla de unión de la alberca de 
natación y el sistema de puesta a tierra de equipos para el inmueble, este conductor de unión se 
debe conectar al conductor de puesta a tierra de equipo s del circuito del motor.  
b. Calentadores para el agua de la alberca. Para los calentadores para el agua de la alberca con más 
de 50 amperes y con instrucciones específicas para puesta a tierra y unión, únicamente las partes 
destinadas para ser unidas se d eben unir y únicamente las partes destinadas para ser puestas a 
tierra se deben poner a tierra.  
7) Partes metálicas fijas. Todas las partes metálicas fijas se deben unir, incluyendo, pero no limitando a, 
cables con armadura metálica y canalizaciones, tuber ías metálicas, toldos metálicos, cercas metálicas, 
puertas metálicas y marcos de ventanas.  
Excepción 1:  No se exigirá unión para aquellas partes metálicas fijas separadas de la alberca por una 
barrera permanente que prevenga el contacto de las personas con  esas partes.  
Excepción 2:  No se exigirá unión para aquellas partes metálicas fijas separadas más de 1.50 metros 
horizontalmente desde las paredes interiores de la alberca.  
Excepción 3: No se exigirá unión para aquellas partes metálicas fijas separadas a m ás de 3.70 metros, 
medidos verticalmente desde el máximo nivel de agua de la alberca, o medidos verticalmente por encima de 
cualquier torre, plataforma o puesto de observación o estructuras de trampolines.  
c) Agua de la alberca. Donde ninguna de las partes  unidas esté en conexión directa con el agua de la 
piscina, el agua de la piscina debe estar en contacto directo con una superficie conductora, resistente a la 
corrosión, que expone no menos de 58 cm2 del área de la superficie al agua de la piscina en todo  momento. 
La superficie conductora debe estar ubicada donde no quede expuesta a daños físicos ni a desplazamientos 
durante las actividades habituales que se llevan a cabo en la piscina y debe estar unida de acuerdo con lo 
establecido en el inciso b) anteri or. 
680-27. Equipo especializado para alberca.  
a) Equipo de sonido bajo el agua. Todo equipo de sonido bajo el agua debe estar identificado para este 
propósito.  
1) Altavoces. Cada bocina debe estar montada dentro de una cubierta de metal aprobado, cuyo fre nte 
sea cerrado por una malla metálica cautiva, o equivalente, que esté unida y asegurada a la cubierta mediante 
un dispositivo de apriete firme que asegure un contacto de baja resistencia y que se requiera de herramientas 
para la instalación o mantenimien to. La cubierta debe instalarse en un nicho en la pared o en piso de la 
alberca.  
2) Métodos de alambrado.  Se debe tender desde la cubierta de la bocina hasta una caja de empalmes 
adecuada u otra envolvente, tubo conduit metálico tipo pesado o semipesado de  bronce u otros metales 
resistentes a la corrosión, o tubo conduit no metálico tipo pesado, tubo conduit no metálico flexible hermético a 
los líquidos, tubo conduit rígido de cloruro de polivinilo o tubo conduit reforzado de resina termofija, como se 
indica en 680 -24. Cuando se use tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, tubo conduit rígido 
de cloruro de polivinilo o tubo conduit reforzado de resina termofija, se debe instalar en el tubo conduit un 
conductor de unión aislado de cobre de 8.37 mm2 (8 AWG), con terminales apropiadas para rematar en la 
cubierta de la bocina. La terminación del conductor en la cubierta de la bocina debe protegerse o 
encapsularse con un adecuado compuesto resinoso, para proteger esta conexión contra el efecto d eteriorante 
del agua de la alberca.  
3) Cubierta de la bocina y pantalla de metal.  La cubierta de la bocina y la pantalla de metal deben ser 
de bronce u otro metal resistente a la corrosión. Todas las cubiertas de bocina deben tener previsiones para 
conecta r un conductor de cobre de 8.37 mm2 (8 AWG).        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Cubiertas de albercas accionadas eléctricamente  
1) Motores y controladores. Los motores eléctricos, controladores y alambrados, deben estar ubicados 
por lo menos a 1.50 metros de la pared interna de la alberc a, a menos que estén separados de ésta por una 
pared, cubierta u otra barrera permanente. Los motores eléctricos instalados por debajo del nivel de la alberca 
deben ser del tipo totalmente cerrado. El dispositivo que controla el funcionamiento del motor pa ra una 
cubierta de alberca accionada eléctricamente se debe ubicar de forma tal que el operario tenga una vista total 
de la alberca.  
Excepción:  Se permitirá que los motores que sean parte de un sistema aprobado con rangos que no 
excedan el límite de contac to de baja tensión, que son alimentados por un transformador o fuente de energía 
que cumpla con la sección 680 -23(a)(2), se localicen a menos de 1.5 m de las paredes internas de la alberca.  
2) Protección. Los motores y controladores eléctricos se deben con ectar a un circuito derivado protegido 
por un interruptor de circuito por falla a tierra.  
c) Calefacción en el área de la plataforma. Las disposiciones de esta sección se aplican a todas las 
áreas de la plataforma de la alberca, incluso en las albercas cub iertas, cuando haya unidades de calefacción 
operadas eléctricamente instaladas a menos de 6.00 metros de la pared interior de la alberca.  
1) Unidades de calefacción. Las unidades calefacción deben estar montadas rígidamente a la estructura 
y deben ser del tipo totalmente encerrado o resguardado. No se deben montar unidades calentadoras sobre la 
alberca ni dentro del área que se prolonga hasta 1.50 m horizontalmente desde cualquier pared interior de la 
alberca.  
2) Calefactores por radiación alambrados perman entemente. Los calentadores eléctricos de radiación 
deben estar debidamente resguardados y asegurados firmemente a sus dispositivos de montaje. Los 
calentadores no se deben instalar sobre la alberca ni dentro del área que se prolonga hasta 1.50 metros 
medi dos horizontalmente desde las paredes interiores de la alberca y deben estar montados como mínimo a 
3.70 metros verticalmente sobre la plataforma de la alberca, excepto si se aprueba otra cosa.  
3) Prohibición de uso de cables de calefacción por radiación. No se permitirá instalar cables de 
calefacción por radiación incrustados o debajo de la plataforma de la alberca.  
680-28. Calentador de gas.  Los circuitos que alimentan los calentadores de la alberca y del spa que 
operen a tensiones por arriba del límite d e contacto de baja tensión deben de estar provistos de protección 
con interruptores de circuito contra fallas a tierra (GFCI) para las personas.  
Parte C. Albercas desmontables, jacuzzis desmontables y bañeras térmicas desmontables  
680-30. Generalidades. Las instalaciones eléctricas en albercas desmontables, jacuzzis desmontables y 
bañeras térmicas desmontables deben cumplir con las disposiciones de la Parte A y la Parte C de este 
Artículo.  
680-31. Bombas. Una bomba para filtro de alberca conectada con cordó n debe incorporar un sistema 
aprobado de doble aislamiento o su equivalente y tener un medio que permita poner a tierra únicamente las 
partes metálicas internas no portadoras de corriente y no accesibles del aparato.  
El medio de puesta a tierra debe ser un  conductor de puesta a tierra de equipos, tendido junto con los 
conductores de alimentación en el cordón flexible, que debe terminar adecuadamente en una clavija del tipo 
de puesta a tierra que tenga un elemento de contacto fijo para ese fin.  
Las bombas pa ra filtro de la alberca conectadas con cordón deben tener un interruptor de circuito por falla 
a tierra que sea parte integral de la clavija de conexión o que esté en el cordón de alimentación, a no más de 
30 centímetros de la clavija de conexión.  
680-32. Interruptores de circuitos por falla a tierra exigidos. Todo equipo eléctrico, incluyendo los 
cordones de alimentación, utilizado en albercas desmontables, debe protegerse con interruptores de circuito 
por falla a tierra.  
Todos los contactos de 120 ó 127 v olts, de 15 y 20 amperes que estén a una distancia no mayor de 6.00 
metros de las paredes interiores de una alberca desmontable, jacuzzis desmontables y bañeras térmicas 
desmontables, se deben proteger con interruptor de circuito por falla a tierra. Para d eterminar las medidas 
exigidas en esta sección con respecto a la separación de los contactos, la distancia que se debe medir debe 
ser la trayectoria más corta que seguiría el cordón de alimentación de un aparato conectado al contacto sin 
perforar el piso, la pared, el techo, los claros de las puertas con bisagras o deslizantes, las aberturas de 
ventanas u otras barreras eficaces permanentes.  
NOTA:  Cuando se utilicen cordones flexibles, véase 400 -4. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
680-33. Luminarias. Una luminaria bajo el agua, si está ins talada, deberá colocarse en o sobre la pared 
de una alberca desmontable, jacuzzis desmontables y bañeras térmicas desmontables y debe cumplir con (a) 
o (b) siguientes:  
a) Dentro del límite de baja tensión de contacto.  Las luminarias deben formar parte inte gral de un 
ensamble de alumbrado conectado con cordón y clavija. Este ensamble debe estar aprobado para ese 
propósito y tener las siguientes características de construcción:  
(1) No tener partes metálicas expuestas.  
(2) Tener una lámpara que sea adecuada pa ra operar a la tensión suministrada.  
(3) Tener una envolvente polimérica resistente al impacto para el transformador, lentes y cuerpo de la 
luminaria.  
(4) Tener un transformador o alimentación que cumpla lo requerido en 680 -23(a)(2) con una tensión en 
el primario de no más de 150 volts.  
b) Más del límite de baja tensión de contacto, pero no más de 150 volts. Se permitirá que un 
ensamble de iluminación sin transformador o alimentación y con lámpara o lámparas que operen a no más de 
150 volts se pueda conecta r con cordón y clavija, si el ensamble está listado para ese propósito. La instalación 
debe cumplir con 680 -23(a)(5) y el ensamble debe tener las siguientes características de construcción:  
(1) No tiene partes metálicas expuestas.  
(2) Tener la una envolven te polimérica resistente al impacto para los lentes y cuerpo de la luminaria.  
(3) Como parte integral del ensamble debe estar provisto de un interruptor de circuito por falla a tierra 
con protección de neutro abierto.  
(4) La lámpara de la luminaria debe es tar permanentemente conectada al interruptor de circuito por falla 
a tierra con protección de neutro abierto.  
(5) Cumple con lo requerido en 680 -23(a).  
680-34. Ubicación de contactos  
Los contactos no deben ser ubicados a menos de 1.83 metros desde las pare des interiores de las albercas 
desmontables, jacuzzis desmontables y bañeras térmicas desmontables. En la determinación de estas 
dimensiones, la distancia a medir será el camino más corto hacia el cable de alimentación de un aparato 
conectado al contacto s in perforar el piso, pared, techo, entrada con puertas abatibles o correderas, ventana 
abiertas, o de otro tipo barrera permanentemente eficaz.  
Parte D. Albercas y tinas de hidromasaje  
680-40. Disposiciones generales. Las instalaciones eléctricas de alberc as y tinas de hidromasaje deben 
cumplir con las disposiciones de las Partes A y D de este Artículo.  
680-41. Interruptor de emergencia para alberca o tina de hidromasaje. Se debe instalar un interruptor 
de emergencia o un interruptor de control claramente m arcados, en un punto fácilmente accesible a los que 
las usan y a una distancia de por lo menos 1.50 metros, adyacente a la alberca o tina de hidromasaje y al 
alcance de la vista desde las mismas, con el fin de detener el motor o motores que alimentan el si stema de 
recirculación y el sistema de chorro. Este requisito no se debe aplicar en viviendas unifamiliares.  
680-42. Instalaciones en exteriores. Una alberca o tina de hidromasaje instalada al aire libre debe 
cumplir las disposiciones de las Partes A y B d e este Artículo, excepto en lo permitido en (a) y (b), que podrían 
de otra manera aplicarse a albercas instaladas en exteriores.  
a) Conexiones flexibles. Se permitirá que los ensambles de equipos de las unidades integrales 
aprobadas en albercas o tinas de hidromasaje, que emplean un panel de distribución o un panel de control 
instalado o ensamblado en fábrica, usen conexiones flexibles como las tratadas en (1) y (2) siguientes.  
1) Conduit flexible. Se permitirá tubo conduit metálico flexible hermético a los  líquidos o tubo conduit no 
metálico flexible hermético a los líquidos en longitudes máximas de 1.80 metros afuera del envolvente más la 
longitud necesaria para hacer las conexiones dentro.  
2) Conexiones con cordón y clavija. Se permitirán conexiones con c ordón y clavija, con una longitud 
máxima del cordón de 4.60 metros, si se protegen mediante un interruptor de circuito por falla a tierra.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Unión. Se permitirá que la unión sea a través del montaje metal a metal sobre un bastidor o base 
común. Se permiti rá que arillo o flejes metálicos utilizados para sujetar los travesaños de madera no estén 
unidos según los requisitos de 680 -26. 
No debe requerirse la unión equipotencial de las superficies perimetrales, de acuerdo con lo establecido 
en la sección 680 -26(b)(2) en jacuzzis ni en bañeras térmicas, donde se apliquen todas las condiciones 
siguientes:  
(1) El jacuzzi o la bañera térmica deben ser jacuzzis integrados para uso sobre la superficie del terreno.  
(2) La bañera de hidromasajes o la bañera térmica no de ben estar identificadas como aptas solamente 
para uso interior.  
(3) La instalación debe cumplir con lo establecido en las instrucciones del fabricante y debe estar situada 
sobre o por encima del nivel del terreno.  
(4) El borde superior del jacuzzi o de la bañera térmica debe estar a al menos 71 cm por encima de 
todas las superficies perimetrales que estén dentro de los 76 cm, medidos horizontalmente desde el jacuzzi o 
desde la bañera térmica. No debe aplicarse la altura de los escalones externos no conducto res 
c) Alambrado interior para instalaciones en exteriores. En el interior de una vivienda unifamiliar o en el 
interior de otra estructura o edificio asociado con la vivienda unifamiliar, se permitirá usar cualquiera de los 
métodos de alambrado reconocidos  en el Capítulo 3 de esta NOM, que contenga un conductor de puesta a 
tierra de equipos de cobre, aislado o encerrado en el recubrimiento externo del método de alambrado y cuyo 
tamaño no sea inferior al 3.31 mm2 (12 AWG), para la conexión a las cargas del m otor, la calefacción y el 
control que forman parte de una alberca o tina de hidromasaje autocontenida o de un paquete o ensamble de 
equipo de alberca de hidromasaje. El alambrado para una luminaria subacuática debe cumplir con 680 -23 ó 
680-33. 
680-43. Inst alaciones interiores . Las instalaciones interiores de una alberca de hidromasaje o tina deben 
estar conformes con los requisitos de las Partes A y B de este Artículo, excepto lo que se modifica en esta 
sección y deberá estar de acuerdo con los métodos de a lambrado del Capítulo 3.  
Excepción 1:  En los ensambles de alberca o tina de hidromasaje, de capacidad de 20 amperes o menos, 
se permite conectar por medio de cordón y clavija para facilitar la remoción o desconexión de la unidad para 
mantenimiento y repara ción.  
Excepción 2:  No se aplican los requisitos de unión equipotencial para las superficies perimetrales de  680-
26(b)(2) en los ensambles aprobados de alberca o tina de hidromasaje instalados sobre un piso acabado.  
Excepción 3:  Sólo para una o más unidades  de vivienda, donde se instale en su interior un jacuzzi o una 
bañera térmica, deben también aplicarse los requisitos para el método de cableado descriptos en la sección 
680-42(c).  
a) Contactos. Debe haber por lo menos un contacto de 120 volts, 15 ó 20 amp eres de un circuito derivado 
de propósito general, ubicado a un mínimo de 1.80 y un máximo de 3.00 metros desde la pared interior de la 
alberca o tina de hidromasaje.  
1) Ubicación.  Los contactos deben estar ubicados al menos a 1.80 metros medidos horizonta lmente 
desde las paredes interiores de la alberca o tina de hidromasaje.  
2) Protección. Los contactos a 125 volts y 30 amperes o menos ubicados a menos de 3.00 metros de las 
paredes interiores de una alberca o tina de hidromasaje deben estar protegidos por  un interruptor de circuito 
por falla a tierra.  
3) Protección para los contactos de alimentación de la alberca de hidromasaje y jacuzzi . Los 
contactos a los que se puedan conectar la alberca o tina de hidromasaje deben estar protegidos por un 
interruptor d e circuito por falla a tierra.  
4) Medidas.  Al determinar las dimensiones en esta sección con respecto a las separaciones de los 
contactos, la distancia que se va a medir debe ser la trayectoria más corta que seguiría el cordón de 
alimentación de un aparato  conectado al contacto sin perforar el piso, la pared, el techo, los claros de las 
puertas con bisagras o deslizantes, las aberturas de ventanas u otras barreras eficaces permanentes.  
b) Instalación de luminarias, salidas de luminarias y ventiladores de te cho. 
1) Elevación . Las luminarias, excepto las mencionadas en el siguiente subinciso (2) salidas para 
luminarias y ventiladores de techo localizados sobre alberca o tina de hidromasaje, ubicados dentro de 1.50 
metros medidos horizontalmente desde el interi or de las paredes de la alberca de hidromasaje y jacuzzi, 
deben cumplir con los libramientos indicados en los siguientes incisos:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
a. Sin Interruptor de circuito por falla a tierra. Cuando no se instala protección por Interruptor de circuito 
por falla a tie rra, la altura de montaje no debe ser inferior a 3.70 metros.  
b. Con Interruptor de circuito por falla a tierra. Cuando se instala protección por Interruptor de circuito 
por falla a tierra, se permitirá que la altura de montaje no sea inferior a 2.30 metro s. 
c. Por debajo de 2.30 metros. Se permitirá que las luminarias que satisfagan los requisitos de los 
numerales (1) o (2) siguientes y estén protegidas por un interruptor de circuito por falla a tierra se 
instalen a menos de 2.30 metros sobre la alberca o tina de hidromasaje.  
(1) Las luminarias empotradas con un lente plástico o de vidrio y un armazón no metálico o armazón 
metálico aislado eléctricamente, son adecuadas para usarse en lugares húmedos.  
(2) Las luminarias montadas en la superficie con un globo  plástico o de vidrio, un cuerpo no metálico o 
un cuerpo metálico que evite el contacto son adecuadas para usarse en lugares húmedos.  
2) Aplicaciones bajo el agua. Los aparatos de alumbrado bajo el agua deben cumplir con las 
disposiciones de 680 -23 y 680 -33. 
c) Desconectadores. Los desconectadores deben estar localizados a no menos de 1.50 metros medidos 
horizontalmente desde el interior de la pared de la alberca o tina de hidromasaje  
d) Unión.  Las siguientes partes deben unirse entre sí:  
(1) Todos los acce sorios metálicos dentro o fijos a la estructura de la alberca o tina de hidromasaje.  
(2) Las partes metálicas del equipo eléctrico asociado al sistema de circulación del agua de la alberca o 
tina de hidromasaje, incluyendo motores y bombas, a menos que sea  una parte auto contenida de la 
alberca o tina de hidromasaje.  
(3) Canalizaciones metálicas y tuberías metálicas que estén a menos de 1.50 metros de las paredes 
internas de la alberca o tina de hidromasaje y que no estén separadas de la alberca o tina de 
hidromasaje y por una barrera permanente.  
(4) Todas las superficies metálicas que estén dentro de 1.50 metros de la pared interna de la alberca o 
tina de hidromasaje y que no estén separadas de éstas por una barrera permanente.  
Excepción:  No se exigirá unir  las superficies conductoras pequeñas no susceptibles de energizarse tales 
como las boquillas de agua y de aire, accesorios de drenaje que no estén conectados a tubería metálica, 
toalleros, marcos de espejos y equipo no eléctrico similar.  
(5) Dispositivos y controles eléctricos no asociados con la alberca o tina de hidromasaje y que están 
localizados a menos de 1.50 metros de las unidades, de lo contrario deben unirse a la alberca o tina 
de hidromasaje.  
e) Métodos de conexión de puentes de unión. Todas las partes metálicas asociadas con la alberca o 
tina de hidromasaje deben unirse por cualquiera de los siguientes métodos:  
(1) La interconexión de tubería y accesorios metálicos roscados,  
(2) Montaje de metal a metal sobre una estructura o base común,  
(3) Por la provisión de un puente de unión de cobre aislado, cubierto o desnudo, no menor que 8.37 mm2 
(8 AWG).  
f) Puesta a tierra.  El siguiente equipo debe estar puesto a tierra:  
(1) Todo equipo eléctrico localizado dentro de 1.50 metros de la pared interior de l a alberca o tina de 
hidromasaje.  
(2) Todo equipo eléctrico asociado al sistema de circulación del agua de la alberca o tina de 
hidromasaje.  
g) Equipo de audio bajo el agua. El equipo de audio bajo el agua debe cumplir con lo dispuesto en la 
Parte B de este  Artículo.  
680-44. Protección. Excepto como se dispone de otro modo en esta sección, la salida o salidas que 
alimenten una alberca o tina de hidromasaje autocontenida o un ensamble de equipo integral de alberca o tina 
de hidromasaje, o una alberca o tina d e hidromasaje ensamblada en campo deben estar protegidos por un 
interruptor de circuito por falla a tierra.  
a) Unidades aprobadas.  Se permitirá instalar sin protección adicional con un Interruptor con protección de 
falla a tierra, una unidad autónoma aprob ada o un conjunto de equipo integrado aprobado y marcado para       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
indicar que incluyen protección con un interruptor de circuito por falla a tierra integral para todas las partes 
eléctricas dentro de la unidad o ensamble (como bombas, ventiladores, calentadore s, luces, controles, equipo 
de purificación, alambrado, etc.).  
b) Otras unidades.  No se exigirá que la alimentación de un ensamble de alberca o tina de hidromasaje 
ensamblada en campo, que sea trifásica o con una tensión nominal de más de 250 volts o con u na carga de 
calefacción de más de 50 amperes, esté protegida con un interruptor contra fallas a tierra.  
NOTA.  Ver en 680 -2 las definiciones de alberca de hidromasaje y jacuzzi (autocontenido) y de un 
ensamble de alberca o tina de hidromasaje.  
Parte E. Fuentes 
680-50. Disposiciones generales.  Las disposiciones de la Parte A y de la Parte E de este Artículo deben 
aplicarse a todas las fuentes que están definidas en 680 -2. Las fuentes que utilicen agua de una alberca 
deben cumplir adicionalmente con los requis itos de la Parte B de este Artículo. Las fuentes portátiles 
autocontenidas no están cubiertas por la Parte E y éstas deben cumplir con las Partes B y C del Artículo 422.  
680-51. Luminaria, bombas y otros equipos sumergibles.  
a) Interruptores de circuito po r falla a tierra. Las luminarias, bombas sumergibles y otros equipos 
sumergibles, a menos que estén marcados para funcionar a baja tensión de contacto o menos y estén 
alimentados por un transformador o una alimentación que cumpla lo establecido en 680 -23(a) (2), deben estar 
protegidos por un interruptor de circuito por falla a tierra.  
b) Tensión de operación. Todas las luminarias deben instalarse para operar a 150 volts o menos entre 
conductores. Las bombas y equipos sumergibles deben operar a 300 volts o m enos entre conductores.  
c) Lentes de luminarias.  Las luminarias deben instalarse con la parte superior del lente por debajo del 
nivel normal de agua de la fuente, a menos que estén aprobados para ser colocados por encima. Una 
luminaria montada instalada ha cia arriba debe cumplir con una de las siguientes condiciones:  
(1) Tener la lente resguardada para prevenir que cualquier persona haga contacto.  
(2) Estar aprobada para usarse sin protección.  
d) Protección contra aumentos de temperatura. El equipo eléctric o cuyo funcionamiento seguro 
depende de la condición de estar sumergido, debe protegerse contra el sobrecalentamiento mediante un 
desconectador por bajo nivel de agua u otro medio aprobado cuando no estén sumergidos.  
e) Alambrados. El equipo debe estar pro visto de entradas para tubo conduit roscado o para cordones 
flexibles adecuados. La longitud máxima de cordón expuesto dentro de la fuente debe estar limitada a 3.00 
metros. Los cordones que se prolonguen más allá del perímetro de la fuente deben estar den tro de un ducto 
aprobado para alambrado. Las partes metálicas de equipo que estén en contacto con el agua deben ser de 
bronce o de otro metal aprobado como resistente a la corrosión.  
f) Mantenimiento. El equipo debe poder sacarse del agua para cambio de lá mparas o para el 
mantenimiento normal. Las luminarias no deben estar permanentemente empotradas en la estructura de la 
fuente, de manera que sea necesario reducir el nivel del agua o drenar la fuente para cambiar las lámparas, 
para mantenimiento o para ins pección.  
g) Estabilidad.  El equipo debe ser estable por sí mismo o estar asegurado firmemente en su sitio.  
680-52. Cajas de empalmes y otras envolventes.  
a) Disposiciones generales.  Las cajas de empalmes y otras envolventes que se utilicen para 
instalacion es que no sean bajo el agua, deben cumplir con lo indicado en 680 -24. 
b) Cajas de empalmes u otras envolventes bajo el agua.  Las cajas de empalmes y otras envolventes 
bajo el agua deben cumplir los siguientes requisitos:  
1) Construcción.  
a. Deben estar equ ipadas con entradas para tubo conduit roscado, con casquillos de compresión o 
sellos para la entrada de cordones.  
b. Deben ser sumergibles, de cobre, bronce u otro material resistente a la corrosión.  
2) Instalación.  
a. Deben sellarse con un compuesto aprob ado para prevenir la entrada de humedad.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
b. Deben estar firmemente fijadas a los soportes o directamente a la superficie de la fuente y unidas 
cuando se requiera. Cuando la caja de empalmes está soportada solamente por tubos conduit de 
acuerdo con 314 -23(e) y (f), los tubos deben ser de cobre, bronce, acero inoxidable u otro material 
resistente a la corrosión. Cuando la caja esté unida a un tubo no metálico debe tener soportes y 
sujetadores adicionales de cobre, bronce u otro metal resistente a la corrosión . 
680-53. Uniones. Todos los sistemas de cañerías o tuberías metálicas asociadas con la fuente deben 
unirse sólidamente (puentes de unión) al conductor de puesta a tierra del equipo, del circuito derivado que 
alimenta a la fuente.  
NOTA: Véase 250 -122 para dimensionamiento de los conductores.  
680-54. Puesta a tierra. El siguiente equipo debe estar puesto a tierra:  
(1) Todo equipo eléctrico, con excepción de luminarias de baja tensión que no requieren ponerse a 
tierra, localizado dentro de la fuente o hasta 1 .50 metros de la pared interna de la misma.  
(2) Todo equipo relacionado con el sistema de recirculación de agua de la fuente.  
(3) Los tableros de alumbrado y control que no formen parte del equipo de acometida y que alimenten 
cualquier equipo eléctrico rel acionado con la fuente.  
680-55. Método de puesta a tierra.  
a) Disposiciones que se deben aplicar. Se deben aplicar las disposiciones de 680 -21(a), 680 -23 (b)(3), 
680-23 (f)(1) y (f)(2), 680 -24(f) y 680 -25. 
b) Alimentados por un cordón flexible.  El equipo e léctrico que esté alimentado por un cordón flexible 
debe tener todas las partes metálicas descubiertas y que no transportan corriente eléctrica puestas a tierra por 
medio de un conductor de cobre aislado, que sea parte integral del cordón. El conductor de puesta a tierra se 
debe conectar a una terminal de puesta a tierra en la caja de empalmes del alimentador, en la envolvente del 
transformador, en la envolvente de alimentación o en otra envolvente.  
680-56. Equipo conectado por cordón y clavija.  
a) Interrup tores de circuito por falla a tierra.  Todo equipo eléctrico, incluyendo los cordones de 
alimentación, debe estar protegido por un interruptor de circuito por falla a tierra.  
b) Tipos de cordones.  Los cordones flexibles sumergibles o expuestos al agua, debe n ser para uso 
extrapesado, como se establece en la Tabla 400 -4 y deberán ser del tipo denominado con el sufijo “W”.  
c) Sello. El extremo del aislamiento y las terminales del cordón flexible del conductor dentro del equipo y 
su conexión a tierra, deben ser  cubiertos con, o encapsulados en, con un sellador de relleno adecuado para 
prevenir la entrada de agua en el equipo a través del cordón o sus conductores. Además, la conexión de 
puesta a tierra dentro del equipo se debe tratar de modo similar para protege rla de los efectos deteriorantes 
del agua que pudiera entrar en el equipo.  
d) Terminales. Las conexiones con cordón flexible deben ser permanentes, excepto cuando se usen 
clavijas y contactos del tipo de puesta a tierra para facilitar el retiro o desconexi ón de equipo fijo o estacionario 
para su mantenimiento, reparación o almacenamiento y cuando dichos dispositivos no estén ubicados en 
cualquier parte de la fuente que contenga agua.  
680-57. Anuncios.  
a) Disposiciones generales.  Esta sección cubre los anunc ios eléctricos instalados dentro de una fuente o 
a una distancia máxima de 3.00 metros del borde de la fuente.  
b) Protección para el personal mediante interruptor de circuito por falla a tierra.  Todos los circuitos 
derivados o alimentadores que abastecen e l anuncio deben tener un interruptor de circuito por falla a tierra 
para proteger al personal.  
c) Ubicación.  
1) Fijo o estacionario.  Un anuncio eléctrico fijo o estacionario instalado dentro de una fuente debe estar 
cuando menos a 1.50 metros dentro de la fuente, medidos desde el borde exterior de la fuente.  
2) Portátil.  No se debe colocar un anuncio eléctrico portátil dentro de una fuente ni a una distancia menor 
de 1.50 metros medidos horizontalmente desde las paredes interiores de la fuente.  
d) Desconexi ón. El anuncio debe tener un medio de desconexión local de acuerdo con 600 -6 y 680 -12. 
e) Unión y Puesta a tierra.  El anuncio debe estar puesto a tierra y unido de acuerdo con 600 -7.       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
680-58. Protección con Interruptor de circuito por falla a tierra para sa lidas adyacentes de 
contactos.  Todos los contactos de 15 o 20 amperes, monofásicos y de 120 hasta 250 volts, ubicados a 6.00 
metros o menos del borde de una fuente deben tener protección con Interruptor de circuito por falla a tierra.  
Parte F. Albercas y t inas para uso terapéutico  
680-60. Disposiciones generales.  Las disposiciones de la Parte A y Parte F de este Artículo deben 
aplicarse a albercas y tinas para uso terapéutico en lugares para el cuidado de la salud, gimnasios, salas de 
entrenamiento de atlet as y áreas similares. Los aparatos eléctricos terapéuticos portátiles deben cumplir con 
las Partes B y C del Artículo 422.  
NOTA:  Véase Sección 517 -2 para definición de lugares para el cuidado de la salud.  
680-61. Albercas terapéuticas instaladas permanente mente. Las albercas terapéuticas instaladas a en 
el piso, sobre el piso o en una edificación, de forma que no puedan ser fácilmente desmontadas, deben 
cumplir con las Partes A y B de este Artículo.  
Excepción:  Las limitaciones indicadas en 680 -22(b)(1) a (c )(4) no se aplican cuando todas las luminarias 
son del tipo totalmente cerrado.  
680-62. Tinas terapéuticas (tanques hidroterapéuticos). Las tinas terapéuticas usadas para la 
inmersión y tratamiento de pacientes, que no se pueden mover fácilmente de un luga r a otro en uso normal o 
que estén aseguradas de cualquier manera en un lugar específico, incluyendo el sistema de tubería asociado, 
deben estar en conformidad con esta Parte F de este Artículo.  
a) Protección.  A menos que en otra parte de esta sección se e xija otra cosa, las tinas o tanques 
terapéuticos y hidroterapéuticos deben estar protegidos con un interruptor de circuito por falla a tierra.  
1) Unidades aprobadas. Se permitirá instalar sin protección adicional con un Interruptor con protección de 
falla a tierra, una unidad autónoma aprobada o un conjunto de equipo integrado aprobado y marcado para 
indicar que incluyen protección con un interruptor de circuito por falla a tierra integral para todas las partes 
eléctricas dentro de la unidad o ensamble (com o bombas, ventiladores, calentadores, luces, controles, equipo 
de purificación, alambrado, etc.).  
2) Otras unidades. No se exigirá que la alimentación de un ensamble de una tina terapéutica o un tanque 
hidroterapéutico, que sea trifásica o con una tensión de más de 250 volts o con una carga de calefacción de 
más de 50 amperes, esté protegida con un interruptor contra fallas a tierra.  
b) Unión. Las siguientes partes se deben unir entre sí:  
(1) Todos los accesorios metálicos dentro o fijos a la estructura de la tina.  
(2) Partes metálicas de equipo eléctrico asociado con el sistema de circulación del agua de la bañera, 
incluyendo los motores de bombas.  
(3) Cables con cubierta de metal, canalizaciones y tubería metálica que estén dentro de una distancia de 
1.50 metros desde la pared interna de la tina y no separados de la tina por una barrera permanente.  
(4) Todas las superficies metálicas que estén dentro de una distancia de 1.50 metros de la pared interna 
de la tina y no separada de ésta por una barrera permane nte. 
(5) Los dispositivos y controles eléctricos no asociados a la bañera terapéutica deben estar alejados a 
un mínimo de 1.50 m de ésta, o se deben conectar al sistema de puentes de unión de tinas 
terapéuticas.  
Excepción:  No se exigirá unir las superficie s conductoras pequeñas no susceptibles de energizarse tales 
como las boquillas de agua y de aire, accesorios de drenaje, que no estén conectados a tubería metálica, 
toalleros, marcos de espejos y equipo no eléctrico similar.  
c) Método de conexión de los pu entes de unión. Todas las partes metálicas asociadas con la bañera 
deben ser conectadas por alguno de los siguientes métodos:  
(1) La interconexión de tubería y accesorios metálicos roscados.  
(2) En montajes de metal a metal sobre una estructura o base comú n. 
(3) Conexiones con empalmes metálicos adecuados tales como grapas y/o abrazaderas.  
(4) Por medio de un puente de unión de cobre aislado o desnudo no menor que 8.37 mm2 (8 AWG).  
d) Puesta a tierra.  
1) Equipo fijo o estacionario. El siguiente equipo eléct rico se debe conectar al conductor de puesta a 
tierra de equipos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
a. Ubicación.  Todo equipo eléctrico localizado dentro de 1.50 metros de las paredes internas de la 
bañera.  
b. Sistema de circulación. Todo equipo eléctrico asociado al sistema de circulación  de agua de la tina.  
2) Equipo portátil. Los aparatos terapéuticos portátiles deben cumplir los requisitos de puesta a tierra de 
250-114. 
e) Contactos. Todos los contactos dentro de 1.80 metros alrededor de una tina terapéutica deben 
protegerse con un inte rruptor de circuito por falla a tierra.  
f) Luminarias.  Todas las luminarias usadas en áreas de tinas terapéuticas deben ser del tipo totalmente 
cerrado.  
Parte G. Tinas de hidromasaje  
680-70. Generalidades.  
Las tinas de hidromasajes, definidas en 680 -2 debe n cumplir con esta parte del Artículo 680 y no se 
exigirá que se cumplan otras partes del mismo Artículo.  
680-71. Protección. Las tinas de hidromasaje y sus componentes eléctricos asociados deben estar en un 
circuito (s) derivado individual y protegido por  un interruptor de circuito por falla a tierra fácilmente accesible. 
Todos los contactos monofásicos a 120 volts que no excedan los 30 amperes y que estén ubicados a una 
distancia máxima de 1.80 metros, medidos horizontalmente de las paredes interiores de la tina de 
hidromasaje, se deben proteger con un interruptor de circuito por falla a tierra.  
680-72. Otro equipo eléctrico. Las luminarias, desconectadores, contactos y otros equipos eléctricos 
ubicados en el mismo cuarto y que no estén directamente asocia dos con una tina de hidromasaje, se deben 
instalar de acuerdo con los requisitos de los Capítulos 1 a 4 de esta NOM, que cubren la instalación de ese 
equipo en los cuartos de baño.  
680-73. Accesibilidad.  El equipo eléctrico de la tina de hidromasaje debe s er accesible sin causar daño a 
la estructura o al acabado del edificio. Cuando la tina de hidromasaje se conecta con cordón y clavija al 
contacto de alimentación que es accesible solamente a través de una abertura de acceso para mantenimiento, 
el contacto se debe instalar de tal modo que el frente sea visible y esté colocado a no más de 30 centímetros 
de la abertura.  
680-74. Unión.  
a) Generalidades.  Las partes siguientes deben estar unidas entre sí:  
(1) Todas las partes metálicas dentro o junto a la estruct ura de la tina de hidromasaje que estén en 
contacto con el agua circulante  
(2) Partes metálicas del equipo eléctrico asociado con el sistema de agua circulante de la tina de 
hidromasaje, incluyendo los motores de la bomba y sopladores  
(3) Cables con armadu ra metálica y canalizaciones y tubería de metal que estén dentro de 1.5 m de las 
paredes internas de la tina de hidromasaje y no estén separadas de la tina por una barrera permanente  
(4) Todas las superficies metálicas expuestas que estén dentro de los 1.5  m de las paredes internas de la 
tina de hidromasaje y no estén separadas de la tina por una barrera permanente  
(5) Dispositivos eléctricos y controles que no estén asociados con las tinas de hidromasaje y que estén 
ubicados dentro de los 1.5 m de tales ti nas 
Excepción 1:  No se requiere que sean unidas las superficies conductoras pequeñas que no es probable 
que se energicen, como son los surtidores de aire y agua, ensambles de válvulas de suministro, accesorios de 
desagüe no conectados a la tubería metálica , toalleros, marcos de espejos y equipos similares no eléctricos ni 
conectados a marcos de metal.  
Excepción 2:  No se requiere que sean unidos los motores y ventiladores doblemente aislados.  
b) Todas las partes metálicas que esta sección especifique sean un idas, deben unirse entre sí, empleando 
un puente de unión de cobre, sólido, aislado, cubierto o desnudo no menor al 8.37 mm2 (8 AWG). Se exigirá el 
puente de unión para la unión equipotencial en el área de la tina de hidromasajes, y no se exigirá que se 
prolongue o se una a ningún panel remoto de distribución, equipo de acometida, ni a ningún electrodo. El 
puente de unión deberá ser suficientemente largo para llegar a los motores no con doble aislamiento de la 
bomba de reemplazo o soplador y debe conectarse  al conductor de unión de equipos del circuito derivado del 
motor, cuando se usa un motor con doble aislamiento de la bomba de circulación o del soplador.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Parte H. Ascensores eléctricos para piscina  
680-80. Generalidades. Los ascensores eléctricos para pis cina como están definidos en la sección 680 -2 
deben cumplir con la Parte H de este artículo. No se requerirá que cumplan con otras partes de este Artículo.  
680-81. Aprobación del equipo. Los ascensores deben estar aprobados, etiquetados e identificados par a 
uso en albercas y spa.  
Excepción 1:  No se requerirá que los ascensores donde la batería sea removida a otro lugar para 
cargarse y tenga un valor inferior o igual al límite de contacto de baja tensión, sean aprobados y etiquetados.  
Excepción 2:  No se requ erirá que los ascensores operados por energía solar o con cargador solar donde 
el panel solar está unido al ascensor y la batería tenga un valor inferior o igual al límite de contacto de baja 
tensión, sean aprobados y etiquetados.  
Excepción 3:  No se requer irá que los ascensores que estén alimentados por una fuente que no exceda el 
límite de contacto de baja tensión y los alimentados por transformadores o fuentes de energía que cumplan 
con la sección 680 -23 (a)(2), sean aprobados y etiquetados.  
680-82. Prote cción.  Los ascensores para piscinas Conectado al cableado de los locales y operado arriba 
del límite de contacto de baja tensión deberán estar provistos de protección GFCI para el personal.  
680-83. Unión.  Los ascensores deben estar unidos de acuerdo con la  sección 680 -26(b)(5) y (b)(7).  
680-84. Dispositivos de conmutación. Los interruptores y dispositivos de conmutación que son operados 
por arriba del límite de contacto de baja tensión deben cumplir con la sección 680 -22(c).  
680-85. Placa.  Los ascensores el éctricos para piscina deben estar provistos con una placa con el nombre 
de identificación, modelo, rango en volts y en amperes o en volts y watts. Si el elevador va a ser usado en 
alguna frecuencia o frecuencias específicas, deben estar indicadas. Los asce nsores alimentados por baterías 
deben indicar la referencia del tipo de batería o paquete de baterías a ser usadas. Las baterías y los paquetes 
de baterías deben estar provistos de la referencia del tipo de batería y el rango de tensión.  
ARTÍCULO 682  
CUERP OS DE AGUA NATURALES Y ARTIFICIALES  
Parte A. Disposiciones generales  
682-1. Alcance.  Este Artículo se aplica a la instalación del alambrado eléctrico y equipo en, o adyacente a, 
cuerpos de agua naturales o artificiales no cubiertos en otros Artículos de es ta NOM, tales como pero no 
limitados a, estanques de aireación, estanques para piscicultura, cuencas para retención de tormentas, 
estanques de tratamiento, instalaciones de irrigación (canales).  
682-2. Definiciones.  
Cuerpos de agua artificiales.  Cuerpos de  agua que han sido construidos o modificados con un propósito 
ornamental o comercial tales como pero no limitados, estanques de aireación, estanques para piscicultura, 
estanques para retención de tormentas, estanques de tratamiento, instalaciones de irriga ción (canales). La 
profundidad del agua puede variar con las estaciones o ser controlada.  
Plano de referencia eléctrico.  Tal como se usa en este Artículo, el plano de referencia eléctrico se define 
de la siguiente manera:  
(1) En áreas terrestres sujetas a fluctuación de la marea, el plano de referencia eléctrico es un plano 
horizontal a 60 centímetros por encima del nivel más alto de la marea, que se presenta en 
circunstancias normales en el área, es decir, la marea más alta.  
(2) En áreas terrestres no suje tas a fluctuación de la marea, el plano de referencia eléctrico es un plano 
horizontal a 60 centímetros por encima del nivel más alto del agua, que se presenta en 
circunstancias normales en el área.  
(3) En áreas terrestres expuestas a inundaciones, el plan o de referencia eléctrico con base en los 
numerales (1) o (2) anteriores, es un plano horizontal a 60 centímetros por encima del punto 
identificado como la marca alta de agua vigente o una marca de referencia equivalente, basada en 
los registros de inundac iones estacionales o provocadas por tormentas.  
(4) El plano de referencia eléctrico para estructuras flotantes y plataformas flotantes de embarcaderos 
que (1) están instalados para permitirles subir y bajar como respuesta al nivel del agua, sin 
movimiento lateral, y (2) que están equipados de manera que se pueden elevar hasta el plano de Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
referencia establecido para (1) o (2), es un plano horizontal a 75 centímetros por encima del nivel del 
agua en la estructura flotante o en la plataforma flotante y a una d istancia mínima de 30 centímetros 
por encima del nivel del embarcadero.  
Plano equipotencial.  Área en la cual una malla de alambre u otros elementos conductores está sobre, 
empotrada en o debajo de la superficie para caminar, a una distancia máxima de 7.50 centímetros, unida a 
todas las estructuras metálicas y al equipo no eléctrico fijo que se pueda energizar, y conectada al sistema de 
puesta a tierra para prevenir que se establezca una diferencia de potencial dentro del plano.  
Cuerpos de agua naturales.  Cuerpos de agua tales como lagos, arroyos, estanques, ríos y otros cuerpos 
de agua que se forman naturalmente, cuya profundidad puede variar a lo largo del año.  
Línea costera.  Extensión más alejada de agua en reposo, bajo las condiciones aplicables, que dete rmina 
el plano de referencia eléctrico para el cuerpo de agua especificado.  
682-3. Otros Artículos.  Si hay tráfico de embarcaciones en el agua, el alambrado debe cumplir lo 
especificado en 555 -13 (b).  
Parte B. Instalación.  
682-10. Equipo eléctrico y transf ormadores.  El equipo eléctrico y los transformadores, incluyendo sus 
envolventes, deben estar específicamente aprobados para el lugar previsto. Ninguna parte de un envolvente 
para equipo eléctrico, no identificado para operar mientras está sumergido, se de be ubicar por debajo del 
plano de referencia eléctrico.  
682-11. Ubicación del equipo de acometida.  En tierra, el equipo de acometida para estructuras flotantes 
y equipo eléctrico sumergible se deben ubicar a una distancia no inferior a 1.50 metros horizont almente desde 
la línea costera y las partes vivas deben tener una altura mínima de 30 centímetros sobre el plano de 
referencia eléctrico. El equipo de acometida se debe desconectar cuando el nivel del agua alcanza la altura 
del plano de referencia eléctric o establecido.  
682-12. Conexiones eléctricas.  Todas las conexiones eléctricas no previstas para funcionar sumergidas 
se deben ubicar por lo menos a 30 centímetros por encima de la cubierta de una estructura fija o flotante, pero 
no por debajo del plano de referencia eléctrico.  
682-13. Métodos de alambrado e instalación.  Se permitirá utilizar tubo conduit metálico flexible 
hermético a los líquidos o tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios aprobados 
para los alimentadores y c uando se exijan conexiones flexibles para las acometidas. Cuando se exige 
flexibilidad para un alimentador o un circuito derivado, se permitirá usar cable de fuerza portátil, de uso extra 
rudo aprobado para lugares mojados y resistentes a la luz solar. Cua ndo no se exige flexibilidad se permitirá 
instalar otros métodos de alambrado adecuados para el lugar. Se permitirá alambrado temporal, de acuerdo 
con 590 -4. 
682-14. Conexión(es) de fuerza para equipo eléctrico flotante o sumergible.  El equipo flotante o 
sumergible debe ser conectado con cordón y clavija, usando cordones para uso extrapesado, como se 
establece en la Tabla 400 -4 y ser del tipo denominado con el sufijo “W”. La combinación de clavija y contacto 
debe la adecuada para su ubicación, mientras esté  en uso. Se deben instalar medios de desconexión para 
aislar cada equipo sumergible o flotante de la fuente de alimentación, sin que se requiera desenchufar la 
clavija del contacto.  
Excepción:  Se permite usar los métodos de alambrado cubiertos por 682 -13 en la conexión de equipos 
aprobados para conexión directa y equipos anclados en su lugar que no se mueven con las corrientes de 
agua o viento.  
a) Tipo y marcado.  Los medios de desconexión deben consistir en interruptores automáticos, 
desconectadores o ambos , o un desconectador en evolvente moldeada y deben estar específicamente 
marcados para indicar cual contacto u otra salida controlan.  
b) Ubicación.  Los medios de desconexión deben ser fácilmente accesibles en tierra y se deben localizar a 
no más de 75 cent ímetros del contacto que controla y se debe ubicar en el circuito de alimentación antes del 
contacto. El medio de desconexión debe estar al alcance de la vista desde, pero no más cerca de 1.50 metros 
de la línea costera y estará levantado cuando menos 30 c entímetros por encima del plano de referencia 
eléctrico.  
682-15. Protección con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI).  Los contactos monofásicos de 
15 y 20 amperes y de 120 hasta 250 volts, instalados en exteriores y dentro o sobre edificios fl otantes o 
estructuras dentro del plano de referencia eléctrico, que se usan para almacenamiento, mantenimiento o       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
reparación, utilizando herramientas eléctricas portátiles manuales, equipo eléctrico de diagnóstico o equipo de 
iluminación portátil, deben ten er protección con Interruptor con protección para el personal de falla a tierra. El 
dispositivo de protección con Interruptor con protección de falla a tierra debe estar ubicado a no menos de 30 
centímetros por encima del plano de referencia eléctrico esta blecido.  
Parte  C. Puesta a tierra y unión.  
682-30. Puesta a tierra.  El alambrado y el equipo dentro del alcance de este Artículo se debe poner a 
tierra tal como se especifica en la Parte C de 553, 555 -15 y con los requisitos de esta parte.  
682-31. Conducto res de puesta a tierra de equipos.  
a) Tipo.  Los conductores de puesta a tierra de equipos deben ser conductores de cobre, aislados, 
dimensionados de acuerdo con 250 -122, pero su tamaño no debe ser menor a 3.31 mm2 (12 AWG).  
b) Alimentadores.  Cuando un alim entador sirve a un panel de distribución remoto u otro equipo de 
distribución, se debe tender un conductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos, desde una terminal 
de puesta a tierra en la acometida hasta la terminal de puesta a tierra y la barra colectora en el panel de 
distribución remoto o en otro equipo de distribución.  
c) Circuitos derivados.  El conductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos para los circuitos 
derivados debe terminar en una terminal de puesta a tierra en un panel de d istribución remoto o en otro 
equipo de distribución, o en la terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida.  
d) Aparatos conectados con cordón y clavija.  Cuando estén puestos a tierra, los aparatos conectados 
con cordón y clavija se deben poner a ti erra por medio de un conductor de puesta a tierra de equipos en el 
cordón y una clavija de conexión puesta a tierra.  
682-32. Unión de las partes metálicas no portadoras de corriente.  Todas las partes metálicas en 
contacto con el agua, todas las tuberías me tálicas, los tanques y todas las partes metálicas no portadoras  de 
corriente que puedan llegar a energizarse se deben unir a la terminal de puesta a tierra en el panel de 
distribución.  
682-33. Planos equipotenciales y unión de los planos equipotenciales.  Se debe instalar un plano 
equipotencial donde así se exija en esta sección para mitigar las tensiones de paso y de contacto en el equipo 
eléctrico.  
a) Áreas que requieren planos equipotenciales.  Los planos equipotenciales se deben instalar junto a 
todo el equipo de acometida exterior o a los medios de desconexión que controlen equipos dentro o sobre el 
agua, que tengan envolvente metálico y controles accesibles al personal, y que puedan llegar a energizarse. 
El plano equipotencial debe abarcar el área alred edor del equipo y se debe prolongar hacia afuera no menos 
de 90 centímetros, en todas las direcciones en las que una persona pudiera estar de pie y entrar en contacto 
con el equipo.  
b) Áreas que no requieren planos equipotenciales . No se exigirán planos eq uipotenciales para el 
equipo controlado y alimentado por el equipo de acometida o el medio de desconexión. Todos los circuitos 
con valor nominal de no más de 60 amperes y de 120 hasta 250 volts, monofásicos, deben tener protección 
con Interruptor con prote cción de falla a tierra.  
c) Unión.  Los planos equipotenciales se deben unir al sistema eléctrico de puesta a tierra. El conductor de 
unión debe ser sólido, de cobre, aislado, recubierto o desnudo y con tamaño no inferior al 8.37 mm2 (8 AWG). 
Las conexiones  se deben hacer mediante soldadura exotérmica o mediante conectores de presión o grapas 
que estén etiquetados como adecuados para el propósito y son de acero inoxidable, bronce, cobre o aleación 
de cobre.  
ARTÍCULO 685  
SISTEMAS ELÉCTRICOS INTEGRADOS  
Parte A. Disposiciones generales.  
685-1. Alcance.  Este Artículo cubre sistemas eléctricos integrados, que no sean un equipo integrado, en 
los cuales sea necesaria una interrupción programada para lograr una operación segura. Un sistema eléctrico 
integrado como el  indicado en este Artículo, es un segmento unitario de un sistema de alambrado industrial, 
cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:  
(1) Cuando se requiera una interrupción programada para minimizar peligro a personas y daños a 
equipo.  
(2) Las co ndiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que sólo personas calificadas dan servicio 
al sistema.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
(3) Cuando se han establecido y mantenido salvaguardas efectivas.  
685-3. Aplicación de otros Artículos.  Los Artículos/secciones de la siguiente Tabla s e aplican a casos 
particulares de instalación de conductores y equipo, donde hay requisitos para una interrupción programada, 
que son complementarios a aquellos de este Artículo o modificaciones de ellos.  
Parte B. Interrupción programada.  
685-10. Ubicación  del dispositivo de protección contra sobrecorriente en el local. La ubicación de los 
dispositivos de protección contra sobrecorriente que son críticos en sistemas eléctricos integrados, debe estar 
en áreas accesibles, con las alturas de montaje permitidas  para asegurar una operación segura por personal 
no calificado.  
685-12. Puesta a tierra en sistemas de corriente continua. Se permite que los circuitos de corriente 
continua de dos hilos no estén puestos a tierra.  
685-14. Circuitos de control no puestos a tierra.  Cuando se requiera continuidad operacional, se 
permite que no sean puestos a tierra los circuitos de control de 150 volts o menos de sistemas derivados 
separados.  
Tabla  685.-3. Aplicación de otros Artículos.  
Conductor/equipo  Sección  
Coordinación d e Sistemas Eléctricos  240-12 
Desconexión  430-75 Excepciones 1 y 2  
Más de una fuente de energía  430-113 Excepciones 1 y 2  
Más de un edificio u otra estructura  225, Parte B  
Medios de desconexión  645-10 Excepción  
Medios de desconexión a la vista del cont rolador  430-102(a) Excepción 2  
Parada programada  430-44 
Protección de conductores  240-4 
Protección de equipo  427-22 
Protección por falla a tierra del equipo  230-95, Excepción  
Protección por falla a tierra del equipo  240-13(1), 
Puesta a tierra de sist emas de corriente alterna de 50 hasta 
menos de 1000 volts.  250-21 
Punto de conexión  705-12 
Suministro de energía ininterrumpible  645-11(1) 
 
ARTÍCULO 690  
SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS  
Parte A. Disposiciones generales.  
690-1. Alcance. Este Artículo aplic a a sistemas eléctricos de energía solar fotovoltaica (FV), distintos de 
los cubiertos en el Artículo 691, incluya a los circuitos de inversores y controladores para dichos sistemas [Ver 
las Figuras 690 -1(a) y (b)]. Los sistemas cubiertos por este Artículo  pueden ser interactivos con otras fuentes 
de producción de potencia eléctrica o autónomos o ambos y pueden estar o no estar conectados a un sistema 
de almacenamiento de energía, tal como baterías. Estos sistemas fotovoltaicos pueden tener salidas de 
utilización de corriente alterna o de corriente continua.  
NOTA:  El Artículo 691 cubre la instalación de centrales de generación de energía fotovoltaica  a gran 
escala  
690-2. Definiciones.  
Arreglo: Ensamble mecánicamente integrado de módulos o paneles con una es tructura y bases  de 
soporte, sistema de orientación y otros componentes, según se necesite para formar una unidad de 
generación de energía eléctrica de corriente continua o corriente alterna.  
Arreglo fotovoltaico bipolar: Arreglo fotovoltaico que tiene do s salidas, cada una con polaridad opuesta 
con respecto a un punto común de referencia o derivación central.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Capacidad de generación.  La suma de la potencia de salida máxima continua a 40°C en kilowatts de los 
inversores conectados en paralelo.  
Celda solar:  Dispositivo fotovoltaico básico que genera electricidad cuando está expuesto a la luz.  
Circuito de entrada del inversor: Conductores conectados a la entrada de c.c. de un inversor  
 Circuito fotovoltaico de c.c.  Cualquier conductor de c.c. alimentado por u na fuente fotovoltaica, 
incluyendo los circuitos de la fuente fotovoltaica, circuitos de salida fotovoltaica, circuitos de la fuente del 
convertidor de c.c. a c.c. o circuitos de salida del convertidor de c.c. a c.c.  
Circuito de la fuente fotovoltaica: Los conductores entre módulos y desde los módulos hasta el o los 
puntos de conexión común del sistema de corriente continua.  
 
Figura 690 -1(a).- Identificación de los componentes de un sistema solar fotovoltaico  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
 
Figura 690 -1(b). - Identificación de los compo nentes de un sistema solar fotovoltaico en 
configuraciones comunes del sistema.  
Circuito de la fuente del convertidor de c.c. a c.c. Circuitos entre los convertidores de c.c. a c.c. y desde 
los convertidores de c.c. a c.c.  al punto de conexión común del si stema de c.c.  
Circuito de salida del convertidor de c.c. a c.c. Conductores del circuito entre el circuito de la fuente del 
convertidor c.c. a c.c. y el inversor o el equipo de utilización de c.c.  
Circuito de salida del inversor: Conductores conectados a l a salida de c.a. de un inversor.   
Circuito de salida del inversor interactivo.  Los conductores entre el inversor interactivo y el equipo de 
acometida u otra red de producción y distribución de energía eléctrica.  
Circuito de salida fotovoltaica.  Los conduct ores del circuito entre el o los circuitos de la fuente 
fotovoltaica y el inversor o el equipo de utilización de corriente continua.  
Controlador de desviación de carga. Equipo que regula el proceso de carga de una batería, desviando 
la potencia del sistema  de almacenamiento a las cargas de corriente alterna o de corriente continua o al 
servicio público interconectado.  
Convertidor de c.c. a c.c.  Dispositivo instalado en el circuito de la fuente fotovoltaica o en el circuito 
fotovoltaico de salida que puede g enerar una tensión de salida de corriente continua y de la corriente a un 
valor más alto o más bajo que la corriente y la tensión de entrada de corriente continua.  
Dispositivo de combinación de corriente continua (c.c.) . Dispositivo utilizado en la fuente fotovoltaica y 
en los circuitos fotovoltaicos de salida para combinar dos o más entradas de circuitos de corriente continua y 
proporcionar una salida para el circuito de corriente continua.  
Inversor.  Equipo que se utiliza para cambiar el nivel de tensión o  la forma de onda, o ambas, de la 
energía eléctrica. En general un inversor es también un dispositivo que cambia una entrada de corriente 
continua en una salida de corriente alterna. Los inversores también pueden funcionar como cargadores de 
baterías que e mplean la corriente alterna de otra fuente y la convierten en corriente continua para cargar las 
baterías.  
Inversor multimodo . Equipo con las capacidades del inversor interactivo y las del inversor autónomo.  
Módulo. Unidad completa protegida ambientalmente , que consta de celdas solares, óptica y otros 
componentes, sin incluir los sistemas de orientación, diseñada para generar energía de corriente continua 
cuando es expuesta a la luz solar.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Módulo de corriente alterna (Módulo fotovoltaico de corriente altern a). Unidad completa protegida 
ambientalmente, que consta de celdas solares, óptica, inversor y otros componentes, sin incluir los de 
sistemas de orientación, diseñada para generar corriente alterna cuando se expone a la luz solar.  
Panel. Conjunto de módulo s unidos mecánicamente, alambrados y diseñados para formar una unidad 
para instalarse en campo.  
Red de generación y distribución de energía eléctrica. Sistema de generación, distribución y utilización 
de energía, tal como el sistema de una red pública y la s cargas conectadas, que es externo y no controlado 
por el sistema de energía fotovoltaica.  
Sistema autónomo.  Sistema solar fotovoltaico que suministra energía eléctrica independientemente de 
cualquier red de producción y distribución de energía eléctrica.  
Sistema Fotovoltaico Solar. El total de componentes y subsistemas que, combinados, convierten la 
energía solar en energía eléctrica adecuada para la conexión a una carga de utilización.  
Sistema fotovoltaico con puesta a tierra funcional. Un sistema que ti ene una referencia eléctrica a 
tierra que no está sólidamente conectado a tierra.  
NOTA:  Un sistema funcional fotovoltaico con sistema a tierra a menudo es conectado a tierra a través de 
un fusible, un corta circuitos, una resistencia, un circuito de corrie nte alterna conectado a tierra sin 
aislamiento, o medios electrónicos que son parte de un sistema de protección aprobado contra fallas a tierras, 
Los conductores es este sistema que están normalmente al potencial de tierra pueden tener tensión a tierra 
durante una condición de falla.  
Sistema interactivo.  Sistema solar fotovoltaico que funciona en paralelo con una red de generación y 
distribución de energía eléctrica, a la que puede entregar potencia.  
Subarreglo. Un subconjunto eléctrico de un arreglo fotov oltaico.  
690-3. Otros Artículos. Cuando los requisitos de otros Artículos de esta NOM y el Artículo 690 difieran, 
deben aplicarse los requisitos indicados en el Artículo 690 y, si el sistema funciona en paralelo con una fuente 
primaria de energía eléctrica , se deben aplicar los requisitos de 705 -14, 705 -16, 705 -32 y 705 -143. 
Excepción:  Los sistemas solares fotovoltaicos, los equipos o el alambrado instalados en un lugar 
peligroso (clasificado) también deben cumplir con las partes aplicables de los Artículos  500 hasta 516.  
690-4. Requisitos generales.  
a) Sistema fotovoltaico. Se permite que un sistema solar fotovoltaico suministre energía eléctrica a una 
edificación u otra estructura, en adición a cualquier otro sistema de suministro de electricidad.  
b) Equip o. Los inversores, motogeneradores, módulos fotovoltaicos, paneles fotovoltaicos, módulos 
fotovoltaicos de corriente alterna, dispositivos de combinación de c.c., convertidores de c.c. a c.c. y 
controladores de carga, destinados para usarse en sistemas de energía fotovoltaica deben estar aprobados e 
identificados para esa aplicación.  
c) Personal calificado.  La instalación de los equipos y de todo el alambrado y las interconexiones 
relacionados debe ser llevada a cabo sólo por personas calificadas.  
NOTA:  Ver el Artículo 100 para la definición de persona calificada.  
d) Sistemas fotovoltaicos múltiples.  Se permitirá que se instalen sistemas fotovoltaicos múltiples en o 
sobre un solo edificio o estructura. Cuando los sistemas fotovoltaicos estén localizados remo tamente uno del 
otro, se debe colocar un directorio, de acuerdo con 705 -10, en el medio de desconexión de cada sistema 
fotovoltaico.  
 e) Ubicaciones no permitidas. Los equipos de un sistema fotovoltaico y los medios de desconexión no 
deben estar instalados  en los baños.  
690-6. Módulos de corriente alterna.  
a) Circuitos de una fuente fotovoltaica. Para los módulos de corriente alterna, no se deben aplicar los 
requisitos del Artículo 690 relacionados con los circuitos de una fuente fotovoltaica. El circuito d e una fuente 
fotovoltaica, los conductores y los inversores, deben considerarse como alambrado interno de un módulo de 
corriente alterna.  
b) Circuito de salida del inversor.  La salida de un módulo de corriente alterna debe considerarse como 
circuito de sal ida del inversor.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Parte B. Requisitos para los circuitos  
690-7. Tensión máxima. La tensión máxima de los circuitos de c.c. de un sistema fotovoltaico debe ser la 
tensión más alta entre dos conductores de circuito o cualquier conductor y tierra. Los circuit os de c.c. de un 
sistema fotovoltaico sobre o en una vivienda se debe permitir que tenga una tensión máxima de 600 volts o 
menor. Los circuitos de c.c. de un sistema fotovoltaico sobre o en otro tipo de edificios se permitirá tengan una 
tensión máxima de 1 000 volts o menor. Cuando los equipos de c.c. fotovoltaicos no estén ubicados sobre o en 
edificios con un rango máximo de tensión de 1500 volts o menor, no se requerirá que cumplan con las Partes 
B y C del Artículo 490.  
a) Circuitos de fuente y salida fot ovoltaica.  En un circuito de fuente fotovoltaica de corriente continua. o 
un circuito de salida, la tensión máxima del sistema fotovoltaico para ese circuito se debe calcular de 
conformidad con uno de los siguientes métodos:  
(1) Instrucciones en la placa d el módulo: La suma de la tensión de circuito abierto de los módulos 
fotovoltaicos conectados en serie, corregido para la más baja temperatura ambiente esperada usando los 
coeficientes para la tensión nominal de circuito abierto de acuerdo con las instrucci ones incluidas en la placa 
del módulo.  
(2) Módulos cristalinos y multicristalinos: Para módulos de silicio cristalino y multicristalino, se debe 
multiplicar la tensión nominal de circuito abierto del módulo fotovoltaico por el factor de corrección para la 
temperatura más baja esperada, proporcionado en la Tabla 690 -7(a).  
 (3) Sistemas fotovoltaicos de 100 kW o mayores: Para sistemas fotovoltaicos con capacidad de 
generación de 100 kW o mayor, se permitirá un diseño de sistema fotovoltaico documentado usand o un 
método industrial normalizado y proporcionado por un ingeniero electricista con Cédula Profesional.  
Esta tensión se debe usar para determinar la tensión nominal máxima de conductores, cables, 
desconectadores, dispositivos de protección contra sobrecor riente y otros equipos.  
b) Circuitos de la fuente del convertidor de c.c. a c.c. del circuito de salida.  En un circuito de la fuente 
del convertidor de c.c. a c.c. y un circuito de salida la tensión máxima debe ser calculada de acuerdo con (1) o 
(2) siguie ntes.  
(1) Convertidor sencillo c.c. a c.c. Para circuitos conectados a la salida de un convertidor sencillo, la 
tensión máxima debe ser la máxima tensión nominal del convertidor c.c. a c.c.  
(2) Dos o más convertidores de c.c. a c.c. conectados en serie. Pa ra circuitos conectados en la salida de 
dos o más de convertidores de c.c. a c.c. conectados en serie, la tensión máxima debe ser determinada de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante incluidas en la placa del convertidor. Si estas instrucciones no 
establecen la tensión nominal de los convertidores de c.c. a c.c. conectados en serie, la tensión máxima debe 
ser la suma de la máxima tensión nominal de salida de los convertidores c.c. a c.c. en serie.  
c) Circuitos de fuentes bipolares de salida.  Para cir cuitos de 2 hilos conectados a arreglos fotovoltaicos 
bipolares, la tensión máxima debe ser la mayor tensión entre los conductores del circuito de 2 hilos donde un 
conductor del circuito de 2 hilos está conectado a una tierra funcional (tap central). Para prevenir 
sobretensiones en caso de una falla a tierra o falla de arco, el arreglo debe estar aislado de la referencia a 
tierra y aislado en los dos circuitos de 2 hilos.  
Tabla 690 -7(a).- Factores de corrección de la tensión para   módulos de silicio crista lino y 
multicristalino  
Factores de corrección para temperaturas ambiente menores a 25 °C 
(Se multiplica la tensión nominal de circuito abierto por el factor de 
corrección aplicable que se muestra a continuación)  
Temperatura ambiente 
(ºC) Factor  
24 a 20  1.02 
19 a 15  1.04 
14 a 10  1.06 
9 a 5  1.08 
4 a 0  1.10 
-1 a -5 1.12 
-6 a -10 1.14 
-11 a -15 1.16 
-16 a -20 1.18 
-21 a -25 1.20 
-26 a -30 1.21 
-31 a -35 1.23 
-36 a -40 1.25 
       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
690-8. Dimensionamiento y corriente de los circuitos.  
a) Cálculo de la co rriente máxima del circuito. La corriente máxima para un circuito específico se debe 
calcular de acuerdo con (1) hasta (6) siguientes.  
NOTA:  Cuando se aplican los requisitos de (a)(1) y (b)(1), el factor de multiplicación resultante es del 156 
por ciento.  
1) Corrientes del circuito de la fuente fotovoltaica. La corriente máxima debe ser calculada por uno de 
los métodos siguientes:  
(1) La suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo, multiplicado por el 125 por ciento.  
(2) Para sistemas f otovoltaicos con capacidad de generación de 100 kW o más, se permitirá un diseño de 
sistema fotovoltaico documentado usando un método estándar de la industria y desarrollado por un ingeniero 
electricista. El cálculo del valor de la corriente máxima se basa rá en el promedio de tres horas de mayor 
corriente que resulte de la simulación de irradiación local de un arreglo fotovoltaico tomando en cuenta 
orientación y elevación. El valor de la corriente usado por este método no deberá ser menor al 70 por ciento 
del calculado usando el método de 690 -8 (a)(1)(1).  
2) Corrientes del circuito fotovoltaico de salida. La corriente máxima debe ser la suma de las corrientes 
máximas de los circuitos de las fuentes en paralelo, como se calcula en el inciso (1) anterior.  
3) Corriente del circuito de salida del inversor. La corriente máxima debe ser la corriente permanente 
de salida del inversor.  
4) Corriente del circuito de entrada de un inversor autónomo. La corriente máxima debe ser la 
corriente permanente de entrada del inv ersor autónomo, cuando el inversor esté produciendo su potencia 
nominal a la tensión más baja de entrada.  
5) Corriente del circuito fuente del convertidor de c.c. a c.c.  La corriente máxima debe ser la corriente 
nominal continua de salida del convertidor d e c.c. a c.c.  
6) Corriente del circuito de salida del convertidor de c.c. a c.c. La corriente máxima deberá ser la 
suma de las corrientes de los circuitos de las fuentes en paralelo conectadas al convertidor, como se calcula 
en el inciso (5) inmediato ante rior.  
b) Ampacidad de los conductores. Se considerarán como constantes las corrientes de los sistemas 
fotovoltaicos. Los conductores del circuito se deben dimensionar para portar un valor no menor que el mayor 
valor establecido en los incisos (1) o (2) si guientes o cuando esté protegido por un dispositivo de protección 
contra sobrecorriente electrónico ajustable de acuerdo con 690 -9(b)(3), no menor que la corriente  en  690-
8(b)(3).  
1) Antes de aplicar los factores de ajuste y corrección.  Ciento veinticinco  por ciento de las 
corrientes máximas calculadas en 690 -8 (a) antes de aplicar el ajuste y los factores de corrección.  
Excepción:  Se permitirá usar al 100 por ciento de su valor nominal, en los circuitos que contengan un 
ensamble con los dispositivos de pr otección contra sobrecorriente integrados y que estén etiquetados para 
funcionamiento continuo al 100 por ciento de su valor nominal.  
2)  Después de aplicar los factores de ajuste y corrección.  Las corrientes máximas calculadas según 
la sección 690 -8(a) de spués de aplicar los f actores de ajuste y corrección.  
3) Dispositivo de protección contra sobrecorriente electrónico ajustable. El valor nominal o  la 
configuración de un  dispositivo de protección contra sobrecorriente electrónico ajustable instalado de acu erdo 
con 240 -6. 
c) Sistemas con múltiples tensiones de corriente continua.  Para una fuente fotovoltaica de potencia, 
que tiene circuitos de múltiples tensiones de salida y que usa un conductor común de retorno, la ampacidad 
de dicho conductor no debe ser m enor a la suma de las corrientes nominales de los dispositivos de protección 
contra sobrecorriente de los circuitos individuales de salida.  
d) Dimensionamiento de los conductores de interconexión del módulo. Cuando un sólo dispositivo de 
sobrecorriente es utilizado para proteger un conjunto de dos o más circuitos de módulos conectados en 
paralelo, la ampacidad de cada uno de los conductores de interconexión del módulo no deberá ser menor a la 
suma del valor nominal del único dispositivo contra sobrecorrient e, más el 125 por ciento de la corriente de 
cortocircuito de los otros módulos conectados en paralelo.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
690-9. Protección contra sobrecorriente.  
a) Circuitos y equipos.  Los conductores y equipos del circuito de un sistema de corriente continua 
fotovoltaico y el circuito de salida del inversor deben estar protegidos contra sobrecorrientes. No se requerirán 
dispositivos de protección para circuitos con suficiente ampacidad para la mayor corriente disponible. Los 
circuitos conectados a alimentaciones de corrien te limitada (como módulos fotovoltaicos, convertidores c.c. a 
c.c., circuitos de salida de los inversores interactivos) y conectados también a fuentes con disponibilidad de 
corriente más alta (como cadenas de módulos en paralelo, energía de la red pública) , deben estar protegidos 
en la conexión de la fuente de corriente más alta.  
 Excepción.  No será requerido un dispositivo de sobrecorriente para módulos fotovoltaicos o conductores 
del circuito de fuentes fotovoltaicas seleccionados de acuerdo con 690 -8(b), cuando una de las siguientes 
condiciones aplica:  
(1) No existen fuentes externas tales como circuitos de una fuente conectados en paralelo, baterías o 
retroalimentación desde inversores.  
(2) Las corrientes de corto circuito de todas las fuentes no exceden  la ampacidad de los conductores, o 
el máximo valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente especificado en la placa 
de datos del módulo fotovoltaico.  
NOTA:  Los circuitos de c.c. del sistema fotovoltaico son circuitos de corriente limit ada que únicamente 
requieren protección de sobrecorriente cuando están conectados en paralelo a fuentes de mayor 
corriente. El dispositivo de sobrecorriente es frecuentemente instalado al final del circuito de la fuente 
de mayor corriente.  
b) Valor nomina l de los dispositivos contra sobrecorriente.  Los dispositivos de sobrecorriente 
utilizados en los circuitos c.c. del sistema FV deben estar aprobados para uso en sistemas FV. Los 
dispositivos contra sobrecorriente, cuando se requieran, deben ser designados  de acuerdo con uno de los 
siguientes:  (1) No debe ser menor del 125 por ciento de las corrientes máximas calculadas en la sección 
690-8(a). 
(2) Debe permitirse utilizar al 100 por ciento de su valor nominal los circuitos que contengan un ensamble, 
junto c on su(s) dispositivo(s) de protección contra sobrecorriente, que sean adecuados para su 
funcionamiento continuo al 100 por ciento de su valor nominal.  
(3) Dispositivos de protección contra sobrecorriente electrónico ajustable designado o ajustado de acuerd o 
con 240 -6. 
NOTA:  Algunos dispositivos electrónicos de protección contra sobrecorrientes previenen las corrientes de 
retroalimentación.  
c. Fuente fotovoltaica y circuitos de salida. Se permitirá una sola protección contra sobrecorriente, 
cuando se requier a, para proteger los conductores y módulos fotovoltaicos de cada circuito de fuente o los 
conductores de cada circuito de salida. Donde se utilizan un solo dispositivo de protección contra 
sobrecorriente para proteger la fuente fotovoltaica o los circuitos  de salida, se deben poner todos los 
dispositivos de sobrecorriente en la misma polaridad para todos los circuitos en un sistema fotovoltaico. Los 
dispositivos contra sobrecorriente deben ser accesibles, aunque no debe requerirse que sean fácilmente 
accesi bles.  
NOTA:  Debido a la mejora de la protección contra falla a tierra en sistemas fotovoltaicos por 690 -41b), un 
solo dispositivo de protección contra sobrecorriente en cualquiera de los conductores positivo o negativo de un 
sistema fotovoltaico en combina ción con esta protección contra falla a tierra provee una adecuada protección 
contra sobrecorriente.   
d) Transformadores de potencia.  Se proporcionará protección contra sobrecorriente para un 
transformador con una fuente o fuentes a cada lado de acuerdo co n lo establecido en la sección 450 -3, 
considerando primero uno de los lados del transformador como el primario y después el otro lado.  
Excepción:  Debe permitirse un transformador de potencia cuya corriente nominal en el lado conectado a 
la salida del inver sor interactivo que no sea inferior a la corriente nominal de salida continua del inversor.  
690-10. Sistemas autónomos. El sistema de alambrado conectado a un sistema autónomo se deberá 
instalar de acuerdo con la sección 710 -15. 
690-11. Protección de falla  por arco (Corriente continua).  Los sistemas fotovoltaicos que operan a 80 
volts de corriente continua o más entre cualquiera de los dos conductores deben estar protegidos por un 
interruptor (corriente continua) de falla por arco, aprobado, tipo fotovoltai co u otros componentes del sistema 
que provean una protección equivalente. El sistema debe detectar e interrumpir fallas por arco resultantes de 
una falla en la continuidad esperada de un conductor, conexión, módulo u otro componente del sistema, en los 
circuitos de c.c. de sistemas fotovoltaicos.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción:  Para sistemas fotovoltaicos que no estén instalados sobre o dentro de edificios, se permitirá 
que no tengan protección del circuito por falla a tierra los circuitos de salida fotovoltaicos y los circuit os de 
salida del convertidor c.c. a c.c. que están directamente enterrados, instalados en canalizaciones metálicas o 
instalados en bandejas de cable metálicas cerradas. Las estructuras separadas que tienen el solo propósito 
de contener el equipo del sistem a fotovoltaico que tienen el solo propósito de contener el equipo del sistema 
fotovoltaico no serán consideradas edificios para los propósitos de esta excepción.   
Parte C. M edios de desconexión  
690-13. Medios de desconexión de Sistemas fotovoltaicos.  Se de be proporcionar un medio que 
desconecte el sistema fotovoltaico de todos los conductores de un sistema fotovoltaico incluyendo sistemas 
de potencia, sistemas de almacenamiento de energía, y equipos de utilización y su cableado asociado.  a) 
Ubicación.  El me dio de desconexión del sistema fotovoltaico se debe instalar en un lugar fácilmente 
accesible.  
NOTA : Los sistemas fotovoltaicos instalados de acuerdo con 690 -12 abarca el cuidado de los conductores 
energizados que entran en un edificio.  
b) Marcado.  El medi o de desconexión de cada sistema fotovoltaico debe indicar claramente cuando esté 
en la posición abierto (off) o posición cerrado (on) y estar marcado permanentemente para identificarlo como 
DESCONECTADOR DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO. Adicionalmente se permiti rán marcas basadas en la 
configuración específica del sistema. Para el medio de desconexión de sistema fotovoltaico donde las 
terminales de línea y carga puedan ser energizadas en la posición abierta, el medio de desconexión debe 
estar marcado con la leyen da siguiente o su equivalente:  
PRECAUCIÓN  
PELIGRO  DE CHOQUE ELÉCTRICO  
LAS TERMINALES EN EL LADO DE LÍNEA Y CARGA  
PUEDEN  ESTAR ENERGIZADAS EN POSICIÓN ABIERTA  
c) Adecuado para el uso.  Si el sistema fotovoltaico es conectado en el lado de suministro del medi o de 
desconexión de la acometida de acuerdo con lo permitido 230 -82(6), el medio de desconexión del sistema 
fotovoltaico debe ser adecuado para usarse como equipo de acometida.  
d) Cantidad máxima de desconectadores.  El medio de desconexión del sistema fot ovoltaico debe tener 
no más de seis interruptores o seis interruptores automáticos o una combinación de no más de seis 
interruptores e interruptores automáticos, montados en una sola envolvente o en un grupo de envolventes 
separados. Se permitirá un solo m edio de desconexión del sistema fotovoltaico para la salida de corriente 
alterna combinada de uno o más inversores o módulos de corriente alterna en un sistema interactivo.  
NOTA:  Estos requerimientos no limitan al número de sistemas fotovoltaicos conectado s a una acometida 
como lo permite 690 -4(d). Este requerimiento permite hasta seis medios de desconexión para desconectar un 
solo sistema fotovoltaico. Para sistemas fotovoltaicos donde toda la potencia es convertida a través de 
inversores interactivos, un interruptor automático dedicado, en 705 -12(b)(1) es un ejemplo de un solo medio 
de desconexión de sistema fotovoltaico.  
e) Valor nominal. Los medios de desconexión del sistema fotovoltaico  deben tener capacidad suficiente 
para la corriente máxima de corto circuito y tensión en las terminales del desconectador del sistema 
fotovoltaico.  
f) Tipo de desconectador  
(1)  Desconexión simultánea. El medio de desconexión debe desconectar simultáneamente los 
conductores del sistema fotovoltaico de todos los conductore s de otros sistemas. El medio de 
desconexión fotovoltaico debe ser un interruptor de uso general operable externamente o un 
interruptor automático o algún otro medio aprobado. Los medios de desconexión del sistema 
fotovoltaico deben estar marcado para su u so en sistemas fotovoltaicos o ser adecuado para operar 
con retroalimentación.  
(2)  Dispositivos marcados “Línea” y “Carga”. No se permiten  los dispositivos marcados con “línea” y 
“carga” para retroalimentación o corriente inversa.  
(3)  Interruptor con env olvente designado para corriente continua, Interruptor tipo abierto e 
Interruptor automático de potencia de baja tensión. Se permitirán los Interruptor con envolvente 
designado para corriente continua, Interruptor tipo abierto e Interruptor automático de p otencia de 
baja tensión para operación son permitidos para operación con retroalimentación.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
690-15. Desconexión de equipo fotovoltaico. Deben proveerse medios para aislar los módulos 
fotovoltaicos, los módulos fotovoltaicos de corriente alterna, fusibles, convertidores inversores dc a dc, y 
controladores de carga, de todos los conductores que no estén sólidamente puestos a tierra. Se permitirá un 
medio de desconexión o un medio de desconexión del sistema fotovoltaico en lugar de un dispositivo de 
aislamient o. Donde la corriente máxima del circuito es mayor que 30 amperes en la salida del circuito del 
combinador de corriente continua o del circuito de alimentación de un controlador de carga o inversor se 
deberá proveer un dispositivo para aislamiento. Cuando un controlador de carga o invertidor tenga múltiples 
circuitos de entrada se permitirá un solo medio de desconexión para aislar el equipo de los circuitos de 
entrada.  
NOTA:  El propósito de estos dispositivos de aislamiento es para seguridad y un reemplazo  adecuado o 
mantenimiento de quipo del sistema fotovoltaico sin exposición de conductores energizados.  
a) Ubicación. Se deben instalar dispositivos de aislamiento o medios de desconexión en circuitos 
conectados a equipos, ubicados dentro del equipo o a la vista dentro de los 3 metros del equipo. Se permitirá 
que los medios de desconexión del equipo estén alejados del equipo cuando pueda ser operado remotamente 
dentro de los 3 metros del equipo.  
b) Capacidad de interrupción.  El medio de desconexión de los eq uipos debe tener valor nominal de 
interrupción suficiente para la corriente máxima de cortocircuito y tensión que esté en las terminales del 
equipo. No se requerirá que el dispositivo de aislamiento tenga valor nominal de interrupción.  
c) Dispositivo de ai slamiento.  No será requerido un dispositivo de aislamiento para desconectar 
simultáneamente todos los conductores de corriente del circuito. El dispositivo de aislamiento puede ser uno 
de los siguientes:  
(1) Un conector que cumpla los requisitos de la secc ión 690 -33 y esté identificado para uso con equipos 
específicos.  
(2) Desconectador portafusibles  
(3) Un interruptor de aislamiento que requiera una herramienta para abrirlo.  
(4) Un dispositivo de aislamiento adecuado para la aplicación especificada.  
 Un di spositivo de aislamiento debe estar designado para abrir la corriente máxima del circuito bajo 
carga o estar marcado con la inscripción "No desconectar bajo carga" o "No usar para interrumpir la 
corriente".  
d)  Medios de desconexión de equipos. Un medio de  desconexión de equipos debe desconectar 
simultáneamente todos los conductores de corriente que no están sólidamente conectados a tierra. El 
medio de desconexión fotovoltaico debe ser operable externamente, sin exponer al operador al 
contacto con partes vi vas y debe indicar si se encuentra en la posición de abierto o de cerrado, y 
debe poder ser bloqueado de acuerdo con la sección 110 -25. Un medio de desconexión de equipos 
debe ser uno de los siguientes dispositivos:  
(1) Un interruptor operable manualmente o un interruptor automático  
(2) Un conector que cumpla con los requerimientos establecidos en la sección 690 -33(e)(1)  
(3) Un interruptor de portafusibles de apertura de carga  
(4) Un interruptor automático controlado remotamente que se opera localmente y ab re automáticamente 
cuando se interrumpe la potencia de control  
Para los medios de desconexión de equipo, diferentes a los que cumplen con la sección 690 -33, donde las 
terminales de línea y carga puedan ser energizadas en la posición “abierto”, el dispositi vo debe estar 
marcado de acuerdo con la sección 690 -13(b).  
Parte  D. M étodos de alambrado  
690-31. Métodos permitidos.  
a) Sistemas de alambrado. Se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado con canalizaciones y 
cables incluidos en esta NOM, y otros s istemas de alambrado y accesorios designados específicamente e 
identificados para uso en arreglos fotovoltaicos y alambrados como parte de un sistema. Cuando se utilicen 
dispositivos alambrados con envolventes integrales, se debe suministrar una longitud s uficiente del cable para 
que se puedan reemplazar fácilmente.  
Cuando, los circuitos de salida y de una fuente fotovoltaica, que funcionen a tensiones mayores a 30 volts 
se instalan en lugares fácilmente accesibles, los conductores de los circuitos deben ca bles con armadura 
metálica tipo MC o estar instalados en una canalización. Cuando la temperatura ambiente supere 30 °C, la 
ampacidad se debe reducir mediante los factores de corrección dados en la Tabla 690 -31(a).        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Identificación y agrupamiento.  Los circ uitos de las fuentes fotovoltaicas y los circuitos fotovoltaicos de 
salida no deben estar instalados en la misma canalización, bandeja portacables, cable, caja de salida, caja de 
conexiones o accesorios similares como conductores, alimentadores, circuitos derivados de otros sistemas no 
fotovoltaicos o circuitos de salida de inversores a menos que los conductores de los distintos sistemas estén 
separados por una barrera. Los conductores de los sistemas fotovoltaicos se deben identificar y agrupar 
según se lo  establecido en (1) y (2) siguientes. Deben permitirse medios de identificación por código por color 
separado, cinta de marcado, etiquetado u otros medios aprobados.  
1) Identificación. Circuitos de un sistema fotovoltaico. Los circuitos de una fuente fotov oltaica se deben 
identificar en todos los puntos de terminación, conexión y en los empalmes.  
Deben permitirse medios de identificación por código por color separado, cinta de marcado, etiquetado u 
otros medios aprobados. Solamente los conductores de un sis tema fotovoltaico sólidamente puesto a tierra de 
conformidad con la sección 690 -41(a)(5) deben ser marcados de acuerdo con 200 -6. 
Excepción:  Donde la identificación de los conductores sea evidente por el espaciamiento o disposición, 
no debe requerirse otra  identificación.  
2) Agrupamiento. Donde los conductores de más de un de un sistema fotovoltaico ocupan la misma caja 
de conexiones o canalización con una o más cubiertas removibles, los conductores de c.a. y c.c. de cada 
sistema se deben agrupar de forma s eparada por medio de uniones de cables o medios similares por lo 
menos una vez y deben luego ser agrupados a intervalos que no excedan de 1.8 m (6 pies).  
Excepción: No debe aplicarse el requisito de agrupamiento si el circuito entra desde un cable o 
canali zación única al circuito que hace obvio el agrupamiento.  
c) Cables de un solo conductor.  
1) General. Se permite usar cables de un solo conductor tipo USE -2 y cables de un solo conductor 
identificados como alambre fotovoltaico, en lugares exteriores expuest os, en circuitos de fuente fotovoltaica 
dentro del arreglo fotovoltaico. El cable fotovoltaico se debe instalar de acuerdo con las secciones 338 -
10(b)(4)(b) y 334 -30. 
2) Bandeja portacables.  Deben permitirse circuitos de una fuente fotovoltaica y circuitos  fotovoltaicos de 
salida que utilicen cables de un solo conductor identificado como cables fotovoltaicos de todos los tamaños, 
con o sin marca o designación para usar en bandeja portacables, en bandejas portacables instaladas en 
lugares exteriores, siempre  que los cables estén sostenidos a intervalos que no excedan de 30 cm y fijado de 
manera segura a intervalos que no excedan de 1.4 m.  
NOTA:  Los conductores fotovoltaicos [También llamado cable fotovoltaico (FV)] tienen un diámetro exterior 
no estándar. El  factor de relleno en tubo conduit debe ser calculado usando la Tabla 1 del Capítulo 10.  
d) Cable multiconductor.  Deben permitirse cables multiconductores con chaqueta identificados para la 
aplicación en lugares exteriores de circuitos de salida. El cable debe estar fijado de manera segura a 
intervalos que no excedan de 1.8 m.  
e) Cables y cordones flexibles conectados a partes móviles de módulos fotovoltaicos. Los cables y 
cordones flexibles usados para conectar las partes móviles de orientación de los arr eglos fotovoltaicos deben 
cumplir lo establecido en el Artículo 400 y deben ser de un tipo identificado como cordones de uso rudo o 
como cables de alimentación portátiles; deben ser adecuados para uso extra rudo, estar aprobados para uso 
en exteriores y se r resistentes al agua y a la luz solar. La ampacidad permisible debe cumplir lo establecido en 
la sección 400 -5. El cable fotovoltaico de cobre trenzado es permitido que se conecte a partes móviles de 
orientación de arreglos fotovoltaicos de acuerdo con el  número mínimo de hilos especificados en la Tabla 690 -
31(e)   
Tabla 690 -31(a). - Factores de corrección  
Temperatura ambiente  Temperatura máxima de operación del conductor  
°C 60°C  75°C  90°C  105 °C  
30 1.00 1.00 1.00 1.00 
31-35 0.91 0.94 0.96 0.97 
36-40 0.82 0.88 0.91 0.93 
41-45 0.71 0.82 0.87 0.89 
46-50 0.58 0.75 0.82 0.86 
51-55 0.41 0.67 0.76 0.82 
56-60  0.58 0.71 0.77 
61-70  0.33 0.58 0.68 
71-80   0.41 0.58 
 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
f) Cables con conductores pequeños.  Se permiten cables monoconductores de tamaño nominal de  1.31 
mm2 (16 AWG) y 0.824 mm2 (18 AWG) aprobados para uso en intemperie y que sean resistentes a la luz del 
sol y agua la humedad, para conexiones de módulos siempre que dichos cables cumplan los requisitos de 
ampacidad de 400 -5. Se debe usar 310 -15 para determinar los factores de ajuste y corrección de la 
ampacidad del cable.  
g) Circuitos de corriente continua de sistemas fotovoltaicos sobre o dentro de un edificio.  Cuando 
los circuitos de un sistema fotovoltaico de corriente continua tienen trayectorias dentro de un edificio o 
estructura, deberán estar contenidos en una canalización metálica, o ser de cable con armadura metálica Tipo 
MC que cumpla con 250 -118(10) o envolventes metálicas desde el punto de penetración de la superficie del 
edificio o estruct ura, hasta el primer medio de desconexión fácilmente accesible. El medio de desconexión 
debe cumplir con 690 -13(b), y (c) y 690 -15(a) y (b). Los métodos de alambrado deben cumplir con los 
requerimientos de instalación adicionales indicados en (1) hasta (4) . 
1) Empotrados en superficies de edificios.  Donde los circuitos estén empotrados en materiales de 
techos ensamblados, laminados o de membrana, en las áreas del techo que no estén cubiertas por los 
módulos fotovoltaicos ni los equipos asociados, la ubicaci ón de los circuitos debe estar claramente marcada, 
aplicando el protocolo de marcado que esté aprobado como adecuado para la continua exposición a la luz del 
sol y a la intemperie.  
2) Métodos con alambrado flexible. Cuando sea instalado tubo conduit metáli co flexible menor que la 
designación métrica 21 (tamaño comercial ¾) o cable Tipo MC con diámetro menor de 2.5 centímetros 
conteniendo conductores de circuitos fotovoltaicos y esté instalado a través de vigas del techo o del piso, la 
canalización o cable d eben estar protegidos por tiras de guarda que tengan una altura de al menos la de la 
canalización o el cable. Cuando la trayectoria es visible, otra que no esté dentro de 1.80 metros de la conexión 
a equipo, los métodos de alambrado deberán seguir en forma  cercana la superficie del edificio o estar 
protegidos contra daño físico por un medio adecuado.  
Tabla 690 -31(e) Mínimo de hilos del cable fotovoltaico  
Cable fotovoltaico AWG  Mínimo de hilos  
18 17 
16-10 19 
8-4 49 
2 130 
1 AWG -1000 -MCM  259 
 
3) Marcado y etiquetado requerido: Los siguientes métodos de alambrado y envolventes, que contengan 
conductores de sistema fotovoltaico, deben estar marcados con el texto “FUENTE DE ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA” mediante etiquetas fijadas permanentemente u otro marcado perma nente adecuado:  
(1) Canalizaciones expuestas, charolas para cables y otros métodos de alambrado  
(2) Cubiertas o envolventes de cajas de jalado y cajas de conexiones  
(3) Condulet o caja de registro cuando cualquiera de las aberturas disponibles no está util izada  
4) Métodos y ubicación de marcado y etiquetado.  Las etiquetas o marcado deben ser visibles después 
de la instalación. Las etiquetas deben ser reflectantes y todas las letras deben estar en mayúsculas y ser de 
una altura mínima de 0.95 cm, de color bl anco, sobre un fondo rojo. Las etiquetas de circuitos de fuentes de 
c.c. de sistemas fotovoltaicos deben estar presentes en cada sección del sistema de alambrado que esté 
separada por envolventes, paredes, divisiones, techos o pisos. El espaciado entre eti quetas o marcado, o 
entre una etiqueta y un marcado, no deberá ser mayor de 3.00 metros. Las etiquetas requeridas por esta 
sección deben ser adecuadas para el ambiente donde serán instaladas.  
h) Cables flexibles, con trenzado fino. Los cables flexibles con  trenzado de hilos finos deben ser 
terminados únicamente con terminales, zapatas, dispositivos o conectores que estén de acuerdo con 110 -14. 
i) Sistemas fotovoltaicos bipolares. Sin considerar la polaridad, donde la suma de las tensiones de los 
dos subarre glos monopolares exceda el valor nominal de los conductores y los equipos conectados, los 
subarreglos monopolares de un sistema fotovoltaico bipolar deben separarse físicamente y los circuitos 
eléctricos de salida de cada subarreglo monopolar deben ser ins talados en canalizaciones separadas hasta 
que estén conectadas al inversor. Los medios de desconexión y los dispositivos de protección contra       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
sobrecorriente para cada salida del subarreglo monopolar deben estar en envolventes separados. Todos los 
conductor es de cada subarreglo monopolar separado se deben direccionar en la misma canalización. Los 
sistemas fotovoltaicos dos polos sólidamente puestos a tierra deben estar claramente marcados con un aviso 
de advertencia permanente, legible que indique que la des conexión de los conductores puestos a tierra puede 
provocar una sobretensión en el equipo.  
Excepción:  Debe permitirse utilizar tableros de distribución certificados para la tensión máxima entre 
circuitos y que contenga una barrera física que separe los med ios de desconexión de cada subarreglo 
monopolar, en lugar de los medios de desconexión en envolventes separados.  
690-32. Interconexión de componentes.  Los accesorios y conectores previstos para quedar ocultos 
durante el ensamble en sitio, de módulos u otro s componentes del arreglo, se permitirá usar accesorios y 
conectores proyectados para quedar ocultos en el momento del ensamble en el sitio, si son adecuados para 
ese uso estarán permitidos para interconexión en sitio de módulos u otros componentes del arr eglo. Dichos 
accesorios y conectores deben ser iguales al método de alambrado empleado en: el aislamiento, aumento de 
temperatura y resistencia a las corrientes de falla y deben ser capaces de resistir las condiciones ambientales 
en las cuales se vayan a u sar. 
690-33. Clavijas o conectores. Las clavijas diferentes a las permitidas en la sección 690 -32 deben 
cumplir con lo indicado en los incisos (a) hasta (e) siguientes:  
a) Configuración. Las clavijas deben ser polarizadas y tener una configuración que no s ea intercambiable 
con contactos de otros sistemas eléctricos del edificio.  
b) Protección. Las clavijas deben estar construidas de forma que protejan a las personas del contacto 
inadvertido con partes vivas.  
c) Tipo. Las clavijas deben ser de tipo de enganc he o de seguridad. Las clavijas que son fácilmente 
accesibles y se usan en circuitos que funcionan a más de 30 volts para circuitos de corriente continua o 30 
volts para circuitos de corriente alterna, deben requerir de una herramienta para abrirlas.  
d) El emento de puesta a tierra. El elemento de puesta a tierra de la clavija debe ser el primero en hacer 
contacto y el último en romperlo.  
e) Interrupción del circuito . Las clavijas deben cumplir con (1) o (2) siguientes:  
(1) Tener capacidad para interrumpir l a corriente sin peligro para el operador.  
(2) Ser de un tipo que requiera del uso de una herramienta para abrirla y estar marcada con la 
inscripción “No desconectar con carga” o “No para interrumpir corriente”.  
690-34. Acceso a cajas. Las cajas de empalme,  de paso y de salida ubicadas detrás de los módulos o 
tableros se deben instalar de modo que el alambrado que contengan sea accesible directamente o 
desplazando un módulo o panel que estén asegurados con sujetadores desmontables y conectados mediante 
un si stema de alambrado flexible.  
Parte E. Puesta a tierra y unión  
690-41. Puesta a tierra del sistema.  
 a) Configuraciones del sistema fotovoltaico puesto a tierra. Los sistemas fotovoltaicos deben cumplir 
con uno de los siguientes ítems:  
(1) Arreglos fotovolt aicos de dos hilos con un conductor puesto a tierra funcional.  
(2) Arreglos fotovoltaicos dos polos de acuerdo con la sección 690 -7(c) con una referencia funcional (tap 
central).  
(3) Los arreglos fotovoltaicos no aislados del circuito de salida del inverso r aterrizado.  
(4) Arreglo fotovoltaico no puesto a tierra.  
(5) Sistema fotovoltaico sólidamente aterrizado como se permite en la excepción de la sección 690 -41(b).  
(6) Sistemas fotovoltaicos que utilizan otros métodos para lograr un sistema de protección e quivalente de 
acuerdo con la sección 250 -4(a) con equipo identificado para el uso.  
b) Protección para falla a tierra. Un arreglo fotovoltaico de corriente continua debe estar provisto con una 
protección de falla a tierra de corriente continua que cumpla co n los requisitos (1) y (2) siguientes para reducir 
el riesgo de incendio.  
Excepción:  Los arreglos fotovoltaicos con no más de dos circuitos fotovoltaicos y con todos los circuitos 
del sistema fotovoltaico de corriente continua dentro o fuera de los edifici os se permitirá que estén sin 
protección de falla a tierra cuando estén sólidamente puestos a tierra.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
(1) Detección de falla a tierra. El sistema o dispositivo de protección de falla a tierra debe detectar las 
fallas a tierra en los conductores y component es conductores de c.c. del sistema fotovoltaico, incluyendo 
cualquier conductor puesto a tierra funcional, y adecuado para proporcionar protección.  
(2) Aislamiento de circuitos fallados . Los circuitos fallados deben ser aislados por alguno de los 
métodos s iguientes:  
1) Los conductores de corriente del circuito fallado deben ser automáticamente desconectados.  
2) El inversor o controlador de carga alimentado por el circuito fallado debe automáticamente dejar de 
suministrar energía a los circuitos de salida y aislar los circuitos de c.c. del sistema fotovoltaico de la tierra de 
referencia en un sistema funcional puesto a tierra.  
690-42. Punto de conexión de la puesta a tierra del sistema.  Los sistemas con dispositivo de protección 
de falla a una conexión a tier ra que cumpla con la sección 690 -41(b) debe tener cualquier conexión de 
conductor de corriente a tierra hecha por un dispositivo de protección de falla a tierra. Para sistemas 
fotovoltaicos sólidamente puestos a tierra la conexión de puesta a tierra del ci rcuito de corriente continua se 
debe hacer en un solo punto del circuito de salida fotovoltaico.  
690-43. Puesta a tierra y unión del equipo.  Partes metálicas expuestas, no portadoras de corriente, de 
bastidores de módulos fotovoltaicos, equipo eléctrico y envolventes de conductores de sistemas fotovoltaicos 
deben ser puestos a tierra de acuerdo con 250 -134 o 250 -136(a), sin importar la tensión. Los dispositivos y 
conductores de puesta a tierra de equipo deben cumplir con los incisos a), b) y c) siguientes:  
a) Sistemas y dispositivos de montaje fotovoltaicos. Los sistemas y dispositivos utilizados para el 
montaje de módulos fotovoltaicos, que también se utilizan para unir los bastidores de los módulos, deben ser 
identificados para unión de módulos fotovoltaic os. Los dispositivos unión de bastidores metálicos de módulos 
fotovoltaicos, se permite utilizarlos como unión entre módulos fotovoltaicos adyacentes.  
b) Equipo asegurado a los soportes metálicos puestos a tierra.  Debe permitirse que los dispositivos 
ident ificados para unión y para la puesta a tierra de partes metálicas de sistemas fotovoltaicos u otros equipos 
que unan el equipo a soportes metálicos puestos a tierra. Las estructuras metálicas de montaje deben tener 
puentes de unión conectados entre las sec ciones metálicas separados o deben estar identificados para unir 
equipo y deben estar conectados al conductor de puesta a tierra del equipo.  
c) Todos los conductores juntos.  Los conductores de puesta a tierra del equipo para el arreglo 
fotovoltaico y la es tructura fotovoltaica (cuando se instale), deben estar contenidos dentro de la misma 
canalización o cable o estar tendidos de otra manera junto con los conductores del circuito del arreglo 
fotovoltaico, cuando tales conductores del circuito dejen la vecind ad del arreglo fotovoltaico.  
690-45. Tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos.  Los conductores de puesta a tierra de 
equipos para circuitos de fuentes fotovoltaicas y circuitos fotovoltaicos de salida se deben dimensionar  de 
acuerdo con lo estab lecido en la sección 680 -9(b). Debe ser utilizado cuando se aplique la Tabla 250 -122. No 
se exigirá un incremento en el tamaño del conductor de puesta a tierra de equipo para responder a las 
consideraciones de caída de tensión. Los conductores de puesta a tierra de equipos no deben tener un 
tamaño inferior a 2.08 mm2 (14 AWG).  
690-46. Conductores de puesta a tierra de equipos de un arreglo fotovoltaico. Los conductores de 
puesta a tierra de equipos para módulos fotovoltaicos con tamaño inferior a 13.3 mm2 (6 AWG) deben cumplir 
con 250 -120(c).  
690-47. Sistema del electrodo de puesta a tierra.  
a) Estructuras o edificios que soportan un arreglo fotovoltaico. La estructura o edificio que  soporta un 
arreglo fotovoltaico debe tener un sistema de electrodos de pues ta a tierra instalado de acuerdo con la Parte 
C del Artículo 250.  
Los conductores de puesta a tierra del equipo del arreglo fotovoltaico deben estar conectados al sistema 
de electrodos de puesta a tierra del edificio o estructura que soportan el arreglo fo tovoltaico de acuerdo con la 
Parte G del Artículo 250.Esta conexión debe ser adicional a cualquier otro requerimiento para el conductor de 
puesta a tierra de equipos de la sección 690 -43 (c).Los conductores de puesta a tierra de equipo de un arreglo 
fotovo ltaico deben estar dimensionados de acuerdo con la sección 690 -45 
Para sistemas fotovoltaicos que no están sólidamente puestos a tierra, el conductor de puesta a tierra de 
equipos, para la salida del sistema fotovoltaico, conectado al equipo de distribució n asociado, se permitirá sea 
la conexión a tierra para la protección de falla a tierra y la puesta a tierra del equipo del sistema fotovoltaico.  
Para sistemas fotovoltaicos sólidamente puestos a tierra, como se permite en 690 -41 (a)(5), el conductor 
de pue sta a tierra debe ir conectado al sistema de electrodos de puesta a tierra por medio de un conductor de 
electrodo de puesta a tierra dimensionado de acuerdo con la sección 250 -166.       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA:  Muchos sistemas fotovoltaicos instalados en la pasada década son actu almente sistemas con 
puesta a tierra funcional en lugar de ser sistemas sólidamente puestos a tierra como se definen en esta NOM. 
Para sistemas fotovoltaicos puestos a tierra funcionalmente con una salida de inversor interactivo el conductor 
de puesta a ti erra de c.a. del equipo está conectado a un equipo de distribución de c.a. puesto a tierra. Esta 
conexión es a menudo la conexión para puesta a tierra para la protección por falla a tierra y puesta a tierra del 
arreglo fotovoltaico.  
b) Electrodos auxiliare s adicionales para puesta a tierra de arreglos.  Debe instalarse un electrodo de 
puesta a tierra que cumpla con lo establecido en las secciones 250 -52 y 250 -54 en la ubicación de todos los 
arreglos fotovoltaicos montados en el suelo y montados en techos. Lo s electrodos deben estar conectados 
directamente a la estructura o los armazones de los arreglos. El conductor del electrodo de puesta a tierra de 
debe estar dimensionado de acuerdo con lo establecido en la sección 250 -166. Debe permitirse que la 
estructur a de un arreglo fotovoltaico montado sobre el suelo sea considerada como un electrodo de puesta a 
tierra si cumple con los requisitos de la sección 250 -52. Debe permitirse que los arreglos fotovoltaicos 
montados en techos utilicen el armazón metálico de un  edificio o estructura si se cumplen los requisitos de la 
sección 250 -52(a)(2).  
690-50. Puentes de unión del equipo.  Los puentes de unión del equipo, si se utilizan, deben cumplir con 
250-120(c).  
Parte F. Marcado  
690-51. Módulos.  Los módulos deben estar ma rcados en las puntas o terminales con la identificación de 
polaridad, la corriente nominal máxima del dispositivo de protección contra sobrecorriente del módulo y los 
siguientes valores:  
(1) Tensión de circuito abierto.  
(2) Tensión de operación.  
(3) Tensió n máxima permisible del sistema.  
(4) Corriente de operación.  
(5) Corriente de cortocircuito.  
(6) Potencia máxima.  
690-52. Módulos fotovoltaicos de corriente alterna.  Los módulos de corriente alterna deben estar 
marcados con la identificación de las puntas o terminales y los siguientes valores:  
(1) Tensión nominal de operación de corriente alterna.  
(2) Frecuencia nominal de operación de corriente alterna.  
(3) Potencia máxima de corriente alterna.  
(4) Corriente máxima de corriente alterna.  
(5) Valor nominal m áximo del dispositivo de sobrecorriente para la protección del módulo de corriente 
alterna.  
690-53. Fuente de potencia fotovoltaica de corriente continua.  El instalador debe colocar en el medio 
de desconexión una etiqueta permanente para la fuente de poten cia fotovoltaica de corriente continua y en 
cada medio de desconexión del equipo de corriente continua requerido en 690 -15. Donde los medios de 
desconexión tengan más de una fuente fotovoltaica, los valores siguientes se deben especificar para cada 
fuente:  
(1) Tensión máxima.  
NOTA:  Para la tensión ver sección 690 -7 
(2) Corriente máxima del circuito.  
NOTA:  Para el cálculo de la corriente máxima del circuito ver la sección 690 -8(a) 
(3) Corriente nominal máxima de salida del controlador de carga (si está insta lado).  
690-54. Puntos de interconexión de sistemas interactivos. Todos los puntos de interconexión  de 
sistemas interactivos con otras fuentes deben estar marcados en un lugar accesible en el medio de 
desconexión, como una fuente de energía, y con la corri ente nominal de salida de corriente alterna y la 
tensión nominal de operación de corriente alterna.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
690-55. Sistemas fotovoltaicos conectados a sistemas de almacenamiento de energía.  Los 
conductores del circuito de salida de los sistemas fotovoltaicos se d eben marcar para indicar la polaridad 
donde están conectados al sistema de almacenamiento de energía.  
690-56. Identificación de las fuentes de energía.  
a) Instalaciones con sistemas autónomos.  Toda estructura o edificio con un sistema de fuente 
fotovoltaic a que no esté conectado a un suministro de la red pública y es un sistema autónomo, debe tener 
una placa o un directorio permanente instalado en el exterior del edificio o la estructura, en un lugar fácilmente 
visible. La placa o el directorio deben indica r la ubicación del medio de desconexión del sistema, y que la 
estructura contiene un sistema autónomo de energía eléctrica.  
b) Instalaciones con sistemas fotovoltaicos y acometida de la red pública . Las placas o directorios 
deben ser instalados de acuerdo con la sección 705 -10. 
Parte  G. Conexión a otras fuentes de energía  
690-59. Conexión a otras fuentes de energía. Los sistemas fotovoltaicos conectados a otras fuentes de 
energía se deben instalar de acuerdo con las partes A y B del Artículo 705.   
Parte H.  Sistemas de almacenamiento de energía.  
690-71. Generalidades. Un sistema de almacenamiento de energía conectado a un sistema fotovoltaico 
debe ser instalado de acuerdo con el Artículo 706.  
690-72. Control de carga fotovoltaico autorregulado. Se debe consid erar que el circuito de la fuente 
fotovoltaica debe cumplir con los requerimientos de la sección 706 -23 si:  
(1) El circuito de la fuente fotovoltaica es compatible con los requerimientos de tensión nominal y corriente de 
carga de las celdas de batería inte rconectados , y  
(2) La corriente máxima de carga multiplicada por 1 hora es menor que el 3 % de la capacidad nominal de las 
baterías expresada en amperes -hora o según lo recomendado por el fabricante de las baterías.  
ARTÍCULO  691 
CENTRALES ELÉCTRICAS  FOTOV OLTAICAS DE GRAN ESC ALA 
691-1. Alcance. Este artículo trata sobre la instalación de centrales eléctricas fotovoltaicas de gran escala 
con capacidad de no menos de 5000 kW, y no bajo el control de una empresa eléctrica.  
NOTA:  Las centrales cubiertas en este  artículo tienen características de diseño y seguridad únicas para 
centrales fotovoltaicas de gran escala y operadas con el único propósito de suministrar energía eléctrica a un 
sistema operado por una empresa de servicios públicos regulada para transferir  la energía eléctrica.  
691-2. Definiciones.  
Centrales de suministro eléctrico. Instalaciones que contienen las centrales de generación y 
subestaciones, incluyendo el generador asociado, baterías de almacenamiento, transformador y áreas de 
tableros de dist ribución.  
Capacidad de generación.  La suma de las potencias máximas nominales a 40°C, en la salida de los 
inversores conectados en paralelo, en kilowatts (kW).  
Central de generación.  Una planta donde la energía eléctrica es producida por la conversión de o tra 
forma de energía (v.gr.: química, nuclear, solar, viento, mecánica o hidráulica) por medio de equipos 
adecuados.  
691-4. Requisitos especiales para centrales fotovoltaicas de suministro eléctrico a gran escala.  Las 
centrales fotovoltaicas de suministro eléctrico a gran escala deben ser accesibles solamente a personal 
autorizado y que cumplan con lo siguiente:  
(1) Los circuitos eléctricos y el equipo deben ser operados y mantenidos solamente por personal calificado.  
(2) El acceso a las centrales fotovolta icas de suministro eléctrico debe ser restringido por cercas u otros 
medios de acuerdo con la sección 110 -31. Se deben poner avisos de peligro de acuerdo con 110 -21(b).  
(3) La conexión entre la central fotovoltaica de suministro eléctrico y el sistema oper ado por la empresa de 
servicio público para la transmisión de energía eléctrica debe ser a través de interruptores de media o alta 
tensión, subestación, área de switcheo , u otro método similar cuyo único propósito sea interconectar los dos 
sistemas de mane ra efectiva y segura.  
(4) Las cargas eléctricas dentro de las centrales fotovoltaicas de suministro eléctrico deben ser sólo los 
equipos auxiliares de potencia para la generación de la potencia fotovoltaica.  
(5) Las centrales fotovoltaicas de suministro el éctrico a gran escala no se deben instalar sobre edificios.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
691-5. Equipo aprobado. Todos los equipos eléctricos deben estar aprobados para su instalación por uno 
de los medios siguientes:  
(1) Aprobados y etiquetados  
(2) Etiquetados en campo  
(3) Cuando no se disponga de productos que cumplan con lo dispuesto en los incisos (1) o (2) anteriores, 
mediante una revisión de ingeniería que compruebe que el equipo eléctrico se somete a pruebas conforme a 
las normas pertinentes o a la práctica industrial  
691-6. Dis eño de ingeniería.  Se debe proporcionar la parte eléctrica del diseño de la central eléctrica a la 
autoridad competente cuando se le requiera. Adicionalmente se debe proporcionar, a la autoridad competente 
que lo requiera, el dictamen de verificación emiti do por una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, 
aprobada por la SENER, de que la instalación cumple con esta NOM.  
691-8. Tensión de operación en corriente continua.  Para las centrales eléctricas fotovoltaicas a gran 
escala se deben incluir los cálculos en la documentación mencionada en la sección 691 -6. 
691-9. Desconexión del equipo fotovoltaico.  Se permitirá que los equipos de aislamiento estén a no 
más de 1.8 m del equipo cuando se asegure en los procedimientos de mantenimiento y supervisi ón que sólo 
personal calificado atenderá al equipo.  
No se requerirá que los edificios destinados a contener solamente a la central eléctrica cumplan con la 
sección 690 -12. Se deben tener disponibles en el sitio los procedimientos de operación necesarios p ara poner 
fuera de servicio a la central en caso de emergencia.  
691-10. Mitigación de la falla de arco.  Los sistemas fotovoltaicos que no cumplan con los requerimientos 
de la sección 690 -11 deben incluir detalles, en la documentación requerida en la secció n 691 -6, de los planes 
de mitigación de incendio para enfrentar la falla de arco de corriente continua.  
691-11. Puesta a tierra de la cerca.  Se deben incluir los requerimientos y detalles de la puesta a tierra de 
las cercas en la documentación requerida en  la sección 691 -6. 
ARTÍCULO  692 
SISTEMAS DE CELDAS DE COMBUSTIBLE  
Parte A. Disposiciones Generales  
692-1. Alcance . Este Artículo identifica los requisitos para la instalación de sistemas de energía de celdas 
de combustible.  
NOTA:  Algunos sistemas de celdas  de combustible pueden ser autónomos o interactivos con otras fuentes 
de generación de energía eléctrica y pueden tener o no almacenamiento de energía eléctrica, tal como las 
baterías. Estos sistemas pueden tener salida de corriente alterna o de corriente continua para utilización.  
692-2. Definiciones . 
Celda de combustible . Un sistema electroquímico que consume combustible para producir una corriente 
eléctrica. En dichas celdas, la reacción química principal utilizada en una celda de combustible para produc ir 
energía eléctrica no es de combustión. Sin embargo, puede haber fuentes de combustión utilizadas dentro de 
todo el sistema de celdas, tales como reformadores procesadores de combustible.  
Circuito de salida. Conductores utilizados para conectar el sistem a de celdas de combustible al punto de 
entrega de la energía eléctrica.  
NOTA:  En el caso de los sitios que tienen unidades múltiples conectadas en serie o en paralelo, el término 
“circuito de salida”  también se refiere a los conductores utilizados para la interconexión eléctrica del sistema o 
sistemas de celdas de combustible.  
Punto de acoplamiento común. En un sistema interactivo es el punto en el cual se presenta la interfaz de 
la red de generación y distribución de energía eléctrica y el cliente. Por lo general, es el lado carga del 
medidor de la red del suministrador.  
Sistema autónomo. Un sistema de celdas de combustible que suministra potencia independiente de una 
red de generación y distribución de energía eléctrica.  
Sistema de celdas de combustible . El conjunto completo de equipo utilizado para convertir combustible 
químico en electricidad utilizable. Y consiste típicamente de un reformador, un apilamiento, un inversor de 
potencia y equipo auxiliar.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Sistema interactivo.  Un sistema de celdas de combusti ble que opera en paralelo con una red de 
generación y distribución de energía eléctrica y que puede entregar energía a dicha red. Para el propósito  de 
esta definición, un subsistema de almacenamiento de energía de un sistema de celdas de combustible, tal 
como una batería, no es otra fuente de generación eléctrica.  
Tensión máxima del sistema. La Tensión máxima a la salida del inversor de la celda de combustible 
entre cualquier de los conductores de fase en las terminales accesibles de salida.  
692-4. Instala ción.  
a) Sistema de celdas de combustible. Se permitirá que un  sistema de celdas de combustible alimente a 
un edificio u otra estructura, además de cualquier acometida de otro sistema de suministro eléctrico.  
b) Identificación. En cada lugar de equipo de a cometida se debe instalar una placa o un directorio 
permanente que indique todas las fuentes de energía eléctrica sobre o dentro del inmueble.  
c) Sistema de instalación.  Los sistemas de celdas de combustible, incluyendo todo el alambrado 
asociado e interco nexiones, sólo se debe instalar por personas calificadas.  
692-6. Requisitos aprobados . El sistema de celdas de combustible debe estar aprobado o marcado en 
campo para la aplicación prevista.  
Parte B. Requisitos del circuito  
692-8. Dimensionamiento y corrie nte del circuito . 
a) Placa de datos de la corriente nominal del circuito . La corriente nominal del circuito en la placa de 
datos debe corresponder con la corriente nominal indicada en la placa o placas de datos de las celdas de 
combustible.  
b) Ampacidad de l conductor y valor nominal del dispositivo de sobrecorriente. La ampacidad de los 
conductores del circuito alimentador desde el sistema o sistemas de celdas de combustible hasta el sistema 
de alambrado del inmueble no debe ser menor que el mayor de (1) La  corriente nominal del circuito según 
la(s) placa(s) de datos, o (2) El valor nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los 
sistemas de celdas de combustible.  
c) Ampacidad del conductor neutro o puesto a tierra . Si una salida inter activa de celdas de 
combustible de 1 fase, 2 hilos, están conectadas al conductor neutro o al conductor puesto a tierra y a un solo 
conductor no puesto a tierra de un sistema de 3 hilos o de 3 fases, 4 hilos, conectado en estrella, la corriente 
de carga má xima desbalanceada del neutro más el valor nominal de salida del sistema o sistemas de celdas 
de combustible, no excederá la ampacidad del conductor neutro o del conductor puesto a tierra.  
692-9. Protección contra sobrecorriente.  
a) Circuitos y equipo . Si el sistema de celdas de combustible tiene protección contra sobrecorriente 
suficiente para proteger los conductores del circuito que alimentan la carga, no se requerirán dispositivos 
adicionales contra sobrecorriente del circuito. El equipo y los conductor es conectados a más de una fuente 
eléctrica deben estar protegidos.  
b) Accesibilidad. Los dispositivos de sobrecorriente deben ser fácilmente accesibles.  
692-10. Sistemas autónomos. El sistema de alambrado del inmueble debe cumplir los requisitos de esta 
NOM, excepto lo modificado por (a), (b) y (c) siguientes.  
a) Salida del sistema de celdas de combustible . Se permitirá que la salida del sistema de celdas de 
combustible proveniente de un sistema autónomo alimente energía de corriente alterna a los medios  de 
desconexión del edificio o estructura, a niveles de corriente por debajo del valor nominal de los medios de 
desconexión.  
b) Dimensionamiento y protección . Los conductores del circuito entre la salida del sistema de celdas de 
combustible y el medio de de sconexión del edificio o estructura se deben dimensionar con base en el valor 
nominal de salida del sistema o sistemas de celdas de combustible. Estos conductores se deben proteger 
contra sobrecorriente de acuerdo con 240 -4. La protección contra sobrecorri ente se debe ubicar en la salida 
del sistema de celdas de combustible.  
c) Alimentación única de 120 volts nominales. Se permitirá que la salida del inversor de un sistema de 
celdas de combustible autónomo alimente a 120 volts, a un equipo de acometida de 1  fase, 3 hilos de 120/240 
volts o a tableros de distribución cuando no haya cargas de 240 volts ni circuitos derivados multifilares. En 
todas las instalaciones, el valor nominal del dispositivo de sobrecorriente conectado a la salida del sistema de 
celdas de combustible, debe ser menor al valor nominal del equipo de acometida. Este equipo debe estar 
marcado de la siguiente manera:  
ADVERTENCIA  
ALIMENTACIÓN ÚNICA D E 120 VOLTS.  
NO CONECTAR CIRCUITO S DERIVADOS MULTIFIL ARES        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Parte C. Medios de desconexión  
692-13. Todos los conductores. Se debe proporcionar medios para desconectar todos los conductores 
portadores de corriente de la fuente de alimentación del sistema de celdas de combustible, de todos los 
demás conductores en un edificio u otra estructura.  
692-17. D esconectador o interruptor automático . El medio de desconexión para los conductores de 
fase consistirá en desconectadores de operación manual, fácilmente accesibles o interruptores automáticos.  
Cuando todas las terminales del medio de desconexión puedan es tar energizados en la posición de 
abierto, se debe colocar un anuncio de advertencia sobre o junto al medio de desconexión. El anuncio debe 
ser claramente visible y tener la siguiente inscripción o equivalente:  
PELIGRO  
RIESGO DE DESCARGA E LÉCTRICA  
NO TOCAR  LAS TERMINALES  
LAS TERMINALES TANTO  EN EL LADO LÍNEA CO MO EN EL LADO CARGA PUEDEN ESTAR 
ENERGIZADAS EN LA PO SICIÓN DE ABIERTO  
Parte D. Métodos de alambrado  
692-31. Sistemas de alambrado. Se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado de cable y 
cana lización incluidos en el Capítulo 3 de esta NOM  y otros sistemas de alambrado y accesorios destinados 
específicamente e identificados para uso con sistemas de celdas de combustible. Cuando se utilizan 
dispositivos de alambrado con envolventes integrales, s e debe proporcionar una longitud suficiente de cable 
para facilitar su reemplazo.  
Parte E. Puesta a tierra  
692-41. Puesta a tierra del sistema.  
a) Sistemas de corriente alterna.  Para sistemas autónomos, la puesta a tierra de los sistemas de 
corriente alter na debe estar de acuerdo con 250 -20, y con 250 -30 para sistemas autónomos.  
b) Sistemas de corriente continua. La puesta a tierra de los sistemas de corriente continua debe estar 
de acuerdo con 250 -160. 
c) Sistemas con requisitos de puesta a tierra de corri ente alterna y corriente continua . Cuando los 
sistemas de energía de celdas de combustible tengan requisitos de puesta a tierra tanto de corriente alterna 
como de corriente continua, el sistema de puesta a tierra de corriente continua se debe unir al siste ma de 
puesta a tierra de corriente alterna. El conductor de unión debe estar dimensionado de acuerdo con 692 -45. 
Un solo electrodo común de puesta a tierra y barra conductora de puesta a tierra se pueden utilizar para 
ambos sistemas, en cuyo caso el conduc tor del electrodo de puesta a tierra común debe estar dimensionado 
para cumplir los requisitos de 250 -66 (sistema de corriente alterna) y 250 -166 (sistema de corriente continua).  
692-44. Conductor de puesta a tierra de equipos . Se debe instalar un conducto r separado de puesta a 
tierra de equipos.  
692-45. Tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos . El tamaño del conductor de puesta a 
tierra de equipos debe estar de acuerdo con 250 -122. 
692-47. Sistema del electrodo de puesta a tierra. Cualquier elect rodo de puesta a tierra auxiliare exigido 
por el fabricante se debe conectar al conductor de puesta a tierra de equipos especificados en 250 -118. 
Parte F. Marcado  
692-53. Fuentes de alimentación de celdas de combustible.  Se debe proporcionar el marcado en el 
medio de desconexión para la fuente de alimentación de celdas de combustible en un lugar accesible en  el 
sitio, el cual debe especificar el sistema de celdas de combustible, la tensión de salida, el valor nominal de la 
potencia de salida y el valor nom inal de corriente permanente de salida.  
692-54. Cierre del combustible. La ubicación de la válvula manual de cierre del combustible se debe 
marcar en el lugar del medio primario de desconexión del edificio o de los circuitos alimentados.  
692-56. Energía al macenada. Se requerirá que un sistema de celdas de combustible que almacena 
energía eléctrica tenga el siguiente anuncio de advertencia o su equivalente, ubicado en el medio de 
desconexión de la acometida del inmueble:  
ADVERTENCIA  
EL SISTEMA DE ENERGÍ A DE CELDAS DE COMBUSTIBL E CONTIENE  
DISPOSITIVOS DE ALMA CENAMIENTO DE ENERGÍ A ELÉCTRICA  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Parte G. Conexión a otros circuitos  
692-59. Interruptor de transferencia . Se requerirá un interruptor de transferencia en los sistemas no 
interactivos con la red pública y q ue utilizan la red pública como respaldo. El interruptor de transferencia 
deberá mantener el aislamiento entre la red de generación y distribución de energía eléctrica y el sistema de 
celdas de combustible. Se permitirá que el interruptor de transferencia se ubique externa o internamente a la 
unidad del sistema de celdas de combustible. Cuando los conductores de la acometida están conectados al 
interruptor de transferencia, el interruptor debe cumplir con el Artículo 230, Parte E.  
692-60. Equipo interactivo  identificado. Sólo sistemas de celdas de combustible aprobados y marcados 
como interactivos se permitirán en sistemas interactivos.  
692-61. Características de salida. Las características de salida deben estar de acuerdo con 705 -14. 
692-62. Pérdida de pote ncia en el sistema interactivo.  El sistema de celdas de combustible se debe 
equipar con un medio para detectar cuándo la red de generación y distribución de energía eléctrica se ha 
desenergizado y no deberá alimentar el lado de la red de generación y distr ibución de energía eléctrica en el 
punto común de acoplamiento durante esta condición. El sistema de celdas de combustible debe permanecer 
en dicho estado hasta que se haya restablecido la tensión de la red de generación y distribución de energía 
eléctrica . 
Se permitirá que un sistema de celdas de combustible normalmente interactivo opere como un sistema 
autónomo para alimentar cargas que han sido desconectadas de las fuentes de la red de generación y 
distribución de energía eléctrica.  
692-64. Interconexion es desbalanceadas. Las interconexiones desbalanceadas deben estar de acuerdo 
con 705 -100. 
692-65. Punto de conexión interactivo con el suministrador. El punto de conexión debe estar de 
acuerdo con 705 -12. 
ARTÍCULO 694  
SISTEMAS ELÉCTRICOS EÓLICOS  
Parte A. Disposiciones generales  
694-1. Alcance. Este Artículo aplica a sistemas eléctricos eólicos (turbina) que consisten de uno o más 
generadores eléctricos eólicos y sus alternadores relacionados, generadores, inversores y controladores y 
equipos asociados.  
NOT A: Algunos sistemas eléctricos eólicos son interactivos con otras fuentes de generación de energía 
(ver figura 694 -1(a) y algunos son sistemas autónomos (ver figura 694 -1(b). Algunos sistemas eléctricos 
eólicos tienen salida de corriente alterna y algunos sistemas tienen salida de corriente continua, algunos 
sistemas tienen almacenamiento de energía eléctrica, tales como baterías.  
 
Figura 694 -1(a).- Identificación de componentes de un sistema eólico - sistema interactivo.  
 
 
Figura 694 -1(b). Identificació n de componentes de un sistema eólico pequeño - sistema autónomo.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
694-2. Definiciones  
Circuito de salida de la turbina eólica: Conductores del circuito entre los componentes internos de una 
turbina eólica (la cual puede incluir un alternador, rectificador integrado, controlador y/o inversor) y otros 
equipos.  
Circuito de salida del inversor: Los conductores entre un inversor y un tablero de distribución de 
corriente alterna para sistemas autónomos, o los conductores entre un inversor y equipo de acometida u otra 
fuente de generación de energía eléctrica, tales como el suministrador del servicio público para una red de 
generación y distribución eléctrica.  
Carga de desvío:  Una carga conectada a un controlador de desvío de carga o controlador para desvío de 
carga, también conocido como vertedero de carga.  
Controlador para desvío de carga:  Equipo que regula la salida de un generador eólico desviando la 
potencia del generador a cargas de corriente continua y corriente alterna o a una acometida interconectada 
con el  suministrador.  
Controlador de carga de desvío:  Equipo que regula el proceso de carga de una batería u otro dispositivo 
de almacenamiento de energía, mediante la desviación de potencia desde el almacenamiento de energía 
hacia cargas de corriente alterna o corriente continua o a una acometida interconectada del suministrador.  
Góndola:  Envolvente que alberga al alternador y otras partes de una turbina eólica.  
Potencia máxima de salida: Promedio máximo, de un minuto, de potencia de salida producida por la 
operación de una turbina eólica en estado estable normal (la potencia de salida instantánea puede ser  más 
alta).  
Potencia nominal:  Potencia de salida de la turbina eólica a su velocidad eólica nominal.  
NOTA:  Ver definiciones de sistemas interconectados en el  Artículo 705.  
Torre:  Un poste u otra estructura que soporta una turbina eólica (como aplica para sistemas  eléctricos 
eólicos).  
Turbina eólica:  Dispositivo mecánico que convierte energía eólica a energía eléctrica.  
Tensión máxima: La máxima tensión que la  turbina eólica produce en operación, incluyendo condiciones 
de circuito abierto.  
694-3. Otros Artículos  
Siempre que los requisitos de otros Artículos de esta NOM y del Artículo 694 difieran, se aplicarán los 
requisitos del Artículo 694. Cuando el sistema es operado en paralelo con una fuente o fuentes primarias de 
electricidad, se aplican los requisitos del Artículo 705.  
Excepción:  Los sistemas eléctricos eólicos, equipo o cableado instalado en lugares peligrosos 
(clasificados), también deberán cumplir con  las secciones aplicables de los Artículos 500 hasta el 516.  
694-7. Instalación. Los sistemas cubiertos por este Artículo se deben instalar por personas calificadas.  
a) Sistemas eléctricos eólicos.  Debe permitirse que uno o más sistemas eléctricos eólicos alimenten a 
un edificio u otra estructura, además de otras fuentes de alimentación  
 b) Equipo.  Los sistemas eléctricos eólicos se deben etiquetar y aprobar para la aplicación.  
c) Controladores de desvío de carga.  Un sistema eléctrico eólico empleando un c ontrolador de 
desviación de carga como medio primario de regulación de la velocidad del rotor de una turbina eólica,  se 
debe equipar con un medio para prevenir sobrevelocidad en operación, que sea adicional, independiente y 
confiable. Una acometida de int erconexión con el suministrador no se debe considerar que sea una desviación 
de carga confiable.  
d) Dispositivos de protección contra tensiones transitorias (SPD). Se debe instalar un dispositivo de 
protección contra tensiones transitorias entre un sistema  eléctrico eólico y cualquier carga alimentada por el 
sistema eléctrico del inmueble. El sistema de protección contra tensiones transitorias se debe permitir que sea 
un SPD Tipo 3 en el circuito derivado dedicado que alimenta un sistema eléctrico eólicos o  un SPD Tipo 2 
ubicado en cualquier parte del lado carga del medio de desconexión de la acometida. El dispositivo de 
protección contra tensiones transitorias se debe instalar de acuerdo con la parte B del Artículo 285.  
e) Contactos.  Se permite un contacto alimentado por un circuito derivado o alimentador de un sistema 
eléctrico eólico, para usarse en mantenimiento y adquisición de datos. Los contactos se deben proteger con 
un dispositivo contra sobrecorriente con capacidad nominal que no exceda la corriente  nominal del contacto. 
Todos los contactos monofásicos de 125 volts, de 15 y 20 amperes, instalados para el mantenimiento de la 
turbina eólica deben brindar protección para el personal por medio de interruptores de circuito por falla a tierra.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
f) Postes o torres metálicas o no metálicas que sostienen turbinas eólicas utilizadas como 
canalizaciones.  Debe permitirse el uso de un poste o torre metálicos o no metálicos como canalización, si 
han sido evaluados como parte de la aprobación de la turbina eólica o d e otro modo deben estar aprobados o 
evaluados para tal propósito.  
g) Espacios de trabajo.  Se deben proporcionar espacios de trabajo para los tableros eléctricos y otros 
equipos eléctricos de acuerdo con la sección 110 -26(a).  
Para grandes aerogeneradores do nde en personal entra en el equipo, donde las condiciones para el 
mantenimiento y supervisión aseguran que solamente personal calificado realiza el trabajo, se permitirá que 
los espacios de trabajo cumplan con la Tabla 694 -7 para sistemas de hasta 1000 vol ts nominales.  
Parte B. Requisitos del circuito  
694-10. Tensión máxima.  
a) Circuitos de salida de la turbina eólica.  Para turbinas eólicas conectadas a viviendas de una y dos 
familias, se permiten circuitos de salida de la turbina que tengan una tensión máx ima de hasta 600 volts.  
 b) Circuitos de utilización de corriente continua.  La tensión de corriente continua de circuitos de 
utilización debe cumplir con 210 -6. 
c) Circuitos de más de 150 volts a tierra.  En viviendas de una y dos familias, las partes vivas  en un 
circuito de más de 150 volts a tierra, no deben ser accesibles a personas no calificadas mientras están 
energizadas.  
NOTA:  Ver 110 -27 para el resguardo de partes vivas y 210 -6 para limitaciones de tensión en  circuitos 
derivados.  
Tabla 694 -7 Espacio s de trabajo  
Voltaje nominal a tierra  Condición 1  Condición 2  Condición 3  
0-150 V  0.9 m  0.9 m  0.9 m  
151-1000 V  0.9 m  1.0 m  1.2 m  
 
694-12. Dimensionamiento del circuito y corriente.  
a) Cálculo de la corriente máxima del circuito.  La corriente máxima para  un circuito se debe calcular de 
acuerdo con (1) a (3) siguientes:  
1) Corrientes del circuito de salida de la turbina.  La corriente máxima deberá basarse en la corriente 
del circuito de la turbina eólica operando a la potencia máxima de salida.  
2) Corrient e del circuito de salida inversor.  La corriente de salida máxima será la corriente continua 
nominal de salida del inversor.  
3) Corriente del circuito de entrada inversor autónomo. La corriente de entrada máxima será la 
corriente permanente nominal de entra da del inversor autónomo, produciendo la potencia nominal a la tensión 
de entrada más baja.  
b) Valores nominales de ampacidad de dispositivos de sobrecorriente.  
1) Corrientes permanentes.  Las corrientes de sistemas eléctricos eólicos se considerarán que so n 
permanentes.  
2) Tamaño de conductores y dispositivos de sobrecorriente.  Los conductores del circuito y 
dispositivos de sobrecorriente se deben dimensionar para conducir no menos que el 125 por ciento de la 
corriente máxima como se calcula en 694 -12 (a). El valor nominal o ajuste del dispositivo de sobrecorriente se 
permitirá de acuerdo con 240 -4 (b) y (c).  
Excepción:  Circuitos que contienen un ensamble, junto con sus dispositivos de sobrecorriente, aprobados 
para operación permanente al 100 por ciento de sus valores nominales, se permitirán ser utilizados al 100 por 
ciento de su valor nominal.  
694-15. Protección contra sobrecorriente.  
a) Circuitos y equipos.  Se deben proteger los circuitos de salida de la turbina, los circuitos de salida del 
inversor, los conductores y equipo del circuito de baterías de acuerdo con los requisitos del Artículo 240. Los 
circuitos conectados a más de una fuente eléctrica deben tener dispositivos de sobrecorriente ubicados de tal 
manera que brinden protección contra sobrecorrie nte desde todas las fuentes.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción:  No se requerirá un dispositivo de sobrecorriente para los conductores del circuito 
dimensionados de acuerdo con 694 -12(b), donde la corriente máxima de todas las fuentes no excede la 
ampacidad de los conductores.  
NOT A: Se debe tomar en consideración una posible retroalimentación de corriente desde cualquier fuente 
de alimentación, incluida una fuente a través de un inversor hasta el circuito de salida de la turbina eólica, al 
determinar si la protección contra sobreco rriente se proporciona desde todas las fuentes. Algunos sistemas 
eléctricos eólicos dependen del circuito de salida de la turbina para regular la velocidad de la turbina. Los 
inversores también pueden operar a la inversa, para el arranque de la turbina o e l control de velocidad.  
b) Transformadores de potencia.  La protección contra sobrecorriente para un transformador con fuentes 
en cada lado se debe proporcionar de acuerdo con 450 -3 considerando como el primario, primero un lado del 
transformador, luego el otro lado del transformador.  
Excepción:  Un transformador de potencia con un valor nominal de corriente en el lado conectado a la 
salida del inversor, la cual es menor que la corriente nominal continua de salida del inversor, no se requiere 
tener protección  contra sobrecorriente en el inversor.  
c) Corriente continua.  Los dispositivos de sobrecorriente, ya sea fusibles o interruptores automáticos, 
utilizados en cualquier parte de un sistema eléctrico de aerogenerador de corriente continua debe ser 
aprobado pa ra uso en circuitos de corriente continua y tener tensión, corriente y capacidad interruptiva 
adecuadas.  
Parte C. Medios de desconexión  
694-20. Todos los conductores. Se proporcionarán medios para desconectar todos los conductores 
portadores de corriente d e una fuente de energía eléctrica eólica, de todos los otros conductores de un edificio 
u otra estructura. No debe instalarse un desconectador, interruptor automático u otro dispositivo, ya sea de 
corriente alterna o de corriente continua, en un conductor puesto a tierra, si la operación de ese interruptor, 
interruptor automático u otro dispositivo deja al conductor, marcado como puesto a tierra, en un estado de no 
puesto a tierra y energizado.  
Excepción:  Una turbina eólica que utiliza el circuito de salida  de la turbina para regular la velocidad de la 
turbina, no requerirá un medio de desconexión en el circuito de salida.  
694-22. Disposiciones adicionales. Los medios de desconexión deben cumplir con (a) hasta (d) 
siguientes:  
a) Medios de desconexión.  No se exigirá que los medios de desconexión sean adecuados para uso 
como equipo de acometida. Los medios de desconexión para conductores de fase consistirán de 
desconectadores operados manualmente o interruptores automáticos, cumpliendo con todos los requisitos 
siguientes:  
(1) Se ubicarán donde sean fácilmente accesibles.  
(2) Deberán ser operables externamente, sin exponer al operador al contacto con partes vivas.  
(3) Deberá indicar claramente si está en la posición de abierto o cerrado.  
(4) Deberá tener una capa cidad interruptiva suficiente para la tensión nominal del circuito y la corriente 
disponible en las terminales de línea del equipo.  
Donde todas las terminales de los medios de desconexión son capaces de estar energizados en la 
posición abierto, una señal d e advertencia debe ser montado en, o ser sujeto a, los medios de desconexión. El 
anuncio deberá ser claramente legible y tendrá las siguientes palabras o equivalente:  
ADVERTENCIA  
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA  
NO TOQUE LAS TERMINALES DEL LADO LÍNEA NI DEL  LADO  CARGA  
PUEDEN ESTAR ENERGIZADAS  EN LA POSICIÓN ABIERTO  
b) Equipos.  En el medio de desconexión, del lado de la turbina eólica, se permitirán equipos tales como 
rectificadores, controladores, desconectadores de circuito de salida o para conectar en cortoc ircuito, y 
dispositivos de sobrecorriente.  
c) Requisitos para los medios de desconexión . 
1) Ubicación . Los medios de desconexión de sistemas eléctricos eólicos se instalarán en un lugar 
fácilmente accesible ya sea en, o adyacente a, la torre de la turbina,  en el exterior de un edificio o estructura o 
en el interior, en el punto de entrada de los conductores del sistema eólico.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Excepción:  En las instalaciones que cumplen con 694 -30(c) se permitirá que tengan los medios de 
desconexión ubicados a distancia des de el punto de entrada de los conductores del sistema eólico.  
El medio de desconexión una turbina eólica no se requerirá que se ubique en la góndola o en la torre.  
El medio de desconexión no se instalará en cuartos de baño.  
2) Marcado.  Cada medio de descon exión del sistema de turbina deberá estar marcado permanentemente 
para identificarlo como un medio de desconexión de un sistema eléctrico eólico. Se instalará una placa de 
acuerdo con 705 -10. 
3) Adecuado para su uso.  Los medios de desconexión del sistema d e turbina deben ser adecuados para 
las condiciones imperantes.  
4) Número máximo de  desconexiones . Los medios de desconexión de la turbina deberán consistir de no 
más de seis interruptores o seis interruptores automáticos montados en una sola envolvente, e n un grupo de 
envolventes separados o en un equipo de tablero de distribución.  
d) Equipo que no  es fácilmente accesible.  Se permitirá que rectificadores, controladores e inversores 
sean montados en las góndolas u otros lugares exteriores que no son fácilme nte accesibles.  
694-23 Parada rápida de la turbina.  
a) Parada manual.  Debe requerirse que las turbinas eólicas estén provistas de un interruptor o tecla que 
sean fácilmente accesibles para la parada rápida manual. El funcionamiento del interruptor o botón debe 
causar que la turbina quede en un estado de espera que debe ya sea detener el rotor de la turbina o permitir 
que una velocidad de rotor limitada se combine con un medio que desenergice el circuito de salida de la 
turbina.  
Excepción:  No debe requerirse  que las turbinas con un área de barrido de menos de 50 m2 (538 pies2) 
estén provistas de un interruptor o botón de parada rápida manual.  
b) Procedimiento de parada.  El procedimiento para una parada de una turbina eólica debe estar definido 
y permanentemen te fijado en el lugar de parada y en el lugar del controlador o desconectador de la turbina, si 
la ubicación fuera diferente . 
694-24. Desconexión de los equipos del sistema eléctrico eólico. Se proporcionarán medios para 
desconectar equipos, tales como inv ersores, baterías y controladores de carga, de todos los conductores de 
fase de todas las fuentes. Si el equipo está energizado por más de una fuente, los medios de desconexión 
deberán agruparse e identificarse.  
Se permitirá un solo medio de desconexión de  acuerdo con 694 -22, para la salida de corriente alterna 
combinada de uno o más inversores en un sistema interactivo.  
Se permitirá un interruptor de cortocircuito o clavija para usarlos como una alternativa a un desconectador 
en los sistemas que regulan la  velocidad de la turbina utilizando el circuito de salida de la turbina.  
Excepción:  El equipo que se instala en la góndola de la turbina no requerirá tener un medio de 
desconexión.  
694-26. Fusibles. Se proporcionarán medios para desconectar un fusible de t odas las fuentes de 
alimentación, cuando el fusible se energiza en ambas direcciones y es accesible a otras personas, además de 
las personas calificadas. Desconectadores, fusibles extraíbles o dispositivos similares que se clasifican para 
esa aplicación, s e permitirá que sirvan como un medio para desconectar fusibles de todas las fuentes de 
suministro.  
694-28. Instalación y mantenimiento de una turbina eólica  
Para desactivar una turbina, para instalación y mantenimiento, se puede abrir el circuito, ponerlo en 
cortocircuito, o utilizar frenos mecánicos.  
NOTA:  Algunas turbinas eólicas dependen de la conexión del alternador a un controlador remoto de 
regulación de velocidad. La apertura de los conductores del circuito de salida de la turbina puede causar 
daños mecánicos a la turbina y crear tensiones excesivas que pueden dañar el equipo o exponer a las 
personas a descargas eléctricas.  
Parte D. Métodos de alambrado  
694-30. Métodos permitidos.  
a) Sistemas de alambrado.  Se permitirá todas las canalizaciones y métod os de alambrado incluidos en 
esta NOM y otros sistemas de alambrado y accesorios específicamente destinados para ser utilizados en 
turbinas eólicas. En lugares fácilmente accesibles, los circuitos de salida de la turbina que operan a tensiones 
mayores de 3 0 volts se instalarán en canalizaciones.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Cables y cordones flexibles . Los cables y cordones flexibles, cuando son utilizados para conectar las 
partes móviles de las turbinas, o cuando son utilizados para facilitar la desconexión, para mantenimiento y 
reparación, deben cumplir con el Artículo 400 y deberán estar identificados del tipo de uso rudo o cable de 
potencia portátil, deben ser adecuados para uso extra rudo, deben ser aprobados para su uso en exteriores, y 
deberán ser resistentes al agua. Los cabl es expuestos a la luz solar deben ser resistentes la luz solar. Los 
cables flexibles, finamente trenzados, deben terminar únicamente con terminales, zapatas, dispositivos o 
conectores, de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -14(a).  
c) Circuitos de corriente continua de salida de la turbina dentro de un edificio. Los circuitos de 
corriente continua de salida de la turbina, instalados dentro de un edificio o estructura deberán ser alojados en 
canalizaciones metálicas o instalados en envolventes metáli cas o correr dentro de cables tipo MC con 
armadura metálica que cumplan con lo especificado en 250 -118(10), desde el punto de penetración en la 
superficie del edificio o estructura al primer medio de desconexión fácilmente accesible.  
Parte E. Puesta a tier ra y unión  
694-40. Puesta a tierra y unión de equipos.  
a) Generalidades.  Las partes metálicas expuestas no conductoras de corriente de torres, góndolas de 
turbinas, otros equipos y envolventes de conductores, se deben conectar a un conductor de puesta a ti erra y 
unión de equipo al sistema de conexión de puesta a tierra del inmueble. Las partes metálicas ensambladas, 
tales como las paletas de la turbina y las colas que no tienen manera de ser energizadas, no se requerirá que 
sean conectadas a los conductores  de puesta a tierra de equipo.   
b) Puesta a tierra y unión de la torre . 
1) Electrodos de puesta a tierra y conductores de electrodos de puesta a tierra . Una torre de un 
aerogenerador debe ser conectada a un sistema de electrodos de puesta a tierra. Cuando están instalados en 
las proximidades componentes galvanizados de la cimentación o del anclaje de la torre, se deben utilizar 
electrodos de puesta a tierra galvanizados.  
NOTA:  Los electrodos de puesta a tierra de cobre y cobre -revestido, cuando son utilizad os en suelos de 
alta conductividad, puede causar corrosión electrolítica de la cimentación galvanizada y de los componentes 
del anclaje de la torre.  
2) Conductor de unión.  Deben requerirse conductores de puesta a tierra de equipo o puentes de unión 
del lad o de la alimentación, según corresponda, entre las turbinas, las torres y el sistema de puesta a tierra del 
inmueble.  
3) Conexiones de puesta a tierra de la torre.  Los conductores de puesta a tierra y unión de equipo y los 
conductores electrodos de puesta a tierra, cuando se utilicen, se conectarán a la torre metálica por medios 
aprobados. Todos los elementos mecánicos utilizados para terminar estos conductores deberán ser 
accesibles.  
4) Cables de retenida. Los cables de retenida utilizados para soportar to rres de las turbinas no se 
requerirán estar conectados a un conductor de puesta a tierra de equipo o que cumplan con los requisitos de 
250-110. 
Parte F.  Marcado  
694-50. Punto de interconexión del sistema interactivo. Se deberán marcar todos los puntos de 
interconexión del sistema interactivo con otras fuentes, en un lugar accesible, en los medios de desconexión y 
con el valor nominal de corriente alterna de salida y la tensión de operación nominal de corriente alterna.  
694-52. Sistema de potencia que emplea  almacenamiento de energía. Los sistemas eléctricos eólicos 
que emplean almacenamiento de energía se deben marcar con la tensión máxima de operación, cualquier 
tensión de igualación y la polaridad de los conductores del circuito de puesta a tierra.  
694-54. Identificación  de fuentes de energía.  
a) Instalaciones con  sistemas autónomos . Cualquier estructura o edificio con un sistema autónomo y no 
conectado a una fuente del suministrador, deberá tener una placa permanente o directorio instalado en el 
exterior d el edificio o estructura en un lugar fácilmente visible. La placa o directorio deberá indicar la ubicación 
de los medios de desconexión del sistema y deberá indicar que la estructura contiene un sistema de energía 
eléctrico autónomo.  
b) Instalaciones con a cometida de empresas de servicios públicos y  sistemas eléctricos eólicos.  
Los edificios o estructuras con que tienen una acometida del servicio público y sistemas eléctricos eólicos 
tendrán una placa o directorio permanente proporcionando la ubicación de l os medios de desconexión de la 
acometida y los medios de desconexión del sistema eléctrico eólicos.  
694-56. Instrucciones para desactivar  la turbina. Se instalará una placa en, o adyacente a, la ubicación 
de la turbina proporcionando instrucciones básicas para la desactivación de la turbina.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Parte G.  Conexión a  otras fuentes de energía  
694-60. Equipo  interactivo identificado. Sólo los inversores aprobados e identificados como interactivos 
se permitirán en sistemas interactivos.  
94-62. Instalación. Los siste mas eléctricos eólicos, cuando se conectan a las fuentes de la red pública, 
deberán cumplir con los requisitos del Artículo 705.  
694-66. Rango de tensión de operación. Se permitirá que los sistemas eléctricos eólicos conectados a 
circuitos derivados o alim entadores dedicados, puedan exceder el rango de tensión de operación normal en 
estos circuitos, siempre que el suministro de tensión a cualquier equipo de distribución que alimenta otras 
cargas, permanezca dentro de los rangos normales.  
NOTA:  Las turbinas eólicas pueden usar la red eléctrica pública para descargar la energía eléctrica 
durante las rachas de viento de corta duración.  
694-68. Punto de conexión. Los puntos de conexión para interconectar fuentes de energía eléctrica deberán 
cumplir con 705 -12. 
ARTÍCULO 695  
BOMBAS CONTRA INCENDIOS  
695-1. Alcance.  
a) Temas cubiertos. Este Artículo cubre la instalación de:  
(1) Las fuentes de alimentación y circuitos de interconexión.  
(2) Equipo de desconexión y control de los motores de las bombas.  
b) Temas No cubie rtos. Este Artículo no cubre:  
(1) El funcionamiento, mantenimiento y pruebas de aceptación de las instalaciones de un sistema de 
bombas contra incendios, ni el alambrado interno de los componentes de dicho sistema.  
(2) La instalación de bombas para mantene r la presión en el sistema (jockey o de compensación).  
NOTA:  Sobre instalación de bombas de mantenimiento de la presión (jockey o de compensación) 
alimentadas por el circuito de bombas contra incendio u otra fuente, ver Artículo 430.  
(3) Equipos de transfe rencia en la dirección ascendente de los interruptores de transferencia de bombas 
contra incendio.  
695-2. Definiciones.  
Circuitos de control externo tolerantes a las fallas. Aquellos circuitos de control que están entrando o 
saliendo del envolvente del con trolador de la bomba contra incendios, que si se averían, se desconectan o se 
ponen en cortocircuito no impedirán que el controlador arranque la bomba contra incendios desde los otros 
medios internos o externos y pueden hacer que el controlador arranque la  bomba bajo estas condiciones.  
Instalación de generación de energía eléctrica en el sitio. Alimentación normal de energía eléctrica 
para el sitio, de la que se espera esté produciendo energía constantemente.  
Generador de reserva en el sitio. Instalación qu e genera energía eléctrica en el sitio como alimentación 
alternativa. Difiere de una instalación de generación de energía en el sitio porque no genera energía 
constantemente.  
695-3. Fuentes de suministro para bombas contra incendios accionadas con motores eléctricos. 
Los motores eléctricos que accionan las bombas contra incendios deben tener una fuente de alimentación 
confiable.  
a) Fuentes individuales. La fuente de alimentación para un motor eléctrico que acciona una bomba 
contra incendios debe ser una o m ás de las enumeradas a continuación, siempre que sea confiable y capaz 
de conducir indefinidamente la suma de las corrientes a rotor bloqueado del motor o motores de la bomba 
contra incendios, del motor y motores de la bomba de mantenimiento de presión y l a corriente de plena carga 
del equipo accesorio asociado con la bomba contra incendios, cuando se conectan a dicha fuente de 
alimentación.  
1) Conexión a la acometida de la red de servicio público de energía eléctrica. Se permitirá la 
alimentación a una bom ba contra incendios mediante una acometida independiente o una conexión ubicada 
antes del medio de desconexión de la acometida principal, pero no dentro del mismo gabinete, envolvente o 
sección vertical del equipo del tablero de distribución o sección vert ical del tablero de distribución como medio 
de desconexión de la acometida. La conexión debe ubicarse y arreglarse de manera que se reduzca al       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
mínimo la posibilidad de daños por fuego desde el interior de los locales y a causa de exposiciones riesgosas. 
Una derivación antes del medio de desconexión de la acometida debe cumplir con lo establecido en  230-
82(5). El equipo de acometida debe cumplir con los requisitos de etiquetado de 230 -2 y los requisitos de 
ubicación de 230 -72 (b).  
2) Instalación de generació n de energía eléctrica en sitio. Se permitirá que una bomba contra 
incendios se alimente de una instalación de generación de energía eléctrica en sitio. Dicha instalación debe 
estar ubicada y protegida de modo que se reduzca al mínimo la posibilidad de dañ os por fuego.  
3) Alimentador dedicado. Se permitirá un alimentador dedicado cuando éste es derivado de una 
conexión de acometida, como se describe en el inciso (1) anterior.  
b) Fuentes de alimentación múltiples. Si no se puede obtener una alimentación conf iable desde una de 
las fuentes descritas en el inciso (a) anterior, la energía debe ser suministrada por una de las siguientes 
formas:  
1) Fuentes de alimentación individuales. Una combinación de dos o más de las fuentes cubiertas en el 
inciso (a) anterior.  
2) Una fuente de alimentación individual y un generador de reserva en el sitio. Una combinación de 
dos o más de las fuentes cubiertas en el inciso (a) anterior y un generador de reserva en el sitio, que cumpla 
con el inciso (d) siguiente.  
Excepción a (1) y (2): No se requiere una fuente alterna de energía eléctrica cuando se instalen bombas 
de contra incendios accionadas por motor de combustión interna o por una turbina de vapor.  
c) Complejos de varios edificios. Cuando las alimentaciones del inciso(a) no son practicables y la 
instalación es parte de un complejo de varios edificios, se permite el suministro por varios alimentadores de 
acuerdo con los incisos (1) y (3) o (2) y (3) siguientes:  
1) Fuentes con alimentadores. Se permitirán dos o más alimentadore s, como fuentes múltiples, si tales 
alimentadores provienen de diferentes circuitos de la red de servicio público. La conexión o conexiones, los 
dispositivos de protección contra sobrecorriente y los medios de desconexión para tales alimentadores deben 
cumplir con los requisitos de 695 -4b)1)b.  
2) Alimentadores y una alimentación alterna. Se permitirá un alimentador como una fuente normal de 
alimentación si se provee una fuente de alimentación alterna e independiente del alimentador. La conexión o 
conexiones , de los dispositivos de protección contra sobrecorriente y los medios de desconexión para tales 
alimentadores deben cumplir con los requisitos de 695 -4b)1)b.  
3) Coordinación selectiva. Los equipos de protección contra sobrecorriente de cada medio de 
desco nexión deberán estar coordinados selectivamente con cualquier otro dispositivo de protección contra 
sobrecorriente del lado fuente.  
d) Generador de reserva en el sitio como fuente alterna. Los generadores de reserva en el sitio, 
empleados como una fuente d e alimentación alterna deberán cumplir con los siguientes incisos:  
1) Capacidad. El generador debe ser de suficiente capacidad para permitir el arranque y operación normal 
del motor o motores que accionan las bombas contra incendios mientras alimentan toda s las otras cargas 
operadas simultáneamente.  
Se permitirá la liberación automática de una o más cargas de reserva opcionales a fin de cumplir con estos 
requisitos de capacidad.  
2) Conexión. No se exigirá una derivación ubicada antes del medio de desconexió n del generador.  
3) Medios de desconexión adyacentes. Los requisitos de 430 -113 no aplican.  
e) Arreglos. Todos los suministros de energía deben estar ubicados y acomodados de tal manera que 
estén protegidos contra daños por fuego desde el interior de los l ocales y a causa de exposiciones riesgosas.  
Las fuentes de alimentación deben estar organizadas de modo que un incendio en una fuente no cause 
una interrupción en otra fuente.  
f) Transferencia de energía. La transferencia de energía al controlador de una b omba contra incendio 
entre la fuente individual y una fuente alternativa debe tener lugar dentro del cuarto de la bomba.  
g) Selección de la fuente de alimentación.  La selección de la fuente de alimentación debe ser hecha por 
un interruptor de transferencia  adecuado para el servicio de bombas contra incendio.  
h) Selección de dispositivos contra sobrecorriente.  Debe permitirse un interruptor automático de 
disparo instantáneo, en lugar de los dispositivos contra sobrecorriente especificados en la sección  695-
4(b)(2)(a)(1), siempre que este sea parte de un ensamble de interruptores de transferencia adecuado para el 
servicio de bombas contra incendio que cumpla con lo establecido en la sección 695 -4(b)(2)(a)(2).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
i) Convertidores de fase. No se permite usar conver tidores de fase para alimentar bombas contra 
incendios.  
695-4. Continuidad de la alimentación. Los circuitos que alimentan los motores eléctricos de las bombas 
contra incendios deben supervisarse a fin de evitar una desconexión inadvertida, de acuerdo con (a) o (b) 
siguientes.  
a) Conexión directa. Los conductores de alimentación deben conectar directamente las fuentes de 
alimentación a un controlador de bombas contra incendios, a una combinación de controlador de bomba 
contra incendios e interruptor de tran sferencia, o a un interruptor de transferencia de energía de bombas 
contra incendio.  
b) Conexión a través de medios de desconexión y dispositivos de sobrecorriente.  
1) Número de medios de desconexión.  
a. General.  Se permitirá instalar un único medio de des conexión y los dispositivos asociados de 
protección contra sobrecorriente entre las fuentes de alimentación de las bombas contra incendios y 
uno de los siguientes:  
(1) Un controlador de bomba contra incendios   
(2) Un interruptor de transferencia de aliment ación de bomba contra incendios  
(3) Una combinación de controlador de bomba contra incendios e interruptor de transferencia.  
b. Fuentes del alimentador. Para sistemas instalados conforme a las disposiciones de 695 -3(c) 
únicamente, se permitirán medios de d esconexión adicionales y los dispositivos asociados de 
protección contra sobrecorriente con el fin de cumplir con las otras disposiciones de esta NOM.  
c. Generador de reserva en el sitio como fuente alterna. Cuando se usa un generador de reserva en 
sitio p ara alimentar una bomba contra incendios, se permite un medio de desconexión adicional y los 
dispositivos asociados de protección contra sobrecorriente.  
2) Selección del dispositivo contra sobrecorriente. Los dispositivos de protección contra sobrecorrient e 
deben cumplir con (a) o (b) siguientes.  
a. Fuentes individuales. La protección contra sobrecorriente para fuentes individuales debe cumplir con 
lo establecido en (1) o (2) siguientes:  
(1) Los dispositivos de protección contra sobrecorriente se deben sele ccionar o ajustarse para conducir 
de forma indefinida la suma de la corriente de rotor bloqueado del motor más grande y de los 
motores de la bomba de mantenimiento de la presión, así como la corriente de plena carga de todos 
los otros motores de bombas y d e los equipos accesorios asociados de las bombas contra incendios 
cuando están conectados a esa fuente de alimentación individual. Cuando un valor de corriente a 
rotor bloqueado no corresponda a un valor estándar de un dispositivo de sobrecorriente, se deb e 
usar el siguiente valor estándar del dispositivo de protección contra sobrecorriente de acuerdo con 
240-6. El requisito de conducir indefinidamente las corrientes de rotor bloqueado no se debe aplicar a 
los conductores o dispositivos diferentes a los de protección contra sobrecorriente en el circuito o 
circuitos del motor de la bomba contra incendios. Los requerimientos para llevar las corrientes de 
rotor bloqueado indefinidamente no aplicarán a los dispositivos de protección contra sobrecorriente 
del ali mentador instalado de acuerdo con la sección 695 -3(c) 
(2) La protección contra sobrecorriente debe ser provista por un ensamble para el servicio de bombas 
contra incendio y que cumpla con lo siguiente:  
 a. El dispositivo de protección contra sobrecorriente  no debe abrirse dentro de los 2 minutos, al 600 
por ciento de la corriente de plena carga de los motores de bombas contra incendio.  
 b. El dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe abrirse con una transitorio de  re-
arranque de 24 veces la co rriente de plena carga de los motores de bombas contra incendio.  
 c. El dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe abrirse dentro de los 10 minutos, al 300 
por ciento de la corriente de plena carga de los motores de bombas contra incendio.  
 d. El punto de disparo para interruptor automático no debe ser ajustable en campo.  
b. Generador de reserva en sitio. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente entre un 
generador de reserva en el sitio y un controlador de bomba contra incendios deb en seleccionarse y 
dimensionarse para permitir la corriente de arranque de toda la carga del cuarto de bombas, pero no 
debe ser más grande que el valor seleccionado con 430 -62 para proveer solamente protección contra 
cortocircuito.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
3) Medios de desconexión . Todos los medios de desconexión que son exclusivos para las cargas de 
bombas contra incendios deben cumplir con las condiciones (a) hasta (e) siguientes:  
a. Características y Ubicación – Fuente de alimentación normal. Los medios de desconexión de la 
fuente de alimentación normal deben cumplir con todo lo siguiente:  
(1) Estar identificado como adecuado para emplearse como equipo de acometida.  
(2) Poder bloquearse en la posición de cerrado.  La disposición para el bloqueo o la incorporación de un 
bloqueo en los medios de desconexión debe instalarse en el interruptor o interruptor automático que 
se utilice como el medio de desconexión y debe mantenerse sin cambios con o sin el bloqueo 
instalado.  
(3) No estar colocado dentro del mismo envolvente, panel de distr ibución, tablero de distribución, tablero 
de potencia o centro de control de motores, con o sin barra colectora común, que alimenta cargas 
diferentes a la bomba contra incendios.  
(4) Estar ubicado lo suficientemente lejos de otro medio de desconexión de al imentación del edificio o de 
otra bomba contra incendios, de modo que sea improbable una operación simultánea inadvertida.  
Excepción a (3)(a):  Para complejos de varios edificios instalados de acuerdo con la sección 695 -3(c) 
solamente aplican los requerimie ntos de la sección 695 -4(b)(3)(a)(2) para desconexiones de fuentes 
de alimentación normales  
b. Características y Ubicación – Generador de reserva en el sitio. Los medios de desconexión para un 
generadores de reserva en sitio usado como fuente alterna, debe n ser instalados de acuerdo a  700-
10(b)(5) para circuitos de emergencia y debe poder bloquearse en la posición de cerrado. La 
disposición para el bloqueo o la incorporación de un bloqueo en los medios de desconexión debe 
instalarse en el interruptor o desc onectador de circuito que se utilice como el medio de desconexión y 
debe mantenerse sin cambios con o sin el bloqueo instalado.  
c. Marcado de desconectadores. El medio de desconexión debe estar marcado “Desconectador de la 
bomba contra incendios”. Las letr as deben tener una altura mínima de 2.5 centímetros y deben ser 
visibles sin abrir las puertas o cubiertas del envolvente.  
d. Marcado del controlador. Debe colocarse un cartel adyacente al controlador de la bomba contra 
incendios, indicando la ubicación de l medio de desconexión y de la llave (si el medio de desconexión 
está bloqueado con llave).  
e. Supervisión. Se debe supervisar el medio de desconexión en la posición cerrada, mediante uno de 
los siguientes métodos:  
(1) Dispositivo de señales de estación re mota o de estación central.  
(2) Servicio de señalización local que inicie el funcionamiento de una señal audible en un punto atendido 
constantemente.  
(3) Bloqueo del medio de desconexión en la posición cerrada.  
(4) Cuando el medio de desconexión se ubique dentro de envolventes resguardados o en 
construcciones bajo el control del propietario, sellos en el medio de desconexión e inspecciones 
periódicas semanales.  
695-5. Transformadores. Cuando la tensión del sistema o de la acometida es diferente de la tensió n de 
operación del motor de la bomba contra incendios, se permitirá instalar transformadores protegidos por 
medios de desconexión y dispositivos de protección contra sobrecorriente entre la alimentación del sistema y 
el controlador de la bomba contra incen dios, de acuerdo con los incisos (a), (b) o (c) siguientes. Solamente se 
permitirá que se alimenten cargas no asociadas directamente con el sistema de la bomba contra incendios 
cuando los transformadores cumplan con el inciso (c).  
a) Capacidad. Cuando se u tilice un transformador para una instalación de bombas contra incendios, su 
capacidad debe ser como mínimo 125 por ciento de la suma de las cargas de los motores de las bombas 
contra incendios, de la carga del motor de la bomba de mantenimiento de la presi ón y el 100 por ciento de 
todo el equipo accesorio, asociado con el sistema contra incendios, alimentada por el transformador.  
b) Protección contra sobrecorriente. Los dispositivos de protección contra sobre corriente del primario 
del transformador se debe  seleccionar o ajustar para conducir de forma indefinida la suma de la corriente de 
rotor bloqueado del motor de la bomba contra incendios, la del motor de la bomba para mantenimiento de la 
presión y la corriente de plena carga de los equipos accesorios, a sociados a la bomba contra incendios, que 
estén conectados a esta fuente de alimentación. No se permitirá protección contra sobrecorriente en el lado 
secundario del transformador. El requisito de conducir indefinidamente las corrientes de rotor bloqueado n o se 
debe aplicar a los conductores o dispositivos que no sean los de protección contra sobre corriente del 
circuito(s) del motor de la bomba contra incendios.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
c) Fuentes de un alimentador. Cuando se instala la fuente de un alimentador de acuerdo con 695 -3(c), 
se permitirá que los transformadores que alimentan el sistema de la bomba contra incendios también 
alimenten otras cargas. Todas las demás cargas deben calcularse de acuerdo con el Artículo 220, incluyendo 
factores de demanda, según sea aplicable.  
1) Capacidad.  Los transformadores deben tener una capacidad de cuando menos el 125 por ciento de la 
suma de las cargas del motor o motores de las bombas contra incendios, más las cargas de los motores de 
las bombas de mantenimiento de la presión y más el 100 por ciento de la carga restante alimentada por el 
transformador.  
2) Protección contra sobre corriente.  Se deben coordinar la capacidad del transformador, el tamaño de 
los conductores del alimentador y los dispositivos de protección contra sobrecorriente, d e modo que la 
protección contra sobrecorriente sea provista por el transformador de acuerdo con lo establecido en 450 -3 y 
por el alimentador de acuerdo con 215 -3, y que el dispositivo o dispositivos de protección contra 
sobrecorriente se seleccionen o se a justen para conducir indefinidamente la suma de las corrientes de rotor 
bloqueado del motor o motores de la bomba contra incendios, la del motor o motores de la bomba para 
mantenimiento de la presión, la corriente de plena carga del equipo accesorio asocia do con la bomba contra 
incendios y el 100% de las cargas restantes alimentadas por el transformador. El requisito de conducir 
indefinidamente las corrientes de rotor bloqueado no se debe aplicar a los conductores o dispositivos que no 
sean los de protecció n contra sobre corriente del circuito del motor de la bomba contra incendios.  
695-6. Alambrado de fuerza.  Los métodos de alambrado y los circuitos de fuerza deben cumplir con los 
requisitos de 695 -6(a) hasta (j) y estar de acuerdo con lo permitido en 230 -90(a), Excepción 4; 230 -94, 
Excepción 4; 240 -13; 230 -208; 240 -4(a) y 430 -31. 
a) Conductores de suministro.  
1) Acometidas e instalaciones de producción de energía en sitio.  Los conductores de acometida y los 
conductores de las instalaciones de producción de energía en sitio deben estar físicamente tendidos por la 
parte exterior de los edificios y estar instalados como conductores de entrada de la acometida, de acuerdo con 
las disposiciones de 230 -6, 230 -9 y las Partes C y D del Artículo 230. Cuando los conduc tores de suministro 
no puedan instalarse físicamente por fuera del edificio, se permitirá tenderlos a través de los edificios donde 
se instalen, de conformidad con 230 -6(1) o (2).  
2) Alimentadores.  Los conductores de suministro a bombas contra incendios co nectados en el lado carga 
del último medio de desconexión y dispositivos de protección contra sobrecorriente, de acuerdo con las 
disposiciones de 695 -4(b), o los conductores que conectan directamente a un generador de reserva en sitio, 
deben cumplir con to do lo siguiente:  
a. Ruta independiente. Los conductores deben estar totalmente independientes de cualquier otro 
alambrado.  
b. Cargas asociadas a la bomba de contra incendios. Los conductores deben alimentar solamente las 
cargas que están asociadas directam ente con el sistema de bomba contra incendios.  
c. Protección contra daño potencial. Se deben proteger los conductores contra daños potenciales por 
incendio, falla estructural o accidente operacional.  
d. Dentro de un edificio. Donde se enrutan a través de u n edificio, los conductores deben estar 
protegidos contra el fuego por 2 horas utilizando uno de los siguientes métodos:  
(1) El cable o las canalizaciones están recubiertos mínimo en 5.0 centímetros de concreto.  
(2) El cable o las canalizaciones son un sis tema de cables resistentes al fuego.  
(3) El cable o las canalizaciones son un sistema de protección de circuitos eléctricos.  
Excepción  a (a)(2)(d): No se exigirá que los conductores de alimentación, ubicados en el cuarto de 
equipos donde se originan y en e l cuarto de la bomba contra incendios, tengan 2 horas de resistencia al 
fuego, a menos que se exija de otra manera por 700 -10(d).  
b) Tamaño de los conductores.  
1) Motores de las bombas contra incendios y otros equipos.  Los conductores que alimentan el moto r o 
motores de la bomba contra incendios, las bombas de mantenimiento de la presión y el equipo accesorio 
asociado con la bomba contra incendios deben dimensionarse para un valor no menor al 125 por ciento de la 
suma de la corriente a plena carga del motor  o motores de la bomba contra incendios y la de la bomba de 
mantenimiento de la presión y el 100 por ciento del equipo accesorio asociado con la bomba contra incendios.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
2) Únicamente motores de bombas contra incendios.  Los conductores que alimentan únicame nte el 
motor o motores de una bomba contra incendios deben tener una ampacidad mínima de acuerdo con 430 -22 
y deben cumplir con los requisitos de caída de tensión de 695 -7. 
c) Protección contra sobrecarga.  Los circuitos de fuerza no deben tener protección automática contra 
sobrecarga. A excepción de lo contenido en 695 -5(c)(2) para la protección de los primarios de los 
transformadores; los conductores de circuitos derivados y de alimentadores se deben proteger únicamente 
contra cortocircuito. Cuando se haga  una derivación para alimentar una bomba contra incendios, el alambrado 
se debe tratar como si fueran conductores de acometida de acuerdo con 230 -6. No se deben aplicar las 
restricciones aplicables de distancia ni de tamaño de 240 -21. 
Excepción 1:  No se re quiere protección contra sobrecorriente ni medio de desconexión, para los 
conductores entre las baterías de los acumuladores y el motor de combustión interna.  
Excepción 2:  Para los generadores de reserva en sitio con capacidad para generar permanentemente 
corriente que exceda el 225 por ciento de la corriente a plena carga del motor de la bomba contra incendios, 
los conductores entre los generadores en sitio y la combinación de controlador e interruptor de transferencia 
de la bomba contra incendios o interr uptor de transferencia montado separadamente, se deben instalar según 
(a)(2) anterior. La protección dotada debe estar acorde con el valor nominal de corriente de cortocircuito de la 
combinación de controlador e interruptor de transferencia de la bomba con tra incendios o interruptor de 
transferencia montado separadamente.  
d) Alambrado de la bomba.  Todo el alambrado que va desde los controladores hasta los motores de la 
bomba debe estar en tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico 
ligero, tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos o tubo conduit no metálico flexible hermético a los 
líquidos tipo MC con una cubierta impermeable o cable del tipo MI. Las conexiones eléctricas en las cajas de 
los terminales  de motores deben hacerse con un medio de conexión aprobado. Para este fin, no debe 
permitirse el uso de conectores de cables de tipo retorcidos, de perforación del aislamiento ni soldados.  
e) Cargas suministradas por controladores e interruptores de trans ferencia. Si se instalan un 
controlador y un interruptor de transferencia, éstos no deben suministrar ninguna carga que no sea la bomba 
contra incendios para la cual fueron previstos.  
f) Protección mecánica.  Todo el alambrado desde los controladores del mo tor y baterías debe estar 
protegido contra daños físicos y debe instalarse de acuerdo con el manual del fabricante del controlador y de 
la máquina.  
g) Protección del equipo contra fallas a tierra.  No se permitirá protección contra fallas a tierra de equipo  
para las bombas contraincendios.  
h) Alambrado de circuitos eléctricos para sistemas de protección a controladores. La instalación de 
circuitos eléctricos para sistemas de protección debe cumplir con cualquier de las restricciones dadas por el 
fabricante d e circuitos eléctricos para sistemas de protección y, además, se debe aplicar lo siguiente:  
(1) Se debe instalar una caja de conexiones adelante del controlador de la bomba contra incendios  a 
cuando menos 30 centímetros, más allá de la pared a prueba de f uego o el piso, que delimitan la 
zona de fuego.  
(2) Cuando sea requerido por el fabricante de circuitos eléctricos para sistemas de protección o sea 
requerido en otra parte de esta NOM, la canalización entre una caja de conexiones y el controlador 
de la bo mba contra incendios deberá ser sellada en la terminación de la caja de conexiones de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
(3) Se permite alambrado estándar entre la caja de conexiones y el controlador.  
i) Cajas de conexiones. Cuando el alambrado de una bomba contra incendios es tendido a través de una 
caja de conexiones, ya sea desde o hacia un controlador de bomba contra incendios, deben cumplir con lo 
siguiente:  
(1) La caja de conexiones debe estar montada en forma segura.  
(2) El montaje de caja s de conexión no debe violar el tipo y designación de envolvente del controlador de 
una bomba contra incendios.  
(3) El montaje de cajas de conexión no debe violar la integridad del controlador de una bomba contra 
incendios y no debe afectar la capacidad de  cortocircuito de los controladores.  
(4) Cuando se instale en el cuarto de bombas contra contraincendios, como mínimo se debe usar una 
caja de conexiones Tipo 2 a prueba de goteo. La envolvente deberá ser de características que 
coincidan con las de la envo lvente del controlador de una bomba contra incendios.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
(5) Cuando se usen terminales, cajas de conexión, conectores y empalmes, éstos deberán estar 
aprobados.  
(6) No se deberán usar como cajas de conexión, el controlador de bomba contra incendios y el 
interruptor de transferencia para bomba contra incendios, para suministrar energía a otros equipos, 
incluyendo a las bombas de mantenimiento de la presión.  
j) Terminaciones de canalizaciones. Cuando las canalizaciones terminen en un controlador de bomba 
contra incendios se debe cumplir con lo siguiente:  
(1) Se deben instalar conectores aprobados para tubos conduit.  
(2) La designación de los conectores de tubos conduit aprobados deberá ser cuando menos igual a la 
designación de envolvente del controlador de la bo mba contra incendios.  
(3) Se deben seguir las instrucciones de instalación del fabricante del controlador de una bomba contra 
incendios.  
(4) Cualquier alteración al controlador de una bomba contra incendios, que no sea la entrada de tubos 
conduit como se p ermite en cualquier parte de la NOM, deberá ser aprobada por el fabricante.  
695-7. Caída de tensión.  
a) Arranque.  La tensión en las terminales de línea del controlador de bomba contra incendios no debe 
caer más del 15 por ciento por debajo de lo normal (te nsión nominal del controlador) bajo condiciones de 
arranque del motor.  
Excepción:  Esta limitación no se aplicará para el arranque mecánico de emergencia.  
b) En operación.  La tensión en las terminales de carga del controlador de bombas contra incendio no 
debe caer más del 5 por ciento por debajo de la tensión nominal del motor conectado a esas terminales, 
cuando éste opere al 115 por ciento de la corriente a plena carga.  
695-10. Equipo aprobado.  El control del sistema de bombas contra incendios de motor diés el, y los 
controladores eléctricos del sistema contra incendio, los motores eléctricos, los interruptores de transferencia 
de alimentación de las bombas contra incendios, los controladores de bombas de espuma y los controladores 
de servicio limitado, deben  estar aprobados para servicio con bombas contra incendios.  
695-12. Ubicación del equipo.  
a) Ubicación de los controladores y del desconectador de transferencia. Los controladores de los 
motores eléctricos de las bombas contra incendios y los interruptores  de transferencia, deben estar situados lo 
más cerca posible de los motores que controlan y a la vista de ellos.  
b) Ubicación de los controladores de motores. Los controladores de los motores de bombas contra 
incendios, que no sean eléctricos, deben estar situados lo más cerca posible de los motores que controlan y a 
la vista de ellos.  
c) Acumuladores. Las baterías de los motores de bombas contra incendios deben estar por arriba del 
suelo, sujetas para evitar desplazamientos y situadas donde no estén expues tas a daño físico, inundación con 
agua, temperatura excesiva o vibraciones excesivas.  
d) Equipo energizado. Todas las partes de equipo que puedan estar energizadas deben estar situadas 
cuando menos a 30 centímetros sobre el nivel del suelo.  
e) Protección c ontra el agua de la bomba. Los controladores de motores y los interruptores de 
transferencia deben estar situados o protegidos de tal modo que no se dañen por el agua que pudiera escapar 
de las bombas o de sus conexiones.  
f) Montaje. Todos los equipos de c ontrol de las bombas contra incendios deben estar sujetos de manera 
sólida sobre estructuras de material no combustible.  
695-14. Alambrado de control.  
a) Fallas de los circuitos de control. Los circuitos externos de control que se prolongan fuera del cuart o 
de la bomba contra incendios deben instalarse de manera que la falla de cualquiera de ellos (circuito abierto o 
cortocircuito) no impida el funcionamiento de las bombas desde todos los otros medios internos o externos. La 
rotura, desconexión, cortocircui to o la pérdida de alimentación en estos circuitos podría causar que la bomba 
contra incendios funcione continuamente, pero no deben impedir que los controladores) arranquen las 
bombas contra incendios por causas distintas a estos circuitos de control exte rnos. Todos los conductores de 
control dentro del cuarto de la bomba contra incendios que no sean tolerantes a fallas deben estar protegidos 
contra daños físicos.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Funcionamiento de sensores. No se deben instalar sensores de baja tensión, de pérdida de f ase, 
sensibles a la frecuencia u otros, que impidan automática o manualmente que actúe el contactor del motor.  
Excepción:  Se permitirá un sensor o sensores de pérdida de fase únicamente como parte de un 
controlador de bomba contra incendios aprobado.  
c) Di spositivos remotos. No se deben instalar dispositivos remotos que impidan el funcionamiento 
automático del interruptor de transferencia.  
d) Alambrado de control de motores no eléctricos. Todo el alambrado entre el controlador y el motor no 
eléctrico debe s er trenzado y dimensionarse de modo que le permita conducir continuamente todas las 
corrientes de carga de baterías o corrientes de control según las instrucciones del fabricante del controlador. 
Este alambrado debe estar protegido contra daños físicos. Se  deben seguir las especificaciones del fabricante 
del controlador para la longitud y tamaño del alambrado.  
e) Métodos de alambrado de control de la bomba eléctrica contra incendios. Todo el alambrado de 
control de las bombas contra incendios accionadas con  motores eléctricos debe ser instalado en tubo conduit 
metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, 
tubo conduit metálico ligero, tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos Tipo  MC con una 
cubierta impermeable, o cable Tipo MI.  
f) Métodos de alambrado de control del generador. Los conductores de control instalados entre el 
interruptor de transferencia de alimentación de la bomba contra incendios y el generador de reserva, que 
alimentan a la bomba contra incendios durante la pérdida de la alimentación normal, se debe mantener 
totalmente independiente de cualquier otro alambrado. La integridad del cableado de control del generador se 
debe monitorear continuamente. La pérdida de la i ntegridad del circuito de arranque remoto debe hacer sonar 
la alarma audible y visual de falla en el generador y la alarma remota, y arrancar el generador.  
Los conductores de control deben estar protegidos para resistir daños potenciales debidos al fuego o  a 
una falla estructural. Se permitirá que pasen a través de edificios utilizando uno de los siguientes métodos:  
(1) Estar recubiertos en 5.0 centímetros de concreto cuando menos.  
(2) Constituir un sistema de protección al circuito con clasificación nomina l de resistencia al fuego de 2 
horas y dedicado al circuito o circuitos de la bomba contra incendios.  
(3) Ser un sistema de protección del circuito eléctrico con clasificación nominal de resistencia al fuego de 
2 horas. La instalación debe cumplir con cual quier restricción dada en la lista utilizada de circuitos 
eléctricos para sistemas de protección.  
695-15. Protección contra sobretensiones.  Una protección para dispositivos aprobada contra 
sobretensiones se debe instalar dentro o sobre el controlador de la  bomba contra incendios.  
CAPÍTULO 7  
CONDICIONES ESPECIALES  
ARTÍCULO 700  
SISTEMAS DE EMERGENCIA  
Parte A. Generalidades  
700-1. Alcance.  Este Artículo aplica a la seguridad eléctrica de la instalación, para la operación y 
mantenimiento de los sistemas de emer gencia constituidos por circuitos y equipos, destinados para alimentar, 
distribuir y controlar la energía eléctrica para iluminación o fuerza, o ambos, cuando se interrumpe el 
suministro eléctrico normal de energía eléctrica.  
NOTA:  Para más información sob re el alambrado e instalación de sistemas de emergencia en 
instituciones para el cuidado de la salud, ver el Artículo 517.  
700-2. Definiciones.   
Interruptor de transferencia del circuito derivado de alumbrado de emergencia. Dispositivo 
conectado en el lado  de carga de un dispositivo de protección contra sobrecorriente de un circuito derivado 
que transfiere solamente las cargas de alumbrado de emergencia del suministro normal a un suministro de 
emergencia.  
Relevador, Control Automático de Carga. Dispositivo utilizado para configurar equipos de iluminación de 
emergencia normalmente atenuados o normalmente apagados en los niveles de iluminación de plena potencia 
en caso de la pérdida de la alimentación normal mediante la derivación de los controles de 
atenuació n/conmutación y para regresar el equipo de iluminación de emergencia a la condición normal cuando 
el dispositivo percibe que se ha restablecido la alimentación normal.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Sistemas de Emergencia. Son aquellos sistemas legalmente requeridos y clasificados como de 
emergencia por las autoridades competentes. Estos sistemas están destinados para suministrar iluminación, 
fuerza o ambos, a equipos y áreas designadas en el evento de que falle el suministro normal o en el caso de 
un accidente en elementos del sistema p revisto para suministrar de manera automática, distribuir y controlar la 
iluminación y fuerza esenciales para la seguridad de la vida humana.  
NOTA:  Los sistemas de emergencia se instalan generalmente en lugares de reunión en los que se 
necesita iluminación  artificial para la evacuación segura y control del pánico en edificios ocupados por un gran 
número de personas, como hoteles, teatros, instalaciones deportivas, instituciones para el cuidado de la salud 
e instituciones similares. Los sistemas de emergenci a también pueden suministrar energía para funciones 
como ventilación cuando sea esencial para mantener la vida, sistemas de detección de fuego y alarma contra 
incendios, ascensores, bombas contra incendios, sistemas públicos de comunicación de seguridad, p rocesos 
industriales donde una interrupción del suministro podría producir serios peligros para la vida o riesgos para la 
salud, y funciones similares.  
700-3. Pruebas y mantenimiento.  
a) Dirigir o presenciar las pruebas.  La autoridad competente debe dirigi r o presenciar las pruebas de los 
sistemas de emergencia completos, una vez instalados y después periódicamente.  
b) Pruebas periódicas.  Los sistemas de emergencia deben probarse periódicamente bajo un programa, 
para asegurar que el sistema se mantiene en c ondiciones de funcionamiento apropiadas.  
c) Mantenimiento.  Los equipos del sistema de emergencia deben ser mantenidos de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y las normas de la industria.  
d) Registro escrito.  Se debe llevar un registro o bitácora de todas las pruebas y trabajos de 
mantenimiento efectuados.  
e) Pruebas con carga.  Se deben instalar medios para probar todos los sistemas de fuerza y de 
alumbrado de emergencia en las condiciones de carga máxima prevista.  
f) Fuente de alimentación tempora l por mantenimiento o reparación de la fuente alterna de energía . 
Si el sistema de emergencia depende de una sola fuente de energía alterna, que estará indisponible por 
mantenimiento o reparación, el sistema de emergencia deberá incluir medios de conmutaci ón permanentes 
para conectar una fuente alterna de energía portátil o temporal que deberá estar disponible por el tiempo que 
dure el mantenimiento o reparación. Los medios de conmutación permanentes para conectar una fuente 
alterna de energía portátil o te mporal deberán cumplir con lo siguiente:  
(1) La conexión de una fuente alterna de energía temporal o portátil no requerirá de modificación del 
sistema de cableado permanente.  
(2) La transferencia de potencia entre la fuente de energía normal y la fuente de  emergencia deberá ser de 
acuerdo con la sección 700 -12. 
(3) El punto de conexión para la fuente de energía portátil o temporal deberá estar marcada con la 
secuencia de fases y los requisitos del sistema de puesta a tierra.  
(4) Un bloqueo eléctrico o mecán ico deberá prevenir la interconexión inadvertida de las fuentes de 
energía.  
(5) Los medios de conmutación deberán incluir un punto de contacto que anunciará en un lugar remoto del 
generador o a otro sistema de monitoreo de la instalación para indicar que f uente de emergencia permanente 
está desconectada del sistema de emergencia.  
Se permitirá utilizar la conmutación manual para cambiar de la fuente permanente de energía a la fuente 
alterna portátil o temporal y utilizar los medios de conmutación para la con exión de un banco de carga 
temporal.  
NOTA:  Hay muchas maneras posibles para cumplir los requisitos de la sección 700 -3(f). Ver figura 700 -
3(f) como ejemplo.  
Excepción:  Los medios de conmutación permanentes para conectar una fuente alterna de energía portát il 
o temporal, para la duración del mantenimiento o reparación, no se requerirán cuando exista cualquiera de las 
condiciones siguientes:  
(1) Todos los procesos que dependen de la fuente del sistema de emergencia son capaces de estar 
parados durante el mant enimiento o reparación de la fuente de energía de emergencia.  
(2) El edificio o estructura están desocupados y los sistemas de extinción de fuego están funcionando 
cabalmente y no requieren una fuente alterna de energía.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) Otros medios temporales pueden ser sustituidos por el sistema de emergencia.  
(4) Una fuente alterna permanente de emergencia, tal como, pero no limitada a; un segundo generador en 
sitio en standby  o una conexión separada con la empresa de servicio público, capaz de soportar la salida de l 
sistema de emergencia.  
 
Figura  700-3(f) 
700-4. Capacidad.  
a) Capacidad y valor nominal. Un sistema de emergencia debe tener la capacidad y valor nominal 
adecuados para todas las cargas que puedan funcionar simultáneamente todas las cargas conectadas 
simultáneamente. Los equipos de los sistemas de emergencia deben ser adecuados para la máxima corriente 
de falla disponible en sus terminales.  
b) Distribución selectiva de carga, desconexión de carga y limitar los picos de carga.  Se permitirá 
que la fuente al ternativa de alimentación alimente cargas de sistemas de emergencia, sistemas de reserva 
legalmente requeridos y sistemas de reserva opcionales, cuando la fuente tenga la capacidad adecuada o 
cuando se proporcione una distribución selectiva de carga y tira r carga automáticamente, de la forma 
necesaria para garantizar alimentación adecuada para (1) los circuitos de emergencia, (2) los circuitos de 
reserva legalmente requeridos, (3) los circuitos de reserva opcionales, en este orden de prioridad. Siempre 
que se cumplan las condiciones anteriores, se permitirá utilizar la fuente alternativa de alimentación para la 
atenuación de los picos de carga.  
La operación del generador de emergencia para limitar los picos de carga se aceptará para satisfacer las 
pruebas re queridas en 700 -3, siempre que se cumplan todas las demás disposiciones de 700 -3(b). 
700-5. Equipo de transferencia.  
a) Generalidades.  El equipo de transferencia, incluidos los interruptores de transferencia, debe ser 
automático, estar identificado para us o en emergencia y aprobado. El equipo de transferencia se debe diseñar 
e instalar de modo que prevenga la interconexión accidental de las fuentes de alimentación normal y de 
emergencia al realizar cualquier operación del equipo de transferencia. El equipo de transferencia y los 
sistemas de generación de energía eléctrica instalados para permitir que funcionen en paralelo con la 
alimentación normal, deben cumplir con los requisitos del Artículo 705.  
b) Desconectadores de desviación.  Se permite el uso de medi os para conectar en desviación y aislar 
físicamente el equipo de transferencia. Cuando se utilicen desconectadores de aislamiento para hacer las 
derivaciones, debe evitarse el funcionamiento inadvertido en paralelo.  
c) Interruptores de transferencia automá tica. Los interruptores de transferencia automática deben ser 
operados eléctricamente y retenerse mecánicamente. Los interruptores de transferencia automática deben 
estar aprobados para uso en sistemas de emergencia.  
d) Uso. El equipo de transferencia debe  alimentar sólo cargas de emergencia.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
e) Documentación. Se deben marcar, en el exterior del equipo de transferencia, los valores de la 
corriente de corto circuito del equipo de transferencia, basados en el tipo de dispositivo de protección de 
sobrecorrient e y los ajustes del equipo de transferencia.  
700-6. Señalización.  Siempre que sea posible, se deben instalar dispositivos de señalización sonora y 
visual, para los propósitos descritos en (a) hasta (d).  
a) Avería.  Para indicar una avería de la alimentación  de emergencia.  
b) Conducción de carga.  Para indicar que la batería está llevando carga.  
c) No funciona.  Para indicar que el cargador de batería no está funcionando.  
d) Falla a tierra.  Para indicar una falla a tierra en sistemas de emergencia en estrella, puestos a tierra 
sólidamente, de más de 150 volts a tierra y con dispositivos de protección de circuito para corriente nominal 
de 1000 amperes o más. El sensor para los dispositivos de señalización de fallas a tierra debe estar ubicado 
en el o delante del medio de desconexión del sistema principal para la fuente de emergencia y el máximo 
ajuste de los dispositivos de señalización debe ser para una corriente de falla a tierra de 1200 amperes. Las 
instrucciones sobre las acciones que deben tomarse en caso de producirse una falla a tierra se deben ubicar 
en el sensor o lo más cerca posible de él.  
Para sistemas con varias fuentes de emergencia conectadas en paralelo a un bus, se permite que el 
sensor de fala a tierra pueda estar en lugar alterno.  
700-7. Avisos  
a) Fuentes de emergencia.  Debe colocarse un aviso en el equipo de entrada de la acometida, que 
indique el tipo y la ubicación de las fuentes de emergencia.  
Excepción:  No se exigirá instalar un aviso cuando sólo haya una fuente de emergencia, como se indica  
en 700 -12(f). 
b) Puesta a tierra.  Cuando el retiro de una conexión puesta a tierra o de unión del equipo de la fuente de 
alimentación normal, interrumpa la conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra del sistema con el 
conductor puesto a tierr a del sistema de alimentación alterna, se debe colocar una señal de advertencia sobre 
el equipo de la fuente de alimentación normal que diga:  
PRECAUCIÓN  
EXISTE PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA SI EL CONDUCTOR DE  
PUESTA A TIERRA O LA CONEXIÓN DE UNIÓN EN ESTE EQUIPO ES RETIRADA,  
MIENTRAS LA FUENTE ALTERNA ESTA ENERGIZADA  
 700-8. Protección contra sobretensión. Debe instalarse un SSTT  dentro o sobre todos los tableros de los 
sistemas de emergencia.  
Parte B. Alambrado de circuitos  
700-10. Alambrado del sistema de emergencia.  
a) Identificación. Los circuitos de emergencia deben estar permanentemente marcados para que sean 
fácilmente identificables como un componente de un circuito de emergencia o sistema por alguno de los 
siguientes métodos:  
(1) Todas las cajas y en volventes de los circuitos de emergencia (incluyendo los interruptores de 
transferencia, generadores y tableros de fuerza) deben estar marcadas permanentemente de modo que sean 
fácilmente identificados como un componente de un sistema o circuito de emergen cia. 
(2) Cuando no hay cajas o envolventes, los cables expuestos o los sistemas de canalizaciones deben 
estar permanentemente marcados para que sean identificados como un componente de un circuito de 
emergencia o sistema, a intervalos no mayores a 7.5 m.  
Los contactos alimentados por el sistema de emergencia deben tener un color distinto o estar marcados 
en la cubierta del contacto.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Alambrado.  Se permitirá que el alambrado de dos o más circuitos de emergencia alimentados desde la 
misma fuente esté en la misma canalización, cable, caja o gabinete. El alambrado que se origina desde una 
alimentación de emergencia o desde la protección contra sobrecorriente de la fuente del sistema de 
distribución de emergencia hasta las cargas de emergencia debe mantenerse t otalmente independiente  de 
cualquier otro alambrado y equipo, a menos que se permita otra cosa en los incisos (1) hasta (5) siguientes:  
(1) Alambrado proveniente de la fuente de alimentación normal ubicada en los envolventes del equipo de 
transferencia.  
(2) Alambrado alimentado desde dos fuentes, en luminarias en las salidas o de emergencia.  
(3) Alambrado desde dos fuentes en un relevador de control de carga aprobado, suministrando energía 
a luminarias de salidas o de emergencia, o en una caja de empalme co mún, unida a las luminarias 
en las salidas o de emergencia.  
(4) Alambrado dentro de una caja de empalme común unido a un equipo unitario, que contenga 
únicamente el circuito derivado que alimenta ese equipo y el circuito de emergencia alimentado por el 
mismo equipo.  
(5) Alambrado proveniente de una fuente de emergencia para alimentar cargas de emergencia, y otras 
cargas (de no emergencia), de acuerdo con (a) hasta (d) siguientes:  
a. Deben usarse secciones verticales separadas del equipo del tablero de distr ibución o secciones 
verticales separadas del tablero de distribución, con o sin una barra colectora común, o 
desconectadores individuales montados en envolventes separados para la separación de las cargas 
de emergencia de todas las otras cargas.  
b. Se perm itirá que la barra conductora común de las secciones separadas del tablero de distribución, 
de las secciones separadas del tablero de distribución, o los envolventes individuales sean 
cualquiera de los siguientes:  
 i) Alimentados por uno o por múltiples al imentadores sin protección contra sobrecorriente en la 
fuente.  
 ii) Alimentados por uno o por múltiples alimentadores con protección contra sobrecorriente, siempre 
que la protección contra sobrecorriente que es común en un sistema de emergencia y en cualqu ier 
sistema de no emergencia sea selectivamente coordinada con el siguiente dispositivo en sentido 
descendente en el (los) sistema(s) de no emergencia.  
 Para mayor información ver figuras 700 -10(b)(5)(b)(1) y 700 -10(b)(5)(b)(2)  
c. Los circuitos de emergenc ia no se deben originar en la misma sección vertical del equipo del tablero 
de distribución, sección vertical del tablero de distribución, envolvente del panel de distribución o 
envolvente del desconectador individual como otros circuitos.  
d. Se permitirá que se utilice un solo alimentador o alimentadores múltiples para alimentar a equipos de 
distribución entre una fuente de emergencia y el punto donde las cargas de emergencia están 
separadas del resto de las cargas.  
 
Figura 700 -10(b)(5)(b)(1). - Alimentado res simples o múltiples sin protección contra sobrecorriente  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
 
Figure 700 -10(b)(5)(b)(2). - Alimentadores simples o múltiples con protección contra sobrecorriente  
c) Diseño y ubicación del alambrado.  Los circuitos del alambrado de emergencia se deben diseña r y 
ubicar de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de falla por inundaciones, incendios, temblores, 
vandalismo y otras condiciones adversas.  
d) Protección contra incendios.  Los sistemas de emergencia deben cumplir los requisitos adicionales de 
(d)(1)  a (d)(3) siguientes en:  
(1) Lugares para reuniones en los que pueda haber más de 1000 personas,  
(2) En edificios de más de 23 metros de altura:  
(3) Lugares de atención a la salud donde las personas no sean autosuficientes,  
(4) Lugares educativos con no má s de 300 ocupantes.  
1) Alambrado del circuito del alimentador.  El alambrado del circuito del alimentador debe cumplir con 
una de las siguientes condiciones:  
(a) El cable o las canalizaciones deben estar instalados en espacios o áreas totalmente protegidas por 
sistemas automáticos de extinción de incendios.  
(b) El cable o las canalizaciones están protegidas por un sistema aprobado de protección del circuito 
eléctrico, con una clasificación nominal de resistencia al fuego de mínimo 2 horas.  
(c) El cable o las  canalizaciones es un sistema de cables resistentes al fuego.  
(d) El cable o las canalizaciones están protegido por un ensamble resistente al fuego, cuya clasificación 
mínima de resistencia al fuego sea de 2 horas y contenga solamente circuitos de emergenc ia. 
(e) El cable o las canalizaciones están empotrados con un mínimo en 5 centímetros de concreto.  
2) Equipo del circuito alimentador.  El equipo para el circuito alimentador (incluidos los desconectadores 
de transferencia, transformadores, tableros de dist ribución, y similares) debe instalarse en espacios totalmente 
protegidos por sistemas automáticos de extinción de incendios (incluyendo rociadores automáticos, sistemas 
de dióxido de carbono, entre otros) o en espacios con clasificación nominal de resisten cia al fuego de 2 horas.  
3) Alambrado de control del generador.  Los conductores de control instalados entre el equipo de 
transferencia y el generador de emergencia se deben mantener totalmente independientes del otro alambrado 
y deben cumplir las condicion es de 700 -10 (d)(1). Se debe monitorear continuamente la integridad del 
alambrado de control del generador. La pérdida de la integridad de los circuitos de arranque remotos debe 
accionar una alarma visual y audible de falla en el generador en la alarma loc al y remota.  
Parte C. Fuentes de alimentación  
700-12. Requisitos generales. El suministro de energía debe ser tal que, en caso de falla del suministro 
normal al edificio o grupo de edificios, el alumbrado, la energía de emergencia o ambos, estén disponible s 
dentro del tiempo requerido para tal aplicación, que, en todo caso, no debe exceder de 10 segundos.  El 
sistema de suministro para fines de emergencia, adicional a los servicios normales del inmueble, puede 
comprender uno o más de los tipos señalados en los incisos (a) hasta (e) siguientes. El equipo autocontenido 
que esté de acuerdo con lo indicado en 700 -12 (f), debe cumplir con los requisitos aplicables de este Artículo.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Para seleccionar una fuente de alimentación de emergencia, hay que tener en cuenta  el tipo de ocupación 
y el tipo de servicio que debe prestar. Por ejemplo, si es de corta duración, como la evacuación de los 
espectadores de un teatro, o de larga duración, como suministrar energía y alumbrado de emergencia durante 
un periodo indefinido d e tiempo debido a una falla de la alimentación eléctrica, producida dentro o fuera  del 
edificio.  
Los equipos se deben diseñar y ubicar de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos que podrían 
causar fallas totales de los mismos, debidos a inundaciones, in cendios, temblores o vandalismo.  
los equipos de las fuentes de alimentación, tal como se describen en (a) hasta (e) siguientes deben estar 
instalados en espacios totalmente protegidos por sistemas automáticos aprobados de extinción de incendios 
(rociadores  automáticos, sistemas de dióxido de carbono, etc.) o en espacios con una clasificación nominal de 
resistencia al fuego de una hora  
En lugares para reuniones en los que pueda haber:  
1) más de 1000 personas,  
2) en edificios que tengan más de 23 metros de al tura con cualquiera de las siguientes clases de 
utilización: para reuniones, educación, comercio, negocios, residencia, centros de detención y correccionales;  
3) Lugares de atención a la salud donde las personas no son autosuficientes,  
4) Lugares educacion ales con más de 300 ocupantes  
NOTA:  La asignación del grado de confiabilidad de un sistema reconocido de alimentación de emergencia 
dependerá de la evaluación cuidadosa de las variables de cada instalación en particular.  
a) Baterías de acumuladores.  Las ba terías de acumuladores que se utilicen como una fuente de 
alimentación para sistemas de emergencia deben ser de un valor nominal y capacidad adecuados para 
alimentar y mantener la carga total durante 1½ horas como mínimo, sin que la tensión aplicada a la c arga 
caiga por debajo del 87.5 por ciento de la tensión normal. No se permite el uso de baterías para automóvil.  
La instalación debe contar con un medio de carga automática de las baterías.  
b) Grupo motor – generador.  
1) Accionado por fuente primaria de en ergía (motor).  Para un grupo motor - generador accionado por 
una fuente primaria de energía y dimensionado de acuerdo con 700 -4, se deben instalar medios para arrancar 
automáticamente el grupo motor – generador cuando se presente una falla del servicio nor mal y, al mismo 
tiempo, para la transferencia automática y funcionamiento de todos los circuitos eléctricos requeridos. Cuando 
se restablezca el suministro normal, se debe permitir un retardo de tiempo de 15 minutos antes de retransferir 
la carga al sumini stro normal, para evitar hacerlo sin tener la seguridad de que el suministro ya es regular.  
2) Motores de combustión interna como fuente primaria de energía.  Cuando se empleen máquinas de 
combustión interna como fuente primaria, debe instalarse un sistema de alimentación de combustible en el 
sitio, provisto con un suministro de combustible en el mismo inmueble, suficiente para el funcionamiento del 
sistema a plena carga durante 2 horas como mínimo. Cuando se requiera alimentación eléctrica para el 
funcionam iento de las bombas de transferencia de combustible con el fin de suministrar combustible al tanque 
de uso diario del grupo motor -generador, dicha bomba debe conectarse al sistema de alimentación de 
emergencia.  
3) Alimentación doble.  Las fuentes primarias no deben depender exclusivamente de las redes públicas 
de suministro de gas para su provisión de combustible, ni de la red municipal de agua para sus sistemas de 
refrigeración. Si se utilizan dos sistemas de alimentación de combustible, se deben instalar m edios de 
transferencia automática de un sistema a otro.  
Excepción:  Se permitirá el uso de combustibles que no estén en sitio, cuando exista poca probabilidad de 
una falla simultánea del sistema de entrega de combustible fuera del sitio y del suministro de electricidad 
externa.  
4) Alimentación por baterías y compuertas.  Cuando se utilicen baterías de acumuladores para los 
circuitos de control o de señalización o como medios de arranque del motor primario, deben ser adecuadas 
para ese fin y estar equipadas co n un medio automático de carga independiente del grupo generador. Cuando 
se requiera un cargador de baterías para el funcionamiento de un grupo motor - generador, dicho cargador se 
debe conectar al sistema de emergencia. Cuando se requiera energía para el funcionamiento de las 
compuertas empleadas en la ventilación del grupo motor - generador, dichas compuertas deben conectarse al 
sistema de emergencia.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
5) Fuente auxiliar de alimentación.  Se permitirán grupos generadores que necesiten más de 10 
segundos par a generar potencia, siempre que se instale una fuente auxiliar de alimentación, que energice el 
sistema de emergencia hasta que el generador pueda tomar la carga.  
6) Grupos generadores exteriores. No se exigirá un medio de desconexión adicional cuando un g rupo 
motor - generador alojado en el exterior del edificio, esté equipado con un medio de desconexión fácilmente 
accesible de acuerdo con lo establecido en la sección 445 -18 y esté ubicado al alcance de la vista desde el 
edificio o la estructura alimentada , cuando los conductores de alimentación del generador terminen en un 
medio de desconexión situado en o sobre un edificio o estructura. El medio de desconexión debe cumplir los 
requisitos de 225 -36. 
Excepción: Para instalaciones donde las condiciones de ma ntenimiento y supervisión aseguren que sólo 
personal calificado vigilará y dará mantenimiento a las instalaciones y donde haya procedimientos escritos 
para ejecutar la desconexión, los medios de desconexión del grupo motor - generador no requieren estar 
ubicados a la vista del edificio o estructura servida.  
c) Sistemas de alimentación ininterrumpida.  Los sistemas de alimentación ininterrumpida que se 
utilicen para alimentar los sistemas de emergencia deben cumplir las disposiciones aplicables de (a) y (b) d e 
este Artículo.  
d) Acometida separada. Cuando lo acepte la empresa suministradora se permitirá instalar una acometida 
adicional. Esta acometida debe cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 230 y los siguientes requisitos 
adicionales:  
(1) Deben i nstalarse conductores de acometida aérea separados, bajadas de acometida, conductores de 
acometida subterránea o acometidas laterales.  
(2) Los conductores de acometida para la acometida separada deben instalarse suficientemente 
alejados eléctrica y físicam ente de todos los demás conductores de los conductores de la acometida 
deben estar lo suficientemente alejados de otros conductores de acometida, tanto física como 
eléctricamente, para reducir al mínimo la posibilidad de interrupción simultánea de la alime ntación.  
e) Sistema de celdas de combustible.  Los sistemas de celdas de combustible usados como una fuente 
de alimentación para sistemas de emergencia deben tener clasificación y capacidad adecuadas para 
alimentar y mantener en funcionamiento la carga tota l durante dos horas como mínimo de operación a plena 
carga. 
La instalación de un sistema de celdas de combustible debe cumplir con los requisitos de las Partes B 
hasta H del Artículo 692.  
Cuando un solo sistema de celdas de combustible sirve como alimentac ión normal para el edificio o grupo 
de edificios involucrados, no debe servir como fuente única de alimentación para el sistema de reserva de 
emergencia.  
f) Equipos unitarios.  
1) Componentes de equipos unitarios.  Los equipos unitarios individuales para ilu minación de 
emergencia deben consistir en:  
(1) Una batería recargable.  
(2) Un cargador de baterías.  
(3) Una o más lámparas montadas en el equipo, o que tenga terminales para lámparas remotas, o 
ambas.  
(4) Un relevador para energizar automáticamente las lám paras, al fallar el suministro normal al equipo 
autocontenido.  
2) Instalación de equipos unitarios.  Los equipos autocontenidos deben instalarse de acuerdo con lo 
siguiente:  
(1) Las baterías deben tener clasificación y capacidad adecuadas para alimentar y m antener en 
funcionamiento la carga total de las lámparas asociadas con la unidad durante un mínimo de 1.5 horas sin que 
la tensión caiga debajo del 87.5 por ciento de su valor nominal o el equipo unitario debe ser capaz de 
alimentar y mantener en funcionam iento a cuando menos el 60 por ciento del alumbrado inicial de emergencia 
durante 1½ horas como mínimo. Las baterías de acumuladores, tanto si son de tipo ácido como alcalino, 
deben estar diseñadas y construidas de modo que cumplan los requisitos del servi cio de emergencia.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(2) Los equipos unitarios deben estar fijos permanentemente en su lugar (es decir, no pueden ser 
portátiles) y todo el alambrado que vaya hasta cada unidad debe estar instalado de acuerdo con los requisitos 
de cualquiera de los métodos d e alambrado especificados en el Capítulo 3. Se permitirá conectar los equipos 
mediante cordón flexible y clavija, siempre que el cordón no tenga más de 90 centímetros de longitud.  
(3) El circuito derivado que alimenta a los equipos unitarios debe ser el mi smo que alimenta al alumbrado 
normal en el área y debe estar conectado delante de cualquier interruptor local.  
Excepción:  En un área separada y sin divisiones que tenga como mínimo tres circuitos de alumbrado 
normal,  que no sean parte de un circuito deriva do multiconductor, se permitirá instalar un circuito derivado 
separado para equipos autocontenidos, siempre que se origine en el mismo panel de distribución que los 
circuitos normales de alumbrado y que tenga un dispositivo de bloqueo en su posición de enc endido (“on”).  
(4) En el panel de distribución se debe identificar claramente el circuito derivado que alimenta al equipo 
autocontenido.  
(5) Las luminarias de emergencia que se alimenten de un equipo autocontenido pero que no formen parte 
de este, deben es tar alambradas a dicho equipo como se exige en 700 -10 y con uno de los métodos de 
alambrado del Capítulo 3.  
(6) Se permite que las luminarias remotas que proporcionan iluminación en el exterior de una puerta de 
salida sean alimentadas desde un equipo unita rio que esté sirviendo el área inmediatamente adentro de la 
puerta de salida.  
Parte D. Circuitos de sistemas de emergencia para alumbrado y fuerza  
700-15. Cargas en circuitos derivados de emergencia.  A los circuitos de alumbrado de emergencia no 
deben cone ctarse aparatos eléctricos ni lámparas que no sean los especificados como necesarios para su 
utilización en estos servicios.  
700-16. Alumbrado de emergencia. La iluminación de emergencia debe incluir los medios requeridos 
para señalar las salidas, las luce s indicadoras de las salidas y todas las demás luminarias especificadas como 
necesarias para proporcionar la iluminación requerida.  
Los sistemas de alumbrado de emergencia deben estar diseñados e instalados de modo que la falla de un 
elemento cualquiera de l alumbrado, como una lámpara fundida, no deje en completa oscuridad los espacios 
que requieran iluminación de emergencia.  
Cuando el único medio de iluminación normal consista solamente en alumbrado de descarga de alta 
intensidad, como el de vapor de sodio  o mercurio de alta y baja presión o las de halógenos metálicos, se 
requerirá que el sistema de alumbrado de emergencia funcione hasta que se restablezca totalmente la 
iluminación normal.  
Donde se instale un sistema de emergencia, debe suministrarse ilumin ación de emergencia en el área del 
medio de desconexión requerido en las secciones 225 -31 y 230 -70, según aplique, cuando los medios de 
desconexión estén instalados en espacios interiores.  
Excepción:  Se permitirán medios alternativos que aseguren que se ma ntenga el nivel de iluminación del 
alumbrado de emergencia.  
700-17. Circuitos derivados para alumbrado de emergencia. Los circuitos derivados que alimentan el 
alumbrado de emergencia se deben instalar de modo que lleven la alimentación desde una fuente que  cumpla 
los requisitos de 700 -12, cuando se interrumpa la alimentación normal para el alumbrado. La instalación se 
puede hacer con cualquiera de las opciones siguientes:  
(1) Una fuente de alimentación para el alumbrado de emergencia, independiente de la al imentación 
normal del alumbrado, con dispositivos que permitan transferir automáticamente el alumbrado de 
emergencia en el caso de falla del circuito derivado normal para alumbrado.  
(2) Dos o más circuitos derivados alimentados de sistemas completos y sepa rados, con fuentes de 
alimentación independientes. Una de las dos fuentes de alimentación y sistemas deberá ser parte del 
sistema de emergencia y se permitirá que la otra sea parte de la fuente de alimentación y sistema 
normal. Cada sistema deberá proveer suficiente potencia para fines de alumbrado de emergencia.  
A menos que se utilicen ambos sistemas para el alumbrado regular y se mantengan encendidos 
simultáneamente, se debe instalar un medio que energice automáticamente cualquiera de los sistemas 
cuando falle el otro. Si los circuitos de iluminación de emergencia están instalados de acuerdo con las 
disposiciones generales de otras secciones de este Artículo, se permite que uno o los dos sistemas formen 
parte del sistema de alumbrado general de la instalac ión protegida.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
700-18. Circuitos para alimentación de emergencia.  Los circuitos derivados que alimenten equipo 
clasificado como de emergencia, deben contar con una fuente de alimentación a la cual pueda transferirse 
automáticamente la carga de esos equipos  cuando falle el suministro normal.  
700-19. Circuitos derivados multifilares.  El circuito derivado que alimenta los circuitos de alimentación 
de emergencia no debe ser parte de un circuito derivado multiconductor.  
Parte E. Control - Circuitos de alumbrado de emergencia  
700-20. Requisitos de los interruptores.  El interruptor o interruptores instalados en los circuitos de 
alumbrado de emergencia deben estar dispuestos de modo que sólo personas autorizadas tengan control del 
alumbrado de emergencia.  
Excepción  1: Cuando hay dos o más interruptores de una vía estén conectados en paralelo para controlar 
un solo circuito, al menos uno de ellos debe ser accesible solo a las personas autorizadas.  
Excepción  2: Se permitirá instalar interruptores adicionales que sirvan  para encender el alumbrado de 
emergencia, pero no para apagarlo.  
No deben instalarse interruptores conectados en serie ni de 3 ó 4 vías.  
700-21. Ubicación de los interruptores.  Todos los interruptores manuales que controlen circuitos de 
emergencia deben u bicarse en lugares accesibles a las personas autorizadas responsables de su control. En 
lugares cubiertos por los Artículos 518 y 520 debe haber un interruptor para el control de los sistemas de 
alumbrado de emergencia instalado en el vestíbulo o en otro l ugar fácilmente accesible desde el mismo.  
En ningún caso los interruptores de control para el alumbrado de emergencia de un cine, teatro o lugar de 
reunión se deben instalar en la cabina de proyección, ni en el escenario ni en el estrado.  
Excepción:  Cuando  se instalen múltiples interruptores, se permitirá que uno de ellos esté en dichos 
lugares, instalado de modo que permita energizar únicamente el circuito, pero que no lo pueda desenergizar.  
700-22. Luces exteriores.  Se permitirá que las luces del exterior  de un edificio, que no sean necesarias 
para iluminación cuando existe suficiente luz del día, se puedan controlar mediante un dispositivo automático 
accionado por la luz.  
700-23. Sistemas con regulador de intensidad y de relevadores.  Se permitirá utilizar  como dispositivo 
de control para energizar circuitos de alumbrado de emergencia un sistema de regulación de intensidad o de 
relevadores que tenga más de uno de estos reguladores o relevadores y esté aprobado para uso en sistemas 
de emergencia. Inmediatame nte después de la falla de la alimentación normal, se permitirá que el sistema de 
regulación de intensidad energice de manera selectiva únicamente aquellos circuitos derivados exigidos para 
proporcionar la iluminación mínima de emergencia. Todos los circui tos derivados alimentados por el del 
sistema de regulación de intensidad o de relevadores deben cumplir con los métodos de alambrado de este 
Artículo 700.  
700-24. Luminarias controladas de manera directa.  Cuando la iluminación de emergencia contenga una 
o más luminarias controladas de manera directa y que respondan a una entrada de control externa para crear 
una derivación del control normal ante la pérdida de la energía normal, dichas luminarias y controles de 
derivación externos, deben individualmente est ar aprobados para uso en sistemas de emergencia.  
700-25. Interruptor de transferencia del circuito derivado de alumbrado de emergencia.  Las cargas 
de la iluminación de emergencia no superiores a 20 A podrán ser transferidas desde el circuito derivado del 
servicio normal a un circuito de emergencia por medio de un interruptor identificado para tal efecto. Lo 
establecido en 700 -5 (c) no aplica para este tipo de interruptores.  
700-26. Relevador de Control Automático de Carga. Si una carga de alumbrado de emerg encia es 
automáticamente energizada al perderse el suministro normal, se permitirá que un relevador de control 
automático de carga energice la carga. El relevador de control automático de carga no deberá ser utilizado 
como un equipo de transferencia.  
Parte  F. Protección contra sobrecorriente  
700-30. Accesibilidad.  El dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado en circuitos 
de emergencia debe ser accesible únicamente a personas calificadas.  
700-31. Protección del equipo contra falla s a tierra.  No se exigirá que la fuente alterna de alimentación 
de los sistemas de emergencia tenga protección del equipo contra fallas a tierra con un medio automático de 
desconexión. La indicación de falla a tierra de la fuente de emergencia se debe inst alar según lo establecido 
en 700 -6(d) si no se brinda protección contra fallas a tierra para los equipos con medios de desconexión 
automáticos.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
700-32. Coordinación selectiva.  Los dispositivos de protección contra sobrecorriente del sistema o 
sistemas de e mergencia deben estar coordinados selectivamente con todos los dispositivos de protección 
contra sobrecorriente del lado de la alimentación.  
La coordinación selectiva debe realizarse por un ingeniero profesional certificado o cualquier otra persona 
debidam ente calificada en diseño, instalación o mantenimiento de sistemas eléctricos. El estudio de la 
coordinación selectiva debe estar documentado y disponible para el personal encargado de la supervisión, 
mantenimiento y funcionamiento del sistema.   
Excepción:  No se exigirá coordinación selectiva entre dos dispositivos de sobrecorriente en serie si no 
hay cargas conectadas en paralelo con el dispositivo más alejado de la fuente.  
ARTÍCULO 701  
SISTEMAS DE RESERVA LEGALMENTE REQUERIDOS  
Parte A. Generalidades  
701-1. Alcance.  Las disposiciones de este Artículo se aplican a la seguridad eléctrica de la instalación, 
operación y mantenimiento de los sistemas de reserva legalmente requeridos, constituidos por circuitos y 
equipos destinados a alimentar, distribuir y contr olar la energía eléctrica para las instalaciones requeridas de 
alumbrado, fuerza o ambas, cuando es interrumpido el suministro normal de energía eléctrica.  
Los sistemas a que se refiere este Artículo son únicamente aquellos que están instalados 
permanentem ente, en su totalidad, incluida la fuente de alimentación.  
701-2. Definición.  
Sistemas de reserva legalmente requeridos.  Los sistemas de reserva legalmente requeridos son 
aquellos sistemas requeridos y clasificados por leyes municipales, estatales, departa mentales o nacionales o 
por otras regulaciones o por otro organismo gubernamental competente. Estos sistemas tienen por objeto 
suministrar automáticamente energía de alimentación a cargas seleccionadas (diferentes a las clasificadas 
como de emergencia), en  el caso de falla del suministro normal.  
NOTA:  Los sistemas de reserva legalmente requeridos son los que se instalan normalmente para servir a 
cargas, como sistemas de calefacción y refrigeración, comunicaciones, ventilación y extracción de humos, 
eliminac ión de residuos, instalaciones de alumbrado y de procesos industriales que, si se detienen debido a la 
interrupción del suministro eléctrico normal, pueden crear riesgos u obstaculizar las operaciones de rescate o 
extinción de incendios.  
701-3. Pruebas y m antenimiento  
a) Realización o verificación de la prueba. Debe realizarse o verificarse una prueba del sistema 
completo al instalarse.  
b) Pruebas periódicas.  Los sistemas de reserva legalmente requeridos se deben probar periódicamente, 
bajo un programa y de  modo que resulten aceptables a la autoridad competente, para asegurar que los 
sistemas se mantienen en condiciones adecuadas de funcionamiento.  
c) Mantenimiento.  Los equipos del  sistema de emergencia deben ser mantenidos de acuerdo con las 
instrucciones d el fabricante y las normas de la industria.  
d) Registro escrito o bitácora. Debe mantenerse un registro escrito o bitácora de todas las pruebas y 
trabajos de mantenimiento.  
e) Pruebas bajo carga.  Deben proveerse los medios que permitan probar bajo carga t odos los sistemas 
de reserva legalmente requeridos.  
701-4. Capacidad y valor nominal.  Un sistema de reserva legalmente requerido debe tener la capacidad 
y el valor nominal adecuados para la alimentación de todo el equipo proyectado para funcionar 
simultáne amente. Los equipos de los sistemas de reserva legalmente requeridos deben poder soportar la 
máxima corriente de falla disponible en sus terminales.  
Se permite que la fuente alterna de energía alimente tanto a los sistemas de reserva legalmente 
requeridos como a las cargas de sistemas de reserva opcionales, bajo cualquiera de las siguientes 
condiciones:  
(3) Cuando la fuente alterna tenga la capacidad adecuada para alimentar todas las cargas conectadas.  
(4) Cuando se provea de una conexión selectiva automáti ca de carga y de tirar carga, para asegurar la 
alimentación adecuada de los circuitos de reserva legalmente requeridos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
701-5. Equipo de transferencia.  
a) Generalidades.  El equipo de transferencia, incluidos los interruptores automáticos de transferencia, 
debe ser automático y estar identificado para usarlo como equipo de reserva. El equipo de transferencia se 
debe diseñar e instalar de modo que prevenga la interconexión accidental de las fuentes de alimentación 
normal y de reserva al hacer cualquier operac ión del equipo de transferencia. El equipo de transferencia y los 
sistemas de generación de energía eléctrica instalados para permitir su funcionamiento en paralelo con la 
alimentación normal deben cumplir con los requisitos del Artículo 705.  
b) Desconecta dores de desviación.  Se permitirá un medio para conectar en desviación y aislar 
físicamente el interruptor de transferencia. Si se emplean desconectadores de desviación, se debe evitar la 
operación accidental en paralelo.  
c) Interruptores de transferencia automática.  Los interruptores de transferencia automática deben ser 
operados eléctricamente y retenerse mecánicamente. Los interruptores de transferencia automática deben 
estar aprobados para su uso en sistemas de emergencia legalmente requeridos.  
d) Docum entación.  La corriente de corto circuito del equipo de transferencia, con base en el tipo del 
dispositivo utilizado para valores de sobrecorriente específicos y los ajustes de protección de los equipos de 
transferencia, debe ser marcada en el exterior de e stos equipos.  
701-6. Señalización.  Siempre que sea posible deben instalarse dispositivos de señalización audible y 
visual para los propósitos (a) a (d) siguientes:  
a) Avería.  Para indicar una avería de la fuente de alimentación de reserva.  
b) Con carga.  Para indicar que la alimentación de reserva está alimentando la carga.  
c) No funciona.  Para indicar que el cargador de batería no está funcionando.  
d) Falla a Tierra.  Para indicar una falla a tierra en sistemas de emergencia legalmente requeridos de más 
de 1 50 volts a tierra con conexión estrella sólidamente conectada a tierra y dispositivos de protección de 
circuito de 1000 amperes o más. El sensor de los dispositivos para indicar una falla a tierra debe estar en, o 
delante de, los medios principales de desc onexión de la fuente de emergencia y el máximo ajuste de los 
dispositivos de señalización debe ser para una corriente de falla a tierra de 1200 amperes. Se deben colocar 
en la ubicación del sensor o cerca de él, instrucciones sobre lo que hay que hacer en el caso de presentarse 
una indicación de falla a tierra.  
Se permitirá que el sensor de falla a tierra esté en un lugar alterno para sistemas con múltiples fuentes de 
emergencia conectadas en paralelo a un bus.  
701-7. Anuncios.  
a) Reserva obligatoria.  En la  entrada de la acometida se debe poner un anuncio que indique el tipo y la 
ubicación de cada una de las fuentes de alimentación de reserva legalmente requeridas en el sitio.  
Excepción:  No se exigirá instalar anuncios en los equipos autocontenidos individua les, como se 
especifica en 701 -12(g). 
b) Puesta a tierra.  Cuando se retira una conexión de puesta a tierra o de unión en el equipo de la fuente 
de alimentación normal y se interrumpe la conexión del conductor puesto a tierra del sistema(s) de 
alimentación alterno(s), se debe colocar una señal de advertencia sobre el equipo de la fuente de alimentación 
normal que diga:  
PRECAUCIÓN  
EXISTE PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA SI EL CONDUCTOR DE PUESTA  
A TIERRA O LA CONEXIÓN DE UNIÓN EN ESTE EQUIPO ES RETIRADA, MIENTRA S 
LA FUENTE ALTERNA ESTÁ ENERGIZADA  
Parte B. Alambrado del circuito  
701-10. Alambrado de los sistemas de reserva legalmente requeridos.  Se permitirá que el alambrado 
de los sistemas de reserva legalmente requeridos ocupe las mismas canalizaciones, cables, cajas y 
gabinetes, junto con otro alambrado general.  
Parte C. Fuentes de alimentación  
701-12. Requisitos Generales.  El suministro de energía debe ser tal que, en caso de falla del suministro 
normal al edificio o grupo de edificios, el alumbrado, la energía  de reserva o ambos, estén disponibles dentro 
del tiempo requerido para tal aplicación, que, en todo caso, no debe exceder de 60 segundos. El sistema de 
suministro para fines de emergencia, adicional a los servicios normales del inmueble, puede comprender uno 
o más de los tipos señalados en los incisos (a) hasta (f) siguientes. El equipo unitario que esté de acuerdo con 
lo indicado en 700 -12 (f), debe cumplir con los requisitos aplicables de este Artículo.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Al seleccionar una fuente de alimentación de reserv a legalmente requerida se debe tener en cuenta el tipo 
de servicio que haya que prestar, si es de corta o larga duración.  
Se debe tener en cuenta el diseño o la ubicación, o ambos, de todos los equipos de modo que se 
reduzcan al mínimo los riesgos que podr ían causar fallas totales de los mismos debidos a inundaciones, 
incendios, temblores o vandalismo.  
NOTA:  La asignación del grado de confiabilidad del sistema de alimentación de reserva legalmente 
requerido dependerá de la evaluación cuidadosa de las variab les de cada instalación en particular.  
a) Baterías de acumuladores.  Las baterías de acumuladores deben tener un valor y una capacidad 
nominal adecuados para alimentar y mantener operando la carga total durante 1½ horas como mínimo sin que 
la tensión aplica da a la carga caiga abajo del 87.5 por ciento de la tensión del sistema. No se deberán usar 
baterías para automóvil.  
Se deben proporcionar medios automáticos para la carga de las baterías.  
b) Grupo generador  
1) Accionado por una fuente primaria de energía (motor).  Para un grupo motor - generador accionado 
por una fuente primaria de energía y dimensionado de acuerdo con 701 -4, se deben instalar medios para 
arrancar automáticamente el grupo motor –generador cuando se presente una falla del servicio normal y, a l 
mismo tiempo, para la transferencia automática y funcionamiento de todos los circuitos eléctricos exigidos. 
Cuando se restablezca el suministro normal, se debe permitir un retardo de tiempo 15 minutos antes de 
retransferir la carga al suministro normal, para evitar hacerlo sin tener la seguridad de que el suministro ya es 
regular.  
2) Máquinas de combustión interna como fuente primaria.  Cuando se empleen máquinas de 
combustión interna como fuente primaria, debe instalarse un sistema de alimentación de comb ustible en el 
sitio, provisto con un suministro de combustible en el mismo inmueble, suficiente para el funcionamiento del 
sistema a plena carga durante 2 horas como mínimo. Cuando se requiera alimentación eléctrica para el 
funcionamiento de las bombas de transferencia de combustible con el fin de suministrar combustible al tanque 
de uso diario del grupo motor - generador, dicha bomba debe conectarse al sistema de alimentación de 
respaldo.  
3) Suministro doble . Los motores primarios no deben depender exclusi vamente de las redes públicas de 
suministro de gas para su provisión de combustible, ni de la red municipal de agua para sus sistemas  de 
refrigeración. Si se utilizan dos sistemas de alimentación de combustible, se deben instalar medios de 
transferencia au tomática de un sistema a otro.  
Excepción:  Se permitirá el uso de combustibles que no estén en sitio, cuando exista poca probabilidad de 
una falla simultánea del sistema de entrega de combustible fuera del sitio y del suministro de electricidad 
externa.  
4) Alimentación por baterías.  Cuando se utilicen baterías de acumuladores para los circuitos de control o 
de señalización o como el medio de arranque del motor primario, deben ser adecuadas para ese fin y estar 
equipadas con un medio automático de carga indep endiente del grupo generador.  
5) Grupos generadores exteriores.  No se exigirá un medio de desconexión adicional cuando un grupo 
motor - generador alojado en el exterior del edificio, esté equipado con un medio de desconexión fácilmente 
accesible de acuerdo  con lo establecido en la sección 445 -18 el medio de desconexión esté ubicado al 
alcance de la vista desde el edificio o la estructura alimentada, cuando los conductores de fase alimenten a o 
pasen a través del edificio o la estructura. El medio de descone xión debe cumplir los requisitos de 225 -36. 
c) Sistemas de alimentación ininterrumpida.  Los sistemas de alimentación ininterrumpida que se 
utilicen para alimentación de los sistemas de reserva legalmente exigidos deben cumplir las disposiciones 
aplicables (a) y (b) anteriores.  
d) Acometida separada.  Cuando lo acepte la empresa suministradora se permitirá instalar una acometida 
adicional. Esta acometida debe cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 230 y los siguientes requisitos 
adicionales:  
(1) Acometida separada aérea o subterránea.  
(2) Con los conductores de la acometida suficientemente alejados eléctrica y físicamente de todos los 
demás conductores para reducir al mínimo la posibilidad de interrupción simultánea de la 
alimentación.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
e) Conexión a ntes del medio de desconexión de la acometida.  Cuando sea aceptable para la empresa 
suministradora, deben permitirse conexiones ubicadas delante y no dentro del mismo gabinete, envolvente o 
sección vertical del equipo del tablero de distribución o sección vertical del tablero de distribución como medio 
de desconexión de la acometida. La acometida de reserva legalmente requerida debe estar suficientemente 
separada de los medios de desconexión de la acometida normal, para minimizar la interrupción simultánea del 
suministro, debido a una falla dentro del edificio o grupo de edificios afectados.  
NOTA:  Para mayor información sobre equipo permitido en el lado de alimentación de los medios de 
desconexión de la acometida, véase 230 -82. 
f) Sistema de celdas de combus tible.  Los sistemas de celdas de combustible usados como una fuente 
de alimentación para sistemas de reserva legalmente requeridos deben tener clasificación y capacidad 
adecuadas para alimentar y mantener la carga total durante 2 horas como mínimo de opera ción a plena carga.  
La instalación de un sistema de celdas de combustible debe cumplir con los requisitos de las Partes B 
hasta H del Artículo 692.  
Cuando un solo sistema de celdas de combustible sirve como alimentación normal para el edificio o grupo 
de e dificios involucrados, no debe servir como fuente única de alimentación para el sistema de reserva 
legalmente requerido.  
g) Equipos unitarios.  Los equipos unitarios para la iluminación de reserva legalmente requerida deben 
constar de:  
(1) Una batería recar gable. 
(2) Un medio para cargar la batería.  
(3) Instalaciones para una o más lámparas montadas en el equipo, y se permitirá que tenga terminales 
para lámparas remotas.  
(4) Un relevador que energice automáticamente las lámparas en cuanto se interrumpa la al imentación al 
equipo unitario.  
Las baterías deben ser del valor nominal adecuado y capacidad para alimentar y mantener como mínimo 
una tensión del 87.5 por ciento de la tensión nominal de las mismas, para la carga total de lámparas 
asociadas con la unidad durante un mínimo de 1½ horas, o el equipo unitario debe ser capaz de alimentar y 
mantener un mínimo del 60 por ciento de la iluminación inicial de reserva legalmente requerida durante 1½ 
horas como mínimo. Las baterías de acumuladores, tanto si son de tip o ácido como alcalino, deben estar 
diseñadas y construidas de modo que cumplan los requisitos del servicio de emergencia.  
Los equipos autocontenidos deben estar fijos permanentemente en su lugar (es decir, no pueden ser 
portátiles) y todo el alambrado que vaya hasta cada unidad debe estar instalado de acuerdo con los requisitos 
de cualquiera de los métodos de alambrado especificados en el Capítulo 3. Se permitirá conectar los equipos 
mediante cordón flexible y clavija, siempre que el cordón no tenga más de 90 centímetros de longitud. El 
circuito derivado que alimenta a los equipos autocontenidos debe ser el mismo que alimenta al alumbrado 
normal del área y debe estar conectado antes de cualquier interruptor local. Las luminarias de reserva 
legalmente requeri das que se alimenten de un equipo unitario pero que no formen parte de este, deben estar 
alambradas a dicho equipo mediante uno de los métodos de alambrado del Capítulo 3.  
Excepción:  En un área separada y continua que tenga como mínimo tres circuitos de al umbrado normal, 
se permitirá instalar un circuito derivado separado para equipos unitarios, siempre que se origine en el mismo 
panel de distribución que los circuitos normales de alumbrado y que tenga un mecanismo de bloqueo.  
Parte D. Protección contra sob recorriente  
701-25. Accesibilidad.  Los dispositivos de protección contra sobrecorriente de circuitos derivados en 
circuitos de reserva legalmente requeridos deben ser accesibles sólo a personas calificadas.  
701-26. Protección del equipo contra fallas a tie rra. No se exigirá que la fuente alterna de alimentación 
para sistemas de reserva legalmente requeridos tenga protección del equipo contra fallas a tierra con medios 
de desconexión automáticos. Se deberá proveer de indicadores de falla a tierra al sistema de reserva como  
se establece en 701 -6(d) si no se brinda protección contra fallas a tierra para los equipos con medios de 
desconexión automáticos.  
701-27. Coordinación selectiva.  Los dispositivos de protección contra sobrecorriente del sistema o 
sistemas de reserva legalmente requeridos deben estar coordinados selectivamente con todos los dispositivos 
de protección contra sobrecorriente del lado del suministro.  
Excepción:  No se exigirá la coordinación selectiva entre dos dispositivos de sobrecorriente en s erie si no 
hay cargas conectadas en paralelo con el dispositivo más alejado de la fuente.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
La coordinación selectiva debe ser hecha por un ingeniero profesional certificado u otra persona calificada, 
comprometida principalmente con el diseño, instalación o mantenimiento de sistemas eléctricos. La selección 
debe ser documentada y debe estar disponible para todas aquellas personas autorizadas para el diseño, 
instalación, inspección, mantenimiento y funcionamiento del sistema.  
Excepción: No debe requerirse la c oordinación selectiva entre los dos dispositivos de protección contra 
sobrecorriente localizados en serie si no hay cargas conectadas en paralelo con el dispositivo aguas abajo.  
ARTÍCULO 702  
SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES  
Parte A. Generalidades  
702-1. Alca nce. Las disposiciones de este Artículo se aplican a la instalación y operación de los sistemas 
de reserva opcionales.  
Los sistemas a los que se refiere este Artículo son únicamente aquellos que están instalados 
permanentemente, incluyendo fuentes primaria s, y aquellos dispuestos para conexión al sistema de 
alambrado del inmueble desde una fuente de alimentación alterna portátil.  
702-2. Definición.  
Sistemas de reserva opcionales.  Aquellos sistemas proyectados para alimentar las instalaciones o 
propiedades p úblicas o privadas o propiedades donde la seguridad de la vida humana no depende del 
desempeño del sistema. Estos sistemas tienen por finalidad suministrar energía eléctrica generada en el sitio 
a cargas seleccionadas, de modo automático o manual.  
NOTA:  Los sistemas de reserva opcionales se instalan normalmente para ofrecer una fuente alternativa de 
energía eléctrica a instalaciones como edificios comerciales e industriales, granjas y edificios residenciales 
para alimentar cargas como sistemas de calefacció n y refrigeración, sistemas de comunicaciones y de 
procesamiento de datos y procesos industriales que, si se detienen debido a un corte del suministro, podrían 
causar incomodidades, interrupciones graves de los procesos, daños a los productos o procesos en  curso, o 
situaciones similares.  
702-4. Capacidad y valor nominal.  
a) Corriente de cortocircuito disponible.  El equipo del sistema de reserva opcional debe ser adecuado 
para la corriente de cortocircuito máxima disponible en sus terminales.  
b) Capacidad de l sistema.  Los cálculos de la carga en la alimentación de reserva se deben hacer de 
acuerdo con el Artículo 220 o mediante otro método aprobado.  
1) Equipo de transferencia manual.  Cuando se utiliza un equipo de transferencia manual, el sistema de 
reserva o pcional debe tener la capacidad y valor nominal para alimentar todo el equipo destinado a operar 
simultáneamente. Se permitirá que el usuario del sistema de reserva opcional seleccione las cargas que 
quiere conectar al sistema.  
2) Equipo de transferencia a utomática.  Cuando se utiliza un equipo de transferencia automática, el 
sistema de reserva opcional debe cumplir lo indicado en (a) o (b).  
a. Plena carga. La alimentación de reserva debe ser capaz de alimentar la carga total que es transferida 
por el equipo  de transferencia automática.  
b. Administración de la carga. Cuando se utiliza un sistema que administrará automáticamente la carga 
conectada, la alimentación de reserva debe tener la capacidad suficiente para alimentar la carga 
máxima que se conectará por  medio del sistema de administración de carga.  
702-5. Equipo de transferencia.  El equipo de transferencia debe ser adecuado para el uso previsto y 
diseñarse e instalarse para prevenir la conexión inadvertida de las fuentes de alimentación normal y la alter na 
al realizar cualquier operación. El equipo de transferencia y los sistemas de generación de energía eléctrica 
instalados para operar en paralelo con la alimentación normal deben cumplir los requisitos del Artículo 705.  
Se permitirá que el equipo de tran sferencia, ubicado en el lado de la carga del dispositivo de protección del 
circuito derivado, tenga protección complementaria contra sobrecorriente con capacidad interruptiva suficiente 
para soportar la corriente de falla disponible en las terminales del generador. Los dispositivos 
complementarios de protección contra sobrecorriente deben formar parte de un equipo de transferencia 
aprobado.  
Se exigirá un equipo de transferencia para todos los sistemas de reserva sujetos a las disposiciones de 
este Artículo  y para los cuales la alimentación del servicio público es la fuente normal o la de reserva.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Excepción:  Se permitirá la conexión temporal de un generador portátil sin equipo de transferencia, 
cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen  que la instalación será atendida 
únicamente por personas calificadas, y donde la alimentación normal esté físicamente separada por un medio 
de desconexión que se pueda bloquear o mediante la desconexión de los conductores de alimentación 
normal.  
Se deberá  marcar en el exterior del equipo de transferencia el valor nominal de la corriente de cortocircuito 
del equipo de transferencia basado en el tipo de dispositivo específico de protección contra sobrecorriente y la 
protección del equipo de transferencia.  
702-6. Señalización.  Siempre que sea posible, se deben instalar dispositivos de señalización sonora y 
visual, para los siguientes propósitos.  
1) Avería.  Para indicar una avería de la fuente de alimentación de reserva opcional.  
2) Conducción de carga.  Para in dicar que la alimentación de reserva opcional está alimentando la carga.  
Excepción:  No se exigirán señalizaciones para las fuentes de alimentación de reserva portátiles.  
702-7. Avisos.  
a) Reserva.  En el equipo de entrada de la acometida se debe colocar un anuncio que indique el tipo y la 
ubicación de cada fuente de alimentación de reserva en el sitio. No se requiere instalar avisos en los equipos 
unitarios para alumbrado de reserva.  
Excepción:  No se exigirá el aviso para los equipos autocontenidos como se e specifica en 701 -12(g). 
b) Puesta a tierra.  Cuando se retira una conexión de puesta a tierra o de unión en el equipo de la fuente 
de alimentación normal interrumpe la conexión del conductor puesto a tierra del sistema(s) de alimentación 
alterno(s), se debe  colocar una señal de advertencia sobre el equipo de la fuente de alimentación normal que 
diga: 
PRECAUCIÓN  
EXISTE PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA SI EL CONDUCTOR DE  
PUESTA A TIERRA O LA CONEXIÓN DE UNIÓN EN ESTE EQUIPO  
ES RETIRADA, MIENTRAS LA FUENTE ALTERNA  ESTA ENERGIZADA  
 c) Toma de corriente. Cuando una toma de corriente se utiliza para conectar de manera temporal un 
generador portátil, debe colocarse un anuncio de advertencia lo más cerca posible de dicha toma, que indique 
la capacidad del sistema deriva do, basada en el alambrado del equipo de transferencia.  El anuncio debe 
mostrar una de las siguientes advertencias:  
ADVERTENCIA  
PARA  CONEXIÓN ÚNICAMENTE DE UN SISTEMA DERIVADO SEPARADO  
(NEUTRO ATERRIZADO)  
O 
ADVERTENCIA  
PARA  CONEXIÓN ÚNICAMENTE DE UN SISTEM A DERIVADO NO SEPARADO  
(NEUTRO FLOTANTE)  
Parte B. Alambrado  
702-10. Alambrado de los sistemas de reserva opcional.  Se permitirá que el alambrado del sistema de 
reserva opcional ocupe las mismas canalizaciones, cables, cajas y gabinetes con otro alambrado general.  
702-11. Puesta a tierra de generador portátil.  
a) Sistema derivado separado.  Cuando una fuente de reserva opcional portátil se utilice como un 
sistema derivado separado, debe estar puesto a tierra con un electrodo de puesta a tierra de acuerdo con  
250-30. 
b) Sistema derivado no separado.  Cuando una fuente de reserva opcional portátil se utilice como un 
sistema derivado no separado, el conductor de puesta a tierra de equipos debe estar unido al electrodo de 
puesta a tierra del sistema.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
702-12. Grupo s generadores exteriores.   
a) Generadores instalados de manera permanente y generadores portátiles de más de 15 kW.  No se 
exigirá un medio de desconexión adicional cuando un grupo motor - generador alojado en el exterior del 
edificio con un medio de descon exión fácilmente accesible, de acuerdo con lo establecido en la sección 445 -
18 y el medio de desconexión esté ubicado al alcance de la vista desde el edificio o la estructura alimentada. 
Cuando los conductores de fase terminen en un medio de desconexión si tuado en o sobre un edificio o 
estructura, el medio de desconexión debe cumplir los requisitos de la sección 225 -36. 
b) Generadores portátiles de 15 kW o menos.  Donde un generador portátil, de un valor nominal de 15 
kW o menos, se instale mediante el uso d e una entrada bridada u otra conexión de tipo de cordón y clavija, no 
debe requerirse un medio de desconexión donde los conductores no puestos a tierra se utilicen en el edificio o 
estructura o pasen a través de éstos.  
c) Entradas de potencia con valor nom inal de 100 amperes o mayor, para generadores portátiles.  
Los equipos que contengan entradas de energía para conexión de una fuente del generador deben ser 
adecuadas para el uso. Los sistemas con entradas de potencia deben estar equipados con medios de 
desconexión interconectados.  
Excepción 1:  Si el dispositivo de entrada está clasificado como un medio de desconexión.  
Excepción 2:  En instalaciones industriales supervisadas donde se identifica un espacio permanente para 
el generador portátil situado dentro d e la línea de visión de la entrada de potencia, no se requerirá tener 
medios de desconexión interconectados ni entradas clasificadas como desconectadores.  
ARTÍCULO 705  
FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERCONECTADAS  
Parte A. Generalidades  
705-1. Alcance.  Este Artículo trata de la instalación de una o más fuentes de generación de energía 
eléctrica que operan en paralelo con una o más fuentes primarias de electricidad.  
NOTA:  Son ejemplos de tipos de fuentes primarias, las de suministro público o la s de generación en el 
sitio. 
705-2. Definiciones.  
 Circuito de salida del inversor interactivo.  Los conductores entre el inversor interactivo y el equipo de 
acometida u otra fuente de generación de energía eléctrica, tal como la empresa de servicio público , para la 
red de generación y distribución de energía eléctrica.  
Equipo de Producción de Energía. Es la fuente de generación de energía y todo su equipo de 
distribución asociado, que genera electricidad de una fuente diferente a la de la empresa suministra dora. 
NOTA:  Pueden ser equipos de producción de energía: generadores, sistemas solares fotovoltaicos y 
sistemas de celdas de combustible.  
Dispositivo de interconexión de microrred. Dispositivo que permite separar y reconectar un sistema de 
microrred de una  fuente de energía primaria.  
Inversor multimodo.  Equipo capaz de operar como inversor interactivo y como inversor autónomo.  
Sistema de microrred.  Sistema de alambrado de un inmueble que tenga generación, almacenamiento de 
energía y cargas, o alguna combina ción de ellas que incluya la disponibilidad de desconectarse y conectarse 
en paralelo con la fuente primaria,  
705-3. Otros Artículos.  Las fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas deben cumplir las 
disposiciones de este Artículo y también las disposiciones aplicables de los Artículos que se enumeran en la 
Tabla 705 -3. 
Tabla 705 -3.- Otros artículos  
Equipo/sistema  Artículo  
Generadores  445 
Sistemas solares fotovoltaicos  690 
Sistemas de celdas de combustible  
Sistemas eléctricos eólicos  692 
694 
Sistemas de emergencia  700 
Sistemas de reserva legalmente requeridos  701 
Sistemas de reserva opcionales  
Sistemas de almacenamiento de energía  
Sistemas autónomos  
Microrredes de corriente continua  702 
706 
710 
712 
 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
705-6. Aprobación del equipo.  Todo e quipo debe estar aprobado para el uso proyectado. Los inversores 
interactivos para la interconexión a equipos de sistemas interactivos destinados a funcionar en paralelo con el 
sistema de energía eléctrica incluyendo, pero no limitado a, inversores interac tivos, motor -generador, equipos 
de almacenamiento de energía, y turbinas eólicas deberán ser etiquetados en sitio para el uso previsto del 
servicio de interconexión.  
705-8. Instalación de Sistemas. La instalación de una o más fuentes de producción de energ ía eléctrica 
que operen en paralelo con la fuente primaria de electricidad, deberá hacerse solamente por personas 
calificadas.  
705-10. Directorio.  En el lugar de instalación de cada equipo de acometida y del sistema de desconexión 
de cada fuente de generac ión de energía eléctrica que se pueda interconectar, se debe instalar, de forma 
permanente, una placa o directorio, que indique la ubicación de todos los medios de desconexión de todas las 
fuentes de energía eléctrica existentes.  
Excepción:  Se permite que , en las instalaciones con gran número de fuentes de generación de energía, 
sean designadas por grupos.  
705-12. Punto de conexión.  La salida de una fuente de generación de energía eléctrica interconectada se 
debe conectar tal como se especifica en (a) o (b ) siguientes:  
a) Lado línea.  Se permitirá que una fuente de generación de energía eléctrica esté conectada en el lado 
fuente del medio de desconexión de la acometida, tal como se permite en 230 -82 (6). La suma de las 
capacidades de todos los dispositivos d e sobrecorriente conectados a fuentes de producción de energía no 
deberá rebasar la capacidad de la acometida.  
b) Lado carga.  Se permitirá que la salida de una fuente de energía eléctrica interconectada esté 
conectada en el lado carga del medio de desconex ión de la acometida de la otra fuente o fuentes en cualquier 
equipo de distribución en el inmueble. Cuando el equipo de distribución, incluyendo los tableros de 
distribución, tableros de potencia y tableros de alumbrado y control esté alimentado simultánea mente por una 
o varias fuentes primarias de electricidad y otra u otras fuentes de energía, y cuando este equipo de 
distribución es capaz de alimentar múltiples circuitos derivados o alimentadores, o ambos, las disposiciones 
para la interconexión de otras fuentes de energía deben cumplir con lo indicado en (1) a (5) siguientes:  
1) Desconectador y protección contra sobrecorriente dedicados. Cada interconexión de la fuente de 
una o más fuentes de energía instaladas en un sistema se debe hacer en un medio de d esconexión dedicado 
con fusibles o de interruptor automático.  
2) Valor nominal en amperes del conductor o de la barra colectora.  Debe aplicarse un ciento 
veinticinco por ciento en el cálculo de la corriente del circuito de salida de la fuente de alimentaci ón en el 
cálculo de la ampacidad de:  
(1) Alimentadores. Donde la conexión de salida de la fuente de energía se haga a un alimentador, en un 
lugar que no sea el extremo opuesto del alimentador del dispositivo contra sobrecorriente de la fuente 
primaria, esa  parte del alimentador del lado de carga de la conexión de salida de la fuente de energía debe 
estar protegida mediante una de las siguientes opciones:  
a. La ampacidad del alimentador no debe ser menor que la suma del dispositivo contra sobrecorriente 
de la fuente primaria y el 125 por ciento de la corriente del circuito de salida de la fuente de energía.  
b. Un dispositivo contra sobrecorriente del lado de carga de la conexión de la fuente de energía debe 
tener un valor nominal no mayor que el de la ampacid ad del alimentador.  
(2) Derivaciones. En los sistemas en los que las conexiones de salida de la fuente de energía se hagan 
en los alimentadores, todas las derivaciones deben ser dimensionadas basándose en la suma del 125 por 
ciento de la corriente del circ uito de salida de la fuente de energía y el valor nominal del dispositivo contra 
sobrecorriente que protege a los conductores del alimentador, según se calcula en la sección 240 -21(b).  
(3) Barras colectoras. Debe aplicarse uno de los siguientes métodos par a determinar los valores 
nominales de las barras colectoras de los paneles de distribución.  
(a) La suma del 125 por ciento de la corriente del circuito de salida de la fuente de energía y el valor 
nominal del dispositivo contra sobrecorriente que protege a  la barra colectora no debe exceder la ampacidad 
de la barra colectora.  
Nota informativa: Esta regla general presume que no hay limitaciones en la cantidad de cargas o fuentes 
aplicadas a las barras colectoras o sus ubicaciones.  
(b) Donde dos fuentes, una la fuente de energía primaria y la otra fuente de energía, estén ubicadas en los 
extremos opuestos de una barra colectora que contenga cargas, la suma del 125 por ciento de la corriente del 
circuito de salida de las fuentes de energía y el valor nominal de l dispositivo contra sobrecorriente que protege       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
la barra colectora no debe exceder del 120 por ciento de la ampacidad de la barra colectora.  La barra 
colectora debe estar dimensionada para las cargas conectadas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo  
220. Debe haber una etiqueta permanente de advertencia en el equipo de distribución adyacente al interruptor 
retroalimentado desde el inversor, con el siguiente texto o su equivalente:  
ADVERTENCIA:  
CONEXIÓN  DE SALIDA DE FUENTE DE ENERGÍA;  
NO REUBICAR EST E DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE.  
Los anuncios o etiquetas de advertencia deben cumplir con lo establecido en la sección 110 -21(b).  
(c) La suma de los valores nominales en amperes de todos los dispositivos de protección contra 
sobrecorrien te de paneles de distribución, de los dispositivos tanto de carga como de alimentación, sin incluir 
el valor nominal del dispositivo contra sobrecorriente que protege a la barra colectora, no debe exceder la 
ampacidad de la barra colectora.  El valor nomina l del dispositivo contra sobrecorriente que protege a la barra 
colectora no debe exceder el valor nominal de la barra colectora. Deben colocarse etiquetas de advertencia 
permanentes en los equipos de distribución, con el siguiente texto o su equivalente:  
ADVERTENCIA:  
ESTE  EQUIPO ES ALIMENTADO POR FUENTES MÚLTIPLES.  
EL VALOR NOMINAL TOTAL DE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRECORRIENTE, SIN INCLUIR EL DISPOSITIVO CONTRA SOBRECORRIENTE DE LA 
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, NO DEBE EXCEDER LA AMPACIDAD D E LA BARRA COLECTORA.  
Los anuncios o etiquetas de advertencia deben cumplir con lo establecido en la sección 110 -21(b).  
(d) se permitirá una conexión en cualquiera de los dos extremos, pero no en ambas, de un panel de 
distribución en viviendas cuando la su ma del 125 por ciento de la corriente del circuito de salida de las fuentes 
de energía y el valor nominal del dispositivo contra sobrecorriente que protege a la barra colectora no exceda 
el 120 por ciento de la corriente nominal de la barra colectora.  
(e) Deben permitirse conexiones en barras colectoras de múltiples ampacidades diseñadas bajo la 
supervisión de la ingeniería que incluye la corriente disponible de falla y los cálculos de la carga de las barras 
colectoras.  
3) Marcado.  Los equipos que tengan di spositivos de protección contra sobrecorriente en circuitos que 
alimentan a una barra colectora o a un conductor y que son alimentados desde varias fuentes de energía, 
deben estar marcados indicando la presencia de todas las fuentes.  
4) Adecuado para retro alimentación.  Los interruptores automáticos, si están retroalimentados, deben ser 
adecuados para funcionar de ese modo.  
NOTA:  Los desconectadores con fusibles, excepto si están marcados de otro modo, son adecuados para 
retroalimentación.  
5) Sujeción.  Se pe rmitirá que en los interruptores automáticos de tipo enchufable para retroalimentación 
desde fuentes de energía eléctrica e identificados como interactivos, se omita el sujetador adicional requerido 
por 408 -36(d) para tales aplicaciones.  
705-14. Caracterís ticas de la salida.  La salida de un generador u otra fuente de generación de energía 
eléctrica que opere en paralelo con un sistema de suministro de energía eléctrica debe ser compatible con la 
tensión eléctrica, la forma de la onda y la frecuencia del sis tema al cual esté conectado.  
NOTA : El término compatible no quiere decir necesariamente que la forma de onda coincida exactamente 
con la de la fuente primaria.  
705-16. Capacidad nominal de corriente de corto circuito y de interrupción. Se debe considerar l a 
contribución de las corrientes de falla de todas las fuentes de energía conectadas, para el cálculo de la 
capacidad de interrupción y de corriente de cortocircuito del equipo en sistemas interactivos.  
705-20. Medios de desconexión de las fuentes.  Se debe n instalar medios que permitan desconectar 
todos los conductores no puestos a tierra de una o varias fuentes de generación de energía eléctrica de todos 
los demás conductores.  
705-21. Medios de desconexión de los equipos.  Se deben instalar medios que permi tan desconectar los 
equipos de generación de energía, tales como inversores interactivos o transformadores asociados con una 
fuente de generación de energía, de todos los conductores no puestos a tierra de todas las fuentes de 
alimentación. Los equipos pro yectados para operarse y mantenerse como parte integral de una fuente de 
producción de más de 1000 volts no requieren contar con este medio de desconexión.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
705-22. Dispositivo de desconexión.  El medio de desconexión de los conductores no puestos a tierra 
debe consistir en desconectadores, manuales o de operación eléctrica, o interruptores automáticos, con las 
siguientes características:  
(1) Estar ubicados donde sean fácilmente accesibles.  
(2) Que puedan operarse desde afuera sin exponer al operador al entra r en contacto con las partes 
vivas, y si son de operación eléctrica, que pueda abrirse en forma manual, en caso de falla en el 
suministro de energía.  
(3) Tener una indicación clara cuando están en posición de abierto o cerrado.  
(4) Que tengan capacidades s uficientes para la carga conectada y a la corriente eléctrica de cortocircuito 
y la tensión eléctrica presente en las terminales.  
(5) Donde las terminales de línea y carga puedan ser energizadas en la posición de abierto, marcarlas 
con una advertencia de a cuerdo con la sección 690 -13(b).  
NOTA:  En sistemas de generación en paralelo, algunos equipos, incluyendo desconectadores de navajas 
y fusibles, pueden estar energizados desde ambas direcciones. Ver 240 -40. 
(5) Desconexión simultánea de todos los conductor es no puestos a tierra del circuito.  
(6) Poderse bloquear en la posición de abierto de acuerdo con la sección 110 -25. 
705-23. Medios de desconexión de un sistema interactivo.  Se deben proporcionar medios fácilmente 
accesibles para desconectar el sistema in teractivo de todos los sistemas de alambrado incluyendo los 
sistemas de potencia, los sistemas de almacenamiento de energía, y el equipo de utilización y el cableado de 
las instalaciones asociadas.  
705-30. Protección contra sobrecorriente.  Los conductores deben estar protegidos contra 
sobrecorriente según lo establecido en el Artículo 240. Los equipos y conductores conectados a más de una 
fuente de energía eléctrica deben tener un número suficiente de dispositivos de protección contra 
sobrecorriente, ubicad os de modo que brinden protección desde todas las fuentes.  
a) Sistemas solares fotovoltaicos.  Los sistemas solares fotovoltaicos deben protegerse según lo que 
establece el Artículo 690.  
b) Transformadores.  La protección contra sobrecorriente para un transf ormador con una fuente o varias 
fuentes en cada lado, se debe proporcionar de acuerdo con 450 -3, considerando primero uno de los lados del 
transformador como el primario y después el otro lado.  
c) Sistemas de celdas de combustible.  Los sistemas de celdas d e combustible deben estar protegidos 
de acuerdo con el Artículo 692.  
d) Inversores interactivos.  Los inversores interactivos deben estar protegidos de acuerdo con 705 -65. 
e) Generadores.  Los generadores deben estar protegidos de acuerdo con 705 -130. 
705-31. Ubicación de la protección contra sobrecorriente.  La protección contra sobrecorriente para los 
conductores de fuentes de generación de energía eléctrica, conectados al lado de alimentación del medio de 
desconexión de la acometida de conformidad con lo es tablecido en la sección 705 -12(a), debe estar situada 
dentro de los 3 m del punto donde los conductores de la fuente de generación de energía eléctrica se 
conectan con la acometida.  
NOTA:  Esta protección contra sobrecorriente brinda resguardo contra la cor riente de cortocircuito 
alimentada desde la/s fuente/s primaria/s de electricidad.  
Excepción:  Donde la protección contra sobrecorriente para la fuente de generación de energía esté 
ubicada a más de 3 m desde el punto de conexión de la fuente de generación  de energía eléctrica con la 
acometida, deben instalarse limitadores de cables o interruptores automáticos de corriente limitada para cada 
conductor no puesto a tierra, en el punto donde los conductores de generación de energía eléctrica se 
conectan con la  acometida.  
705-32. Protección contra fallas a tierra.  Cuando se utilice protección contra fallas a tierra, la salida de 
un sistema interactivo debe conectarse del lado de la fuente de esa protección.  
Excepción:  Se permitirá que la conexión se haga del lad o de la carga de la protección contra fallas a 
tierra, siempre que los equipos estén protegidos contra fallas a tierra desde todas las fuentes de corriente de 
falla a tierra.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
705-40. Pérdida de la fuente primaria.  En caso de pérdida de la fuente primaria, todas las fuentes de 
generación de energía eléctrica se deben desconectar automáticamente de todos los conductores no puestos 
a tierra de la fuente primaria y no se deben volver a conectar, hasta que se restablezca el suministro de la 
fuente primaria.  
Exce pción:  Se permitirá que un inversor interactivo aprobado automáticamente deje de entregar energía 
al sistema en caso de la pérdida de la fuente primaria y no se exigirá que se desconecten automáticamente 
todos los conductores no puestos a tierra de la fuen te primaria. Se permitirá que un inversor interactivo 
aprobado reinicie automática o manualmente la entrega de energía al sistema una vez se restablezca la 
fuente primaria.  
NOTA 1:  Si una fuente de generación de energía eléctrica interactiva puede operar c omo isla intencional, 
se pueden producir riesgos para las personas y para los equipos asociados a la fuente primaria. Es necesario 
instalar medios especiales de detección para determinar si se ha producido una interrupción del suministro de 
la fuente prima ria y si debe desconectarse automáticamente el inversor. Cuando se restablece el sistema de 
alimentación de la fuente primaria, también se pueden necesitar medios especiales de detección para limitar 
la exposición de las fuentes de generación de energía a una reconexión fuera de fase.  
NOTA 2:  Los equipos de generación por inducción en sistemas con capacitancia significativa, pueden 
llegar a auto excitarse y experimentar severas sobretensiones como consecuencia de la pérdida de la fuente 
primaria.  
Se permiti rá que un inversor interactivo funcione como sistema autónomo para alimentar cargas que han 
sido desconectadas de la red de generación y distribución eléctrica.  
705-42. Pérdida de la fuente primaria trifásica.  Una fuente trifásica de generación de energía eléctrica 
se debe desconectar automáticamente de todos los conductores no puestos a tierra de los sistemas 
interconectados cuando se abra una de las fases de esa fuente. Este requisito no será aplicable para fuentes 
de generación de energía eléctrica que a limenten sistemas de emergencia o de reserva legalmente 
requeridos.  
Excepción:  Se permitirá que un inversor interactivo aprobado, automáticamente deje de entregar energía 
al sistema cuando una de las fases de la fuente se abra y no se exigirá que se descon ecten automáticamente 
todos los conductores no puestos a tierra de la fuente primaria. Se permitirá que un inversor interactivo 
aprobado reinicie automática o manualmente la entrega de energía a la red pública una vez que se 
restablezcan todas las fases de  la fuente.  
705-50. Puesta a tierra.  Las fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas se deben poner a 
tierra según lo que establece el Artículo 250.  
Excepción:  Para los sistemas de corriente continua conectados por medio de un inversor direc tamente a 
una acometida puesta a tierra, se permitirán otros métodos alternativos que proporcionen al sistema una 
protección equivalente y que se utilicen equipos aprobados e identificados para ese uso.  
Parte B. Inversores interactivos.  
705-60. Corriente y  dimensionamiento del circuito.  
a) Cálculo de la corriente máxima del circuito.  La corriente máxima para cada circuito específico se 
debe calcular de acuerdo con (a)(1) y (a)(2).  
1) Corriente del circuito de alimentación del inversor.  La corriente máxima d ebe ser la corriente 
nominal máxima de entrada del inversor.  
2) Corriente del circuito de salida del inversor. La máxima corriente debe ser la corriente nominal que el 
inversor entrega en forma continua.  
b) Ampacidad y corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente.  Las 
corrientes del sistema del inversor se deben considerar que son continuas. Los conductores del circuito y los 
dispositivos de sobrecorriente deberán dimensionarse para conducir no menos del 125 por ciento de  las 
corrientes máximas calculadas según lo establecido en (a) anterior. Se permitirá que la capacidad o los 
ajustes de los dispositivos de sobrecorriente estén de acuerdo con 240 -4(b) y (c).  
Excepción:  Se permitirá utilizar al 100 por ciento de su valor nominal, lo s circuitos que tengan un 
ensamble con su dispositivo o dispositivos de protección contra sobrecorriente que estén aprobados para 
operación continua al 100 por ciento de su valor nominal.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
705-65. Protección contra sobrecorriente.  
a) Circuitos y equipo.  Los circuitos de entrada del inversor, los circuitos de salida del inversor, los 
conductores del circuito de la batería de acumuladores y el equipo deben estar protegidos de acuerdo con el 
Artículo 240. Los circuitos conectados a más de una fuente deben tener  dispositivos de protección contra 
sobrecorriente ubicados de tal manera que brinden protección contra sobrecorriente desde todas las fuentes.  
Excepción:  No se exigirá un dispositivo contra sobrecorriente para los conductores dimensionados de 
acuerdo con 7 05-60(b) y ubicados donde aplique una de las siguientes condiciones:  
(1) No existen fuentes externas, tales como circuitos de fuentes conectadas en paralelo, baterías o 
retroalimentación desde inversores.  
(2) Las corrientes de cortocircuito de todas las fu entes no exceden la ampacidad de los conductores.  
NOTA:  Para determinar si todos los conductores y módulos están debidamente protegidos contra 
sobrecorriente desde todas las fuentes, hay que tener en cuenta la posible retroalimentación de corriente 
desde c ualquier fuente de alimentación, incluida la alimentación a través del circuito de salida del inversor y el 
circuito de entrada del inversor.  
b) Transformadores de potencia.  Un transformador, con una fuente o varias fuentes conectadas a cada 
lado, se debe proteger contra sobrecorriente de acuerdo con lo establecido en 450 -3, considerando primero 
uno de los lados del transformador como el primario y después el otro lado.  
Excepción:  Se permitirá que un transformador de potencia, cuya corriente nominal en el l ado conectado a 
la salida del inversor interactivo no sea menor que la corriente nominal continua de salida del inversor, no esté 
protegido contra sobrecorriente desde dicha fuente.  
c) Ampacidad de los conductores.  Los conductores del circuito de salida de  la fuente de energía que 
están conectados a un alimentador, si son menores que los conductores del alimentador deberán ser 
dimensionados para llevar no menos que la corriente más grande calculada según la sección 705 -60(b) o la 
calculada de acuerdo con la  sección 240 -21(b) basada en el dispositivo de protección contra sobrecorriente 
del alimentador.  
705-70. Inversores interactivos montados en lugares que no son fácilmente accesibles.  Se permitirá 
que los inversores interactivos estén montados sobre techos u otras áreas exteriores que no sean fácilmente 
accesibles. Estas instalaciones deben cumplir las condiciones de los incisos (1) hasta (4) siguientes.  
(1) Se debe montar un medio de desconexión de corriente continua a la vista del inversor o en él.  
(2) Se debe montar un medio de desconexión de corriente alterna a la vista del inversor o en él.  
(3) Cualquier medio adicional de desconexión de corriente alterna para el inversor debe cumplir con  
705-22. 
(4) Se debe instalar una placa de acuerdo con 705 -10. 
705-80. Sistemas de energía interactivos que utilizan almacenamiento de energía.  Los sistemas de 
energía interactivos que utilizan almacenamiento de energía también se deben marcar con la tensión máxima 
de operación, incluyendo cualquier tensión de ecualizaci ón y la polaridad del conductor del circuito puesto a 
tierra. 
705-82. Sistemas híbridos.  Se permitirá que los sistemas híbridos estén interconectados con los 
inversores interactivos.  
705-95. Ampacidad del conductor del neutro.  La ampacidad del conductor ne utro debe cumplir ya sea 
con (a) o (b) siguientes:  
a) Conductor del neutro para la salida de un inversor monofásico de dos hilos.  Si la salida de un 
inversor monofásico de dos hilos se conecta al neutro y a un conductor no puesto a tierra (únicamente) de u n 
sistema de 3 hilos o de un sistema de 3 fases, 4 hilos, conectado en estrella, la carga máxima conectada entre 
el neutro y cualquier conductor no puesto a tierra más el valor nominal de salida del inversor, no debe ser 
superior a la ampacidad del conduct or del neutro.  
b) Conductor del neutro para instrumentación, detección de tensión o detección de fase.  Para un 
conductor utilizado solamente para instrumentación, detección de tensión o detección de fase y conectado a 
un inversor interactivo monofásico o t rifásico, podrá ser de menos ampacidad que la de los otros conductores 
que llevan corriente y se deberá dimensionar igual o mayor que el conductor de puesta a tierra del equipo.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
705-100. Interconexiones desbalanceadas.  
a) Monofásico.  Los inversores monofás icos para sistemas híbridos y módulos de corriente alterna en 
sistemas híbridos interactivos, no se deben conectar a un sistema de 3 fases, a menos que el sistema 
interconectado esté diseñado de modo que no resulten desbalances de no más del 3% en las tens iones. 
b) Trifásico.  En los inversores trifásicos y en los módulos trifásicos de corriente alterna en los sistemas 
interactivos, se deben desenergizar automáticamente todas las fases, cuando se presente una pérdida o 
desequilibrio de la tensión en una o má s fases, a menos que el sistema interconectado esté diseñado de 
modo que no resulte un desequilibrio significativo de las tensiones.  
Parte C. Generadores  
705-130. Protección contra sobrecorriente.  Los conductores deben estar protegidos de acuerdo con el 
Artículo 240. El equipo y los conductores conectados a más de una fuente deben tener dispositivos de 
protección contra sobrecorriente ubicados de tal manera que brinden protección desde todas las fuentes. Los 
generadores deben estar protegidos de acuerdo con  445-12. 
705-143. Generadores síncronos.  Los generadores síncronos en un sistema en paralelo deben estar 
provistos del equipo necesario para establecer y mantener la condición de sincronismo.  
Parte  D. Sistemas de microrred  
705-150. Operación de sistemas. Se permitirá que los sistemas de microrred sean desconectados de la 
fuente primaria de energía u otra fuente de producción de energía interconectada y operen como un sistema 
separado de microrred.  
705-160. Conexión de la fuente primaria de energía.  Las cone xiones a fuentes primarias de energía que 
son externas al sistema de microrred deberán cumplir con los requisitos de la sección 705 -12 
705-165. Reconexión a la fuente primaria de energía.  Los sistemas de microrred que se reconecten a la 
fuente primaria de energía deberán estar provistos con los equipos necesarios para establecer la transición 
síncrona.  
705-170. Dispositivos de interconexión de microrred.  Los dispositivos de interconexión de microrred 
deben cumplir con lo siguiente:  
1) Sea requerido para cua lquier conexión entre un sistema microrred y una fuente de energía primaria.  
2) Ser aprobado o etiquetado en campo para la aplicación.  
3) Tener suficiente número de dispositivos de sobrecorriente localizados para proporcionar protección 
contra sobrecorrien te de todas las fuentes.  
NOTA.  La funcionalidad de los dispositivos de interconexión de microrred es a menudo incorporada en un 
inversor interactivo o multimodo, sistema de almacenamiento de energía, o dispositivo similar identificado para 
operación intera ctiva.  
ARTÍCULO  706 
SISTEMAS  DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA  
Parte  A. Generalidades  
706-1. Alcance. Este artículo aplica a todos los sistemas de almacenamiento de energía instalados 
permanentemente que operan a 50 volts de corriente alterna o 60 volts de corr iente continua que pueden ser 
autónomos o interactivos con otras fuentes de producción de energía eléctrica.  
706-2. Definiciones.  
Batería.  Dos o más celdas conectadas eléctricamente en serie, en paralelo, o una combinación de ambos 
para proporcionar la ten sión de operación requerida y los niveles de corriente.  
Celda. La unidad básica electroquímica, caracterizada por un ánodo y un cátodo, usada pata recibir, 
almacenar y enviar energía eléctrica.  
Contenedor.  Un recipiente que contiene las placas, electrolito , y otros elementos de una sola unidad, 
constituidos por una o más celdas, en una batería. Puede ser referido como un recipiente o caja.  
Controlador de desvío de carga.  Equipo que regula el proceso de carga de un sistema de 
almacenamiento de energía por me dio del desvío de potencia del almacenamiento de energía a una carga de 
corriente continua o corriente alterna o a una empresa de servicio público interconectada.  
Electrolito. El medio que proporciona el mecanismo de transporte de iones entre los electrodo s positivo y 
negativo de una celda.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Sistema de almacenamiento de energía.  Uno o más componentes ensamblados juntos capaces de 
almacenar energía para usarla en un tiempo futuro. Un sistema de almacenamiento de energía puede incluir, 
pero no está limitado a,  baterías, capacitores, y dispositivos de energía cinética (ejemplo: volantes y aire 
comprimido). Estos sistemas pueden tener salidas de corriente alterna o corriente continua para utilización y 
pueden incluir inversores y convertidores para cambiar la ene rgía almacenada en energía eléctrica.  
Sistema de almacenamiento de energía, autocontenido. Los sistemas de almacenamiento de energía 
donde los componentes tales como celdas, baterías o módulos y cualesquiera controles necesarios, 
ventilación, iluminación, supresores de fuego, o sistemas de alarma, ensamblados, instalados y empacados 
en un solo contenedor o unidad de almacenamiento.  
NOTA: Los sistemas autocontenidos generalmente serían fabricados por una sola entidad, probados y 
aprobados con normas de segur idad pertinentes para el sistema, y fácilmente conectados en sitio al sistema 
eléctrico y en el caso de sistemas múltiples uno al otro.  
Sistema de almacenamiento de energía, Preingeniería de componentes armados. Los sistemas de 
almacenamiento de energía qu e no son sistemas autocontenidos, pero en su lugar están prediseñados y 
ensamblados usando componentes separados, suministrados como un sistema por una sola entidad, que son 
armados y destinados a ser ensamblado como un sistema de almacenamiento de energía  en el sitio de 
instalación del sistema.  
NOTA:  Los sistemas de preingeniería de componentes armados para ensamblarse en campo como un 
sistema, generalmente serán diseñados por una sola entidad y compuesto de componentes que son probados 
y enumerados por se parado o como un conjunto.  
Otros Sistemas de almacenamiento de energía. Sistemas de almacenamiento de energía que no son 
autocontenidos o sistemas de preingeniería de ensamblado de componentes, sino que están compuestos por 
componentes individuales montado s como un sistema.  
NOTA:  Otros sistemas generalmente estarán compuestos de diferentes componentes combinados en el 
sitio para crear un sistema de almacenamiento de energía. En general, estos componentes se probarán con 
normas de seguridad pertinentes para la aplicación.  
Batería de flujo.  Un componente de almacenamiento de energía similar a una celda de combustible que 
almacena sus materiales activos en forma de dos electrolitos externos a la interfaz del reactor. Cuando están 
en uso, los electrolitos se tra nsfieren entre el reactor y los tanques de almacenamiento.  
NOTA:  Dos baterías de flujo comercialmente disponibles son el bromuro de zinc y el redox de vanadio, a 
veces denominado sistema de almacenamiento de energía de electrólito bombeado.  
Conector Interc eldas.  Una barra o cable eléctricamente conductor utilizado para conectar celdas 
adyacentes.  
Conector Interniveles.  En un sistema de batería, un conductor eléctrico se utiliza para conectar dos 
celdas en diferentes niveles del mismo bastidor o estantes dif erentes del mismo bastidor.  
Circuito de entrada del inversor.  Conductores entre el inversor y el sistema de almacenamiento de 
energía en sistemas de inversores autónomos y multimodo.  
Circuito de salida del inversor.  Conductores entre el inversor y otra fue nte de producción de energía 
eléctrica, tal como una empresa de servicios públicos para producción y distribución eléctrica.  
Circuito de salida del inversor de utilización.  Conductores entre el inversor multimodo o el inversor 
autónomo y el equipo de utili zación.  
Celda o batería sellada.  Una celda o batería que no tiene preparación para la adición rutinaria de agua o 
electrolito o para la medición externa de la gravedad específica del electrolito.  
NOTA:  Algunas celdas que se consideran selladas bajo condici ones de uso normal, como el plomo 
regulado por válvula o algunas celdas de litio, contienen válvulas de alivio de presión.  
Tensión Nominal (Batería o Celda).  El valor asignado a una celda o batería de una clase dada de 
tensión con el propósito de designaci ón conveniente. La tensión de funcionamiento de la celda o de la batería 
puede variar por encima o por debajo de este valor  
Terminal.  La parte de una celda, un contenedor o una batería a la que se le hace una conexión externa 
(comúnmente identificado como un polo, pilar, poste o terminal).  
706-3. Otros artículos.  Cuando los requisitos de otros artículos de esta NOM y del artículo 706 difieran, 
se aplicarán los requisitos del artículo 706. Si el sistema de almacenamiento de energía es capaz de ser 
operado en  paralelo con una fuente o fuentes primarias de electricidad, los requisitos en 705 -6, 705 -12, 705 -
14, 705 -16, 705 -32, 705 -40, 705 -100, 705 -143, y la Parte D del Artículo 705, se aplicarán.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
706-4. Clasificación del sistema.  El sistema de almacenamiento de energía deberá ser clasificado como 
uno de los siguientes tipos:  
(1) Sistema de almacenamiento de energía autocontenido.  
(2) Sistema de almacenamiento de energía, preingeniería de componentes armados  
(3) Otros Sistemas de almacenamiento de energía.  
706-5. Equipos.  Monitores, controles, desconectadores, fusibles, interruptores de circuito, sistemas de 
conversión de energía, inversores y transformadores, componentes de almacenamiento de energía, y otros 
componentes de sistemas de almacenamiento de energía que  no sean baterías ácido -plomo, deberán ser 
aprobados. Alternativamente, los sistemas de almacenamiento de energía deberán ser aprobados como un 
sistema de almacenamiento de energía completo.  
706-6. Sistemas múltiples.  Se permitirá que los sistemas de almac enamiento de energía múltiples sean 
instalados en o sobre un solo edificio o estructura.  
706-7. Medios de desconexión.  
a) Medios de desconexión de sistema de almacenamiento de energía. Se deben proporcionar medios 
de desconexión para todos los conductores  no puestos a tierra derivados de un sistema de almacenamiento 
de energía. Un medio de desconexión debe estar fácilmente accesible y ubicado a la vista del sistema de 
almacenamiento de energía.  
NOTA:  Ver la sección 240 -21(h) para información de la ubicaci ón de los dispositivos de sobrecorriente 
para los conductores.  
b) Accionamiento a distancia.  Cuando los controles para activar los medios de desconexión de un 
sistema de almacenamiento de energía no están ubicados a la vista del sistema, los medios de desc onexión 
deben ser capaces de ser bloqueados en la posición abierto, de acuerdo con la sección 110 -25, y la 
localización de los controles se debe marcar en campo en los medios de desconexión.  
c) Electroductos.  Cuando se instala un sistema de electroductos d e corriente continua, se permitirá que 
los medios de desconexión estén incorporados dentro del electroducto.  
d) Notificación. Los medios de desconexión deben ser marcados de forma legible en campo. El marcado 
debe cumplir los requisitos de la sección 110 -21(b) y deberá incluir lo siguiente:  
(1) Tensión nominal del sistema de almacenamiento de energía.  
(2) Corriente máxima de cortocircuito disponible derivada del sistema de almacenamiento de energía.  
(3) El tiempo de liberación asociado o la duración del arc o basado en la corriente de cortocircuito 
disponible del sistema de almacenamiento de energía y el dispositivo de protección de sobrecorriente 
asociado, si aplicable.  
(4) Fecha de cuando se hicieron los cálculos.  
Excepción.  El etiquetado de (1) hasta (4) a nteriores no será requerido si se instala una etiqueta de arco 
eléctrico de acuerdo con prácticas aceptables de la industria.  
NOTA:  Los proveedores de equipos de baterías pueden proporcionar información acerca de la corriente 
de cortocircuito de cualquier modelo de batería en particular.  
e) Paredes divisorias y distancia. Cuando las terminales de entrada y salida de un sistema de 
almacenamiento de energía estén a más de 1.5 m del equipo conectado, o cuando los circuitos de esas 
terminales pasan a través de una pared divisoria, el aislamiento debe cumplir con lo siguiente:  
(1) Se proporcionará un medio de desconexión al final del circuito del sistema de almacenamiento de 
energía. Se permitirá usar medios de desconexión con fusibles o interruptores automáticos . 
(2) Se instalará un segundo medio de desconexión localizado en el equipo conectado cuando los medios 
de desconexión requeridos en el inciso (1) inmediato anterior no está a la vista del equipo conectado.  
NOTA 1:  Para controles de desconexión remota en cu artos de equipos de tecnología de la información, 
ver la sección 645 -10. 
NOTA 2:  Para protección por sobrecorriente de baterías, ver la sección 240 -21(h)  
(3) Cuando se usen medios de desconexión con fusibles las terminales de línea de los medios de 
descone xión se conectarán hacia las terminales del sistema de almacenamiento de energía.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
(4) Se permitirá que se instalen medios de desconexión en los envolventes del sistema de 
almacenamiento de energía donde pueda existir atmósfera explosiva si están aprobados para lugares 
peligrosos.  
(5) Cuando los medios de desconexión indicados en (1) no están a la vista del medio de desconexión 
indicado en (2), se deben instalar placas de leyenda o directorios en las ubicaciones de todos los medios de 
desconexión que indique n la ubicación de todos los medios de conexión.  
706-8. Conexión a otras fuentes de energía.  La conexión con otras fuentes de energía debe cumplir con 
los requisitos de la sección 705 -12. 
a) Desconexión de carga.  Una desconexión de carga que tiene múltiples  fuentes de energía debe 
desconectar todas las fuentes de energía cuando esté en la posición abierto.  
b) Equipo interactivo identificado.  Solamente se permitirán inversores y módulos de corriente alterna 
identificados como interactivos en sistemas interact ivos. 
c) Pérdida de potencia en sistemas interactivos.  Cuando exista la pérdida de la fuente primaria, un 
sistema de almacenamiento de energía con un inversor interactivo de la empresa de servicio público debe 
cumplir con los requisitos de la sección 705 -40. 
d) Interconexiones desbalanceadas.  Conexiones desbalanceadas entre un sistema de almacenamiento 
de energía y las fuentes de producción de energía deben estar de acuerdo con la sección 705 -100. 
e) Punto de conexión. El punto de conexión entre un sistema de almacenamiento de energía y las 
fuentes de producción de energía deberá estar de acuerdo con la sección 705 -12.  
706-10. Ubicación de los sistemas de almacenamiento de energía.  La ubicación de las baterías se 
ajustará los incisos (a), (b) y (c) siguient es: 
a) Ventilación.  Se aplicará la tecnología adecuada al almacenamiento de energía para que haya 
suficiente ventilación y dispersión de cualquier posible gas del dispositivo de almacenamiento, si está 
presente, para evitar la acumulación de una mezcla exp losiva. Se permitirá un sistema de almacenamiento de 
energía con preingeniería de componentes armados o autocontenido para proporcionar ventilación de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante.  
NOTA:  Algunas tecnologías de almacenamiento no requieren ventilación.  
b) Protección de partes vivas. La protección de las partes vivas debe cumplir con la sección 110 -27. 
c) Espacios acerca de los componentes del sistema de almacenamiento de energía.  Los espacios 
acerca de los componentes del sistema de almacena miento de energía cumplirán con la sección 110 -26. Los 
espacios de trabajo deberán ser medidos desde el borde de los módulos del sistema de almacenamiento de 
energía, los gabinetes de las baterías, bastidores o bandejas. Para los bastidores de las baterías  deberá 
haber un espacio de mínimo 2.5 cm entre el contenedor de celdas y cualquier pared o estructura en el lado 
que no requiera acceso para mantenimiento. Se permitirá que los módulos del sistema de almacenamiento de 
energía, gabinetes de las baterías, b astidores, o bandejas hagan contacto con las paredes o estructuras 
adyacentes, siempre que el estante de la batería tiene un espacio de aire libre de no menos del 90 por ciento 
de su longitud. Los sistemas de almacenamiento de energía con preingeniería de componentes armados o 
autocontenidos tengan un espacio de trabajo entre componentes del sistema de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante.  
d) Salida.  Las puertas destinadas para entrar y salir de los cuartos del sistema de almacenamiento de 
energía  abrirán en la dirección de salida y deberán estar equipadas con mecanismo de pánico.  
e) Iluminación.  Se deberá proporcionar iluminación para los espacios de trabajo asociados con el sistema 
de almacenamiento de energía y sus equipos y componentes. Las lum inarias no deben estar controladas 
solamente por medios automáticos. No se requerirán luminarias adicionales donde el espacio de trabajo está 
iluminado por una fuente de luz adyacente.  La ubicación de las luminarias no deberá llevar a cabo ninguna de 
las siguientes:  
(1) Exponga el personal a los componentes del sistema energizado al realizar mantenimiento en las 
luminarias en el espacio del sistema  
(2) Crear un riesgo para el sistema o los componentes del sistema en caso de fallo de la luminaria  
706-11. Dir ectorio.  El sistema de almacenamiento de energía se indicará de acuerdo con lo siguiente:  
a) Directorio.  Deberá instalarse una placa permanente o directorio indicando todas las fuentes de energía 
eléctrica sobre o dentro de los locales de cada equipo de ac ometida y la ubicación de todas las fuentes de 
producción de energía capaces de ser interconectadas.  
Excepción . Se permitirá que las instalaciones con un gran número de fuentes de producción de energía 
sean designadas por grupos.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Instalaciones con siste mas autónomos.  Cualquier estructura o edificio con un sistema de 
almacenamiento de energía que no esté conectado a la fuente del servicio público y que sea un sistema 
autónomo deberá tener una placa permanente o directorio instalado en el exterior del edif icio o estructura en 
un lugar fácilmente visible. La placa o directorio indicará la ubicación de los medios de desconexión y que la 
estructura contiene un sistema eléctrico de potencia autónomo.  
B. Requisitos del circuito  
706-20. Dimensionamiento del circu ito y la corriente.  
a) Corriente nominal máxima para un circuito en específico. La corriente nominal máxima para un 
circuito en específico deberá ser calculada de acuerdo con lo siguiente:  
(1) Corriente nominal de placa del circuito.  La corriente nominal d e placa del circuito será la corriente 
nominal indicada en la placa del sistema de almacenamiento de energía o los sistemas de almacenamiento de 
energía con preingeniería de componentes armados o sistemas autocontenidos de componentes destinados a 
ser ensa mblados en campo como un sistema.  
(2) Corriente del circuito de salida del inversor.  La máxima corriente debe ser la corriente que el 
inversor entrega en forma continua.  
(3) Corriente del circuito de alimentación del inversor. La máxima corriente deberá se r la corriente 
nominal de salida del inversor cuando el inversor está produciendo la potencia nominal a la tensión de entrada 
más baja.  
(4) Corriente del circuito de salida del inversor de utilización.  La corriente máxima será la corriente 
nominal que el i nversor entrega en forma continua cuando el inversor está produciendo la potencia nominal a 
la tensión de entrada más baja.  
(5) Corriente de salida del convertidor dc a dc.  La corriente máxima será la corriente que el convertidor 
c.d. a c.d.  entrega en for ma continua.  
b) Ampacidad del conductor y corriente nominal del dispositivo de protección contra 
sobrecorriente.  La ampacidad de los conductores del circuito de alimentación del sistema de 
almacenamiento de energía al sistema de cableado que alimenta las c argas a ser suministradas por sistema 
no deberá ser inferior que la mayor de: (1) la corriente nominal de placa del circuito, determinada de acuerdo 
con el inciso a) inmediato anterior o (2) La clasificación del dispositivo de protección contra sobrecorrie nte del 
sistema de almacenamiento de energía.  
c) Ampacidad del conductor neutro o conductor puesto a tierra. Si la salida de un sistema de 
almacenamiento de energía monofásico bifilar se conecta a un conductor neutro o puesto a tierra, y un solo 
conductor  no puesto a tierra de un sistema trifilar o de un sistema trifásico tetrafilar conectado en estrella, la 
corriente en el neutro de carga desbalanceada máxima más la corriente de salida del sistema de 
almacenamiento de energía no debe exceder la ampacidad del conductor neutro o del puesto a tierra.  
706-21. Protección contra sobrecorriente.  
a) Circuitos y equipo.  Los circuitos del sistema de almacenamiento de energía deben estar protegidos de 
acuerdo con los requisitos del Artículo 240. Los dispositivos de p rotección para los circuitos del sistema de 
almacenamiento de energía deben estar de acuerdo con los requisitos b) a f) siguientes. Los circuitos deberán 
estar protegidos en la fuente contra sobrecorrientes.  
 b) Amperes nominales del dispositivo de sobreco rriente.  Los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente, si se requieren, deben estar designados de acuerdo con el artículo 240 y el valor nominal 
proporcionado en los sistemas que alimentan el sistema de almacenamiento de energía y no deben ser 
meno res que el 125 por ciento de la corriente máxima calculada en el inciso a) inmediato anterior.  
c) Corriente continua nominal.  Los dispositivos de protección por sobrecorriente ya sean fusibles o corta 
circuitos, utilizados en cualquier porción de un siste ma de almacenamiento de energía deben ser adecuados 
para corriente continua y deben tener valores nominales adecuados a la tensión, corriente y corriente 
interruptiva para la aplicación.  
d) Limitación de corriente.  Debe instalarse un dispositivo limitador de corriente de protección contra 
sobrecorriente adyacente al sistema de almacenamiento de energía para cada circuito de salida de corriente 
continua.  
Excepción:  Cuando se proporciona una protección de sobrecorriente limitadora de corriente para los 
circui tos de salida de corriente continua de un sistema de almacenamiento de energía, no se requerirá un 
dispositivo adicional contra una sobrecorriente del tipo limitador de corriente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
e) Fusibles. Se proporcionarán medios para desconectar cualquier fusible aso ciado con el equipo y 
componentes de sistema de almacenamiento de energía cuando el fusible es energizado por ambos sentidos 
y está accesible a personas no calificadas. Se permitirá que los interruptores, dispositivo jalado o dispositivos 
similares que est én clasificados para la aplicación sirvan como un medio para desconectar los fusibles de 
todas las fuentes de suministro.  
f) Ubicación. Cuando  las terminales de entrada y salida de un sistema de almacenamiento de energía 
están más allá de 1.5 m del equipo conectado, o cuando los circuitos de esas terminales pasan a través de 
una pared o cancel, se debe proporcionar protección contra sobrecorriente al sistema de almacenamiento de 
energía.  
706-23. Control de carga.  
a) Generalidades. Se deben tomar provisiones  para controlar el proceso de carga de un sistema de 
almacenamiento de energía. Todos los medios ajustables para controlar el proceso de carga estarán 
accesibles solamente a personas calificadas.  
NOTA:  Ciertos tipos de equipos de almacenamiento de energía tales como los de plomo -ácido regulado 
por válvula o los de níquel -cadmio pueden experimentar falla térmica cuando se sobrecargan.  
b) Regulador de la carga de desviación  
(1) Medios Únicos de Regulación de Carga. Un sistema de almacenamiento de energía que utilice un 
controlador de carga de desviación como el único medio de regular la carga estará equipado con un segundo 
medio independiente para evitar la sobrecarga del dispositivo de almacenamiento.  
(2) Circuitos con regulador de carga de desvío y carga de desvío. Los circuitos que contengan un 
controlador de carga de desviación y una carga de desviación deberán cumplir lo siguiente:  
(1) La corriente nominal de la carga de desviación será menor o igual a la corriente nominal actual del 
controlador de carga d e desviación. La tensión nominal de la carga de desviación debe ser mayor que la 
tensión máxima del sistema de almacenamiento de energía. La potencia nominal de la carga de desviación 
debe ser al menos el 150 por ciento de la potencia nominal de la fuente de carga.  
(2) La ampacidad del conductor y la corriente nominal del dispositivo de sobrecorriente para este circuito 
deberán ser al menos del 150 por ciento de la corriente máxima nominal del controlador de la carga de 
desviación.  
(3) Sistemas de almacenam iento de energía utilizando convertidores interactivos de la compañía de 
electricidad.  
Los sistemas que utilicen inversores interactivos para controlar el estado de carga del almacenamiento de 
energía mediante el desvío del exceso de potencia al sistema de  servicios públicos deberán cumplir con a) y b 
siguientes:  
(a) Estos sistemas no estarán obligados a cumplir con el inciso 706 -23 (b) (2).  
(b) Estos sistemas tendrán un segundo medio independiente de controlar el proceso de carga del sistema 
de almacenami ento de energía para su uso cuando la empresa de servicio público no esté presente o cuando 
el controlador de carga primaria falle o esté desactivado.  
c) Controladores de carga y convertidores cc a cc. Donde estén instalados controladores de carga y 
otros convertidores de potencia de cc a cc que incrementen o decrementen la corriente de salida o la tensión 
de salida con respecto a la corriente de entrada o tensión de entrada, aplicará todo lo siguiente:  
(1) La ampacidad en los circuitos de salida se basará en la corriente máxima continua de salida nominal 
del controlador de carga o convertidor para el rango de tensión de salida seleccionado.  
(2) La tensión nominal de los circuitos de salida se basará en la tensión máxima de salida del controlador 
de carga o convertidor para el rango de tensión de salida seleccionado.  
Parte C. Sistema de almacenamiento de energía electroquímica  
La Parte C de este artículo aplica a los sistemas de almacenamiento de energía que se componen de 
celdas selladas y no selladas o bate rías o módulos de sistemas que están compuestos de múltiples celdas 
selladas o baterías que no son componentes de productos aprobados.  
NOTA : Un componente de almacenamiento de energía, tales como baterías, que están integrados dentro 
de una pieza más grand e de equipo certificado, tal como una unidad de suministro ininterrumpible de potencia 
(UPS) son ejemplo de componentes dentro de un producto certificado.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
706-30. Instalación de baterías.  
a) Unidades de vivienda. Un sistema de almacenamiento de energía no  debe exceder 100 volts entre 
conductores o a tierra.  
Excepción:  Cuando las partes vivas no estén accesibles durante el mantenimiento de rutina del sistema 
de almacenamiento de energía, se permitirá una tensión que exceda los 100 volts.  
b) Desconexión de c ircuitos de baterías en serie.  Circuitos de baterías sujetos a servicio de campo, en 
los que exista una tensión nominal de 240 volts entre conductores o tierra, deberán tener elementos para 
desconectar los tramos conectados en serie, en segmentos que no ex cedan de 240 volts nominales para 
mantenimiento por personas calificadas. Se permitirán desconectadores sin carga atornillables o enchufables.  
c) Medios de desconexión para mantenimiento del sistema de almacenamiento.  Los sistemas de 
almacenamiento de ener gía que superen los 100 volts entre conductores o tierra tendrán un medio de 
desconexión, accesible solamente a personas calificadas, que desconecte los conductores de circuito no 
puesta a tierra y puestos a tierra en el sistema de almacenamiento eléctrico  para mantenimiento.  
Este medio de desconexión no debe desconectar el (los) conductor (es) de circuito puestos a tierra para el 
resto de cualquier otro sistema eléctrico. Se permitirá utilizar un interruptor de apertura sin carga como medio 
de desconexión.  
d) Sistemas de almacenamiento de más de 100 volts.  En los sistemas de almacenamiento de energía 
que excedan los 100 volts entre los conductores o tierra, se permitirá que los circuitos de la batería operen 
con conductores sin puesta a tierra, siempre que un detector e indicador de falla a tierra estén instalados para 
monitorear fallas a tierra dentro del sistema de almacenamiento.  
706-31. Terminaciones de la batería y de la celda.  
a) Prevención de la corrosión.  Se utilizará el material antioxidante adecuad o para la conexión de la 
batería cuando lo recomiende el fabricante de la celda o batería.  
NOTA:  Podrá utilizarse, para orientación sobre materiales aceptables, el manual de instalación y de 
instrucciones del fabricante de la batería.  
b) Conductores y con exiones entre celdas y entre niveles.  La ampacidad de los conectores y 
conductores entre celdas y entre niveles montados en campo deberá ser de tal área de sección transversal 
que el aumento de temperatura bajo condiciones de carga máxima y a temperatura a mbiente máxima no 
exceda el funcionamiento seguro del aislamiento del conductor o del material de los soportes conductores.  
NOTA:  Los conductores dimensionados para evitar una caída de tensión superior al 3 por ciento de la 
carga máxima prevista y donde la  caída máxima de tensión total hasta el punto de conexión más alejado no 
exceda el 5 por ciento, puede no ser apropiado para todas las aplicaciones de la batería.  
c) Terminales de batería. Las conexiones eléctricas a la batería y al cable o cables entre la s celdas en 
niveles separados o en bastidores no deben imponer tensión mecánica en los terminales de la batería. 
Cuando sea posible, se utilizarán placas terminales.  
706-32. Interconexiones de las baterías. Los cables flexibles, identificados en el Artícul o 400, en 
tamaños de 2/0 AWG y mayores serán permitidos dentro del envolvente de la batería desde los terminales de 
la batería a una caja de conexiones cercana donde se conectarán a un método de cableado aprobado. 
También se permitirán cables flexibles de la batería entre las baterías y las celdas dentro del envolvente de la 
batería. Dichos cables estarán aprobados e identificados como resistentes a la humedad. Sólo se utilizarán 
cables flexibles con trenzado de hilo fino con terminales, zapatas, dispositiv os o conectores de acuerdo con 
110-14. 
706-33. Accesibilidad. Las terminales de todas las celdas o unidades multicelulares deberán ser 
fácilmente accesibles para lecturas, inspección y limpieza donde sea requerido por el diseño del equipo. Un 
lado de los e nvases de baterías transparentes debe ser fácilmente accesible para la inspección de los 
componentes internos.  
706-34. Ubicaciones de la batería. Las ubicaciones de las baterías deberán ajustarse a lo siguiente:  
a) Partes en vivo. La protección de las part es activas deberá cumplir con la sección 110 -27. 
b) Baterías con terminales en la parte superior. Cuando las baterías con terminales en la parte superior 
estén instaladas en estanterías en niveles o en estantes de armarios de baterías, el espacio de trabaj o de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo de almacenamiento se proporcionará entre el punto 
más alto de un componente del sistema de almacenamiento y la fila, estantería o techo por encima de ese 
punto.  
c) Tubería de gas. No se permitirá n tuberías de gas en las salas dedicadas para baterías.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Parte D. Sistemas de Almacenamiento de Energía para Baterías de Flujo  
La Parte D se aplica a los sistemas de almacenamiento de energía compuestos o que contienen baterías 
de flujo.  
706-40. Generalidad es. Todas las conexiones eléctricas hacia y desde el sistema y los componentes del 
sistema deberán estar de acuerdo con las disposiciones aplicables del Artículo 692. El sistema y los 
componentes del sistema también cumplirán con las disposiciones de las P artes A y B de este artículo. A 
menos que se indique lo contrario en este artículo, las baterías de flujo del sistema de almacenamiento de 
energía deberán cumplir con las disposiciones aplicables del Artículo 692.  
706-41. Clasificación de electrolitos.  El o los electrolitos que sean aceptables para el uso en las baterías 
asociadas con el sistema de almacenamiento de energía se identificarán por su nombre y composición 
química. Dicha identificación se proporcionará mediante señalización fácilmente discernibl e adyacente a cada 
lugar en el sistema en el que se pueda colocar el electrolito dentro o fuera del sistema.  
706-42. Contención de electrolitos. Los sistemas de baterías de flujo deben estar provistos de un medio 
de contención de electrolitos para evitar d errames de electrolito del sistema. Se proporcionará un sistema de 
alarma para señalar una fuga de electrolito del sistema. El cableado eléctrico y las conexiones se localizarán y 
enrutarán de manera que mitigue el potencial de exposición a los electrolito s. 
706-43. Controles de flujo. Deberán proporcionarse controles para cerrar el sistema de forma segura en 
caso de bloqueo de los electrolitos.  
706-44. Bombas y otros equipos de manejo de fluidos. Las bombas y otros equipos de manejo de 
fluidos se deben cla sificar o especificar como adecuados para la exposición a los electrolitos.  
Parte E. Otras tecnologías de almacenamiento de energía  
Las disposiciones de la Parte E se aplican a los sistemas de almacenamiento de energía que utilizan otras 
tecnologías para a lmacenar energía y cuando existe una demanda de potencia eléctrica para utilizar la 
energía almacenada para generar la potencia necesaria.  
706-50. General. Todas las conexiones eléctricas hacia y desde el sistema y los componentes del sistema 
deberán estar  de acuerdo con las disposiciones aplicables de esta Norma. Salvo disposición en contrario del 
presente artículo, otras tecnologías de almacenamiento de energía cumplirán las disposiciones aplicables de 
la Parte C del Artículo 705.  
ARTÍCULO 710  
SISTEMAS AU TÓNOMOS  
710-1. Alcance. Este artículo aplica las fuentes de producción de energía eléctrica operando de modo 
autónomo.  
710-6. Aprobación del equipo. Todo el equipo deberá estar etiquetado en campo para el uso previsto.  
710-15. Generalidades. El sistema de alambrado de los inmuebles debe ser adecuado para cumplir con 
los requisitos de esta NOM para una instalación similar conectada a un alimentador o a una acometida. El 
alambrado del lado de la alimentación del medio de desconexión del edificio o estructura debe cumplir con 
esta NOM, con excepción de lo que se modifica de (a) hasta (f) siguientes.  
a) Salida de la fuente. Se permitirá que la fuente de alimentación a los sistemas de cableado de las 
instalaciones tenga una capacidad menor que la carga calculada.  La capacidad del suministro autónomo 
deberá ser igual o superior a la carga que representa el equipo de utilización individual más grande conectado 
al sistema.  Las cargas de iluminación general calculadas no se considerarán como una sola carga.  
b) Dimensi onamiento y protección. Los conductores del circuito entre la salida de la fuente autónoma y 
el medio de desconexión del edificio o estructura deben estar dimensionados con base en la suma de los 
valores nominales de las fuentes autónomas.  
c) Una sola ali mentación de 120 volts.  Se permitirá que un sistema autónomo suministre 120 volts a un 
equipo de acometida monofásico, de 3 hilos, de 120/240 volts, o tableros de distribución cuando no existan 
salidas de 240 volts y cuando no existan circuitos derivados m ultifilares. En todas las instalaciones, la suma 
de los valores nominales de las fuentes de energía debe ser menor que el valor nominal de la barra 
conductora del neutro en el equipo de acometida. Este equipo debe estar marcado con la siguiente leyenda, o 
equivalente:  
ADVERTENCIA  
ALIMENTACIÓN INDIVIDUAL DE 120 VOLTS.  
NO CONECTAR CIRCUITOS DERIVADOS MULTIFILARES  
El letrero de advertencia o etiqueta debe cumplir con lo indicado en 110 -21(b).        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
d) Requerimiento de almacenamiento de energía o de sistema de alimen tación de respaldo. No se 
requerirá almacenamiento de energía ni sistemas de alimentación de respaldo.  
e) Interruptores automáticos para retroalimentación.  Los interruptores automáticos del tipo enchufable 
con retroalimentación, conectados a sistemas inter activos con el suministrador, deben estar sujetados de 
acuerdo con 408 -36(d). Los interruptores automáticos que estén marcados “línea” y “carga”, no deben ser 
empleados cuando haya retroalimentación.  
f) Control de tensión y frecuencia.  El suministro autóno mo se controlará de forma que la tensión y la 
frecuencia se mantengan dentro de los límites adecuados para las cargas conectadas.  
ARTÍCULO 712  
MICRORREDES DE CORRIENTE CONTINUA  
Parte A. Generalidades  
712-1. Alcance.  Este artículo se aplica a microrredes de  corriente continua.  
712-2. Definiciones.  
Microrred de corriente continua.  Una microrred de corriente continua es un sistema de distribución de 
energía que consta de más de una fuente de alimentación de corriente continua interconectada, que 
suministra a c onvertidores corriente continua a corriente continua, cargas de corriente continua y/o cargas de 
corriente alterna alimentadas por inversores corriente continua a corriente alterna. Por lo general, una 
microrred de corriente continua no está conectada dire ctamente a una fuente primaria de electricidad de 
corriente alterna, pero algunas microrredes de corriente continua se interconectan a través de uno o más 
convertidores bidireccionales corriente continua – corriente alterna o inversores corriente continua - corriente 
alterna.  
NOTA:  Las fuentes de corriente continua incluyen convertidores de corriente alterna (rectificadores), 
inversores/convertidores corriente continua - corriente alterna bidireccionales, sistemas fotovoltaicos, 
generadores eólicos, sistema s de almacenamiento de energía (incluidas las baterías) y pilas de combustible.  
Sistema de corriente continua de dos hilos puesto a tierra.  Un sistema que tiene una conexión sólida o 
tierra de referencia entre uno de los conductores que transportan corrien te y el sistema de puesta a tierra del 
equipo.  
Sistema de corriente continua de tres hilos puesto a tierra.  Un sistema con una conexión sólida o de 
referencia puesta a tierra entre el punto central de una fuente de alimentación de corriente continua bipola r y 
el sistema de puesta a tierra del equipo.  
Tensión nominal.  Un valor asignado a un circuito o sistema con el propósito de designar 
convenientemente su clase de tensión de corriente continua.  
NOTA:  La tensión real a la que opera un circuito puede variar de la tensión nominal dentro de un rango 
que permita un funcionamiento satisfactorio del equipo.  
Sistema de corriente continua puesto a tierra de referencia. Un sistema que no está sólidamente 
conectado a tierra, pero tiene una referencia eléctrica de baja  resistencia que mantiene la tensión a tierra en 
operación normal.  
Resistivamente puesto a tierra.  Un sistema con una conexión de alta resistencia entre los conductores 
de corriente y el sistema de puesta a tierra del equipo.  
Fuente primaria de corriente c ontinua.  Una fuente que suministra la mayor parte de la carga de c.c. en 
una microrred de corriente continua.  
Sistema de corriente continua sin conexión a tierra.  Un sistema que no tiene conexión directa o 
resistiva entre los conductores portadores de corr iente y el sistema de puesta a tierra del equipo.  
712-3. Otros artículos.  Donde los requisitos de otros Artículos de la presente Norma y los del artículo 712 
difieran, se aplicará el artículo 712. Las microrredes de corriente continua interconectadas a tra vés de un 
inversor o convertidor bidireccional con una fuente de producción de energía eléctrica deberán cumplir con el 
artículo 705.  
712-4. Aprobado y Etiquetado.  Cualquier equipo utilizado en los circuitos de corriente continua de una 
microrred de corrie nte continua debe estar aprobado y etiquetado para su uso en corriente continua.  
712.-10. Directorio.  Se instalará un directorio permanente que indique todas las fuentes de energía 
eléctrica de corriente continua que operen para alimentar la microrred de c orriente continua en cada lugar de 
origen capaz de actuar como la fuente de corriente continua primaria.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Parte B. Requerimientos de circuito  
712-25. Identificación de los conductores de circuito  
a) Los conductores de circuito no puestos a tierra en microrr edes de corriente continua se identificarán de 
acuerdo con los requisitos de la sección 210 -5(c)(2) para los circuitos derivados y la sección 215 -12(c)(2) para 
los alimentadores.  
b) Se permitirá que los conductores no puestos a tierra de 6 AWG o menores se  identifiquen por polaridad 
en todos los puntos de terminación, conexión y empalme marcando con cinta, etiquetado u otros medios 
aprobados.  
712-30. Tensión del sistema.  La tensión del sistema de una microrred de corriente continua se 
determinará mediante u no de los métodos siguientes:  
(1) La tensión nominal a tierra para sistemas sólidamente puestos a tierra.  
(2) La tensión nominal a tierra para sistemas puesta a tierra de referencia.  
(3) La tensión nominal más alta entre los conductores para los sistemas d e corriente continua puestos 
resistivamente a tierra y los sistemas de corriente continua sin puesta a tierra.  
NOTA:  Los ejemplos de tensiones nominales del sistema de corriente continua incluyen, pero no se limitan 
a, 24, 48, 125, 190/380 ó 380 volts.  
Parte C. Medios de desconexión  
712-34. Medios de desconexión de la fuente de corriente continua. La salida de cada fuente de 
corriente continua debe tener un medio de desconexión fácilmente accesible, que sea bloqueable en la 
posición abierta y cercano a la f uente.  
712-35. Desconexión de conductores no puestos a tierra.  En sistemas de dos y tres hilos sólidamente 
conectados a tierra, los medios de desconexión deben abrir simultáneamente todos los conductores no 
puestos a tierra.  
En sistemas no puestos a tierra , resistivamente puestos a tierra y con puesta a tierra de referencia, tales 
dispositivos deberán abrir todos los conductores portadores de corriente.  
712-37. Dispositivos de corriente direccional.  Los medios de desconexión deberán estar certificados y 
marcados para su uso en una sola dirección de corriente, únicamente se utilizarán en la dirección de la 
corriente designada.  
NOTA:  Ejemplos de dispositivos de corriente direccional son los interruptores con contactores y 
semiconductores con apertura magnética  en dispositivos de sobrecorriente.  
Parte D. Métodos de alambrado  
712-52. Puesta a tierra del sistema.  
a) General. Las microrredes de corriente continua deben estar conectadas a tierra de acuerdo con la 
sección 250 -162. 
b) Más de 300 volts. Las microrredes  de corriente continua que funcionen a tensiones superiores a 300 
volts de corriente continua serán sistemas de corriente continua con referencia de puesta a tierra o sistemas 
de corriente continua con puesta a tierra resistiva.  
712-55. Equipo de detección  de fallas a tierra.  Las microrredes de corriente continua no puestas a tierra, 
puestas a tierra o resistivamente puestas a tierra que funcionen a más de 60 volts de corriente continua 
deberán tener una detección de falla a tierra que indique que se ha pro ducido una falla. El equipo de falla a 
tierra deberá estar marcado de acuerdo con 250 -167 (c).  
712-57. Protección de falla de arco.  Cuando se requiera en otras partes de esta Norma, los sistemas 
específicos dentro de la microrred de corriente continua debe rán tener protección contra falla de arco. El 
equipo de protección contra falla de arco deberá estar aprobado.  
Parte E. Marcado  
712-62. Equipo de distribución y conductores. El equipo de distribución y los conductores se marcarán 
como se requiere en otras partes de esta Norma.  
712-65. Corriente de cortocircuito de corriente continua disponible.  
a) Marcado en campo. La corriente de cortocircuito de corriente continua disponible máxima en la 
microrred de corriente continua se marcará en el campo en la fuente de corriente continua. El marcado en 
campo deberá incluir la fecha en que se realizó el cálculo de la corriente de cortocircuito y tener una 
durabilidad suficiente para soportar el medio ambiente.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Modificaciones. Cuando se produzcan modificaciones en la  instalación eléctrica que afecten a la 
máxima corriente de cortocircuito disponible en la fuente de corriente continua, la corriente de cortocircuito 
disponible máxima deberá ser verificada o recalculada según sea necesario para asegurar que los valores 
nominales del equipo son suficientes para la máxima corriente de cortocircuito disponible en los terminales de 
línea del equipo.  
El marcado en campo requerido en 712 -65(a) indicará la nueva corriente máxima de cortocircuito 
disponible y la fecha.  
Parte F. P rotección  
712-70. Protección Sobrecorriente. Los equipos y conductores conectados a más de una fuente eléctrica 
deben tener dispositivos de protección sobrecorriente para proporcionar protección contra todas las fuentes.  
712-72. Corriente nominal de interr upción y de cortocircuito.  
Se considerará la contribución de las corrientes de cortocircuito de todas las fuentes de alimentación 
interconectadas para los valores nominales de corriente de interrupción y de cortocircuito de los equipos en el 
(los) sistema (s) de microrred de corriente continua. Los dispositivos y equipos de protección contra 
sobrecorriente utilizados dentro de una microrred de corriente continua deberán tener un ajuste de 
interrupción a una tensión de circuito nominal o a una corriente de c ortocircuito suficiente para la corriente de 
cortocircuito disponible en los terminales de línea del equipo.  
Parte G. Sistemas de más de 1000 volts  
712-80. General. Los sistemas con una tensión máxima entre conductores de más de 1000 volts de 
corriente con tinua deberán cumplir con el Artículo 490 y otros requisitos de esta Norma aplicables a 
instalaciones con tensión nominal superior a 1000 volts.  
ARTÍCULO 720  
CIRCUITOS Y EQUIPOS QUE FUNCIONAN A MENOS DE 50 VOLTS  
720-1. Alcance.  Este Artículo se aplica a la s instalaciones de corriente continua o de corriente alterna que 
funcionan a menos de 50 volts.  
720-2. Otros Artículos.  Las instalaciones de corriente continua o corriente alterna que funcionan a menos 
de 50 volts, cubiertas en 411 -1 hasta 411 -8; Parte F d el Artículo 517; Parte B del Artículo 551; Partes B y C y 
552-60(b) del Artículo 552; 650 -1 hasta 650 -8; 669 -1 hasta 669 -9; Partes A y H del Artículo 690; Partes A y C 
del Artículo 725; o Partes A y C del Artículo 760, no requieren cumplir con las disposic iones de este Artículo.  
720-3. Áreas peligrosas (clasificadas).  Las instalaciones que están dentro del alcance de este Artículo y 
que estén instaladas en áreas peligrosas (clasificadas) también deben cumplir las disposiciones adecuadas 
para áreas peligrosa s (clasificadas) en otros Artículos aplicables de esta NOM.  
720-4. Conductores.  El tamaño de los conductores no debe ser menor de 3.31 mm2 (12 AWG) de cobre o 
equivalente. El tamaño de los conductores de circuitos derivados que alimenten a más de un artefa cto o 
contacto para aparatos no debe ser menor de 5.26 mm2 (10 AWG) de cobre o equivalente.  
720-5. Portalámparas.  Deben utilizarse portalámparas de capacidad no menor que 660 watts.  
720-6. Capacidad de los contactos.  Los contactos deben tener una capacidad  no menor que  15 
amperes.  
720-7. Contactos requeridos.  En las cocinas, zonas de lavandería y otros lugares donde es probable que 
se utilicen aparatos eléctricos portátiles, se deben instalar contactos con una capacidad no menor que  20 
amperes.  
720-9. Bater ías. Las instalaciones de baterías de acumuladores deben cumplir lo establecido en 480 -1 
hasta 480 -6 y 480 -9 hasta 480 -11. 
720-11. Ejecución mecánica de los trabajos. Los circuitos que operen a menos de 50 volts se deben 
instalar de manera organizada y pro fesional. Los cables deben soportarse por la estructura del edificio de 
modo que no sean dañados durante el uso normal del edificio.  
ARTÍCULO 725  
CIRCUITOS CLASE 1, CLASE 2 Y CLASE 3 DE CONTROL REMOTO, DE SEÑALIZACIÓN Y DE 
POTENCIA LIMITADA  
Parte  A. Genera lidades  
725-1. Alcance.  Este Artículo cubre los circuitos de control remoto, señalización y potencia limitada, que 
no son parte integral de un dispositivo o equipo de utilización.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
NOTA:  Los circuitos de los que trata este Artículo se caracterizan por limit aciones de uso y de potencia 
eléctrica que los diferencia de los circuitos de alumbrado y de fuerza. Por lo tanto, se les aplican requisitos 
alternativos a los de los Capítulos 1 al 4 en lo que respecta al tamaño mínimo de los conductores, factores de 
ajuste y corrección de ampacidad, protección contra sobrecorriente, requisitos de aislamiento, métodos  de 
alambrado y materiales.  
725-2. Definiciones.  
Cable abandonado Clase 2, Clase 3 y cables de potencia limitada para charola portacables (PLTC).  
Cables Clase  2, Clase 3 y PLTC instalados y que no terminan en un equipo y que no están identificados con 
una etiqueta para uso futuro.  
Cable para integridad del circuito (CI).  Cables usados para sistemas de control remoto, señalización y 
de potencia limitada que alim entan circuitos críticos para garantizar el funcionamiento continuo del circuito 
durante un tiempo específico y bajo condiciones de incendio.  
Circuito Clase 1:  La parte del sistema de alambrado entre el lado carga del dispositivo de protección 
contra sobre corriente o la alimentación de potencia limitada y los equipos conectados.  
NOTA:  Ver 725 -41 con respecto a las limitaciones de tensión y de potencia de los circuitos Clase 1.  
Circuito Clase 2:  La parte del sistema de alambrado entre el lado carga de una fu ente de alimentación 
Clase 2 y los del equipo conectado. Debido a sus limitaciones de potencia, un circuito Clase 2 se considera 
seguro desde el punto de vista de la iniciación del fuego y provee una protección aceptable contra choque 
eléctrico.  
Circuito C lase 3:  La parte del sistema de alambrado entre el lado carga de una fuente de alimentación 
Clase 3 y los equipos conectados. Debido a sus limitaciones de potencia, un circuito Clase 3 se considera 
seguro desde el punto de vista de la iniciación del fuego.  Como en este circuito se permiten niveles de tensión 
y corriente más altos que en los Clase 2, debe tener medidas adicionales de seguridad que brinden protección 
contra el riesgo de choque eléctrico que se pudiera encontrar.  
Cable de potencia limitada par a charola portacables (PLTC).  Un ensamble de 2 o más conductores 
aislados clasificados a una tensión de 300 V, con o sin conductores de puesta a tierra de equipos asociados 
desnudos o aislados, dentro de una cubierta no metálica.  
725-3. Otros Artículos.  Los circuitos y equipos deben cumplir con los Artículos o las secciones que se 
indican en (a) hasta (n). Sólo aquellas secciones del Artículo 300 referenciadas en este Artículo se deben 
aplicar a los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3.  
a) Número y tamaño d e los conductores en una canalización.  Véase 300 -17. 
b) Propagación del fuego o de los productos de la combustión.  Las instalaciones de circuitos Clase 1, 
Clase 2 y Clase 3 deben cumplir con 300 -21. 
c) Ductos, plenums  y otros espacios de circulación del ai re. Los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 
instalados en ductos, plenums  y otros espacios de circulación de aire deben cumplir con 300 -22. 
Excepción 1:  Los cables de Clase 2 y Clase 3 seleccionados de acuerdo con la Tabla 725 -154 e 
instalados de acuerdo con 725 -135(b) y 300 -22(b), se permitirá que se instalen en ductos fabricados 
específicamente para aire ambiental.  
Excepción 2:  Se permitirá que los cables de Clase 2 y Clase 3 seleccionados de acuerdo con la Tabla 
725-154 e instalados de acuerdo con 725 -135(c) se instalen en otros espacios usados para aire ambiental.  
d) Áreas peligrosas (clasificadas).  Cuando se instalen en áreas peligrosas (clasificadas), véanse los 
Artículos 500 al 516 y el Artículo 517, Parte D.  
e) Charolas portacables.  Cuando estén ins talados en charolas portacables, véase el Artículo 392.  
f) Circuitos de control de motores. Cuando se conecten en el lado de la carga de los dispositivos de 
protección de circuitos derivados de motores, como se especifica en 430 -72(a). 
g) Cable de instrume ntación en charolas.  Véase el Artículo 727.  
h) Canalizaciones expuestas a diferentes temperaturas. Las instalaciones deben cumplir con 300 -7(a). 
i) Soporte vertical para cables y conductores clasificados para fuego. Instalaciones verticales de 
cables y con ductores del tipo “integridad de circuito” en una canalización o conductores y cables de sistemas 
de protección de circuitos eléctricos deberán ser instaladas conforme a 300 -19. 
j) Pasacables . Se debe instalar un pasacables cuando los cables emergen de una  canalización utilizada 
para soporte mecánico o para protección, conforme a 300 -15(c).       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
k) Instalación de conductores con otros sistemas.  Las instalaciones deben cumplir con lo establecido 
en la sección 300 -8. 
l) Lugares corrosivos, húmedos o mojados.  Los c ables de Clase 2 y Clase 3 instalados en lugares 
corrosivos, húmedos o mojados deben cumplir con los requisitos aplicables establecidos en las secciones 
110-11, 300 -5(B), 300 -6, 300 -9 y 310 -10(g)  
m) Ensambles de direccionamiento de cables. Se permitirá que  los cables Clase 2 y Clase 3 y los tipo 
PLTC sean instalados en ensambles de enrutamiento de cables en plenums , ensambles de enrutamiento de 
cables en cubos verticales y ensambles de enrutamiento de cables de uso general seleccionados de acuerdo 
con la Ta bla 800 -154 (c), aprobados de acuerdo con las disposiciones de 800 -182, e instalados de acuerdo 
con 800 -110(c) y 800 -113. 
n) Canalizaciones de Comunicaciones.  Se permitirá que los cables de Clase 2, Clase 3 y Tipo PLTC se 
instalen en canalizaciones de comu nicación en plenum , en canalizaciones de comunicaciones de cubos 
verticales y en canalizaciones de comunicaciones de uso general seleccionadas de acuerdo con las 
disposiciones de la Tabla 800 -154(b), aprobadas de acuerdo con 800 -182, e instalados de acuerd o con las 
secciones 800 -113 y 362 -24 a 362 -56, en los que se aplican los requisitos aplicables a los tubos eléctricos no 
metálicos (ENT).  
725-21. Acceso a los equipos eléctricos instalados detrás de tableros diseñados para permitir el 
acceso.  El acceso a l os equipos no debe verse impedido por la acumulación de cables y alambres que evite 
la remoción de los paneles, incluso los paneles del plafón suspendido.  
725-24. Ejecución mecánica de los trabajos.  Los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 se deben instala r 
de manera organizada y profesional. Los cables y conductores instalados expuestos en la superficie de 
plafones y paredes laterales se deben sostener por la estructura del edificio, de modo que el cable no se dañe 
durante el uso normal del edificio. Los c ables se deben sostener con correas, grapas, ganchos, amarres para 
cable o accesorios similares diseñados e instalados de modo que no dañen el cable. La instalación también 
debe cumplir con 300 -4 (d). 
725-25. Cables abandonados.  La parte accesible de los c ables abandonados Clase 2, Clase 3 y PLTC se 
debe retirar. Cuando los cables están identificados para su uso futuro con una etiqueta, ésta debe tener la 
durabilidad suficiente para resistir el ambiente involucrado.  
725-30. Identificación de los circuitos C lase 1, Clase 2 y Clase 3.  Los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 
3 se deben identificar en los lugares de terminación y empalme, de manera tal que se evite la interferencia 
involuntaria con otros circuitos durante pruebas y mantenimiento.  
725-31. Equipo d e control de seguridad  
a) Circuitos de control remoto.  Los circuitos de control remoto de los equipos de control de seguridad se 
deben clasificar como Clase 1, si la falla del equipo puede producir un riesgo directo de incendio o muerte. No 
se consideran e quipos de control de seguridad los termostatos para cuartos, los reguladores de la 
temperatura del agua y otros controles similares utilizados junto con los equipos de calefacción y aire 
acondicionado.  
b) Protección física.  Cuando una avería en el circuito  de control remoto de un equipo de control de 
seguridad pueda producir un riesgo como los descritos en 725 -31(a), todos los conductores de dichos circuitos 
de control remoto deben estar instalados en tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semi pesado, 
tubo conduit rígido de policloruro de vinilo, tubo conduit metálico ligero, cable del tipo MI, cable del tipo MC u 
otro tipo debidamente protegido contra los daños físicos.  
725-35. Requisitos de los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3.  Un circuito  de control remoto, de 
señalización o de potencia limitada debe cumplir con las siguientes partes de este Artículo:  
(1) Circuitos Clase 1: Las Partes A y B.  
(2) Circuitos Clase 2 y Clase 3: Las Partes A y C.  
Parte B. Circuitos Clase 1  
725-41. Clasificación  de los circuitos Clase 1 y requisitos de alimentación.  Los circuitos Clase 1 se 
deben clasificar en, circuitos de potencia limitada Clase 1 cuando cumplen las limitaciones de potencia de (a), 
o en circuitos de control remoto y señalización Clase 1 cuando se usen para control remoto o señalización y 
cumplan las limitaciones de potencia de (b) siguientes:  
a) Circuitos de potencia limitada Clase 1. Estos circuitos deben estar alimentados por una fuente con 
salida nominal no mayor que 30 volts y 1000 voltamper es. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
1) Transformadores Clase 1.  Los transformadores utilizados para alimentar circuitos de potencia limitada 
Clase 1 deben cumplir con las secciones aplicables de las Partes A y B del Artículo 450.  
2) Otras fuentes de alimentación Clase 1.  Las fuentes de a limentación, que no sean transformadores, 
deben estar protegidas por dispositivos contra sobrecorriente con capacidad no superior al 167 por ciento de 
los voltamperes de la fuente divididos entre la tensión nominal. Los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente no deben ser intercambiables con otros de mayor capacidad. Se permite que el dispositivo de 
protección contra sobrecorriente forme parte integral de la fuente de alimentación.  
Para cumplir con la limitación de 1000 voltamperes establecida en 7 25-41(a), la salida máxima (VA máx) de 
las fuentes de alimentación, que no sean transformadores, se debe limitar a 2500 voltamperes y el producto 
de la corriente máxima (I máx) por la tensión máxima (V máx) no debe superar los 10 000 voltamperes. Estos 
valore s nominales se deben determinar puenteando cualquier dispositivo de protección contra sobrecorriente 
en el circuito.  
VA máx es la salida máxima en voltamperes después de un minuto de funcionamiento, independientemente 
de la carga y con el dispositivo de pro tección contra sobrecorriente (si se usa) puenteado. Para determinar los 
VA máx no se debe desconectar la impedancia limitadora de corriente.  
Imáx es la corriente máxima de salida con cualquier carga no capacitiva, incluyendo un cortocircuito, y con la 
protección contra sobrecorriente (si se usa) puenteada. Al determinar la I máx no se debe puentear mediante su 
derivación la impedancia de limitación de corriente. Cuando se utilice una impedancia de limitación de 
corriente, aprobada para esa aplicación o que f orme parte de un producto aprobado, en combinación con una 
fuente de almacenamiento de energía, por ejemplo, una batería de acumuladores, para limitar la corriente de 
salida, se deben aplicar los límites de I máx después de 5 segundos.  
Vmáx es la máxima ten sión de salida independientemente de la carga, cuando se aplica la entrada nominal.  
b) Circuitos de control remoto y señalización Clase 1.  Estos circuitos no deben exceder 600 volts. No 
se exigirá limitar la potencia de salida de la fuente de alimentación.  
725-43. Protección contra sobrecorriente de los circuitos Clase 1.  La protección contra sobrecorriente 
para conductores 2.08 mm2 (14 AWG) y mayores se debe proporcionar de acuerdo con la ampacidad de 
dichos conductores, sin aplicar factores de corrección y ajuste de ampacidad de 310 -15 al cálculo de la 
ampacidad. La protección contra sobrecorriente no debe ser mayor de 7 amperes para conductores de 0.824 
mm2 (18 AWG) ni de 10 amperes para los de 1.31 mm2 (16 AWG).  
Excepción:  Cuando otros Artículos de esta NOM exijan o permitan otra protección contra sobrecorriente.  
NOTA:  Por ejemplo, ver 430 -72 para motores, 610 -53 para grúas y montacargas y 517 -74 (b) y 660 -9 para 
equipos de rayos X.  
725-45. Ubicación del dispositivo contra sobrecorriente de un circuito Cl ase 1.  Los dispositivos de 
protección contra sobrecorriente deben estar ubicados tal como se especifica en (a), (b), (c), (d) o (e) 
siguientes.  
a) Punto de alimentación.  Los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben estar ubicados en 
el punto donde el conductor que se va a proteger recibe la alimentación.  
b) Derivaciones del alimentador.  Se permitirá que los conductores de circuitos Clase 1 sean derivados, 
sin protección contra sobrecorriente en la derivación, cuando el dispositivo contra sobre corriente que protege 
el conductor del circuito esté dimensionado para proteger al conductor en derivación.  
c) Derivaciones del circuito derivado.  Los conductores de un circuito Clase 1 de 2.08 mm2 (14 AWG) y 
mayores que estén derivados desde el lado carga  del dispositivo o dispositivos de protección contra 
sobrecorriente de un circuito controlado de iluminación y fuerza requieren sólo protección de cortocircuito y 
falla a tierra y se permite protegerlos mediante dispositivos de protección contra sobrecorri ente del circuito 
derivado cuando la capacidad nominal de tales dispositivos sea máximo del 300 por ciento de la ampacidad 
del conductor del circuito Clase 1.  
d) Lado del primario del transformador.  Se permitirá que los conductores de un circuito Clase 1 
alimentados por el secundario de un transformador monofásico con un secundario de sólo 2 hilos (una sola 
tensión), estén protegidos por la protección contra sobrecorriente instalada en el lado primario del 
transformador, siempre que dicha protección cumpla lo establecido en 450 -3 y no exceda el valor determinado 
al multiplicar la ampacidad del conductor del secundario, por la relación de tensión del secundario al primario 
del transformador. Los conductores del secundario de un transformador diferente a uno d e 2 hilos no se deben 
considerar como protegidos por la protección contra sobrecorriente del primario.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
e) Lado de entrada de una fuente electrónica de alimentación . Se permitirá que los conductores de un 
circuito Clase 1 alimentados por la salida de una fu ente electrónica de alimentación, aprobada, monofásica, 
diferente a un transformador, que tenga sólo una salida de 2 hilos (una sola tensión) para conectarse con 
circuitos Clase 1, estén protegidos mediante la protección contra sobrecorriente proporcionada  en el lado de 
entrada de la fuente electrónica de alimentación, siempre que esta protección no exceda el valor determinado 
al multiplicar la ampacidad de los conductores del circuito Clase 1 por la relación de la tensión de salida a la 
de entrada de la fu ente electrónica de alimentación. Las salidas de una fuente electrónica de alimentación, 
diferentes a las de 2 hilos (una sola tensión), no deben considerarse protegidas por la protección contra 
sobrecorriente del primario.  
725-46. Métodos de alambrado par a circuitos Clase 1.  Los circuitos Clase 1 se deben instalar de 
acuerdo con la Parte A del Artículo 300 y con los métodos de alambrado de los Artículos adecuados del 
Capítulo 3.  
Excepción 1 : Se permitirá aplicar las disposiciones de 725 -48 hasta 725 -51 en las instalaciones de los 
circuitos Clase 1.  
Excepción 2:  Los métodos permitidos o exigidos por otros artículos de esta NOM se deben aplicar a la 
instalación de circuitos Clase 1.  
725-48. Conductores de distintos circuitos en el mismo cable, charola portaca bles, envolvente o 
canalización.  Se permitirá instalar circuitos Clase 1 junto con otros circuitos según se especifica en 725 -48(a) 
y (b). 
a) Dos o más circuitos Clase 1.  Se permitirá que los circuitos Clase 1 ocupen el mismo cable, charola 
portacables, en volvente o canalización, independientemente de si los circuitos individuales son de corriente 
continua o de corriente alterna, siempre que todos los conductores estén aislados para la máxima tensión de 
cualquier conductor que haya en el cable, charola port acables, envolvente o canalización.  
b) Circuitos Clase 1 con circuitos de suministro de fuerza.  Sólo se permitirá que los circuitos Clase 1 
se instalen con conductores de suministro de fuerza como se especifica en (1) hasta (4) siguientes.  
1) En un cable, envolvente o canalización.  Se permitirá que los circuitos Clase 1 y los circuitos de 
suministro de fuerza ocupen el mismo cable, envolvente o canalización únicamente cuando el equipo 
alimentado esté funcionalmente asociado.  
2) En centros de control ensambl ados en fábrica o en el sitio.  Se permitirá que los circuitos Clase 1 y 
los circuitos de suministro de fuerza se instalen en centros de control ensamblados en fábrica o en sitio.  
3) En un pozo de visitas.  Se permitirá que los circuitos Clase 1 y los circui tos de suministro de fuerza se 
instalen como conductores subterráneos en un pozo de visitas, siempre que se cumpla una de las siguientes 
condiciones:  
(1) Los conductores del circuito de suministro de fuerza o los conductores del circuito Clase 1 están en 
un cable con recubrimiento metálico o un cable tipo UF.  
(2) Además del aislamiento del alambre, los conductores del circuito Clase 1 estén separados 
permanentemente de los conductores de suministro de fuerza por un material continuo no conductor 
y fijo firm emente, como por ejemplo una tubería flexible.  
(3) Los conductores estén permanente y eficazmente separados de los de suministro de fuerza y 
asegurados firmemente a bastidores, aisladores u otros soportes aprobados.  
4) En charolas portacables.  Las instalac iones en charolas portacables deben cumplir con (1) ó (2) 
siguientes.  
(1) Los conductores del circuito Clase 1 y los conductores de suministro de fuerza no asociados 
funcionalmente con los conductores del circuito Clase 1, deben estar separados por una bar rera fija y 
sólida de un material compatible con la charola portacables.  
(2) Se permitirá que los conductores del circuito Clase 1, y los conductores de suministro de fuerza no 
asociados funcionalmente con los conductores del circuito Clase 1, estén instal ados en una charola 
portacables sin barreras, si todos los conductores están instalados con cables multiconductores 
separados de los tipos AC, MC, MI o TC, y todos los conductores en los cables están aislados a 600 
volts o más.  
725-49. Conductores de los c ircuitos Clase 1  
a) Tamaño y uso.  Se permitirá usar conductores de tamaños 0.824 mm2 (18 AWG) y 1.31 mm2 (16 AWG) 
siempre que las cargas que alimentan no superen las ampacidades de los conductores dadas en 402 -5, y 
estén instalados en una canalización, un envolvente aprobado o en un cable aprobado. Los conductores de 
tamaño mayor de 1.31 mm2 (16 AWG) no deben alimentar cargas mayores que las ampacidades dadas en 
310-15. Los cordones flexibles deben cumplir lo dispuesto en el Artículo 400.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
b) Aislamiento. El aislamiento de los conductores debe ser para la tensión del sistema y no menos de 600 
volts.  Los conductores de tamaño mayor de 1.31 mm2 (16 AWG) deben cumplir lo establecido en el Artículo 
310. Los conductores de tamaño 0.824 mm2 (18 AWG) y 1.31 mm2 (16 AWG) deben ser de los Tipos FFH -2, 
KF-2, KFF -2, PAF, PAFF, PF, PFF, PGF, PGFF, PTF, PTFF, RFH -2, RFHH -2, RFHH -3, SF -2, SFF -2, TF, 
TFF, TFFN, TFN, ZF o ZFF. Se permitirá usar conductores con aislamiento de otros tipos y de otros 
espesores, siempre que estén  aprobados para usarlos en circuitos Clase 1.  
725-51. Número de conductores en charolas portacables y canalizaciones, y factores de ajuste de 
ampacidad  
a) Conductores de los circuitos Clase 1. Cuando en una canalización sólo haya conductores de 
circuitos C lase 1, el número de conductores se debe determinar de acuerdo con 300 -17. Sólo se deben aplicar 
los factores de ajuste de ampacidad de 310 -15(b)(3)(a) si dichos conductores conducen cargas continuas en 
exceso del 10 por ciento de la ampacidad de cada cond uctor. 
b) Conductores de suministro de fuerza y de circuitos Clase 1.  Cuando, según lo permitido en 725 -48, 
en una canalización haya conductores de circuitos Clase 1 y para suministro de fuerza, el número de 
conductores se debe determinar de acuerdo con 30 0-17. Los factores de ajuste de ampacidad de 310 -
15(b)(3)(a) se deben aplicar del siguiente modo:  
(1) A todos los conductores, cuando los conductores del circuito Clase 1 conduzcan cargas permanentes 
mayores al 10 por ciento de la ampacidad de cada conduct or, y el número total de conductores sea 
más de tres.  
(2) Sólo a los conductores de suministro de fuerza, cuando los conductores del circuito Clase 1 no 
conduzcan cargas permanentes mayores al 10 por ciento de la ampacidad de cada conductor, y el 
número to tal de conductores de alimentación sea más de tres.  
c) Conductores de circuitos Clase 1 en charolas portacables.  Cuando haya conductores de circuitos 
Clase 1 instalados en charolas portacables, éstos deben cumplir lo establecido en 392 -22 y 392 -80(a). 
725-52. Circuitos que se extienden más allá de un edificio.  Si los circuitos Clase 1 salen en forma 
aérea más allá de un edificio, también deben cumplir los requisitos del Artículo 225.  
Parte C. Circuitos Clase 2 y Clase 3  
725-121. Fuentes de alimentación para  circuitos Clase 2 y Clase 3.  
a) Fuente de alimentación.  La fuente de alimentación para un circuito Clase 2 o Clase 3 debe ser como 
se especifica en (1), (2), (3), (4) ó (5) siguientes.  
NOTA 1:  En la Nota 1 de la Figura 725 -121 se indica la relación entre las fuentes de alimentación Clase 2 
o Clase 3, su alimentación, y los circuitos Clase 2 o Clase 3.  
NOTA 2:  En las Tablas 11(a) y 11(b) del Capítulo 10 se establecen los requisitos para las fuentes de 
alimentación aprobadas Clase 2 y Clase 3.  
(1) Un transfo rmador aprobado para Clase 2 o Clase 3.  
(2) Una fuente de alimentación aprobada para Clase 2 o Clase 3.  
(3) Otro equipo aprobado y marcado para identificar la fuente de alimentación Clase 2 o Clase 3.  
Excepción 1 para (3): No se exigirá que los termopares estén aprobados como fuente de alimentación 
Clase 2.  
Excepción 2 para (3): Los circuitos de potencia limitada de equipos aprobados cuando tales circuitos 
tengan niveles de energía con valor nominal en o por debajo de los límites establecidos en las Tablas 11(a) y 
11(b) del Capítulo 10.  
NOTA:  Ejemplos de otros equipos aprobados son:  
1) Un circuito impreso aprobada para uso como fuente de alimentación para circuitos Clase 2 o Clase 3 
si forma parte de un conjunto aprobado.  
2) Una impedancia limitadora de corr iente aprobada para ese propósito o que forma parte de un 
producto aprobado, utilizada junto con un transformador de potencia no limitada o una fuente de 
almacenamiento de energía, como una batería de acumuladores, para limitar la corriente de salida.  
3) Un termopar.  
4) Un circuito secundario de comunicaciones de impedancia limitada o de corriente/tensión limitado de 
equipos de control industrial.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(4) Los circuitos de potencia limitada de los equipos de audio/video de tecnología de la información 
(computado ra), circuitos de potencia limitada de comunicaciones y equipo industrial aprobados  
 
Figura 725 -121.- No. 1 Circuitos Clase 2 y Clase 3  
NOTA.  Estos circuitos son normalmente los que se usan para interconectar equipos de tecnología de la 
información con e l propósito de intercambiar información (datos).  
(5) Una pila seca (zinc -carbón, alcalina, de mercurio, óxido de plata, níquel -cadmio o litio son algunas de 
las pilas secas) se debe considerar una fuente de alimentación Clase 2 intrínsecamente limitada, 
siempre que su tensión sea de 30 volts o menos y que su capacidad sea igual o menor que la 
disponible en las pilas No. 6 de zinc y carbón conectadas en serie ( ⅛ de ampere continuo).  
b) Interconexión de fuentes de alimentación.  No se deben conectar en paralel o ni interconectar de 
ningún otro modo las salidas de las fuentes de alimentación Clase 2 ó Clase 3, a menos que estén aprobadas 
para ello.  
c) Marcado.  Las fuentes de energía para los circuitos limitados de potencia a que hacen referencia las 
secciones 725 -121(a)(3) y los circuitos eléctricos limitados para la tecnología de información de audio / vídeo 
(equipo) y el equipo industrial mencionado en la sección 725 -121(a)(4) deberán tener una etiqueta que indique 
la tensión máxima y la corriente de salida para  cada punto de conexión.  
725-124. Marcado del circuito.  El equipo que alimenta a los circuitos debe tener una marca duradera, 
plenamente visible que indique que cada circuito es Clase 2 ó Clase 3.  
725-127. Métodos de alambrado en el lado fuente de las fue ntes de alimentación Clase 2 ó Clase 3.  
Los conductores y equipos en el lado fuente de las fuentes de alimentación se deben instalar de acuerdo con 
los requisitos correspondientes de los Capítulos 1 a 4. Los transformadores u otros dispositivos que se 
alimenten desde circuitos de alumbrado o de fuerza deben estar protegidos por dispositivos contra 
sobrecorriente de máximo 20 amperes.  
Excepción:  Se permitirá que los terminales de entrada de un transformador u otra fuente de alimentación 
que alimenten a un ci rcuito Clase 2 o Clase 3, sean de tamaño menor que 2.08 mm2 (14 AWG) pero no menor 
que 0.824 mm2 (18 AWG), si no tienen más de 305 milímetros de longitud y tienen un aislamiento que cumpla 
lo establecido en 725 -49 (b).  
725-130. Materiales y métodos de alam brado en el lado carga de la fuente de alimentación Clase 2 ó 
Clase 3.  Se permitirá que los circuitos Clase 2 y Clase 3 en el lado de la carga de la fuente de alimentación se 
instalen usando métodos de alambrado y materiales, de acuerdo con lo establecido en (a) o (b) siguientes.  
a) Métodos de alambrado y materiales Clase 1.  La instalación se debe hacer de acuerdo con 725 -46. 
Excepción 1: No se deben aplicar los factores de ajuste de ampacidad dados en 310 -15 (b)(3)(a).  
Excepción 2:  Se permitirá que los cir cuitos Clase 2 y Clase 3 se reclasifiquen e instalen como circuitos 
Clase 1, si se eliminan las marcas exigidas en 725 -124 para Clase 2 y Clase 3, y todo el circuito se instala 
usando los métodos de alambrado y los materiales de acuerdo con la Parte B, Cir cuitos Clase 1.  
NOTA:  Los circuitos Clase 2 y Clase 3 reclasificados e instalados como circuitos Clase 1 ya no son 
circuitos Clase 2 ó Clase 3, independientemente de que sigan conectados a una fuente de alimentación Clase 
2 ó Clase 3.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
b) Métodos de alambra do Clase 2 y Clase 3.  Los conductores en el lado carga de la fuente de 
alimentación deben estar aislados cumpliendo como mínimo los requisitos de 725 -179 y se deben instalar de 
acuerdo con 725 -133 y 725 -154. 
Excepción 1:  Según se especifica en 620 -21 para ascensores y equipos similares.  
Excepción 2:  Se permitirá que otros métodos de alambrado y materiales, instalados según los requisitos 
de 725 -3 amplíen o reemplacen los conductores y cables descritos en 725 -179 y permitidos por 725 -130(b).  
Excepción 3:  Se permitirá usar conductores Clase 2, desnudos como parte de un sistema de protección 
contra intrusión, cuando se instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante del sistema.  
725-133. Instalación de los conductores y equipos en cables, compartimiento s, charolas 
portacables, envolventes, pozos de inspección, cajas de salida, cajas de dispositivos, canalizaciones y 
ensambles de enrutamiento de cables para circuitos Clase 2 y Clase 3.  
Los conductores y equipos para circuitos Clase 2 y Clase 3 se deben in stalar de acuerdo con 725 -135 
hasta 725 -144. 
725-135. Instalación de cables de Clase 2, Clase 3 y PLTC. La instalación de cables de Clase 2, Clase 
3 y PLTC debe cumplir con lo establecido en las secciones 725 -135(a) hasta (m).  
(a) Aprobado. Los cables de Clase 2, Clase 3 y PLTC instalados en edificios deben estar aprobados.  
b) Ductos específicamente fabricados para ventilación ambiental. Deben permitirse los siguientes 
cables en ductos específicamente fabricados para uso en ventilación ambiental, como se d escribe en la 
sección 300 -22(b), si están directamente asociados con el sistema de distribución de aire:  
(1) Cables de los tipos CL2P y CL3P, en tramos tan cortos como sea factible para el desempeño de la 
función requerida  
(2) Cables de los tipos CL2P, CL3 P, CL2R, CL3R, CL2, CL3, CL2X, CL3X y PLTC, instalados en 
canalizaciones que cumplan con lo establecido en la sección 300 -22(b)  
c) Otros espacios utilizados para ventilación ambiental ( plenums ). Deben permitirse los siguientes 
cables en otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental, según se describe en la sección 300 -
22(c):  
(1) Cables de los tipos CL2P y CL3P  
(2) Cables de los tipos CL2P y CL3P instalados en canalizaciones de comunicaciones para plenums  
(3) Cables de los tipos CL2P y CLP3 insta lados en ensambles enrutadores de cables  
(4) Cables de los tipos CL2P y CLP3 y canalizaciones de comunicaciones para ventilación ambiental, 
soportadas por charolas portacables metálicas abiertas o sistemas de charolas portacables  
(5) Cables de los tipos CL 2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3, CL2X, CL3X y PLTC, instalados en 
canalizaciones instaladas de conformidad con lo establecido en la sección 300 -22(c)  
(6) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3, CL2X, CL3X y PLTC soportados por 
charolas portaca bles metálicas de fondo sólido con cubiertas metálicas sólidas en otros espacios que se 
utilicen para ventilación ambiental ( plenums ), según se describe en la sección 300 -22(c).  
(7) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3, CL2X, CL3X y PLTC i nstalados en 
canalizaciones de comunicaciones para plenums , canalizaciones de comunicaciones para cubos verticales y 
canalizaciones de comunicaciones para propósitos generales, soportados por charolas portacables metálicas 
de fondo sólido con cubiertas met álicas sólidas en otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental 
(plenums ), según se describe en la sección 300 -22(c).  
d) Cubos verticales -Cables en trayectorias verticales.  Deben permitirse los siguientes cables en 
trayectorias verticales que penetren uno o más pisos y en las trayectorias verticales de un foso:  
(1) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R y CL3R  
(2) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R y CL3R instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenums  
b. Ensambles de enrutami ento de cables para plenums  
c. Canalizaciones de comunicaciones para cubos verticales  
d. Ensambles de enrutamiento de cables para cubos verticales  
NOTA:  Ver sección 300 -31 sobre requisitos de sellos cortafuego para penetraciones en pisos.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
e) Cubos vertica les-Cables en canalizaciones metálicas.  Deben permitirse los siguientes cables en 
canalizaciones metálicas de un cubo vertical con sellos cortafuego en cada uno de los pisos:  
(1) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3, CL2X, CL3X y PLTC  
(2) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3, CL2X, CL3X y PLTC instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenums  
b. Canalizaciones de comunicaciones para cubos verticales  
c. Canalizaciones de comunicaciones para propósitos generales  
NOTA:  Ver sección 300 -31 sobre requisitos de sellos cortafuego para penetraciones en pisos.  
f) Cubos verticales -Cables en fosos a prueba de incendios. Debe permitirse que los siguientes cables 
se instalen en fosos de tramos verticales a prueba de incendios , con sellos cortafuego en cada uno de los 
pisos:  
(1) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3, CL2X, CL3X y PLTC  
(2) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3 y PLTC instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenums  
b. Ensambles de enrutamiento de cables para plenums  
c. Canalizaciones de comunicaciones para cubos verticales  
d. Ensambles de enrutamiento de cables para cubos verticales  
e. Canalizaciones de comunicaciones para propósitos generales  
f. Ensambles de enrutamie nto de cables para propósitos generales  
NOTA:  Ver sección 300 -31 sobre requisitos de sellos cortafuego para penetraciones en pisos.  
g) Cubos verticales -Viviendas unifamiliares y bifamiliares. Deben permitirse los siguientes cables en 
viviendas unifamiliar es y bifamiliares:  
(1) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3 y PLTC  
(2) Cables de los tipos CL2X y CL3X de menos de 6 mm (0.25 pulgadas) de diámetro  
(3) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3 y PLTC instalados en:  
a. Canalizac iones de comunicaciones para plenums  
b. Ensambles de enrutamiento de cables para plenums  
c. Canalizaciones de comunicaciones para cubos verticales  
d. Ensambles de enrutamiento de cables para cubos verticales  
e. Canalizaciones de comunicaciones para fines g enerales  
f. Ensambles de enrutamiento de cables para fines generales  
h) Charolas portacables. Los cables instalados en charolas portacables exteriores deben ser del tipo 
PLTC. Debe permitirse que los siguientes cables sean sostenidos por charolas portacabl es situadas en 
edificios:   
(1) Cables de los tipos CM CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3 y PLTC  
(2) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3 y PLTC instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenums  
b. Canalizaciones de comunicacion es para cubos verticales  
c. Canalizaciones de comunicaciones para propósitos generales  
i) Arreglos de conexión cruzada. Debe permitirse que los siguientes cables se instalen en arreglos de 
conexión cruzada:  
(1) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, C L2, CL3 y PLTC  
(2) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3 y PLTC instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenums  
b. Ensambles de enrutamiento de cables para plenums  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
c. Canalizaciones de comunicaciones para cubos verticales  
d. Ensambles de enrutamiento de cables para cubos verticales  
e. Canalizaciones de comunicaciones para fines generales  
f. Ensambles de enrutamiento de cables para propósitos generales  
j) Establecimientos industriales. En establecimientos industriales donde la s condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas estarán a cargo de la instalación, deben 
permitirse cables de tipo PLTC, de acuerdo con lo establecido en (1) o (2) de la siguiente manera:  
(1) Donde el cable no esté suj eto a daños físicos, los cables de tipo PLTC que cumplan con los 
requisitos de impacto y aplastamiento de cables de tipos MC y estén identificados como PLTC -ER para dicho 
uso, debe permitirse que estén expuestos entre la charola portacables y el equipo de utilización o dispositivo. 
El cable debe estar soportado de manera continua y protegido contra daños físicos, por medio de protección 
mecánica, tales como soportes, ángulos o canales dedicados. El cable debe estar soportado y fijado de 
manera segura, a int ervalos que no excedan de 1.8 m. Si no está sujeto a daños físicos, se permitirá que el 
cable de tipo PLTC -ER pase entre charolas portacables y equipo o dispositivos de utilización a una distancia 
que no exceda 1,8 m sin soporte continuo. El cable deberá s er soportado mecánicamente cuando salga de la 
charola portacables para asegurar que no se exceda el radio mínimo de curvatura.  
(2) Debe permitirse instalar, de manera expuesta, cables de tipo PLTC, con cubierta metálica o 
armadura, de acuerdo con lo establ ecido en la sección 725 -179(e). El cable debe estar soportado de manera 
continua y protegido contra daños físicos, por medio de protección mecánica, tales como soportes, ángulos o 
canales dedicados. El cable debe estar fijado de manera segura a intervalos que no excedan de 1.8 m.  
k) Otros lugares de un edificio. Debe permitirse que los siguientes cables sean instalados en lugares de 
un edificio diferentes de aquellos mencionados en las secciones 725 -135(b) hasta (i):  
(1) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R , CL3R, CL2, CL3 y PLTC  
(2) Un máximo de 3 m de cables de tipo CL2X expuestos, en espacios no ocultos  
(3) Un máximo de 3 m de cables de tipo CL3X expuestos, en espacios no ocultos  
(4) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3 y PLTC instalados en: 
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenums  
b. Ensambles de enrutamiento de cables para plenums  
c. Canalizaciones de comunicaciones para cubos verticales  
d. Ensambles de enrutamiento de cables para cubos verticales  
e. Canalizaciones de comunicacio nes para propósitos generales  
f. Ensambles de enrutamiento de cables para propósitos generales  
(5) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3, CL2X, CL3X y PLTC instalados en las 
canalizaciones reconocidas en el Capítulo 3:  
(6) Cables de comunica ciones de tipo CMUC para bajo alfombras, instalados debajo de alfombras, pisos 
modulares y tablones.  
l) Viviendas multifamiliares. Debe permitirse que los siguientes cables sean instalados en viviendas 
multifamiliares de lugares diferentes de aquellos menc ionados en las secciones 725 -135(b) hasta (i):  
(1) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3 y PLTC  
(2) Cables del tipo CL2X de menos de 6 mm de diámetro, en espacios no ocultos  
(3) Cables del tipo CL3X de menos de 6 mm de diámetro, en espacios no ocultos  
(4) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3 y PLTC instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenums  
b. Ensambles de enrutamiento de cables para plenums  
c. Canalizaciones de comunicaciones para cubos verticales  
d. Ensa mbles de enrutamiento de cables para cubos verticales  
e. Canalizaciones de comunicaciones para propósitos generales  
f. Ensambles de enrutamiento de cables para propósitos generales        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(5) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3, CL2X, CL3X y PLTC  instalados en las 
canalizaciones reconocidas en el Capítulo 3  
(6) Cables de comunicaciones de tipo CMUC para bajo alfombras, instalados debajo de alfombras, pisos 
modulares y tablones.  
m) Viviendas unifamiliares y bifamiliares. Debe permitirse que los sig uientes cables sean instalados en 
viviendas unifamiliares y bifamiliares de lugares diferentes de aquellos mencionados en las secciones 
725.135(B) hasta (I):  
(1) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3 y PLTC  
(2) Cables de los tipos CL2X de me nos de 6 mm (0.25 pulgadas) de diámetro  
(3) Cables de los tipos CL3X de menos de 6 mm (0.25 pulgadas) de diámetro  
(4) Cables de comunicación de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3 y PLTC instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenum s  
b. Ensambles de enrutamiento de cables para plenums  
c. Canalizaciones de comunicaciones para cubos verticales  
d. Ensambles de enrutamiento de cables para cubos verticales  
e. Canalizaciones de comunicaciones para propósitos generales  
f. Ensambles de enru tamiento de cables para propósitos generales  
(5) Cables de los tipos CL2P, CL3P, CL2R, CL3R, CL2, CL3, CL2X, CL3X y PLTC instalados en las 
canalizaciones reconocidas en el Capítulo 3  
(6) Cables de comunicaciones de tipo CMUC para bajo alfombras, instalados  debajo de alfombras, pisos 
modulares y tablones  
725-136. Separación entre los conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, Clase 1, de alarma 
contra incendios de potencia no limitada, y cables de comunicaciones de banda ancha energizados 
por una red de potencia media.  
a) Generalidades.  Los cables y conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3 no deben colocarse en 
cables, compartimientos, charolas portacables, envolventes, pozos de inspección, cajas de salida, cajas de 
dispositivos ni canalizaciones  o accesorios similares con conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, 
Clase 1, circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada, y circuitos de comunicaciones de banda 
ancha energizados por una red de potencia media, a menos que así lo permita algún inciso de (b) hasta (i) 
siguientes:  
b) Separados por barreras. Se permitirá que los circuitos Clase 2 y Clase 3 se instalen junto con 
conductores de alumbrado eléctrico, de fuerza, Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y  
circuitos de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, cuando estén 
separados por una barrera.  
c) Canalizaciones dentro de envolventes.  Se permitirá instalar los circuitos Clase 2 y Clase 3 en 
envolventes, pero dentro de una  canalización que los separe de los circuitos Clase 1, de alarma contra 
incendios de potencia no limitada, y de comunicaciones de banda ancha energizada por una red de potencia 
media.  
d) Sistemas asociados dentro de los envolventes.  Se permitirá que los co nductores de los circuitos 
Clase 2 y Clase 3 en compartimientos, envolventes, cajas de salida, cajas de dispositivos o accesorios 
similares se instalen con los circuitos de alumbrado, de fuerza, Clase 1, de alarma contra incendios de 
potencia no limitada y  de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media si se 
introducen únicamente para conectarse a los equipos conectados a los circuitos Clase 2 y Clase 3, y donde 
aplican (1) ó (2).  
(1) Los conductores de los circuitos de alumbrado , de fuerza, Clase 1, de alarma contra incendios de 
potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media se enruten 
de modo que mantengan una separación mínima de 6 milímetros de los cables y conductores de los 
circuitos Cla se 2 y Clase 3.  
(2) Los conductores del circuito que operen a 150 volts o menos a tierra y cumplan además con uno de 
los siguientes requisitos:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
a. Que los circuitos Clase 2 y Clase 3 se instalen usando cables de los tipos CL3, CL3R o CL3P o 
cables substitu tos permitidos, siempre que los conductores del cable del circuito Clase 3 que se 
prolonguen más allá de la cubierta estén separados de todos los demás conductores por una 
distancia mínima de 6 milímetros o por una manga no conductora o una barrera no cond uctora.  
b. Que los conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3 se instalen como un circuito Clase 1, de 
acuerdo con 725 -41. 
e) Envolventes con una sola abertura. Se permitirá instalar los conductores de los circuitos Clase 2 y 
Clase 3 que entren en comp artimentos, envolventes, cajas de salida, cajas de dispositivos o accesorios 
similares, con los circuitos Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones 
de banda ancha energizados por una red de potencia media, si se introd ucen únicamente para conectarse a 
los equipos conectados a los circuitos Clase 2 ó Clase 3. Cuando los conductores de un circuito Clase 2 y 
Clase 3 deban entrar en un envolvente con una sola abertura, se permitirá que lo hagan a través de un 
accesorio senc illo (tal como una "T") siempre que los conductores estén separados de los conductores de los 
demás circuitos por un elemento no conductor, continuo y fijo firmemente, como una tubería flexible.  
f) Pozos de visita. Se permitirá instalar conductores de circ uitos subterráneos de Clase 2 y Clase 3 en un 
pozo de visita con circuitos Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones 
de banda ancha energizada por una red de potencia media, si se cumple una de las siguientes condicion es: 
(1) Los conductores de los circuitos de alumbrado, de fuerza, Clase 1, de alarma contra incendios de 
potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizada por una red de potencia 
media, estén dentro de un cable con recubrimiento metálico o  un cable del Tipo UF.  
(2) Los conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3 estén permanente y eficazmente separados de los 
conductores de los otros circuitos mediante una barrera no conductora continua y fija firmemente, tal 
como una tubería flexible, a dicional al aislamiento o recubrimiento del alambre.  
(3) Los conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3 estén permanente y eficazmente separados de los 
conductores de los otros circuitos y asegurados firmemente a soportes, aisladores u otros soportes 
aprobados.  
g) Charolas portacables.  Se permitirá instalar los conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3 en 
charolas portacables, donde los conductores de los circuitos de alumbrado, Clase 1, y de alarma contra 
incendios de potencia no limitada estén se parados mediante una barrera fija sólida de un material compatible 
con el de la charola portacables, o cuando los circuitos Clase 2 y Clase 3 estén instalados en cable del tipo 
MC. 
h) En los fosos de elevadores . En los fosos de elevadores, los conductores de los circuitos Clase 2 ó 
Clase 3 se deben instalar en tubo conduit metálico pesado, tubo conduit rígido de policloruro de vinilo, tubo 
conduit metálico semipesado, tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos o tubo conduit metálico 
ligero.  Para ascensores o equipos similares, se permitirá que estos conductores se instalen como se indica en 
620-21. 
i) Otras aplicaciones.  Para otras aplicaciones, los conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3 deben 
estar separados como mínimo 5 centímetro s de los conductores de cualquier circuito de alumbrado, de fuerza, 
Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha 
energizados por una red de potencia media, a menos que se cumpla una de las siguientes condic iones: 
(1) Cuando: (a) todos los conductores de los circuitos de alumbrado, de fuerza, Clase 1, de alarma 
contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una 
red de potencia media o (b) todos los conductores de l os circuitos Clase 2 y Clase 3 estén instalados 
en una canalización o armadura metálica, cable armado, cables con armadura no metálica o cable de 
Tipo UF.  
(2) Cuando todos los conductores de los circuitos de alumbrado, de fuerza, Clase 1, de alarma contra 
incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de 
potencia media estén separados permanentemente de todos los conductores de los circuitos Clase 2 
y Clase 3 por una barrera continua, no conductora y fija firmem ente, tal como tubos de porcelana o 
tubería flexible, adicional al aislamiento de los conductores.  
725-139. Instalación de conductores de distintos circuitos en el mismo cable, envolvente, charola 
portacables, canalización o ensamble de enrutamiento de cab les. 
a) Dos o más circuitos Clase 2.  Se permitirá instalar los conductores de dos o más circuitos Clase 2 en el 
mismo cable, envolvente, canalización o ensamble de enrutamiento de cables.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Dos o más circuitos Clase 3.  Se permitirá instalar los conductore s de dos o más circuitos Clase 3 en 
el mismo cable, envolvente, canalización o ensamble de enrutamiento de cables.  
c) Circuitos Clase 2 con circuitos Clase 3.  Se permitirá instalar los conductores de uno o más circuitos 
Clase 2 en el mismo cable, envolvent e, canalización o ensamble de enrutamiento de cables. con conductores 
de circuitos Clase 3, siempre que el aislamiento de los conductores de los circuitos Clase 2 que haya en el 
cable, envolvente, canalización o ensamble de enrutamiento de cables sea como mínimo el exigido para los 
conductores de los circuitos Clase 3.  
d) Circuitos Clase 2 y Clase 3 con circuitos de comunicaciones.  
1) Clasificados como circuitos de comunicaciones. Se permitirá instalar los conductores de los 
circuitos Clase 2 y Clase 3 en e l mismo cable con circuitos de comunicaciones, en cuyo caso los circuitos 
Clase 2 y Clase 3 se deben clasificar como circuitos de comunicaciones y se deben instalar de acuerdo con 
los requisitos del Artículo 800. Los cables deben estar aprobados como cable s de comunicaciones.  
2) Cables combinados.  Se permitirá que los cables construidos con conductores individuales aprobados 
Clase 2, Clase 3 y de comunicaciones, instalados dentro de la misma cubierta estén clasificados como cables 
de comunicaciones. La clas ificación de resistencia nominal al fuego de los cables combinados se debe 
determinar por el desempeño del cable compuesto.  
e) Cables Clase 2 o Clase 3 con cables de otros circuitos.  Se permitirá que en el mismo envolvente, 
charola portacables, canalizació n o ensamble de enrutamiento de cables haya cables con cubierta de circuitos 
Clase 2 o Clase 3 con cables con cubierta de cualquiera de los siguientes circuitos:  
(1) Sistemas de alarma contra incendios de potencia limitada que cumplan lo establecido en las  Partes A 
y C del Artículo 760.  
(2) Cables de fibra óptica, conductores o no conductores, que cumplan lo establecido en las Partes A y 
D del Artículo 770.  
(3) Circuitos de comunicaciones que cumplan lo establecido en las Partes A y D del Artículo 800.  
(4) Sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión que cumplan lo establecido en 
las Partes A y D del Artículo 820.  
(5) Cables de comunicaciones de banda ancha alimentados desde una red de baja potencia, de 
conformidad con las Partes A y D  del Artículo 830.  
f) Conductores o cables Clase 2 o Clase 3 y circuitos de sistemas de audio.  No se permitirá que los 
circuitos de sistemas de audio descritos en 640 -9(c), e instalados usando métodos de alambrado Clase 2 o 
Clase 3, de conformidad con 725 -133 y 725 -154, se instalen en el mismo cable, canalización o ensamble de 
enrutamiento de cables con conductores o cables Clase 2 o Clase 3.  
725-141. Instalación de conductores de circuitos que se extienden más allá de un edificio.  Cuando 
los conductores de  los circuitos Clase 2 o Clase 3 se extienden más allá de un edificio y estén tendidos de 
modo que puedan entrar en contacto accidental con conductores de alumbrado o de fuerza que funcionen a 
más de 300 volts a tierra, o estén expuestos a las descargas at mosféricas en los tramos que haya entre los 
edificios de un mismo inmueble, también se deben aplicar los siguientes requisitos:  
(1) Los establecidos en 800 -44, 800 -50, 800 -53, 800 -93, 800 -100, 800 -170(a) y 800 -170(b), cuando los 
conductores no sean coaxial es. 
(2) Los establecidos en 820 -44, 820 -93 y 820 -100 para conductores coaxiales.  
725-143. Soporte de los conductores.  Los conductores de los circuitos Clase 2 ó Clase 3 no deben 
sujetarse con abrazaderas, cinta o cualquier otro medio a cualquier tubo condu it u otra canalización como un 
medio de soporte. Se permitirá que estos conductores se instalen según lo permite 300 -11 (b)(2).  
725-144. Transmisión de potencia y datos.  Los requisitos de la sección 725 -144(a) y (b) se aplicarán a 
los circuitos de Clase 2 y Clase 3 que transmiten potencia y datos a un dispositivo alimentado por este 
sistema. Los requisitos de las Partes A y C de los Artículos 725 y 300 -11 se aplicarán a los circuitos de Clase 
2 y Clase 3 que transmitan potencia y datos. Los conductores que transmiten potencia para los circuitos de 
datos deben ser de cobre. La corriente en el circuito de potencia no debe exceder los l ímites de corriente de 
los conectores.  
NOTA 1:  Un ejemplo del uso de cables que transmiten potencia y datos es la conexión de c ircuito cerrado 
de TV Cámaras (CCTV).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
NOTA  2: El conector 8P8C está siendo utilizado ampliamente con sistemas de comunicación alimentados. 
Estos conectores son típicamente declarados máximo a 1.3 Amperes.  
a) Uso de Cables Clase 2 o Clase 3 para Transmitir Energía y Datos.  Cuando se utilicen los tipos 
CL3P, CL2P, CL3R, CL2R, CL3R, CL2R o CL2, para transmitir potencia y datos se aplicará lo siguiente:  
(1) Las ampacidades de la Tabla 725 -144 se aplicarán a una temperatura ambiente de 30 ° C.  
(2) Para temperatu ras ambiente superiores a 30 °C, se aplicarán los factores de corrección de 310 -15 
(b)(2).  
NOTA:  un ejemplo del uso de cables Clase 2 es una red de cámaras de un circuito cerrado de televisión 
usando cables 24 AWG, declarados para 60°C, del tipo CL2R, cate goría 5e para red de área local (LAN).  
Tabla  725-144. Ampacidades de cada conductor en amperes en 4 pares de cables de energía y datos 
de Clase 2 o Clase 3 basados en conductores de cobre a una temperatura ambiente de 30 °C con todos 
los conductores de tod os los cables portadores de corriente a 60 °C, 75 °C y 90 °C nominales  
AWG Número de cables de 4 pares en un paquete  
1 2-7 8-19 20-37 38-61 62-91 92-192 
Temperatura  Temperatura  Temperatura  Temperatura  Temperatura  Temperatura  Temperatura  
60°C  75°C  9 0°C 60°C  75°C  90°C  60°C  75°C  90°C  60°C  75°C  90°C  60°C  75°C  90°C  60°C  75°C  90°C  60°C  75°C  90°C  
26    1         1        1     1        1        1  0.7     0.8        1  0.5     0.6      0.7  0.4      0.5     0.6  0.4      0.5     0.6  NA      NA      NA 
24    2          2         2     1     1.4     1.6  0.8          1     1.1  0.6     0.7      0.9  0.5      0.6     0.7  0.4      0.5     0.6  0.3      0.4     0.5  
23 2.5       2.5      2.5  1.2     1.5     1.7  0.8      1.1     1.2  0.6     0.8      0.9  0.5      0.7     0.8  0.5      0.7     0.8  0.4      0.5     0.6  
22    3          3          3  1.4     1.8     2.1     1      1.2     1.4  0.7     0.9      1.1  0.6      0.8     0.9  0.6      0.8     0.9  0.5      0.6     0.7  
Nota 1: Para tamaños de atado de cables  de más de 192 cables, o para conductores de tamaño inferior a 26 AWG, se permitirá la 
determinación de ampacidades por personal calificado bajo supervisión de ingeniería.  
Nota 2: Cuando sólo la mitad de los conductores de cada cable lleven corriente, se p ermitirá que los valores de la tabla aumenten en un 
factor de 1.4.  
Nota 3: Los tamaños de los conductores en los cables de datos de uso generalizado son típicamente 22 -26 AWG.  
b) Uso de Cables Clase 2 -LP o Clase 3 -LP para transmitir potencia y datos.  Se pe rmitirá el suministro 
de energía a los equipos CL3P -LP, CL2P -LP, CL3R -LP, CL2R -LP, -CL3-LP o CL2 -LP a un nivel de corriente 
arriba del límite de amperes marcado inmediatamente después de el Sufijo LP y se le permitirá transmitir 
datos al equipo. Los cables  Clase 2 -LP y Clase 3 -LP deberán cumplir con lo siguiente:  
NOTA 1:  El "(xxA)" que sigue al sufijo -LP indica la intensidad de cada conductor en un cable.  
NOTA 2:  Un ejemplo de un cable de potencia limitada (LP) es un cable marcado con Tipo CL2 -LP (0.5A), 
23 AWG. Un tipo CL2 -LP (0,5), 23 AWG podría utilizarse en cualquier lugar donde se pudiera utilizar un tipo 
CL2; sin embargo, el cable LP sería adecuado para transportar hasta 0.5 Amperes por conductor, 
independientemente del número de cables en un atado de  cables. Si se utiliza en un atado de cables de 7 
cables, el mismo cable podría transportar hasta 1.2 amperes por conductor.  
(1) Se permitirá que los cables con el sufijo " -LP" se instalen en atado de cables, canalizaciones, bandejas 
de cables, canalizacio nes de comunicaciones y ensambles de enrutamiento de cables.  
(2) Los cables con el sufijo " -LP" y un nivel de amperaje marcado deberán seguir la jerarquía de sustitución 
de la Tabla 725 -154 y la Figura 725 -154 (a) para el tipo de cable sin el sufijo "LP" y  sin el nivel de amperaje 
marcado.  
(3) El diseño del sistema podrá ser permitido a personas calificadas bajo supervisión de ingenieros.  
725-154. Aplicaciones de los cables aprobados Clase 2, Clase 3 y PLTC. Los cables Clase 2, Clase 3 
y PLTC deben cumplir cualquiera de los requisitos descritos en los incisos (a) hasta (c) siguientes y como se 
indica en la Tabla 725 -154       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tabla 725.154 Aplicaciones de cables de Clase 2, Clase 3, CMUC y PLTC, ubicados en edificios.  
  Tipo de cable  
Aplicaciones  CL2P & 
CL3P  CL2R  & 
CL3R  CL2 & 
CL3 CL2X & 
CL3X  CMUC  PLTC  
En ductos fabricados, según lo 
descrito en 300 -22(b)  En ductos fabricados  Y* N N N N N 
En canalizaciones metálicas que cumplan 
con lo establecido en 300 -22(b)  Y* Y* Y* Y* N Y* 
En otros espacios que se utilicen 
para ventilación ambiental, según lo 
descrito en 300 -22(c)  En otros espacios que se utilicen para 
ventilación ambiental  Y* N N N N N 
En canalizaciones metálicas que cumplan 
con lo establecido en 300 -22(b)  Y* Y* Y* Y* N Y* 
En canalizaciones de comunicacio nes 
para cámaras de distribución de aire  Y* N N N N N 
En ensambles de enrutamiento de cables 
en cámaras de distribución de aire  Y* N N N N N 
Sostenido por bandejas portacables 
metálicas abiertas  Y* N N N N N 
Sostenido por bandejas portacables de 
meta l de base sólida con cubiertas 
metálicas sólidas  Y* Y* Y* Y* N N 
En tramos verticales  En trayectos verticales  Y* Y* N N N N 
En canalizaciones metálicas  Y* Y* Y* Y* N Y* 
En fosos a prueba de incendios  Y* Y* Y* Y* N Y* 
En canalizaciones de comunicacio nes 
para cámaras de distribución de aire  Y* Y* N N N N 
En ensambles de enrutamiento de cables 
en cámaras de distribución de aire  Y* Y* N N N N 
En canalizaciones de comunicaciones 
para tramos verticales  Y* Y* N N N N 
En ensambles de enrutamiento de ca bles 
para tramos verticales  Y* Y* N N N N 
En viviendas unifamiliares y bifamiliares  Y* Y* Y* Y* N Y* 
 
Dentro de edificios, en lugares 
diferentes de espacios de manejo de 
aire y tramos verticales  Generalidades  Y* Y* Y* Y* N Y* 
En viviendas unifamiliare s y bifamiliares  Y* Y* Y* Y* Y* Y* 
En viviendas multifamiliares  Y* Y* Y* Y* Y* Y* 
En espacios no ocultos  Y* Y* Y* Y* Y* Y* 
Sostenido por bandejas portacables  Y* Y* Y* N N Y* 
Debajo de tapetes  N N N N Y* N 
En arreglos de conexión cruzada  Y* Y* Y* N N Y* Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
 En cualquiera de las canalizaciones 
reconocidas en el Capítulo 3  Y* Y* Y* Y* N Y* 
En canalizaciones de comunicaciones 
para cámaras de distribución de aire  Y* Y* Y* N N Y* 
En ensambles de enrutamiento de cables 
en cámaras de distribución de air e Y* Y* Y* N N Y* 
En canalizaciones de comunicaciones 
para tramos verticales  Y* Y* Y* N N Y* 
En ensambles de enrutamiento de cables 
para tramos verticales  Y* Y* Y* N N Y* 
En canalizaciones de comunicaciones 
para fines generales  Y* Y* Y* N N Y* 
En e nsambles de enrutamiento de cables 
para fines generales  Y* Y* Y* N N Y* 
Nota:  Una "N" en la tabla indica que no debe permitirse que el tipo de cable sea instalado en la aplicación.  Una "Y*" indica que debe 
permitirse que el cable sea instalado en la aplic ación, sujeto a las limitaciones descritas en las secciones 725 -130 hasta 725 -143. 
Tabla 725 -154(a). - Sustituciones de los cables  
Tipo de Cable  Sustituciones permitidas  
CL3P  CMP  
CL2P  CMP, CL3P  
CL3R  CMP, CL3P, CMR, LSOH  
CL2R  CMP, CL3P, CL2P, CMR, CL3R, LSOH  
PLTC   
CL3 CMP, CL3P, CMR, CL3R, CMG, CM, PLTC, LSOH  
CL2 CMP, CL3P, CL2P, CMR, CL3R, CL2R, CMG, CM, PLTC, CL3, LSOH  
CL3X  CMP, CL3P, CMR, CL3R, CMG, CM, PLTC, CL3, CMX, LSOH  
CL2X  CMP, CL3P, CL2P, CMR, CL3R, CL2R, CMG, CM, PLTC, CL3, CL2, 
CMX, CL3X,  LSOH  
 
 
Figura 725 -154(g). - Jerarquía de la sustitución de cables        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Sustituciones de los cables Clase 2 y Clase 3.  Se permitirán las sustituciones de los cables Clase 2 y 
Clase 3 indicados en la Tabla 725 -154(a) e ilustrados en la Figura 725 -154(a). Cua ndo se instalan cables 
sustitutos, se deben aplicar los requisitos de alambrado del Artículo 725, Partes A y C.  
NOTA:  Para más información sobre los cables de los Tipos CMP, CMR, CM y CMX, ver 800 -179. b) 
Cables Clase 2, Clase 3, PLTC de integridad del cir cuito (CI) o sistemas de protección del circuito 
eléctrico . Se permitirá el uso de cable de integridad del circuito (CI) o un sistema aprobado de protección del 
circuito eléctrico en sistemas de potencia limitada, para su uso en sistemas de control remoto,  de señalización 
o de potencia limitada que alimentan circuitos críticos para garantizar la integridad del circuito para una 
operación continua durante un tiempo específico bajo condiciones de incendio.  
c) Circuitos Termocople. Se permite que los conductor es de los cables Tipo PLTC utilizados para 
circuitos termocople Clase 2 sean de cualquiera de los materiales usados como extensión en los termocoples  
Parte D. Requisitos de aprobación  
725-170. Aprobado y marcado de equipos para transmisión de energía y dat os. La fuente de energía 
para circuitos destinados a suministrar energía y datos a través de cables de Clase 2 a equipos remotos 
deberá ser la especificada en 725 -121(a)(1), (a)(2), (a)(3) o (a)(4). De acuerdo con la sección 725 -121(b), las 
fuentes de ener gía no tendrán las conexiones de salida paralelas o interconectadas de otra manera, a menos 
que estén aprobadas para tal interconexión. Los aparatos conectados a un circuito que suministra datos y 
energía deben ser aprobados. La marcación de las conexiones  de salida del equipo debe estar de acuerdo 
con 725 -121(c).  
725-179. Aprobación y marcado de los cables Clase 2, Clase 3 y Tipo PLTC. Los cables Clase 2, 
Clase 3 y PLTC, instalados como métodos de alambrado dentro de edificios, deben estar aprobados como 
resistentes a la propagación del fuego y otros criterios según 725 -179(a) hasta (i) y deben estar marcados 
según 725 -179(j).  
a) Tipos CL2P y CL3P.  Los cables de los tipos CL2P y CL3P para plenums , deben estar aprobados como 
adecuados para su uso en plenums , ductos y otros espacios de circulación de aire ambiental; además, deben 
estar aprobados como poseedores de características adecuadas de resistencia al fuego y baja producción de 
humo. 
NOTA:  Un método para definir un cable que es de baja producción de humo  y resistente al fuego consiste 
en que el cable presente en la prueba una densidad óptica de pico máximo de 0.5 o menos y una densidad 
óptica promedio de 0.15 o menos; una distancia de propagación de la flama de máxima de 1.50 metros.  
b) Tipos CL2R y CL3R.  Los cables para ductos verticales, tipos CL2R y CL3R deben estar marcados 
como tipos CL2R Y CL3R, y deben estar aprobados como adecuados para su uso en trayectorias verticales 
dentro de fosos o de piso a piso, además, deben estar aprobados como poseedores  de características de 
resistencia al fuego para que no transmitan las llamas de un piso a otro.  
c) Tipos CL2 y CL3.  Los cables de los tipos CL2 y CL3 deben estar marcados como tipos CL2 y CL3 y 
estar aprobados como adecuados para uso general, excepto en d uctos verticales, plenums , ductos y otros 
espacios utilizados para la circulación del aire ambiental; además, deben estar aprobados como resistentes a 
la propagación del fuego.  
d) Tipos CL2X y CL3X.  Los cables de uso limitado de los tipos CL2X y CL3X deben  estar marcados como 
tipos CL2X Y CL3X y estar aprobados como adecuados para uso en viviendas y en canalizaciones, y además, 
estar aprobados como resistentes a la propagación de las llamas.  
e) Tipo PLTC.  Los cables de potencia limitada con recubrimiento no  metálico para charolas portacables, 
tipo PLTC deben estar aprobados como adecuados para usarlos en charolas portacables y deben consistir en 
un ensamble de fábrica de dos o más conductores aislados en una cubierta no metálica. Los conductores 
aislados deb en ser de tamaños 0.325 mm2 (22 AWG) hasta 3.31 mm2 (12 AWG). El material de los 
conductores debe ser cobre (sólido o trenzado) y el aislamiento sobre los conductores debe tener valor 
nominal de 300 volts. El núcleo del cable debe ser dos o más conductores  paralelos, uno o más grupos de 
ensambles de conductores trenzados o en paralelo o una combinación de los anteriores. Se permitirá aplicar 
sobre el núcleo del cable, sobre grupos de conductores o sobre ambos, una pantalla metálica o una pantalla 
de hoja me talizada con alambre de puesta a tierra (drain wire). El cable debe estar aprobado como resistente 
a la propagación del fuego. La cubierta exterior debe ser de un material no metálico y resistente a la humedad 
y a la luz del sol. El cable del tipo PLTC usa do en un lugar mojado debe estar aprobado para su uso en 
lugares mojados o tener un recubrimiento metálico impermeable a la humedad.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
Excepción 1:  No se exigirá que tenga una cubierta exterior no metálica cuando se aplique sobre la 
cubierta no metálica un r ecubrimiento metálico liso, un recubrimiento metálico continuo y corrugado o una 
armadura de cinta entrelazada. En los cables con recubrimiento metálico sin cubierta exterior no metálica, la 
información requerida por 310 -120 debe estar ubicada sobre la cub ierta no metálica bajo el recubrimiento.  
Excepción 2: Se permitirá que los conductores en los cables PLTC usados para circuitos de termopares 
Clase 2 sean de cualquiera de los materiales que se utilicen para el alambre de extensión de los termopares.  
f) Ca ble de integridad del circuito (CI) o sistemas de protección del circuito eléctrico.  Los cables 
usados para la garantizar la integridad de los circuitos críticos bajo condiciones de fuego cumplirán también 
con lo siguiente:  
(1) Cables de integridad del cir cuito (CI) . Los cables de integridad del circuito (CI), que se especifican 
en 725 -179(a), (b) y (e) y que se usan para la supervivencia de circuitos críticos, deben tener una clasificación 
adicional utilizando el sufijo “ -CI”. Los cables de integridad de c ircuito (CI) solamente se permitirá que se 
instalen en una canalización específicamente aprobada y marcada como parte de un sistema de protección de 
circuitos eléctricos como se indica en 725 -179(f) (2).  
(2) Sistema de protección del circuito eléctrico.  Los cables especificados en las secciones 725 -154(a) y 
(b), que sean parte de un sistema de protección del circuito eléctrico deben estar identificados con el número 
de sistema de protección y el valor nominal por hora, impresos en la chaqueta exterior del cable e instalados 
de acuerdo con lo establecido en el listado del sistema de protección.  
g) Tensión de los cables Clase 2 y Clase 3.  Los cables Clase 2 deben tener tensión nominal no menor a 
150 volts. Los cables Clase 3 deben tener una tensión nominal no  menor a 300 volts. Los cables Clase 2 y 
Clase 3 tendrán una temperatura nominal de no menos de 60 °C  
h) Conductores individuales Clase 3.  Los conductores individuales Clase 3 usados como otro alambrado 
dentro de los edificios no deben tener un tamaño meno r que 0.824 mm2 (18 AWG) y deben ser del tipo CL3. 
Se permitirán los tipos de conductores descritos en 725 -49 (b) que también están aprobados como tipo CL3.  
NOTA:  Un método para definir la resistencia a la propagación del fuego es que al someter los cables  a la 
prueba de flama vertical para cables en charolas portacables, éstos no propaguen el fuego hasta la parte 
superior de la charola portacables. Otro método para definir la resistencia a la propagación del fuego es medir 
si el daño sufrido por el cable ( longitud de la parte carbonizada) no supera 1.5 metros cuando se le somete a 
la prueba de flama vertical para charolas portacables.  
i) Cables de potencia limitada (LP). Los cables de potencia limitada (LP) se clasificarán como adecuados 
para el transporte de circuitos de potencia y de datos hasta un límite de corriente especificado para cada 
conductor sin sobrepasar la clasificación de temperatura del cable donde el cable se instala en atado de 
cables al aire libre o Instalado dentro de una canalización, un a charola portacables o un ensamble de 
enrutamiento de cables. Los cables se marcarán con el sufijo " -LP" con el límite de amperes localizado 
inmediatamente después del sufijo LP, donde el límite de corriente está en amperes por conductor.  
NOTA:  El límite de amperes localizado inmediatamente después del sufijo LP es la ampacidad de cada 
conductor en un cable. Por ejemplo, los cables de potencia limitada de 1 ampere de Clase 2 estarían 
marcados con CL2 -LP (1.0A), CL2R -LP (1.0A) o CL2 -LP (1.0A).  
Tabla 725 -179(j).- Marcado de los cables  
Marcado del cable  Tipo 
CL3P 
CL2P 
CL3R 
CL2R 
PLTC 
CL3 
CL2 
CL3X 
CL2X Cable Clase 3 en plenums  
Cable Clase 2 en plenums  
Cable Clase 3 en ductos verticales  
Cable Clase 2 en ductos verticales  
Cable de potencia limitada en charolas po rtacables  
Cable Clase 3  
Cable Clase 2  
Cable Clase 3 para propósitos limitados  
Cable Clase 2 para propósitos limitados  
       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
j) Marcado.  Los cables deben estar marcados de acuerdo con 310 -120(a)(2), (a)(3), (a)(4) y (a)(5) y la 
Tabla 725 -179(j). Las tensiones n ominales no se deben marcar en los cables.  
NOTA:  Si se marcara la tensión nominal en los cables se podría mal interpretar como sugiriendo que los 
cables podrían ser adecuados para aplicaciones Clase 1 de alumbrado eléctrico y de fuerza.  
Excepción:  Se permi tirá que la tensión nominal esté marcada en los cables cuando estén aprobados para 
varias aplicaciones y las condiciones de aprobado de alguna de ellas así lo exijan.  
Los valores de temperatura deben estar marcados sobre la cubierta de los cables Clase 2 y  Clase 3 que 
tengan un valor de temperatura que exceda de 60oC. 
NOTA:  Los tipos de cables Clase 2 y Clase 3 están relacionados en orden descendente en cuanto a su 
valor nominal de resistencia al fuego. Los cables Clase 3 están relacionados por encima de lo s Clase 2, 
puesto que se pueden utilizar en sustitución de los cables Clase 2.  
ARTÍCULO 727  
CABLES DE INSTRUMENTACIÓN EN CHAROLAS PORTACABLES TIPO ITC  
727-1. Alcance.  Este Artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción del ca ble 
de instrumentación en charolas portacables, aplicables a los circuitos de instrumentación y control que operan 
a 150 volts o menos y 5 amperes o menos.  
727-2. Definición.  
Cable de instrumentación en charolas portacables, tipo ITC.  Ensamble montado en f ábrica de dos o 
más conductores aislados, con o sin conductor o conductores de puesta a tierra y forrado con un 
recubrimiento no metálico.  
727-3. Otros Artículos.  Además de las disposiciones de este Artículo, la instalación del cable tipo ITC 
debe cumplir con los demás Artículos aplicables de esta NOM.  
727-4. Usos permitidos.  Se permitirá usar cable tipo ITC en establecimientos industriales donde las 
condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que la instalación es atendida sólo por personas 
calific adas y en las siguientes condiciones:  
(1) En charolas portacables.  
(2) En canalizaciones.  
(3) En lugares peligrosos, tal como lo permiten 501 -10, 502 -10, 503 -10, 504 -20, 504 -30, 504 -80  y 505 -
15. 
(4) Con un recubrimiento metálico liso, un recubrimiento met álico corrugado continuo o con una 
armadura de cinta entrelazada sobre el recubrimiento no metálico, de acuerdo con 727 -6. El cable se 
debe soportar y asegurar a intervalos que no superen 1.80 metros.  
(5) Un cable, sin cubierta o armadura metálica, que cum pla con los requisitos de compresión e impacto 
del cable del tipo MC y esté identificado para ese uso como ITC -ER, se permitirá que esté expuesto. 
El cable debe estar soportado de manera continua y protegido contra daño físico, por medio de 
protección mecá nica como por ejemplo puntales, ángulos o canales. El cable debe estar soportado y 
asegurado a intervalos no mayores de 1.80 metros.  
Excepción a (5):  Si no está sujeto a daños físicos, se permitirá que el ITC -ER haga transición entre 
charolas portacables y  entre charola portacables y equipo o dispositivos de utilización por una 
distancia que no exceda 1,8 m sin soportes continuos. El cable deberá ser soportado mecánicamente 
cuando salga de la charola portacables para asegurar que no se exceda el radio de cu rvatura 
mínimo.  
(6) Como cable aéreo sobre un cable mensajero.  
(7) Directamente enterrados cuando estén identificados para ese uso.  
(8) Bajo pisos falsos en cuartos que contienen equipos de control de procesos industriales y en cuartos 
de bastidores de dis tribución donde estén dispuestos de tal forma que se eviten daños a los cables.  
(9) Bajo pisos falsos en cuartos que contienen equipos de tecnología de la información, de acuerdo con 
645-5 (e)(5)(c).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
727-5. Usos no permitidos.  No se deben instalar cables t ipo ITC en circuitos que operen a más de 150 
volts o más de 5 amperes.  
La instalación de cable Tipo ITC con otros cables debe estar sujeta a las disposiciones establecidas en los 
Artículos específicos para los otros cables. Cuando los artículos específicos  no contengan las disposiciones 
establecidas para la instalación con cable tipo ITC, no se permitirá la instalación del cable tipo ITC con los 
otros cables.  
No se deben instalar cables tipo ITC con circuitos Clase 1 de alumbrado o de fuerza, que no sean de  
potencia limitada, ni con circuitos de potencia no limitada.  
Excepción  1: Cuando terminen dentro de equipos o cajas de empalme y las separaciones se mantengan 
mediante barreras aislantes u otros medios.  
Excepción  2: Cuando se aplique un recubrimiento o ar madura metálicos sobre el recubrimiento no 
metálico del cable tipo ITC.  
727-6. Construcción.  Los conductores aislados de los cables Tipo ITC deben ser de tamaños entre 0.325 
mm2 (22 AWG) y 3.31 mm2 (12 AWG). El material de los conductores debe ser cobre o aleación para 
termopar. El aislamiento de los conductores debe tener valor nominal de 300 volts. Se permitirá el blindaje.  
Los cables deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego. La cubierta exterior debe 
ser resistente a la humedad y  a la luz del sol.  
Cuando se aplique un recubrimiento metálico liso, un recubrimiento metálico continuo y corrugado o una 
armadura de cinta trenzada sobre el recubrimiento no metálico, no se exigirá aplicar una cubierta exterior no 
metálica.  
727-7. Marcado . Los cables deben estar marcados de acuerdo con 310 -120(a)(2), (a)(3), (a)(4) y (a)(5). La 
tensión nominal no se debe marcar en los cables.  
727-8. Ampacidad permisible.  La ampacidad permisible para los conductores debe ser de 5 amperes, 
excepto para los c onductores de 0.325 mm2 (22 AWG) la cual debe ser de 3 amperes.  
727-9. Protección contra la sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente no debe exceder 5 
amperes para conductores de 0.519 mm2 (20 AWG) y mayores, y de 3 amperes para los conductores de 0.325 
mm2 (22 AWG).  
727-10. Curvas o dobleces.  Las curvas en los cables del Tipo ITC se deben hacer de manera que no se 
dañe el cable.  
ARTÍCULO  728 
SISTEMAS DE CABLES RESISTENTES AL FUEGO  
728-1. Alcance.  Este artículo trata sobre la instalación de cable s resistentes al fuego, conductores 
resistentes al fuego y otros componentes de sistemas que se utilicen para la supervivencia de circuitos 
críticos, con el fin de garantizar un funcionamiento continuo durante un tiempo especificado, en condiciones 
de ince ndio, según lo requerido en la presente NOM .  
728-2. Definición.  
Sistema de cables resistente al fuego.  Cable y componentes que se utilizan para garantizar la 
supervivencia de circuitos críticos durante un tiempo especificado, en condiciones de incendio.  
728-3. Otros artículos.  En caso de discrepancia entre los requisitos de otros artículos de esta NOM  y lo 
establecido en el Artículo 728, se deben aplicar los requisitos del Artículo 728.  
728-4. Generalidades.  Los cables resistentes al fuego, los conductores  resistentes al fuego y los 
componentes deben ser sometidos a prueba como un sistema completo, deben estar diseñados para uso en 
un sistema específico certificado como resistente al fuego y no deben ser intercambiables entre los sistemas.  
Los cables, condu ctores y componentes resistentes al fuego deben estar aprobados.  
NOTA:  Los sistemas de cables resistentes al fuego se consideran parte del sistema de protección de un 
circuito eléctrico.  
728-5. Instalaciones.  Los sistemas de cables resistentes al fuego, in stalados afuera de salas certificadas 
como resistentes al fuego para las que se utilizan, tales como la sala de electricidad o el cuarto de bombas 
contra incendios, deben cumplir con los requisitos de las secciones 728 -5(a) hasta (h) y con todas las otras 
instrucciones de instalación descritas.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Montaje.  El sistema de cables resistente al fuego debe estar fijado de manera segura a la estructura del 
edificio, de acuerdo con lo establecido en las instrucciones de instalación del fabricante.  
b) Soportes.  El sistema de cables resistente al fuego debe estar sostenido de acuerdo con lo descrito en 
las instrucciones de instalación del fabricante.  
NOTA:  Los soportes son fundamentales para la supervivencia del sistema.  Cada sistema tiene sus 
requisitos de soporte específicos.  
c) Canalizaciones y coples.  Donde el sistema resistente al fuego esté aprobado para ser instalado en 
una canalización, las canalizaciones que cubren el sistema, cualquiera de los coples y los conectores deben 
estar aprobados como parte del sis tema certificado como resistente al fuego.  
d) Bandejas portacables.  Las bandejas portacables que se utilicen como parte de un sistema resistente 
al fuego deben estar aprobadas como parte del sistema resistente al fuego.  
e) Cajas.  Las cajas o envolventes qu e se utilicen como parte de un sistema resistente al fuego deben 
estar aprobadas como parte del sistema resistente al fuego y deben estar fijados de manera segura a la 
estructura del edificio, independientemente de las canalizaciones o cables del sistema.  
f) Lubricantes para el tendido de cables.  Los sistemas de cables resistentes al fuego, instalados en una 
canalización deben utilizar solamente lubricantes para cables aprobados como parte del sistema de cables 
resistente al fuego.  
g) Soportes verticales.  Los cables y conductores instalados en canalizaciones verticales deben estar 
sostenidos de acuerdo con lo establecido en el sistema de cables resistente al fuego.  
h) Empalmes.  Deben usarse solamente empalmes que sean parte del sistema de cables resistente a l 
fuego.  Los empalmes deben tener las instrucciones de instalación del fabricante.  
728-60. Puesta a tierra.  Los sistemas resistentes al fuego, instalados en una canalización que requiera un 
conductor de puesta a tierra de equipos deben usar el mismo cable certificado como resistente al fuego 
descrito en el sistema, a menos que haya conductores alternativos de puesta a tierra del equipo con el 
sistema.  Todos los conductores de puesta a tierra para equipos deben estar marcados con el número del 
sistema.  El sistema debe especificar un conductor de puesta a tierra de equipos permisible.  Si no se hubiera 
especificado, el conductor de puesta a tierra de un equipo debe ser el mismo que el del cable certificado como 
resistente al fuego descrito en el sistema.  
728.-20. Marcado.  Además del marcado requerido en la sección 310 -120, los cables y conductores del 
sistema deben estar marcados en la superficie con el sufijo "FRR" (certificación de resistencia al fuego), junto 
con la duración de la integridad del circuito, exp resada en horas y con el identificador del sistema.  
ARTÍCULO  750 
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA  
750-1. Alcance. Este artículo se aplica a la instalación y al funcionamiento de los sistemas de 
administración de energía.  
NOTA:  Las disposiciones sobre desempeño descritas en otras Normas establecen requisitos prescriptivos 
que pueden restringir aún más los requisitos incluidos en este artículo.  
750-2. Definiciones. A los fines del presente artículo, deben aplicarse las siguientes definiciones:  
Control. El proceso predeterminado de conectar, desconectar, aumentar o reducir la energía eléctrica.  
Sistema de administración de energía.  Sistema que consiste en alguno de los siguientes: uno o más 
monitores, equipos de comunicación, uno o más controladores, uno o  más temporizadores u otro/s dispositivo 
que monitoreen o controlen una carga eléctrica o una fuente de generación de energía o de almacenamiento.  
Monitor. Medio eléctrico o electrónico para observar, grabar o detectar el funcionamiento o condición del 
aparato o sistema de energía eléctrica.  
750-20. Fuentes alternas de energía. Un sistema de administración de energía no debe anular ninguno 
de los controles necesarios para garantizar la continuidad de la fuente de alimentación alterna para:  
(1) Bombas contra  incendios  
(2) Instalaciones para cuidado de la salud  
(3) Sistemas de emergencia  
(4) Sistemas de reserva legalmente requeridos  
(5) Sistemas de energía para operaciones críticas  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
750-30. Administración de cargas.  Debe permitirse que el sistema de administrac ión de energía 
monitoree y controle las cargas eléctricas, excepto que ello estuviera restringido de acuerdo con lo establecido 
en las secciones 750.30(a) hasta (c).  
a) Controles de separación de carga. Un sistema de administración de energía no debe anula r los 
controles de separación de carga establecidos para garantizar la capacidad eléctrica mínima para:  
(1) Bombas contra incendios  
(2) Sistemas de emergencia  
(3) Sistemas de reserva legalmente requeridos  
(4) Sistemas de energía para operaciones críticas  
b) Desconexión de la energía.  No debe permitirse que el sistema de administración de energía provoque 
la desconexión de la energía en:  
(1) Ascensores, escaleras mecánicas, pasarelas móviles o sillas eléctricas para subir escaleras  
(2) Ventilación mecánica p ositiva para lugares (clasificados como) peligrosos  
(3) Ventilación utilizada para la extracción de gases peligrosos o la reclasificación de un área  
(4) Circuitos que alimentan la iluminación de emergencia  
(5) Sistemas eléctricos esenciales de instalacione s para cuidado de la salud  
c) Capacidad del circuito derivado, alimentador o acometida. Un sistema de administración de energía 
no debe provocar la sobrecarga de un circuito derivado, alimentador o acometida en ningún momento.  
750-50. Marcado de campo.  Donde se emplee un sistema de administración de energía para el control de 
la alimentación eléctrica mediante el uso de un medio remoto, debe colocarse un directorio que identifique los 
dispositivos y circuitos controlados sobre el envolvente del controlador,  desconectador o dispositivo contra 
sobrecorriente del circuito derivado.  
NOTA:  El uso del término remoto tiene el significado de transmitir que un controlador puede ser puesto en 
funcionamiento a través de otro medio o ubicación mediante la comunicación s in una interfaz de operador 
directo con el dispositivo controlado  
ARTÍCULO 760  
SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS  
Parte A. Generalidades  
760-1. Alcance.  Este Artículo trata de la instalación del alambrado y de los equipos de los sistemas de 
alarma contra incendios, incluidos todos los circuitos controlados y alimentados por el sistema de alarma 
contra incendios.  
NOTA 1:  Los sistemas de alarma contra incendios incluyen la detección del fuego y notificación de la 
alarma, puestos de guardia, flujo de agua de los rociadores automáticos y sistemas de supervisión de los 
mismos. Los circuitos controlados y alimentados por el sistema de alarma contra incendios, incluyen los 
circuitos de control para las funciones de los sistemas de seguridad del edificio, mandar lo s ascensores a 
pisos predefinidos, parar los ascensores, apertura de puertas, control de las compuertas y puertas corta 
humos, control de las puertas y compuertas cortafuegos y parar los ventiladores, pero únicamente cuando 
estos circuitos estén alimentado s y controlados por el sistema de alarma contra incendios.  
NOTA 2:  Los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 se definen en el Artículo 725.  
760-2. Definiciones.  
Cable abandonado de alarma contra incendios . Cable instalado de alarma contra incendios que no 
termina en un equipo, diferente de un conector, y que no está identificado para su uso futuro con una etiqueta.  
Circuito de alarma contra incendios.  Parte del sistema de alambrado entre el lado carga del dispositivo 
de protección contra sobrecorriente o de la alimentación de potencia limitada y el equipo conectado en todos 
los circuitos alimentados y controlados por el sistema de alarma contra incendios. Los circuitos de la alarma 
contra incendios se clasifican bien sea como de potencia no limitada o de pote ncia limitada.  
Cable de integridad (CI) del circuito de alarma contra incendios:  Cable empleado en sistemas de 
alarma contra incendios con el fin de asegurar la continuidad del funcionamiento de los circuitos críticos 
durante un tiempo especificado bajo co ndiciones de incendio.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada:  Circuito de alarma contra incendios 
alimentado por una fuente que cumple lo establecido en 760 -41 y 760 -43. 
760-3. Otros Artículos.  Los circuitos y equipos deben cumplir la s disposiciones de (a) hasta (k). Sólo 
aquellas secciones del Artículo 300 referenciadas en este Artículo se deben aplicar a los sistemas de alarma 
contra incendio.  
a) Propagación del fuego o productos de combustión.  Véase 300 -21. 
b) Plenums , ductos y otro s espacios de ventilación.  Los cables de alarma contra incendios, con o sin 
limitación de potencia, instalados en ductos, plenums  u otros espacios utilizados para el aire ambiental 
deberán cumplir con lo estipulado en 300 -22. 
Excepción 1:  Podrán instalarse  cables de alarma de incendio de limitación de potencia, seleccionados de 
acuerdo con la Tabla 760 -154 e instalados de acuerdo con 760 -135(b) y 300 -22(b), en ductos fabricados 
específicamente para aire ambiental.  
Excepción 2:  Los cables de alarma de incend io de limitación de potencia seleccionados de acuerdo con la 
Tabla 760 -154 e instalados de acuerdo con 760 -135(c) se permitirán instalar en otros espacios utilizados para 
el aire ambiental.  
c) Áreas peligrosas (clasificadas).  Cuando se instalen en áreas pe ligrosas (clasificadas), los circuitos de 
alarma contra incendios deben cumplir los Artículos 500 a 516 y el 517 Parte D.  
d) Áreas con ambientes corrosivos, mojados o húmedos.  Cuando se instalen en áreas con ambientes 
corrosivos, mojados o húmedos, los cir cuitos de alarma contra incendios deben cumplir lo establecido en 110 -
11, 300 -6 y 310 -10 (g).  
e) Circuitos de control del edificio. Cuando los circuitos de control del edificio (por ejemplo: mandar los 
ascensores a pisos predefinidos, parada de los ventila dores) estén asociados con el sistema de alarma contra 
incendios, deben cumplir lo establecido en el Artículo 725.  
f) Cables de fibra óptica.  Cuando se utilicen cables de fibra óptica en los circuitos de alarma contra 
incendios, se deben instalar cumpliend o lo establecido en el Artículo 770.  
g) Instalación de los conductores con otros sistemas. Las instalaciones deben cumplir lo establecido 
en 300 -8. 
h) Canalizaciones o mangas expuestas a diferentes temperaturas. Las instalaciones deben cumplir 
con 300 -7(a). 
i) Soporte vertical para cables y conductores clasificados para fuego. Instalaciones verticales de 
cables y conductores del tipo “integridad de circuito” en una canalización, o conductores y cables de sistemas 
de protección de circuitos eléctricos, deber án ser instaladas conforme a 300 -19. 
j) Número y tamaño de cables y conductores en canalizaciones. Las instalaciones deben cumplir con 
300-17. 
k) Pasacables . Se debe instalar una pasacables cuando los cables emergen de una canalización utilizada 
para sopor te mecánico o para protección, conforme a 300 -15(c). 
l) Ensamble de Enrutamiento de Cable.  Se permitirá instalar cables de alarma contra incendios con 
limitación de potencia en los ensambles de enrutamiento de cables de plenum , en los ensambles de 
enrutami ento de cables de elevación y en ensambles de enrutamiento de cables de uso general 
seleccionados de acuerdo con la Tabla 800 -154(c), aprobados de conformidad con las disposiciones de  800-
182; Instalado de acuerdo con 800 -110(c) y 800 -113. 
m) Canales de C omunicaciones.  Se permitirá el uso de cables de alarma de incendio de limitación de 
potencia en las comunicaciones de plenum , canalizaciones de comunicaciones de elevación y canalizaciones 
de comunicaciones de uso general seleccionadas de acuerdo con la se cción 800 -14(b), aprobadas de 
conformidad con las disposiciones de 800 -182 e instaladas de acuerdo con 800 -113 y 362 -24 a través de 362 -
56, donde se aplican los requisitos aplicables a los tubos eléctricos no metálicos.  
760-21. Acceso a los equipos eléctri cos instalados detrás de paneles diseñados para permitir el 
acceso.  El acceso a los equipos eléctricos no se debe ver impedido por la acumulación de conductores y 
cables que dificulten o eviten quitar los paneles, incluso los de los plafones.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
760-24. Ejecu ción mecánica del trabajo.   
a) Generalidades.  Los circuitos de alarmas contra incendios se deben instalar de manera ordenada y 
profesional. Los cables y los conductores instalados expuestos en la superficie de plafones y paredes laterales 
se deben sostener  por la estructura del edificio de modo que el cable no se dañe durante el uso normal del 
edificio. Dichos cables se deben sostener con flejes, grapas, ganchos, amarres de cable o accesorios 
similares diseñados e instalados de modo que no dañen el cable. L a instalación también debe cumplir con 
300-4 (d).  
b) Cables de integridad del circuito (CI).  Los cables de integridad del circuito (CI) deben estar 
sostenidos a una distancia que no exceda de 6 cm. Donde estén ubicados dentro de 2.1 m del piso, según se 
describe en las secciones 760 -53(a)(1) y 760 -130(1), según corresponda, el cable debe estar sujeto de una 
manera aprobada, a intervalos de no más de 45 cm. Los soportes y sujetadores de cables deben ser de 
acero.  
760-25. Cables abandonados.  La parte accesibl e de los cables abandonados de alarmas contra 
incendios se debe retirar. Cuando los cables están identificados con una etiqueta para su uso futuro, ésta 
debe tener la durabilidad suficiente para tolerar el ambiente involucrado.  
760-30. Identificación del c ircuito de alarma contra incendios.  Los circuitos de alarma contra incendios 
deben estar identificados en los lugares de terminación y de empalme de manera que ayude a prevenir las 
falsas alarma contra incendios durante la prueba y mantenimiento de otros s istemas.  
760-32. Circuitos de alarma contra incendios que se prolongan más allá de un edificio.  Los circuitos 
de alarma contra incendios de potencia no limitada, que se extienden más allá de un edificio y que estén 
instalados en exteriores, deben cumplir l os requisitos de instalación del Artículo 800, Partes B, C y D y cumplir 
con los requisitos de instalación de la Parte A del Artículo 300.  
760-35. Requisitos de los circuitos de alarma contra incendios.  Los circuitos de alarma contra 
incendios deben cumpli r lo establecido en (a) y (b) siguientes.  
a) Circuitos de alarma contra incendio de potencia no limitada.  Ver las Partes A y B.  
b) Circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada. Ver las Partes A y C.  
Parte B. Circuitos de alarma contra incendios  de potencia no limitada  
760-41. Requisitos de la fuente de alimentación del circuito de alarma contra incendios de potencia 
no limitada.  
a) Fuente de alimentación.  La fuente de alimentación de los circuitos de alarma contra incendios de 
potencia no limita da debe cumplir lo establecido en los Capítulos 1 a 4, y la tensión de salida no debe ser 
mayor a 600 volts. Se debe permitir que el desconectador del circuito de alarma contra incendio sea 
asegurado en la posición de “encendido”.  
b) Circuito derivado. El circuito derivado que alimenta los equipos de alarma de incendio no deberá 
alimentar ninguna otra carga. La ubicación del dispositivo de protección de sobrecorriente del circuito derivado 
deberá ser permanentemente identificada en la unidad de control de l a alarma de incendio. Los medios de 
desconexión del circuito deberán tener una identificación de color rojo, sólo serán accesibles a personal 
calificado, y deberán identificarse como “CIRCUITO DE ALARMA DE INCENDIO”. La identificación de color 
rojo no debe rá dañar los dispositivos de protección de sobrecorriente u ocultar las marcas del fabricante. Este 
circuito derivado no debe ser alimentado a través de interruptores de circuito contra fallas a tierra ni 
interruptores de circuito contra fallas por arco.  
NOTA:  Véase la Excepción a 210 -8(a)(5) con respecto a los contactos en sótanos no terminados en 
unidades de vivienda que alimentan los sistemas de alarma contra incendios.  
760-43. Protección contra sobrecorriente del circuito de alarma contra incendios de p otencia no 
limitada.  Los conductores tamaño 2.08 mm2 (14 AWG) y mayores deben estar protegidos contra 
sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad, sin aplicar los factores de corrección y ajustes de ampacidad de 
310-15 para el cálculo de dicha ampacidad. La  protección contra sobrecorriente no debe superar 7 amperes 
para los conductores de tamaño 0.824 mm2 (18 AWG), ni de 10 amperes para los de 1.31 mm2 (16 AWG).  
Excepción:  Cuando otros Artículos de esta NOM permitan o exijan otra protección contra sobrecorri ente. 
760-45. Ubicación del dispositivo de protección contra sobrecorriente de un circuito de alarma 
contra incendios de potencia no limitada.  El dispositivo de protección contra sobrecorriente debe estar 
ubicado en el punto de conexión del conductor a la red de alimentación.  
Excepción 1:  Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente del conductor de mayor tamaño 
protege también al de menor tamaño.        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción 2:  Conductores del secundario de transformadores. Se permitirá que los conductores del 
circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada, alimentados desde el secundario de un 
transformador monofásico de 2 hilos (una sola tensión), estén protegidos por el dispositivo contra 
sobrecorriente proporcionado en el lado primario del transf ormador (lado fuente), siempre que esa protección 
cumpla lo establecido en 450 -3 y no se exceda del valor determinado al multiplicar la ampacidad de los 
conductores del secundario por la relación de transformación del transformador. No se deben considerar 
protegidos por el dispositivo contra sobrecorriente del primario los conductores del secundario de un 
transformador que no sea de 2 hilos.  
Excepción 3:  Conductores de salida de una fuente electrónica de alimentación. Se permitirán que los 
conductores del c ircuito de potencia no limitada alimentados por la salida de una fuente electrónica de 
alimentación, monofásica aprobada, diferente de un transformador, y que tenga sólo una salida de 2 hilos (una 
sola tensión) para conectarse a circuitos de potencia no li mitada, estén protegidos mediante el dispositivo de 
protección contra sobrecorriente proporcionado en el lado de entrada de la fuente electrónica de alimentación, 
siempre que esta protección no exceda el valor determinado al multiplicar la ampacidad del co nductor de 
circuito de potencia no limitada por la relación de la tensión de salida a la de la entrada. Las salidas de una 
fuente electrónica de alimentación, diferentes a las de 2 hilos (una sola tensión) conectadas a circuitos de 
potencia no limitada, no  se deben considerar como protegidas por la protección contra sobrecorriente en la 
entrada de la fuente electrónica de alimentación.  
NOTA:  Un ejemplo de fuente de alimentación de potencia no limitada que cumple con los requisitos de 
760-41 es una fuente el ectrónica de alimentación, monofásica, aprobada, cuya salida alimenta un circuito de 2 
hilos (una sola tensión).  
760-46. Alambrado de circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada.  La instalación de 
los circuitos de alarma contra incendios d e potencia no limitada debe cumplir con lo establecido en 110 -3 (b), 
300-7, 300 -11, 300 -15, 300 -17, 300 -19(b) y otros Artículos aplicables del Capítulo 3.  
Excepción 1 : Lo establecido en 760 -48 hasta 760 -53. 
Excepción 2:  Cuando otras secciones de esta NOM e xijan otros métodos.  
760-48. Conductores de diferentes circuitos en el mismo cable, envolvente o canalización.  
a) Circuitos Clase 1 con circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada.  Se permitirá 
que los circuitos Clase 1 y de alarma contra i ncendios de potencia no limitada ocupen el mismo cable, 
envolvente o canalización, independientemente de si los circuitos individuales son de corriente continua o de 
corriente alterna, siempre que todos los conductores estén aislados para la tensión máxima  de cualquier 
conductor en la envolvente o canalización.  
b) Circuitos de alarma contra incendios con circuitos de alimentación.  Sólo se permitirá que los 
conductores de los circuitos de alimentación y de alarma contra incendios ocupen el mismo cable, envol vente 
o canalización cuando estén conectados al mismo equipo.  
760-49. Conductores del circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada.  
a) Tamaños y uso.  En los sistemas de alarma contra incendios sólo se permitirá utilizar conductores de 
cobre.  Se permitirá utilizar conductores de tamaños 0.824 mm2 (18 AWG) y 1.31 mm2 (16 AWG) siempre que 
las cargas que alimentan no superen las ampacidades de la Tabla 402 -5 y estén instalados en una 
canalización, un envolvente o un cable aprobados. Los conductor es de tamaño mayor a 1.31 mm2 (16 AWG) 
no deben alimentar cargas mayores que la ampacidad dada en 310 -15, cuando sea aplicable.  
b) Aislamiento.  El aislamiento de los conductores debe ser para la tensión del sistema y no menos de 600 
volts. Los conductores con tamaño mayor a 1.31 mm2 (16 AWG) deben cumplir con lo establecido en el 
Artículo 310. Los conductores de tamaños 1.31 mm2 (16 AWG) y 0.824 mm2 (18 AWG) deben ser tipos KF -2, 
KFF-2, PAFF, PTFF, PF, PFF, PGF, PGFF, RFH -2, RFHH -2, RFHH -3, SF -2, SFF -2, TF,  TFF, TFN, TFFN, ZF 
o ZFF. Se permitirá utilizar conductores con aislamiento de otro tipo y de otro espesor, siempre que estén 
aprobados para uso en circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada.  
NOTA:  Para indicaciones sobre los usos de los  tipos de conductores véase la Tabla 402 -3. 
c) Material de los conductores.  Los conductores deben ser de cobre sólido o trenzado.  
Excepción para (b) y (c):  Se permitirá usar alambres tipos PAF y PTF sólo para aplicaciones a alta 
temperatura, entre 90 °C y 250 °C.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
760-51. Número de conductores en canalizaciones y charolas portacables y factores de ajuste de 
ampacidad.  
a) Circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada y Clase 1.  Cuando en una 
canalización sólo haya conductores de circuitos de al arma contra incendios de potencia no limitada y Clase 1, 
el número de conductores se debe determinar según 300 -17. Los factores de ajuste de ampacidad dados en 
310-15(b)(3)(a) deben aplicarse si dichos conductores llevan cargas continuas en exceso del 10 p or ciento de 
la ampacidad de cada conductor.  
b) Conductores de alimentación y de circuitos de alarma contra incendios.  Cuando en una 
canalización esté permitido instalar conductores de circuitos de alimentación y de alarma contra incendios de 
potencia no l imitada, según lo establecido en 760 -48, el número de conductores se debe determinar de 
acuerdo con 300 -17. Los factores de ajuste de ampacidad dados en 310 -15 (b)(3)(a) se deben aplicar como 
sigue: 
(1) A todos los conductores, cuando los del circuito de a larma contra incendios conducen cargas 
permanentes mayores al 10 por ciento de la ampacidad de cada conductor y cuando el número total 
de conductores es más de tres.  
(2) Sólo a los conductores del circuito de alimentación, cuando los conductores del circui to de alarma 
contra incendios no conducen cargas permanentes mayores al 10 por ciento de la ampacidad de 
cada conductor, y cuando el número de conductores de alimentación sea más de tres.  
c) Charolas portacables.  Cuando los conductores del circuito de alar ma contra incendios estén 
instalados en charolas portacables, deben cumplir con 392 -22 y 392 -80(a). 
760-53. Cables multiconductores de circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada . Se 
permitirá usar cables multiconductores de alarma contra i ncendios de potencia no limitada, que cumplan los 
requisitos de 760 -176 en circuitos de alarma contra incendios que funcionen a 150 volts o menos y se deben 
instalar de acuerdo con (a) y (b) siguientes:  
a) Método de alambrado del circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada.  Los cables 
multiconductores de un circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada se deben instalar de 
acuerdo con (1), (2) y (3) siguientes:  
1) En canalizaciones, expuestos en plafones y paredes, o tendido en  espacios ocultos.  Los 
empalmes de los cables o terminaciones deben hacerse en accesorios aprobados, cajas, envolventes, 
dispositivos de alarma contra incendios, o equipo de utilización. Cuando estén expuestos, los cables deben 
estar soportados adecuadamen te e instalados de modo que cuenten con la máxima protección contra daños 
físicos mediante los elementos del edificio, como zócalos, marcos de las puertas, cornisas, etc. Cuando estén 
instalados máximo a 2.10 metros del piso, los cables deben estar sujetad os adecuadamente a intervalos no 
mayores a 45 centímetros.  
2) A través de pisos o paredes.  Los cables deberán ser instalados en canalizaciones metálicas o tubo 
conduit rígido de policloruro de vinilo, cuando pasen a través de un piso o de una pared hasta u na altura de 
2.10 metros sobre el piso, a menos que estén adecuadamente protegidos por los elementos del edificio como 
se detalla en el inciso (1) anterior o a menos que se suministre un medio de resguardo sólido equivalente.  
3) En fosos de ascensores.  Cuando estén instalados en fosos de ascensores, los cables deberán ser 
instalados, en tubo conduit metálico pesado, tubo conduit rígido de policloruro de vinilo, tubo conduit metálico 
semipesado, tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos o tu bo conduit metálico ligero.  
Excepción: Lo establecido en 620 -21 para ascensores y equipos similares.  
b) Aplicaciones de los cables aprobados de circuito de alarma contra incendios de potencia no 
limitada.  El uso de cables de circuitos de alarma contra ince ndios de potencia no limitada debe cumplir lo 
establecido de (1) hasta (4) siguientes:  
1) Ductos específicamente fabricados para ventilación ambiental.  Los cables multiconductores de 
circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada tipos NPLFP,  NPLFR y NPLF no se deben 
instalar expuestos en ductos.  
NOTA:  Ver 300 -22 (b).  
2) Otros espacios usados para aire ambiental.  Los cables instalados en otros espacios utilizados para 
aire ambiental deben ser del tipo NPLFP.  
Excepción  1: Los cables tipos NPLFR  y NPLF instalados de acuerdo con 300 -22(c). 
Excepción  2: Otros métodos de alambrado permitidos por 300 -22(c) y los conductores que cumplan lo 
establecido en 760 -49(c).       (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción  3: Se permitirá instalar cable tipo NPLFP -CI para servir como cable con clasi ficación nominal 
de integridad del circuito de 2 horas.  
3) Tramos verticales.  Los cables instalados en ductos verticales que atraviesen más de un piso o los 
instalados en ductos verticales o dentro de fosos deben ser tipo NPLFR. Cuando se exija que los cab les que 
pasen a través del piso sean tipo NPLFR, sólo se deben usar cables adecuados para su uso en secciones 
verticales o en plenums . 
Excepción  1: Los cables tipo NPLF u otros cables, especificados en el Capítulo 3, que cumplan lo 
establecido en 760 -49(c)  y estén encerrados en canalizaciones metálicas.  
Excepción  2: Los cables del Tipo NPLF ubicados en un foso a prueba de incendios que tenga cortafuegos 
en cada piso.  
NOTA:  Véase 300 -21 sobre los requisitos de cortafuegos en las penetraciones a pisos.  
Excepc ión 3: Se permitirá instalar cable tipo NPLFP -CI para servir como cable con clasificación nominal 
de integridad del circuito de 2 horas.  
4) Otro alambrado dentro de edificios.  Los cables instalados en lugares de edificios distintos a los 
mencionados en los  incisos anteriores (1), (2) y (3) deben ser tipo NPLF.  
Excepción  1: Los métodos de alambrado del Capítulo 3 con conductores que cumplan lo establecido en 
760-49(c). 
Excepción  2: Se permitirá usar cables tipos NPLFP o NPLFR.  
Excepción 3:  Se permitirá insta lar cable tipo NPLFR -CI para servir como cable con clasificación nominal 
de integridad del circuito de 2 horas.  
Parte C. Circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada  
760-121. Fuentes de alimentación para los circuitos de alarma contra incendio s de potencia 
limitada.  
a) Fuente de alimentación.  La fuente de alimentación para un circuito de alarma contra incendios de 
potencia limitada debe ser como se especifica en (1), (2) ó (3) siguientes:  
NOTA 1:  En las Tablas 12(a) y 12(b) del Capítulo 10 se d an los requisitos de fuentes de alimentación de 
circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada aprobadas.  
NOTA 2:  Véase la Excepción a 210 -8(a)(5), con respecto a los contactos en sótanos no terminados en 
unidades de vivienda que alimentan los s istemas de alarma contra incendios  
(1) Un transformador aprobado para su uso en un circuito de alarma contra incendios de potencia 
limitada o Clase 3.  
(2) Una fuente de alimentación aprobada para circuito de alarma contra incendios de potencia limitada o 
Clase 3.  
(3) Equipo aprobado y marcado para identificar la fuente de alimentación del circuito de alarma contra 
incendios de potencia limitada.  
NOTA:  Otros equipos aprobados son, por ejemplo, tableros de control de alarma contra incendios con 
fuente de alim entación incorporada; una placa de circuito (circuito electrónico) aprobada para usarse como 
fuente de alimentación de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada, si forma parte de un 
ensamble aprobado; una impedancia limitadora de corriente  aprobada para ese propósito o como parte de un 
producto aprobado, utilizado junto con un transformador de potencia no limitada o una fuente de energía 
almacenada, como una batería de acumuladores, para limitar la corriente de salida.  
b) Circuito derivado.  El circuito derivado que alimenta los equipos de alarma de incendio no deberá 
alimentar ninguna otra carga. La ubicación del dispositivo de protección de sobrecorriente del circuito derivado 
deberá ser permanentemente identificada sobre la unidad de contr ol de la alarma de incendio. Los medios de 
desconexión del circuito deberán tener una identificación de color rojo, sólo serán accesibles a personal 
calificado, y deberán identificarse como “CIRCUITO DE ALARMA CONTRA INCENDIO”. La identificación de 
color r ojo no deberá dañar los dispositivos de protección de sobrecorriente u ocultar las marcas del fabricante. 
Este circuito derivado no debe ser alimentado a través de interruptores del circuito contra fallas a tierra ni 
interruptores del circuito contra falla s por arco.  
760-124. Marcado de circuitos.  Los equipos que alimentan los circuitos de alarma contra incendios de 
potencia limitada deben estar marcados de modo duradero en un lugar claramente visible, para señalar cada 
circuito que es un circuito de alarma  contra incendios de potencia limitada.  
NOTA:  Cuando se reclasifique un circuito de potencia limitada a uno de potencia no limitada, ver 760 -
130(a), Excepción 3.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
760-127. Métodos de alambrado en el lado fuente de la fuente de alimentación del circuito de a larma 
contra incendios de potencia limitada.  Los conductores y equipos del lado fuente de la fuente de 
alimentación se deben instalar de acuerdo con los requisitos apropiados de la Parte B de este Artículo y de los 
Capítulos 1 a 4 de esta NOM. Los transfor madores u otros dispositivos alimentados desde los conductores de 
alimentación deben estar protegidos por un dispositivo contra sobrecorriente a una corriente nominal no mayor 
a 20 amperes.  
Excepción:  Se permitirá que los terminales de entrada de un transf ormador o de otra fuente de 
alimentación que suministre corriente a un circuito de alarma contra incendio de potencia limitada, sean de 
tamaño menor a 2.08 mm 2 (14 AWG), pero no menor a 0.824 mm2 (18 AWG), si no tienen más de 30 
centímetros de longitud y t ienen un aislamiento que cumpla lo establecido en 760 -49 (b).  
760-130. Materiales y métodos de alambrado en el lado carga de las fuentes de alimentación del 
circuito de alarma contra incendios de potencia limitada.  Se permitirá instalar los circuitos de al arma 
contra incendios en el lado de la carga de la fuente de alimentación utilizando los materiales y métodos de 
alambrado que se especifican en los siguientes incisos (a) o (b) o una combinación de ambos.  
a) Materiales y métodos de alambrado para circuito s de alarma contra incendios de potencia no 
limitada.  La instalación debe realizarse de acuerdo con lo establecido en 760 -46 y los conductores deben ser 
de cobre sólido o trenzado.  
Excepción 1:  No se deben aplicar los factores de ajuste de ampacidad establ ecidos en 310 -15 (b)(3)(a).  
Excepción 2:  Se permitirá conductores y cables multiconductores descritos e instalados de acuerdo con 
760-49 y 760 -53. 
Excepción 3:  Se permitirá reclasificar los circuitos de potencia limitada e instalarlos como de potencia no 
limitada si se eliminan las marcas exigidas por 760 -124, y todo el circuito se instala utilizando los métodos de 
alambrado y los materiales de la Parte B, Circuitos de alarma contra incendio de potencia no limitada.  
NOTA:  Los circuitos de potencia limitada,  reclasificados e instalados como circuitos de potencia no 
limitada, dejan de ser de potencia limitada, sin importar que continúen conectados a una fuente de potencia 
limitada.  
b) Materiales y métodos de alambrado para circuitos de alarma contra incendios de potencia 
limitada.  Los conductores y los cables de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada 
descritos en 760 -179 se deben instalar como se indica en (1), (2) ó (3) siguientes y en 300 -7. Los dispositivos 
deben instalarse de acuerdo con lo establecido en 110 -3 (b), 300 -11(a) y 300 -15. 
1) En canalizaciones, expuestos en plafones y paredes, o jalado en espacios ocultos.  Los empalmes 
de los cables o terminaciones deben hacerse en accesorios aprobados, cajas, envolventes, dispositivos de 
alarma contra incendios, o equipo de utilización. Cuando estén expuestos, los cables deben estar soportados 
adecuadamente e instalados de modo que cuenten con la máxima protección contra daños físicos mediante 
los elementos del edificio, como zócalos, marc os de las puertas, cornisas, etc. Cuando estén instalados 
máximo a 2.10 metros del piso, los cables deben estar sujetados adecuadamente a asegurados firmemente 
de una manera aprobada, y a intervalos no mayores a 45 centímetros.  
2) A través de pisos o pared es. Los cables deberán ser instalados en canalizaciones metálicas o tubo 
conduit rígido de policloruro de vinilo, cuando pasen a través de un piso o pared hasta una altura de 2.10 
metros sobre el piso, a menos que estén adecuadamente protegidos por los ele mentos del edificio como se 
detalla en el inciso (1) anterior o a menos que se suministre un medio sólido de resguardo equivalente.  
3) En fosos de ascensores. Cuando estén instalados en fosos de ascensores, deben estar en tubo 
conduit metálico pesado, tubo  conduit rígido de policloruro de vinilo, tubo conduit metálico semipesado, tubo 
conduit no metálico flexible hermético a los líquidos o tubo conduit metálico ligero.  
Excepción:  Lo establecido en 620 -21 para elevadores y equipos similares.  
760-133. Instala ción de conductores y equipos en cables, compartimentos, charolas portacables, 
envolventes, pozos de visita, cajas de salida, cajas de dispositivos y canalizaciones para circuitos de 
potencia limitada.  Los conductores y equipos para los circuitos de alarma  contra incendios de potencia 
limitada se deben instalar de acuerdo con 760 -136 hasta 760 -143. 
760-135. Instalación de cables de PLFA en edificios.  La instalación de cables para alarmas de incendio 
de potencia limitada debe cumplir con lo establecido en la s secciones 760 -135(a) hasta (j).        (Octava Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Aprobado.  Los cables de PLFA instalados en edificios deben estar aprobados.  
b) Ductos específicamente fabricados para ventilación ambiental.  Deben permitirse los siguientes 
cables en ductos fabricados para ventilación a mbiental, como se describe en la sección 300 -22(b), si están 
directamente asociados con el sistema de distribución de aire:  
(1) Cables de los tipos FPLP y FPLP -CI, en tramos tan cortos como sea factible para el desempeño de la 
función requerida  
(2) Cables de los tipos FPLP, FPLP -CI, FPLR, FPLR -CI, FPL y FPL -CI, instalados en canalizaciones que 
cumplan con lo establecido en la sección 300 -22(b)  
c) Otros espacios utilizados para ventilación ambiental ( plenums ). Deben permitirse los siguientes 
cables en otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental, según se describe en la sección 300 -
22(c):  
(1) Cables del tipo FPLP  
(2) Cables del tipo FPLF instalados en canalizaciones de comunicaciones para plenums  
(3) Cables de los tipos FPLP y FPLP -CI sostenidos por bandejas portacables metálicas abiertas o 
sistemas de bandejas portacables  
(4) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL, instalados en canalizaciones que cumplan con lo establecido 
en la sección 300 -22(c)  
(5) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL, sostenido s por bandejas portacables de metal de base sólida 
con cubiertas metálicas sólidas en otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ), según 
se describe en la sección 300 -22(c).  
(6) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL, instalados en c analizaciones de comunicaciones para 
plenums , canalizaciones de comunicaciones para tramos verticales y canalizaciones de comunicaciones para 
fines generales, sostenidos por bandejas portacables de metal de base sólida con cubiertas metálicas sólidas 
en ot ros espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ), según se describe en la sección 300 -
22(c).  
d) Tramos verticales -Cables en trayectos verticales.  Deben permitirse los siguientes cables en los 
trayectos verticales que penetren uno o más pi sos y en los trayectos verticales de un foso:  
(1) Cables de los tipos FPLP y FPLR  
(2) Cables de los tipos FPLP y FPLR, instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenums  
b. Ensambles de enrutamiento de cables para plenums  
c. Canalizaciones de comunicaciones para tramos verticales  
d. Ensambles de enrutamiento de cables para tramos verticales  
Nota: Ver sección 300 -31 sobre requisitos de sellos cortafuego para penetraciones en pisos.  
e) Tramos verticales -Cables en canalizaciones metálicas.  Deben permitirse los siguientes cables en 
canalizaciones metálicas de un tramo vertical con sellos cortafuego en cada uno de los pisos:  
(1) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL  
(2) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL, instalados en:  
a. Canalizaciones de comunic aciones para plenums  
b. Canalizaciones de comunicaciones para tramos verticales  
c. Canalizaciones de comunicaciones para fines generales  
Nota : Ver sección 300 -31 sobre requisitos de sellos cortafuego para penetraciones en pisos.  
f) Tramos verticales -Cable s en fosos a prueba de incendios.  Debe permitirse que los siguientes cables 
se instalen en fosos de tramos verticales a prueba de incendios, con sellos cortafuego en cada uno de los 
pisos:  
(1) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL  
(2) Cables de los tipos FP LP, FPLR y FPL, instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenums  
b. Ensambles de enrutamiento de cables para plenums  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Octava Sección)      
c. Canalizaciones de comunicaciones para tramos verticales  
d. Ensambles de enrutamiento de cables para tramos verticales  
e. Canalizaciones de comunicaciones para fines generales  
f. Ensambles de enrutamiento de cables para fines generales  
Nota: Ver sección 300 -31 sobre requisitos de sellos cortafuego para penetraciones en pisos.  
g) Tramos verticales -Viviendas unifamiliares y bi familiares  Deben permitirse los siguientes cables en 
viviendas unifamiliares y bifamiliares:  
(1) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL  
(2) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL, instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenums  
b. Ensambles de enrutamiento de cables para plenums   
c. Canalizaciones de comunicaciones para tramos verticales  
d. Ensambles de enrutamiento de cables para tramos verticales  
e. Canalizaciones de comunicaciones para fines generales  
f. Ensambles de enrutamiento de cables pa ra fines generales  
h) Otros lugares de un edificio.  Debe permitirse que los siguientes cables sean instalados en lugares de 
un edificio diferentes de aquellos mencionados en las secciones 770 -113(b) hasta (h):  
(1) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL  
(2) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL, instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones para plenums  
b. Ensambles de enrutamiento de cables para plenums  
c. Canalizaciones de comunicaciones para tramos verticales  
d. Ensambles de enrutamiento de cables para tramos verticales  
e. Canalizaciones de comunicaciones para fines generales  
f. Ensambles de enrutamiento de cables para fines generales  
(3) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL, instalados en una canalización de uno de los tipos 
reconocidos en el Capítulo 3  
i) Espacios no ocultos.  Debe permitirse instalar los cables especificados en el Capítulo 3 y que cumplan 
los requisitos de las secciones 760 -179(a) y (b) en espacios no ocultos, donde la longitud expuesta del cable 
no sea mayor de 3 m.  
j) Sistema de alarm a de incendio portátil.  Debe permitirse que un sistema de alarma de incendio portátil 
que proteja un escenario o plató cuando no están en uso, utilice métodos de cableado que cumplan con lo 
establecido en la sección 530 -12. 
760-136. Separación de los condu ctores de los circuitos de alumbrado, de fuerza, Clase 1, de 
circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha 
energizados por una red de potencia media.  
a) Generalidades. Los cables y conductores de los circuit os de alarma contra incendios de potencia 
limitada no deben instalarse en cables, charolas portacables, compartimentos, envolventes, pozos de visitas, 
cajas de salida, cajas de dispositivos, canalizaciones o accesorios similares con conductores de alumbrad o, 
de fuerza, Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada, o de circuitos de comunicaciones de 
banda ancha energizados por una red de potencia media, a menos que sea permitido en (b) hasta (g) 
siguientes:  
b) Separados por barreras.  Se permi tirá que los cables de circuitos de alarmas contra incendios de 
potencia limitada se instalen junto con circuitos Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y 
de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, cuan do estén separados por 
una barrera.  
(Continúa en la Novena Sección)