REGLAMENTO TÉCNICO       RTS 23.01.02 :15 
SALVADOREÑO  
 
 
 
 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA.  
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO.  
LÍMITES, M ÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO.  
 
 
Correspondencia: Este Reglamento Técnico Salvadoreño tiene correspondencia parcial con 
la Norma Oficial Mexicana NOM -021-ENER/SCFI -2008, Eficiencia energética y 
requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos 
de prueba y etiquetado.  
 
 
 
 
ICS 23.120                     RTS 23.01.02 :15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editada  por el  Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, ubicado en 1ª Calle 
Poniente, Final 41 Av. Norte, N° 18 San Salvador, Col. Flor Blanca. San Salvador, El 
Salvador. Teléfono (503) 2590 -5323 y (503) 2590 -5335. Correo electrónico: 
consultasreglamento@osart ec.gob.sv  
 
 
Derechos Reservados. REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                     RTS 23.01.02:15  
  
INFORME  
 
 
 
Los Comités Nacionales de Reglamentación Técnica conformados en el Organismo 
Salvadoreño de Reglamentación Técnica, son las instancias encargadas de la  elaboración de 
Reglamentos Técnicos Salvadoreños. Están integrados por representantes de la Empresa 
Privada, Gobierno, Defensoría del Consumidor y sector Académico  Universitario.  
 
Con el fin de garantizar un consenso nacional e internacional, los proyecto s elaborados por 
los Comités  Nacionales de Reglamentación Técnica se someten a un período de consulta 
pública nacional y notificación internacional, durante el cual cualquier parte interesada  
puede formular observaciones.  
 
El estudio elabo rado fue aprobado como RTS 23.01.02 :15 EFICIENCIA ENERGÉTICA.  
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. L ÍMITES, M ÉTODOS DE 
PRUEBA Y ETIQUETADO , por el Comité Nacional de Reglamentación Técnica. La 
oficialización del Reglamento conlleva  el Acuerdo Ejecutivo del Ministerio 
correspondiente de su vigilancia y aplicación.  
 
Este Reglamento Técnico Salvadoreño está sujeto a permanente revisión con el objeto de 
que responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la técnica moderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
  CONTENIDO  PÁG.  
 
1. OBJETO  1 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  1 
3. DEFINICIONES  1 
4. ABREVIATURAS  4 
5. ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  4 
6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  5 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  18 
8. BIBLIOGRAFÍA  19 
9. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN  19 
10. VIGENCIA  19 
 ANEXO A  20 
 ANEXO B  22 
 ANEXO C  24 
 ANEXO D  27 
 ANEXO E  28 
 ANEXO F  29 
 ANEXO G  30 
 ANEXO H  31 
 ANEXO I  32 
 ANEXO  J 35 
 ANEXO  K 37 
 ANEXO  L 39 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
1 
 1. OBJETO . 
Establece r las especificaciones y los métodos de prueba de la Relación de Eficiencia 
Energética (REE), así como los métodos de prueba aplicables para verificar dichas 
especificaciones. Asimismo,  definir el etiquetado y su contenido que deben de llevar los 
aparatos o bjeto de este Reglamento Técnico .   
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN . 
Aplica a los acondicionadores de aire tipo cuarto, con o sin calefacción, con condensador 
enfriado por aire y con capacidades de enfriamiento hasta de 10 600 W, importados y 
comercializados en El S alvador . 
 
 Se excluyen los  acondicionadores de aire tipo cuarto divididos1. 
 
3. DEFINICIONES . 
Cuando se usen los términos tensión y corriente debe entenderse que se trata de magnitudes 
eléctricas y de valores eficaces (raíz cuadrática media, rcm).  
Donde se utilice el término motor, incluye también a las unidades de accionamiento 
magnético.  
 
3.1. Acondicionador de aire tipo cuarto : aparato diseñado para extraer calor y humedad 
del aire de un cuarto cerrado, que se instala a través de una ventana o pared externa, 
pudiendo también contar con medios para ventilación, extracción y calefacción de 
aire. 
 
3.2. Acondicionador de aire tipo  cuarto  consola: aparato  diseñado para instalarse a 
través de las paredes y a nivel de piso. Cuentan con la misma configuración de  
componentes internos que el resto de acondicionadores de aire tipo cuarto, teniendo la 
característica de no contar con ranuras laterales2. 
 
3.3. Acondicionador de aire tipo cuarto dividido : acondicionador de aire en el cual la 
unidad condensadora y la unidad evaporadora se encuentran ensambladas dentro de 
gabinetes separados.  
 
3.4. Aislamiento principal:  aislamiento que se aplica a las partes vivas para asegurar 
protección principal contra los choques eléctricos . 
 
3.5. Aislamiento reforzado:    sistema de aislamiento sim ple aplicado a las partes vivas, 
el cual proporciona un grado de protección contra un choque eléctrico equivalente a 
un aislamiento doble , bajo las condiciones especificadas en este Reglamento Técnico.  
El término “Sistema de aislamiento” no implica que el aislamiento deba ser una pieza 
homogénea, éste puede comprender varias capas que no puedan ser probadas 
individualmente como aislamiento suplementario o principal.  
 
 
                                                                 
1 Los acondicionadores de aire tipo cuarto divididos se conocen como mini -split.  
2 Los acondicionadores de aire tipo cuarto consola, se conocen como Packed Terminal Air Conditioners (PTAC).  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
2 
 3.6. Aislamiento suplementario (aislamiento de protección): aislamiento 
independiente, provisto  además del aislamiento principal, a manera de garantizar la 
protección contra cualquier choque eléctrico, en la eventualidad de falla del 
aislamiento principal.  
 
3.7. Calorímetro de cuarto: instalación utilizada para la determinación de la Relación de 
Eficiencia Energética (REE) en los aparatos objeto de este Reglamento Técnico, la 
cual consiste en un cuarto dividido por una pared en dos compartimentos, 
denominados lado interno y lado externo.  
En dichos compartimentos se establecen las condiciones de te mperatura y humedad 
que se requieren para la prueba. El calorímetro de cuarto puede ser tipo ambiente 
balanceado o calibrado.  
 
3.8.  Carga normal:  carga que debe aplicarse a un aparato operado por motor, de tal 
forma que el esfuerzo impuesto corresponda a aque l que ocurre bajo condiciones de 
uso normal, teniendo en cuenta cualquier indicación de operación a corto tiempo o 
intermitente, con los elementos calefactores operando como en uso normal, si lo hay.  
 
3.9.  Ciclo inverso: ciclo inverso del acondicionador de air e, mediante el cual el mismo 
puede operar como un calefactor.  
  
3.10. Claro: distancia más corta entre dos partes conductoras o entre una parte conductora 
y la superficie envolvente del equipo, medida a través de aire.  
La superficie envolvente es la superficie e xterior del gabinete, considerando también 
aquella en la que fue colocada una lámina metálica delgada en contacto con 
superficies accesibles de material aislante.  
 
3.11. Corriente nominal: corriente a tensión nominal especificada en el aparato por el 
fabricante.  
 
3.12. Cuerpo:  término "cuerpo" incluye: todas las partes metálicas accesibles, flechas de 
manija, perillas, asas y partes similares, así como todas las superficies accesibles de 
material aislante que para propósitos de prueba se cubren con láminas delgadas; n o 
incluye las partes metálicas no accesibles.  
 
3.13. Efecto neto total de enfriamiento de un ac ondicionador: capacidad total 
disponible de un acondicionador de aire para remover calor de un espacio cerrado, en 
W. 
 
3.14. Flujo de calor fugado: flujo de calor que se tra nsfiere a través de paredes, techos y 
pisos de los compartimentos del calorímetro, en W.  
 
3.15. Frecuencia nominal: frecuencia especificada en el aparato por el fabricante.  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
3 
 3.16. Herramienta: para el propósito de este Reglamento Técnico, es un desarmador 
(destornillador) o cualquier otro objeto que pueda usarse para accionar un tornillo o 
medio similar de fijación.  
 
3.17. Igualador de presiones: aparato cuya función es igualar las presiones en los 
compartimentos del calorímetro, haciendo fluir aire en la direcci ón necesaria para 
equilibrar la presión.  
 
3.18. Intervalo de tensiones nominales: intervalo de tensiones especificado por el 
fabricante, expresado por sus límites superior e inferior.  
 
3.19. Medio ambiente: refiere al ambiente externo del calorímetro tipo calibrado.  
 
3.20. Medio circundante: se refiere al medio que se encuentra en la cámara de aire que 
rodea a los compartimentos del calorímetro tipo ambiente balanceado.  
 
3.21. Operación continua: operación bajo carga normal o de acuerdo con las condiciones 
de descarga térmica adec uada durante un periodo ilimitado.  
 
3.22. Operación intermitente: operación de una serie de ciclos idénticos especificados, 
estando cada ciclo compuesto de un periodo de operación bajo carga normal, o de 
acuerdo con las condiciones de descarga térmica adecuada, seguido por un periodo de 
reposo con el aparato trabajando a carga mínima o totalmente desconectado.  
 
3.23. Ranura lateral: ranuras que se ubican en la parte exterior del costado del gabinete 
del acondicionador. Su finalidad es la de mejorar la circulación del a ire en la parte del 
condensador. El aparato que no tiene ranuras laterales está diseñado para instalarse a 
través de una pared, a diferencia del que cuenta con ellas, el cual se coloca en una 
ventana.  
 
3.24. Relación de Eficiencia Energética (REE): especifica la  eficiencia energética de un 
acondicionador de aire tipo cuarto y se determina dividiendo el valor del efecto neto 
de enfriamiento en el lado interno, en W t, entre el valor de la potencia eléctrica de 
entrada, en W e, estos dos valores se obtienen de la pru eba de eficiencia energética en 
un calorímetro de cuarto y se expresa en W t/We. 
 
3.25. Tensión de seguridad extra -baja: tensión nominal entre conductores y entre 
conductores y tierra que no exceda de 42 V o en caso de circuitos trifásicos que no 
excedan de 24 V entre conductores y neutro, la tensión sin carga del circuito que no 
exceda de 50 V y 29 V, respectivamente.  
Cuando una tensión de seguridad extra -baja se obtiene de una fuente principal con 
tensión más elevada, la obtención se hace a través de un transfor mador de seguridad o 
convertidor de devanados separados. Los límites de tensión están basados en la 
suposición de que el transformador de seguridad está alimentado a su tensión 
nominal.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
4 
 3.26. Tensión nominal: valor de la tensión o intervalo de tensiones de la re d eléctrica que 
el fabricante asigna al aparato para su alimentación y operación.  
 
3.27. Termostato:  dispositivo sensible a la temperatura, cuya temperatura de operación 
puede ser fija o ajustable y que en uso normal conserva la temperatura de un aparato 
o parte s de él dentro de ciertos límites, abriendo y cerrando un circuito 
automáticamente.  
 
4. ABREVIATURAS . 
 
  CNE  Consejo Nacional de Energía  
  OCP  Organismo Certificador de Producto  
  OSA  Organismo Salvadoreño de Acreditación  
  REE  Relación de Eficiencia Energética  
  RTS Reglamento Técnico Salvadoreño  
  SGC  Sistema de Gestión de la Calidad  
 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  
 
5.1. Clasificación  
Los acondicionadores de aire tipo cuarto con o sin calefacción se clasifican, por su 
capacidad de enfriamiento en Watts térmicos  (Wt)  y sus características específicas de 
diseño, como sigue:  
Tabla  1. Clasificación de acondicionadores de aire tipo cuarto.  
No TIPO  CLASE  CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO, en 
Wt 
1  
 
Sin ciclo inverso y con 
ranuras laterales  1 
2 
3 
4 
5 menor o igual a 1  758 
mayor a 1 758 hasta 2 343  
mayor a 2 343 hasta 4 101  
mayor a 4 101 hasta 5 859  
mayor a 5 859 hasta 10 600  
2  
 
Sin ciclo inverso y sin 
ranuras laterales  6 
7 
8 
9 
10 menor o igual a 1 758  
mayor a 1 758 hasta 2 343  
mayor a 2 343 hasta 4 101  
mayor a 4 101  hasta 5 859  
mayor a 5 859 hasta 10 600  
3 Con ciclo inverso y con 
ranuras laterales  11 
13 menor o igual a 5 859  
mayor a 5 859 hasta 10 600  
4 Con ciclo inverso y sin 
ranuras laterales  12 
14 menor o igual a 4 101  
mayor a 4 101 hasta 10 600  
Fuente:  Norma Oficial Mexicana NOM -021-ENER/SCFI -2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario 
en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado.   
 
Nota 1:  Ver equivalencia en unidades inglesas en la tabla A del A nexo  F. 
Nota 2:  Los acondicionadores de aire del tipo cuarto consola, se deben ubicar según su capacidad de 
enfriamiento dentro de las clases 6 a 10, si no tienen ciclo inverso y dentro de las clases 12 y 14 si tienen ciclo 
inverso.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
5 
 5.2.  Especificaciones  
 
5.2.1.  Eficiencia energética  
 
5.2.1.1.  La eficiencia energética de los acondicionadores de aire objeto de este RTS, se 
especifica por su valor de la Relación de Eficiencia Energética (REE).  
 
5.2.1.2.  Los aparatos sujetos al cumplimiento de este RTS, deben tener un valor de REE 
mayor o igual que los valores especificados en la tabla 2. 
 
5.2.1.3.  El fabricante debe marcar en la etiqueta el valor de la REE en W t/We, el cual no 
debe ser menor del valor especificado en la tabla 2 correspondiente a la clase del aparato.  
 
Tabla  2. Valores de la Relación de Eficiencia Energética  
No Clase  REE en W t/W e 
1 1 2,84 
2 2 2,84 
3 3 2,87 
4 4 2,84 
5 5 2,49 
6 6 2,64 
7 7 2,64 
8 8 2,49 
9 9 2,49 
10 10 2,49 
11 11 2,64 
12 12 2,49 
13 13 2,49 
14 14 2,34 
Fuente:  Norma Oficial Mexicana NOM -021-ENER/SCFI -2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario 
en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado.   
 
Nota: Ver equivalencia en unidades inglesas en la tabla B del A nexo  F. 
Para determinar los valores de REE de los acondicionadores de aire objeto de este RTS, se 
debe aplicar únicamente el método de prueba descrito en el número 6.2. 
 
6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD . 
 
6.1. Muestreo  
 
6.1.1.  Selección de la muestra  
Se aplicará lo descrito en los números 6.1.1.1 al 6.1.1.3, para cada modelo o familia según 
el anexo G.  
 
6.1.1.1 Se debe seleccionar de manera aleatoria una sola muestra de un aparato con opción 
a una muestra testigo.  
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
6 
 6.1.1.2 Toma de muestra, cuando el producto se encuentra en El Salvador.  
El OCP tomará muestras de acuerdo a la clasificación por familias del anexo G. 
 
6.1.1.3. Toma de muestra, cuando el producto no se encuentra en El Salvador . 
El OCP realizará la toma de muest ra en el país de origen donde se encuentre el producto de 
acuerdo a la clasificación por familias del anexo G.  
 
6.1.2. Designación del laboratorio   
a) El OCP establecerá el laboratorio apropiado para los ensayos/pruebas que se requieran 
realizar para la certificación del producto, y se le comunicará al cliente.  
b) Si el cliente de productos a certificar posee laboratorios para los ensayos/prueba que se 
requieren, el OCP solamente realizará las pruebas en estos, con atestiguamientos de un 
evaluador del OCP.  
c) El fabricante deberá generar documentación técnica descrita en el anexo H, la cual 
deberá incluir:  
 La documentación técnica del aire acondicionado con la  descripción general de todas 
las familias que quiera certificar.  
 Procedimientos de fabricación  
 La dirección y lugares de fabricación y almacenamiento.  
 Nombre y dirección del fabricante y del representante autorizado o importador.  
d) Las muestras, representativas de la producción se tomar án de acuerdo a lo descrito en 
los numerales anteriores de este RTS. El Organismo de Evaluación de la Conformidad 
debe examinar la documentación, comprobar las muestras, efectuar o hacer efectuar los 
ensayos, acordar con fabricante lugar dónde se hacen los ensayos. El OCP debe 
elaborar un informe de evaluación donde recoja las actividades realizadas.  
 
6.2. Método de prueba de e ficiencia energética . 
El método de prueba tiene por objeto la determinación de la Relación de Eficiencia 
Energética (REE) de acondicionadores de aire tipo cuarto.  
 
6.2.1 Instrumentos de medición y equipo de prueba . 
La prueba de eficiencia energética se lleva a cabo en un calorímetro de cuarto,  en la cual los 
compartimentos deben t ener dimensiones interiores mínimas de 2,7 m por lado y una 
distancia de la parte alta del aparato al techo de no menos de 1 m, para evitar restricciones 
de flujo de aire en los puntos de admisión y descarga del acondicionador sometido a 
prueba. El calorím etro puede ser tipo calibrado o ambiente balanceado, conforme con las 
especificaciones del Anexo A. 
 
6.2.1.1. El registro, descripción y exactitud de los instrumentos, así como las magnitudes 
que se miden en la prueba, se especifican en los Anexo C y D.  
 
6.2.1.2. Las variaciones permisibles para las lecturas de las magnitudes de operación del 
calorímetro, realizadas durante la prueba, deben permanecer dentro de los límites 
establecidos en la tabla B del Anexo D. 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
7 
 6.2.2. Condiciones de prueba . 
 
6.2.2.1. Para efectuar la prueba, el aparato se instala dentro del calorímetro de cuarto en la 
pared divisoria, con todos sus accesorios funcionando y a la máxima capacidad de 
operación; asimismo, se sellan todos los huecos con material aislante térmico para evitar  la 
transferencia de calor entre el lado interno y externo del calorímetro.  
 
6.2.2.2. Las puertas de acceso en el calorímetro deben de cerrarse herméticamente, después 
de instalar y poner a funcionar el aparato y calorímetro.  
 
6.2.2.3. La prueba se lleva a cabo a las condiciones especificadas en la tabla 3, las cuales 
deben mantenerse dentro de un intervalo de variación permisible por lo menos una hora 
antes de iniciar la prueba y durante la misma.  
 
Tabla  3. Condiciones de prueba  
No Magnitud  Valor  
1 Temperatura del lado interno  
bulbo seco *  
bulbo húmedo   
27°C  
19°C  
2 Temperatura del lado externo  
bulbo seco *  
bulbo húmedo   
35°C  
24°C  
3 Tensión  ** 
3 Frecuencia  60 Hz  
Fuente:  Norma Oficial Mexicana NOM -021-ENER/SCFI -2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario 
en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado.   
 
Notas: Ver equivalencia de unidades inglesas en la tabla C del Anexo F. 
Las variaciones permisibles se establecen en la tabla B del Anexo  D. 
* Este valor aplica también para el medio circundante.  
** Para unidades con tensión dual debe usarse la tensión más baja durante la prueba.  
 Para unidades con tensión simple se puede usar una tensión de 115 V o 230 V durante la prueba.  
 
6.2.3. Procedimiento . 
 
6.2.3.1. Se deben registrar de forma continua los valores de las temperaturas fijadas en la 
tabla 3, cuando se alcancen las condiciones establecidas se verifica que se mantengan 
dentro de las variaciones permisibles durante una hora; al cumplirse este requisito, se inicia 
la medición de las magnitudes que son aplicadas al cálculo del efecto neto de enfriamiento, 
al menos cada 10 minutos durante 1 hora.  
 
6.2.3.2. Con los valores registrados cada vez, se calcula el efecto neto de enfriamiento de 
ambos lados del calorímetro conforme a los número s 6.2.3.3 y 6.2.3.4 ; los cuales deben 
coincidir dentro de un 4%, utilizando la siguiente ecuación:  
 
 
 
4% 100
tite ti



REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
8 
 en donde:  
ti es el efecto neto total de enfriamiento en el lado interno, calculado en el número  
6.2.3.3 , en W.  
te es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, calculado en el número  
6.2.3.4 , en W.  
 
La prueba no es válida si no se cumplen estas condiciones.  
 
Se determina el promedio de los siete valores de cada magnitud, que son aplicados para 
calcular el efecto neto total de enfriamiento tanto en el lado interno como en el externo y la 
REE, conforme a los procedimientos establecidos en los númer os 6.2.3.3 , 6.2.3.4  y 6.2.3.5.  
 
6.2.3.3. Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno del calorímetro  
Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno, se utiliza la siguiente 
ecuación:  
 (1) 
 
en donde:  
ti es el efecto neto total de enfriamiento del lado interno, corregido en consideración 
de la altitud, a la cual se encuentra el laboratorio de pruebas, en W.  
Pi es la suma de las potencias eléctricas de entrada a los diferentes aparatos que 
conforman el eq uipo de reacondicionamiento de aire del lado interno, en W.  
qmi es el flujo de agua suministrada durante la prueba al lado interno para 
humidificación, en kg/s. En caso que no se suministre agua durante la prueba, qm i 
es la cantidad de agua evaporada , en el humidificador.  
 
hqm1es la entalpía del agua que se suministra durante la prueba al lado interno para 
humidificación, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:  
hqm1 = tqm1 Cpqm1 
 
en donde:  
tqm1  es la temperatura del agua suministrada durante la prueba. En caso de que no se 
suministre agua durante la prueba, t qm1 debe ser la temperatura del agua en el 
tanque del humidificador, en °C.  
Cpqm1 es el calor específico del agua correspondiente a t qm1 y 101 325 Pa de presión, en 
kJ/kg °C.  
 
hqm2 es la entalpía de la humedad del aire que se condensa en el acondicionador del 
lado interno en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:  
hqm2 = tbhs Cpqm2 
 
 
 
   

  1000p 101325 0,00241 h hqmPbl
1r 1p qm2 qm1i i tiREGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
9 
 en donde:  
tbhs es la temperatura de bulbo húmedo del aire que está saliendo del acondicionador 
en el lado interno2, en °C.  
Cpqm2 es el calor específico del agua correspondiente a t bhs y 101 325 Pa de presión, 
en kJ/kg  C.  
 
1p  es el flujo de calor fugado del lado externo que ingresa al lado interno a través de 
la pared divisoria ya que la temperatura en el lado externo es mayor que la del lado 
interno, en W. 1p se calcula haciendo uso de la ecuación (4) del Anexo B. 
1r  es el flujo de calor fugado del medio que circunda al lado interno, que ingresa a 
través de sus paredes, techos y pisos, excepto la pared divisoria, en caso que la 
temperatura en el lado interno sea menor que la del medio que circunda al mismo, 
en W. 1r se calc ula haciendo uso de la ecuación (5) del Anexo B. 
 Es el factor de corrección por altitud en consideración del 
lugar en donde se realiza la prueba. Dicho factor se deriva 
del siguiente criterio: El valor de ti debe ser 
incrementado a razón de 0,24% por cada 1 000 Pa de 
presión barométrica por debajo de 101 325 Pa que tenga la 
presión barométrica del lugar donde se realiza la prueba.  
 
en donde:  
pbl presión barométrica que tiene el lugar en donde se realiza la prueba, en Pa.  
 
6.2.3.4. Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo del calorímetro  
Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, se utiliza la 
siguiente ecuación:  
 (2) 
en donde:  
c = qms (hqms2 - hqms1) 
 
te  es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, corregido en 
consideración de la altitud, a la cual se encuentre el laboratorio de pruebas, en W.  
c  es el flujo de calor rechazado hacia el exterior por el serpentín de enfriamiento del 
equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, en W.  
 
qm s  es el flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del lado externo, en kg/s.  
 
hqms1 es la entalpía del agua a la entrada del serpentín de enfriamiento del lado externo, 
en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:  
hqms1 = tqms1 Cpqms1 
 
 
                                                                 
2  Debido a que el punto de medición de la temperatura del condensado es inaccesible, se utiliza como referencia el valor  de tb hs. 
   

  1000p 101325 0,00241 h hqmPPbl
1o 1p qm2 qm3i e c te
 

 1000p 101325 0,00241blREGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
10 
 en donde:  
tqms1  es la temperatura del agua a la entrada del serpentín de enfriamiento, en °C.  
Cpqms1 es el calor específico del agua correspondiente a t qms1 y 101 325 Pa de presión, en 
kJ/kg °C.  
 
hqms2  es la entalpía del agua a la salida del serpentín de enfriamiento del lado 
externo, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:  
hqms2 = tqms2 Cpqms2 
 
en donde:  
tqms2  es la temperatura del agua a la salida del serpentín de enfriamiento, en °C.  
Cpqms2 es el calor específico del agua en correspondiente a t qms2 y 101 325 Pa de presión, 
en kJ/kg °C. 
 
Pe es la suma de las potencias eléctricas de entrada a los diferentes aparatos que 
conforman el equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, así como 
también al igualador de presiones, en W.  
P  es la potencia eléctrica total de entrada al aparato sometido a prueba, en W.  
qm i  es el flujo d e agua suministrada durante la prueba al lado interno para 
humidificación; determinado en el número 6.2.3.3 , en kg/s.  
 
hqm3  es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el serpentín de 
enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, en kJ/kg. 
Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:  
hqm3 = tqm3 Cpqm3 
 
en donde:  
tqm3 es la temperatura del condensado en °C.  
Cpqm3 es el calor específico del agua correspondiente a t qm3 y 101 325 Pa de 
presión, en kJ/kg °C.  
 
hqm2  es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el aparato del lado 
interno, calculado en el número 6.2.3.3 , en kJ/kg.  
 
1p  es el flujo de calor fugado, calculado en el número 6.2.3.3 , conforme a la ecuación 
(4) del Anexo B, en W.  
 
1o  es el f lujo de calor fugado del lado externo que se pierde a través del resto de 
paredes, techos y pisos, en caso de que la temperatura en el lado externo sea 
mayor que la del medio que circunda al mismo, 1o se calcula haciendo uso de la 
ecuación (6) del Apéndic e B, en W.  
 
 es el factor de corrección por altitud en consideración del 
lugar donde se realiza la prueba, del número 6.2.3.3  
 
 
 

 1000p 101325 0,00241blREGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
11 
 6.2.3.5. Cálculo de la Relación de Eficiencia Energética (REE)  
La Relación de Eficiencia Energética (REE) del aparato en prueba, se obtiene con la 
siguiente expresión:  
 
 (3) 
 
en donde:  
ti es el efecto neto total de enfriamiento determinado en el lado interno calculado en 
elnúmero 6.2.3.3 , en W.  
P  es el promedio de las siete mediciones de potencia eléctrica total de entrada al 
acondicionador de aire, tomadas durante la prueba, en W.  
 
6.3. Criterios de aceptación  de eficiencia energética  
En consideración a la dispersión de resultados que se presentan en pruebas iguales 
efectuadas en un mismo aparato o en pruebas iguales efectuadas en diferentes aparatos del 
mismo modelo y a la exactitud de los instrumentos de medición, se debe aceptar una 
variación de -5% de la Relación de Eficiencia Energética marcada en la etiqueta, siempre y 
cuando el valor no sea menor al establecido para cada clase de la Tabla 2 del número 5.2.1 
de este RTS. 
 
6.4. Etiquetado  
 
6.4.1. Etiquetado  de Eficiencia Energética  
Los aparatos objeto de este RTS que se comercialicen en El Salvador deben llevar una 
etiqueta (véase Anexo E) que proporcione información relacionada con su REE . 
  
6.4.2. Permanencia  
La etiqueta debe ir adherida o sujeta por medio de un cordón al aparato,  en este último caso 
la etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En 
cualquiera de los casos no debe removerse del aparato hasta después de que éste haya sido 
adquirido por el usuario final.  
 
6.4.3. Ubicación  
La etiqueta debe estar ubicada en la superficie de exhibición del producto, visible al 
consumidor.  
 
6.4.4. Información  
La etiqueta de eficiencia energética debe contener como mínimo la información que se lista 
a continuación, en forma legible e indeleble:  
 
6.4.4.1. El nombre de la etiqueta: “EFICIENCIA ENERGETICA”.  
 
6.4.4.2. La leyenda “Relación de Eficiencia Energética (REE) determinada como se 
establece en el RTS 23.01.02:15” . 
 
PREEtiREGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
12 
 6.4.4.3. La leyenda con las iniciales REE con el signo de igualdad y seguido de  la relación: 
“Efecto neto de enfriamiento (W t)” entre “Potencia eléctrica (W e)”. 
 
6.4.4.4. La leyenda “Marca” seguida de la marca del acondicionador de aire.  
 
6.4.4.5. La leyenda “Modelo” seguida del modelo del acondicionador de aire.  
 
6.4.4.6. La leyenda  “Potencia eléctrica” seguida del valor de la potencia eléctrica del 
acondicionador de aire, expresada en W.  
 
6.4.4.7. La leyenda “Efecto neto de enfriamiento” seguida del valor del efecto neto de 
enfriamiento del acondicionador de aire, expresado en W.  
 
6.4.4.8. La leyenda “REE establecida en este RTS en W t/We” seguida del valor de Relación 
de Eficiencia Energética (REE) mínima del acondicionador de aire expresada en W t/We, de 
acuerdo a su tipo y clase establecida en la Tabla 1 y 2 de los números 5.1 y 5.2.1 de este 
RTS. 
 
6.4.4.9. La leyenda “REE de este aparato en W t/We” seguida del valor de la Relación de 
Eficiencia Energética (REE) del acondicionador de aire expresada en W t/We. El valor de la 
relación de eficiencia energética del aparato debe ser definid o por el fabricante.  
 
6.4.4.10. La leyenda “Ahorro de energía de este aparato” de manera horizontal centrada.  
 
6.4.4.11. Una barra horizontal de tonos crecientes, del blanco hasta el negro, indicando el 
por ciento de ahorro de energía de 0% al 50%.  
Debajo de la barra, en 0% debe colocarse la leyenda “Menor ahorro” y debajo de la barra 
en 50% debe colocarse la leyenda “Mayor ahorro”.  
 
6.4.4.12. Se debe colocar una flecha sobre la barra horizontal que indique el porcentaje de 
ahorro de energía que tiene el producto, obtenido con el siguiente cálculo:  
 
 
 
6.4.4.1.3. La leyenda “El ahorro de energía efectivo dependerá de los hábitos de uso y 
localización del aparato”.  
 
6.4.4.14. La leyenda “IMPORTANTE” y debajo “este aparato cumple con los requisitos de 
seguridad al usuario”.  
 
6.4.4.15. La leyenda “La etiqueta no debe retirarse del aparato hasta que haya sido 
adquirido por el consumidor final”.  
 
 
 
%1001en norma  la  ena estableciden aparato






)/W(W REE)/WW estede REE
e te tREGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
13 
 6.4.5.  Dimensiones  
Las dimensiones mínimas de la etiqueta son las siguientes:  
Alto 14 cm ± 1 cm  
Ancho  10 cm ± 1 cm  
 
6.4.6.  Distribución de la información y colores  
 
6.4.6.1. La distribución de la información dentro de la etiqueta debe hacerse conforme al 
Anexo  E. 
 
6.4.6.2. La distribución de los colores se realiza de la siguiente forma:  
Texto y escala:  negro  
Fondo de la etiqueta:  amarillo  
 
6.5. Obtención del Certificado por un Organismo de Certificación de Producto  
 
6.5.1. Para obtener el certificado por un organismo de certificación de productos, el 
interesado deberá:  
a) Requerir al organismo de certificación de  producto, el paquete informativo que debe 
contener el formato de solicitud de certificación de producto y la relación de documento s 
requeridos conforme al anexo G  y H. 
b) El interesado entregará toda la información solicitada en el literal a), en original al  
organismo de certificación para productos acreditado, y éste revisará la documentación 
presentada y, en caso de estar incompleta la misma, se devolverá al interesado la solicitud y 
sus anexos, junto con una constancia en la que indique con claridad lo que  el solicitante 
debe corregir.  
c) Los organismos de certificación mantendrán permanentemente la información de los 
certificados y de los dictámenes de producto para fabricante nacional o extranjero que 
expidan, así como de las verificaciones que realicen.  
d) Las solicitudes de los fabricantes ante los organismos de certificación para productos, 
deberán acompañarse de una declaración jurada, por la que el solicitante manifieste que el 
producto que presenta es nuevo.  
e) Los certificados que emitan los organismos de  certificación para productos, también 
deberán indicar en forma expresa a cuál de las categorías mencionadas corresponde el 
producto certificado.  
f) El certificado sólo es válido para el solicitante del certificado.  
g) La vigencia del certificado de producto para fabricante nacional o extranjero, será de 
tres años a partir de la fecha de su emisión.  
 
6.5.2. Excepto en el siguiente caso  
Los certificados por lote sólo ampararán la cantidad de producto que se fabrique, 
comercialice, importe o exporte.  
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
14 
 6.6. Esquemas de certificación  
 
6.6.1. Esquema de certificación  
 El interesado podrá obtener el certificado conforme a las siguientes modalidades:  
 
6.6.1.1. Con verificación por lote : certificación mediante ejecución de ensayos, el 
cumplimiento de uno o varios lotes de producto con respecto a los requisitos establecido en 
este RTS. El interesado deberá presentar la documentación con la información técnica 
requerida, de conformidad con  lo dispuesto en el anexo G y H, Los certificados que se 
expidan conforme a este numeral, podrán ser usados directamente por su titular.  
Coordinar con el OCP la toma de muestra y designación del laboratorio de pruebas de 
acuerdo a lo establecido en los num erales anteriores.  
 
6.6.1.2. Con verificación de producción total : en donde la estructura organizativa del 
fabricante del producto incluye responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos 
previstos por él para asegurar que dicho producto cumpla con los requisitos de desempeño 
energético y etiquetado establecidos por este RTS.  
 
6.6.1.2.1.  Para obtener el certificado con verificación mediante el sistema de calidad de la 
línea de producción, deberán realizar ante el organismo de certificación de producto, los 
siguientes pasos:  
a) Elaborar una documentación completa de los productos y familias q ue desea certificar 
según el anexo G, para que el OCP pueda evaluar el grado de cumplimiento de los 
requisitos de este RTS.  
b) El fabricante deberá gestionar el SGC para la fabricación, la inspección del producto, 
acabado, ensayos, y estará sujeto a la superv isión del OCP.  
c) De igual manera en la solicitud al OCP debe de incluir una declaración de que no ha 
solicitado evaluación a otro OCP.  
d) El fabricante deberá entregar al OCP toda la documentación relativa al sistema de 
calidad, junto con la documentación técni ca. 
e) El Sistema de Gestión de la Calidad del fabricante debe garantizar la conformidad de 
los aires acondicionados tipo dividido, descarga libre y sin conductos con los requisitos 
desempeño energético de este RTS, el cual deberá de incluir:  
 Los objetivos de  calidad, el organigrama y las responsabilidades y líneas de 
autoridad del personal de gestión en lo que se refiere a la calidad del producto;  
 Las correspondientes técnicas, procesos y acciones sistemáticas de fabricación, 
control y aseguramiento de la cal idad que se utilizaran;  
 Los exámenes y ensayos que se efectuarán antes, durante y después de la 
fabricación y su frecuencia;  
 Los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre 
ensayos y calibración, los informes sobre la cua lificación del personal involucrado 
en el SGC . 
 
6.6.1.2.2. La decisión se notificará al fabricante. La notificación incluirá  las conclusiones 
de la auditoria y la decisión de evaluación. El fabricante debe de comprometerse a cumplir REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
15 
 las obligaciones que se deriven del SGC tal como esté aprobado y a mantenerlo de forma 
que siga resultando adecuado y eficaz.  
 
6.6.1.2.3.  El OCP vigilará que se cumpla debidamente las obligaciones del fabricante 
impuestas por el SGC. Para la vigilancia y realizar la evaluación, el fabricante permitirá la 
entrada del OCP en los locales de fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento.  
 
6.6.1.2.4.  El OCP hará auditorías anuales  
 
6.6.1.2.5.  El fabricante entregará al OCP:  
a)  La documentación relativa al sistema de calidad;  
b)  La documentación técnica  
c)  Los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre 
ensayos y calibración, los informes sobre la cualificación del personal afectado, entre otros.  
 
6.7. Ampliación del certificado  
 
6.7.1. La ampliación de certificados se expedirá por separado y procederá para ampliar los 
sufijos del modelo de los productos indicados en el certificado que correspondan a la 
misma familia, conforme a los criterios indicados en el anexo G y H. 
 
6.7.2. Para obt ener la ampliación de certificado deberán presentarse los documentos 
siguientes:  
a) Copia del certificado del cual se desea la ampliación.  
b) Manifiesto del solicitante, bajo protesta de decir la verdad, que indique los país de 
origen y procedencia que se desean  ampliar en el certificado o manifiesto del fabricante, en 
el que se indiquen los modelos que integran una familia, sus diferencias, cuál es el modelo 
representativo de la línea de producción y su justificación.  
c) La ampliación procederá únicamente para aque llos modelos que justifiquen pertenecer 
a la misma familia.  
 
6.7.3. El OCP, evaluar á por medio de fotografías del producto y del informe de ensayo que 
ampara el certificado del producto, la validez de la correspondencia de la agrupación de 
familia descritas en el anexo G y que no representan cambios en las características técnicas 
del equi po (desempeño energético).  
 
6.8. Obligaciones  
 
6.8.1. Obligaciones de los fabricantes : 
a) Cuando introduzcan sus productos en el mercado, los fabricantes se asegurarán de que 
estos cumplan con los rangos de desempeño energético y etiquetado de conformidad con  
los requisitos establecidos en este RTS.  
b) Los fabricantes elaborarán la documentación técnica requerida y aplicarán el esquema 
de evaluación de la conformidad pertinente.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
16 
 c) Los fabricantes conservarán la documentación técnica del modelo a certificar durante 
tres años, posteriores a la entrada en vigencia del certificado emitido por el organismo de 
evaluación de la conformidad.  
d) Los fabricantes se asegurarán de que existen procedimientos para que la producción en 
serie mantenga su conformidad. Deberán tomarse d ebidamente en consideración los 
cambios en el diseño o las características del producto y los cambios en los RT de acuerdo 
a los cuales se declara la conformidad de un producto.  
e) Mantendrán un registro de reclamos de los productos no conformes y los retirad os, y 
mantendrán informados a los distribuidores de todo seguimiento.  
f) Los fabricantes se asegurarán de que sus productos llevan un número de tipo, lote o 
serie o cualquier otro elemento que permita su identificación.  
g) Los fabricantes indicarán su nombre, s u nombre comercial registrado o marca 
comercial registrada.  
h) Los fabricantes garantizarán que el producto vaya acompañado, en idioma español, de 
las instrucciones y la información relativa a la seguridad.  
i) Sobre la base de una solicitud del CNE, los fabrican tes facilitarán toda la información 
y documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto. Cooperarán con 
dicha autoridad, a petición suya, en cualquier acción destinada a evitar los riesgos que 
plantean los productos que han introducido en  el mercado.  
j) El fabricante deberá proporcionar todas las facilidades de documentos, de personal y 
de los registros necesarios durante el proceso de certificación.  
 
6.8.2. Obligaciones de los representantes autorizados  
 
6.8.2.1. Los fabricantes podrán designar, mediante escrito notariado, un representante 
autorizado.  
 
6.8.2.2. Los representantes autorizados efectuarán las tareas especificadas en el mandato 
recibido del fabricante. El mandato deberá permitir al representante autorizado realizar 
como míni mo las tareas siguientes:  
 Tener los documentos de certificación del producto y la documentación técnica a 
disposición del CNE durante tres años. Notificar cualquier cambio de estatus de 
certificación del producto al CNE.  
 Sobre la base de una solicitud del CNE, facilitar a dicha autoridad toda la información 
y documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto en idioma 
español.  
 Cooperar con las autoridades nacionales competentes, a petición de estas, en cualquier 
acción destinada a eliminar  los riesgos que planteen los productos objeto de su 
mandato.  
 
6.8.3. Obligaciones de los importadores : 
 
a) Los importadores solo introducirán en el mercado productos conformes a este  RTS.  
b) Antes de introducir un producto en el mercado los importadores se asegurarán de que 
el fabricante ha llevado a cabo la debida evaluación de conformidad. Garantizarán que el REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
17 
 fabricante ha elaborado la documentación técnica y ha respetado los requisitos enun ciados 
en los anexo G y H. 
c) Los importadores indicarán en la documentación su nombre, su nombre comercial 
registrado o marca comercial registrada y su dirección de contacto.  
d) Los importadores garantizarán que el producto vaya acompañado de las instrucciones y 
la información relativa a la seguridad en idioma español.  
e) Durante un período de tres años, los importadores mantendrán una copia del certificado 
del producto a disposición de las autoridades de vigilancia del mercado y se asegurarán de 
que, previa petici ón, dichas autoridades reciban una copia de la documentación técnica.  
Notificar cualquier cambio de estatus de certificación del producto al CNE.  
f) Sobre la base de una solicitud motivada del CNE, los importadores le facilitarán toda la 
información y documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto en 
idioma español.  
g) Cooperarán con dicha autoridad, a petición suya, en cualquier acción destinada a evitar 
los riesgos que plantean los productos que han introducido en el mercado.  
 
6.9.  Autorización para importación de modelo de aires acondicionados tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire  
 
6.9.1. Registro y aprobación del producto  
 
6.9.1.1. Para el cumplimiento de este reglamento, el Organismo de Certificación de 
Producto debe estar acreditado por un Organismo de Acreditación miembro signatario del 
MLA (Acuerdo de Reconocimiento Multilateral por sus siglas en Ingles) de la Cooperación 
Intera mericana de Acreditación (IAAC) para Organismos de Certificación de Productos y 
ser reconocido por el Organismo Salvadoreño de Acreditación de acuerdo al procedimiento 
definido por dicho Organismo.  
 
6.9.1.2. El interesado deberá presentar al CNE solicitud para registrar el producto según 
anexo I, además de la documentación siguiente:  
1) Documento de reconocimiento emitido por OSA.  
2) La documentación descrita en el anexo H. 
3) Cuando la certificación emitida por el OCP no es conforme al RTS, el interesado d eberá 
solicitar al CNE que realice un estudio para determinar la equivalencia del documento 
normativo con el respectivo RTS, además de presentar toda la documentación descrita en el 
anexo L. Dicha solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documen tos de 
respaldo:  
 El documento normativo de origen y una traducción oficial del mismo en caso que 
corresponda (se deben aportar los documentos de requisitos y de métodos de ensayo 
o de pruebas).  
 Un cuadro o matriz comparativa entre el RTS y el documento nor mativo de origen 
sobre los que se desea demostrar equivalencia.  
 Después de recibir la solicitud, la Dirección de Eficiencia Energética del CNE, se 
encargará de evaluar si el documento normativo de origen es equivalente a este 
RTS.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
18 
  En caso que los métodos de ensayo o de prueba difieran a los establecidos en el 
RTS bajo análisis, los interesados deben presentar una sustentación técnica que 
permita una vez analizada por el CNE, concluir la equivalencia.  
 El CNE, elaborará un informe de revisión, para lo cual p odrá realizar consultas 
técnicas a sus homólogos en el exterior, a laboratorios de ensayos o pruebas, 
expertos, especialistas u otros organismos que cuenten con competencia técnica para 
ello. 
 
6.9.1.3. El CNE verificará, en 15 días hábiles después de la re cepción de la solicitud 
completa, la conformidad de la información presentada contra los requisitos de  este RTS 
23.01.0 2:15 Eficiencia Energética. Acondicionadores de aire tipo cuarto . Límites, métodos 
de prueba y etiquetado.  
 
6.9.1.4. Si la información p resentada por el interesado permite verificar la conformidad del 
producto con el establecido en el RTS 23.01.0 2:15, el CNE emitirá “Autorización para 
importación de modelo de Acondicionadores de aire tipo cuarto según RTS 23.01.0 2:15” 
(Anexo K ); casó contrario el CNE devolverá la aplicación indicando las razones por las 
cuales no se pudo verificar la conformidad del producto. Una vez subsanada las 
observaciones, el interesado podrá presentar una nueva solicitud.  
 
6.9.1.5. La vigencia de la aut orización de importación de modelos de Acondicionadores de 
aire tipo cuarto será de tres años para los productos que cuentan con una certificación de 
producto según el número 6. 6.1.2. 
  
6.9.1.6. Los productos que cuentan con una certificación de producto s egún lo establecido 
el número 6.6.1.1 , deben de solicitar al CNE la autorización para importación de modelo de 
Acondicionadores de aire tipo cuarto  cada vez que ingrese al país.  
 
6.9.2. Importación de equipo  
El fabricante o importador deberá presentar “La autorización para importación del modelo 
de Acondicionadores de aire tipo cuarto  según RTS 23.01.02:15” en la Dirección General 
de Aduanas, quien verificará la validez de la autorización en la base de datos d el CNE.  
 
6.10. Vigilancia  
La verificación de lo establecido en los números del 6. 4.3 al 6.4.6  lo realizara la Defensoría 
del Consumidor a través de sus planes de inspección en los puntos de comercialización. El 
resultado del desarrollo de los planes deberá ser informado al CNE.  
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .  
 
 Norma Oficial Mexicana NOM -021-ENER/SCFI -2008, Eficiencia energética y requisitos 
de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado.  
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
19 
 8. BIBLIOGRAFÍA.  
 
 NSO 01.08.02 :97 METROLOG ÍA. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. 
Cuarta  revisión.  
 Guía de Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica, editada en diciembre de 2013, 
http://www.osartec.gob.sv/jdownloads/PDF/Gu%C3%ADa%20de%20BPR%2011%20di
ciembre%202013_COMPLETO.pdf  
 
9. VIGILANCIA Y VERIFICACION.  
 
9.1. La vigilancia y verificación del cumplimiento de este RTS Salvadoreño le corresponde 
al Consejo Nacional de Energía, Defensoría del Consumidor en lo relacionado a etiquetado, 
y a la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda en relación a la veracidad 
de la autorización para el modelo de la comercialización, esto de conformidad con las 
atribuciones establecidas en su legislación.  
 
9.2.  Para las sanciones relativas al incumplimiento de este RTS, se sujetará a la 
legislación vigente.  
 
10. VIGENCIA.  
 
Este RTS entrará en vigencia seis (6) meses después de su publicación en el Diario Oficial . 
 
 
 
 
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
20 
 ANEXO A  
(NORMATIVO)  
 
 TIPOS DE CALORÍMETROS   
 
Figura 1. Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado . 
 
 
A.1 Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado  
La característica de este calorímetro es que el lado interno y externo se encuentra  rodeado por el 
medio circundante, número  3.20 y que tiene por objeto reducir el flujo de calor fugado. En la figura 
1 se muestran sus características y equipos requeridos para la prueba.  
El espacio libre entre las paredes, techos y pisos del cuarto y las paredes, techos y pisos de la 
cámara de aire, deben ser de por lo menos 0,30 m.  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
21 
 Figura 2. Calorímetro de cuarto tipo calibrado . 
 
 
A.2 Calorímetro de cuarto tipo calibrado  
En este caso el medio circundante es el medio ambiente en donde se encuentra el calorímetro, el 
cual se debe controlar. En la figura 2 se muestran sus características.  
Los dos calorímetros cuentan con un igualador de presiones, número  3.17, el cual debe garantizar 
que durante la calibración del calorímetro y en el desarrollo de la prueba se mantenga una presión 
diferencial estática entre los dos compartimentos no mayor a 1,25 Pa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
22 
 ANEXO B  
(NORMATIVO)  
 
CALIBRACIÓN DEL CALORÍMETRO  
 
La calibración del calorímetro tiene por objeto determinar los valores del flujo de calor por 
unidad de temperatura (K = /t; W/ °C) a través de la pared divisoria y del resto de 
paredes, techos y pisos que separan a cada lado del calorím etro, del medio ambiente o del 
medio circundante (flujo de calor fugado), para un determinado diferencial de temperatura. 
Este valor de calor que se fuga a través de paredes, techo y piso se considera en el cálculo 
del efecto neto total de enfriamiento del  aparato sometido a prueba. La calibración del 
calorímetro se realiza por lo menos una vez cada dos años o cada vez que se hagan cambios 
en la instalación. La calibración del calorímetro de cuarto tipo calibrado o tipo ambiente 
balanceado, consta de los si guientes pasos:  
a) Se cierra el lado interno y se calienta haciendo uso de un calentador eléctrico, hasta 
obtener una temperatura de por lo menos 11°C por encima de la temperatura del medio 
ambiente, del medio circundante y del lado externo. La variación d e las temperaturas 
no debe exceder en ±1°C durante una hora previa al inicio de mediciones y durante las 
mediciones.  
b) Se mide la potencia eléctrica del calentador eléctrico.  
c) Se cierra el lado externo y se calienta haciendo uso de un calentador eléctri co, hasta 
que su temperatura se iguale a la temperatura del lado interno, manteniendo aquí 
también un diferencial de temperatura de por lo menos 11°C respecto al medio 
ambiente o al medio circundante.  
 La variación de las temperaturas no debe exceder en ±1°C durante una hora previa al 
inicio de mediciones y durante las mediciones.  
d) Se mide la potencia eléctrica del calentador del lado interno y la del calentador del lado 
externo del cuarto.  
e) Se determina el flujo de calor a través de la pared divisoria entre ambos lados del 
calorímetro, restando las potencias eléctricas registradas en el calentador del lado 
interno en la primera y segunda medición ( a). 
f) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared 
divisor ia), techo y piso del lado interno, el cual es igual a la potencia eléctrica del 
calentador del lado interno obtenida en la segunda medición ( b). 
g) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared 
divisoria), techo y piso  del lado externo, el cual es igual a la potencia eléctrica medida 
en el calentador del lado externo del calorímetro ( c). 
h) Se determina el valor de las razones de calor fugado por unidad de temperatura (K; 
W/°C) , para cada una de las tres secciones menc ionadas en las letras  e, f y g, las cuales 
se denominan K a, Kb, Kc, respectivamente, dividiendo su valor correspondiente de 
calor fugado entre 11°C.  
i) Ka = a /11 (1) 
 Kb = b/11 (2) 
 Kc = c/11 (3) REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
23 
 La calibración del calorímetro concluye con la determinación de los valores de K a, Kb y 
Kc. Los valores de calor fugado en las pruebas de eficiencia, se deberán calcular haciendo 
uso de las siguientes ecuaciones:  
 1p = K a t1p (4) 
 1r = K b t1r (5) 
 1o = K c t1o (6) 
 
en donde:  
1p  es el flujo de calor a través de la pared divisoria durante la prueba de eficiencia, en 
W. 
1r  es el flujo de calor a través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared 
divisoria) del lado interno, durante la prueba de eficiencia, en W.  
1o  es el flujo de calor a  través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared 
divisoria) del lado externo durante la prueba de eficiencia, en W.  
Ka..c son las razones del flujo de calor por unidad de temperatura determinadas en la 
calibración del calorímetro, en W/°C.  
Y en do nde los valores de t corresponden a los siguientes diferenciales de 
temperatura que se presenten en el calorímetro durante la prueba:  
t1p = tbs2 - tbs1 es el diferencial de temperatura entre el lado interno y externo 
durante la prueba de eficiencia, en °C. 
t1r = tbs3 - tbs1 es el diferencial de temperatura entre el lado interno y el medio 
ambiente o el medio circundante durante la prueba de eficiencia, en °C.  
t1o = tbs2 - tbs3 es el diferencial de temperatura entre el lado externo y el medio 
ambiente o  el medio circundante durante la prueba de eficiencia, en °C.  
 
Este procedimiento de calibración es válido para cualquiera de los dos tipos de calorímetros 
de cuarto, aunque para el tipo ambiente balanceado, solamente tiene importancia el calor 
fugado a tr avés de la pared divisoria ( 1p). La calibración del calorímetro puede realizarse 
también invirtiendo el orden de calentamiento de los cuartos. También puede calibrarse el 
calorímetro enfriando los cuartos 11°C por debajo de la temperatura del medio ambiente o 
circundante y usando una metodología de calibración similar a la del calentamiento.  
 
 
 
 
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
24 
 ANEXO  C 
(NORMATIVO)  
 
NOMENCLATURA DE MAGNITUDES A REGISTRARSE DURANTE LA 
PRUEBA . 
 
VARIOS  
pbar Presión barométrica, en Pa.  
 
EN LA PARED DIVISORIA  
p12 Diferencia de presión estática del aire entre los lados del calorímetro, en Pa.  
qm I2 Flujo de aire a través del igualador de presiones, en kg/s.  
PI2 Potencia eléctrica de entrada al dispositivo igualador de las presiones del lado 
interno y externo.  
 
EN EL LADO INTERNO DEL CALOR ÍMETRO  
qm I Flujo de agua de entrada al humidificador o cantidad de agua evaporada en el 
tanque en el equipo de reacondicionamiento, en kg/s.  
PC1 Potencia eléctrica de entrada al calentador del equipo de reacondicionamiento, en 
W. 
PH1 Potencia eléctrica de entrada al humidificador del equipo de reacondicionamiento, 
en W.  
PT1 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo de medición de 
temperaturas de bulbo húmedo y seco, en W.  
PV1 Potencia eléctrica de entrada al ventilado r del equipo de reacondicionamiento, en 
W. 
tqm1 Temperatura del agua de entrada al humidificador o la del tanque del equipo de 
reacondicionamiento, en °C.  
tbh1 Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de 
reacondicionamiento, en °C.  
tbs1 Temperatura de bulbo seco del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, 
en °C.  
tbhs Temperatura de bulbo húmedo del aire que sale del acondicionador del lado interno, 
ver figuras C1 y C2, en °C.  
 
EN EL LADO EXTERNO DEL CALOR ÍMETRO  
PC2 Potencia el éctrica de entrada al recalentador del equipo de reacondicionamiento, en 
W. 
PT2 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo de medición de 
temperaturas de bulbo húmedo y seco, en W.  
PV2 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del equipo  de reacondicionamiento, en 
W. 
tqms1 Temperatura del agua de enfriamiento a la entrada del serpentín del equipo de 
reacondicionamiento, en °C.  
tqms2 Temperatura del agua de enfriamiento a la salida del serpentín del equipo de 
reacondicionamiento, en °C.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
25 
 tbh2 Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, 
en °C.  
tbs2 Temperatura de bulbo seco del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, en 
°C. 
qm s Flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del equipo de rea condicionamiento, en 
kg/s.  
tqm3 Temperatura del condensado en el serpentín del equipo de reacondicionamiento, en °C.  
 
EN EL APARATO SOMETIDO A PRUEBA  
I Corriente eléctrica de entrada del acondicionador, en A.  
P Potencia eléctrica total de entrada del acond icionador, en W.  
V Tensión aplicada al acondicionador, en V.  
 
EN EL MEDIO AMBIENTE O CIRCUNDANTE  
tbs31 Temperatura de bulbo seco del aire que circunda al lado interno, en °C (promedio de 
las temperaturas de las paredes de la cámara que rodea al compartimie nto interno en 
el calorímetro).  
tbs32 Temperatura de bulbo seco del aire que circunda al lado externo, en °C (promedio 
de las temperaturas de las paredes de la cámara que rodea al compartimiento externo 
en el calorímetro).  
 
Nota:  Las potencias eléctricas de entrada a los diferentes equipos pueden también ser 
medidas en conjunto. Para ello se registra, por un lado, la potencia eléctrica total de 
entrada al lado interno del cuarto, siendo este valor equivalente al término Pi. Por 
otro lado, la potencia eléctrica total de medida a la entrada del lado externo, es 
equivalente al término Pe. 
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
26 
  
Figura C.1 . Dispositivo de toma de muestra de aire para la unidad de prueba o el equipo de 
reacondicionamiento.  
 
 
DETALLE “A”  
 
Figura C.2 . Dispositivo para toma de temperatura de bulbo húmedo  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
27 
 ANEXO  D 
(NORMATIVO)  
 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y VARIACIONES PERMISIBLES  
 
Tabla  A. Instrumentos de medición y grado de exactitud . 
No INSTRUMENTOS, MAGNITUDES Y PUNTOS DE MEDICI ÓN EXACTITUD  
1 TEMPERATURA  
Instrumentos : Termopares, termómetros de resistencia eléctrica.  
Puntos de medición : 
Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco del aire reacondicionado en ambos lados del 
calorímetro y temperatura del agua de enfriamiento en el serpentín del equ ipo de 
reacondicionamiento.  
Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco para el medio circundante.  
Todas las demás temperaturas3, incluyendo las del agua en el humidificador del lado interno del 
calorímetro y condensado del lado externo del calorímetro, así como la temperatura de bulbo 
húmedo del aire que sale del acondicionador de aire en el lado interno del calorímetro.   
 
 
± 0,05°C   
 
± 0,5°C  
 
± 0,2°C  
2 PRESI ÓN 
Instrumentos : Manómetros de columna líquida, transductores de presión.  
Puntos de medición : Todos.  
Igualador de presión   
 
± 10 Pa  
± 1Pa  
3 PAR ÁMETROS EL ÉCTRICOS  
Instrumentos:  Vóltmetros, ampérmetros, factorímetros, wáttmetros.  
Puntos de medición : Todos.   
± 0,5%  
4 FLUJO  
Instrumentos : Placas de orificio calibrado, tubos venturi, toberas, rotámetros, medidores de flujo 
externos magnéticos.  
Punto de medición : 
Flujo de agua en el serpentín de enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de aire.  
Cantidad (ya sea en masa o volumen) o flujo de agua en el humidificador y deshumidificador.    
  
 
 
± 2%  
± 5%  
 
Tabla B.  Variaciones permisibles en las lecturas de las magnitudes de operación del 
calorímetro . 
No  Magnitud de operación  Variación  
Tipo A  Variación  
Tipo B  
1 AIRE  Temperaturas en ambos lados del cuarto  
bulbo seco  
bulbo húmedo  
Temperaturas en el ambiente balanceado circundante  
bulbo seco  
bulbo húmedo  
Flujo de aire   
± 0,3°C  
± 0,2°C  
 ± 0,6°C  
± 0,3°C  
± 5%   
± 0,6°C  
± 0,4°C  
 ± 1°C  
± 0,6°C  
± 10%  
2 AGUA  Serpentín de enfriamiento  
Temperatura  
Flujo de agua   
± 0,1°C  
± 1%   
± 0,2°C  
± 2%  
3 OTROS  Tensión eléctrica  
Frecuencia  
Diferencia de presiones estáticas  ± 1%  
± 0,8%  
± 0,5 Pa  ± 2%  
± 0,8%  
± 1 Pa  
Variación Tipo A:  
Variación del promedio aritmético respecto a la condición especificada.  
Variación Tipo B:  
Variación máxima de valores individuales respecto a la condición especificada.  
En ningún caso las divisiones mínimas de la escala de los instrumentos de medición de temperatura deben exceder al 
doble de la exactitud especificada.  
 
                                                                 
3 Ver A nexo  C en donde se da información acerca de las magnitudes a medir y su ubicación dentro del calorímetro.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
28 
 ANEXO  E 
(INFORMATIVO)  
 
ETIQUETA PARA ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
29 
 ANEXO F 
(INFORMATIVO)   
 
Tabla  A. Equivalencias de unidades para los intervalos de la capacidad de 
enfriamiento . 
1 758 W  equivale a   5 999 BTU/h  
intervalo de 1 759 a 2 343 W  equivale a   6 000 a 7 999 BTU/h  
intervalo de 2 344 a 4 101 W  equivale a   8 000 a 13 999 BTU/h  
intervalo de 4 102 a 5 859 W  equivale a  14 000 a 19 999 BTU/h  
intervalo de 5 860 a 10 600 W  equivale a  20 000 a 36 000 BTU/h  
 
 
 
 
Tabla B.  Equivalencias de unidades para los valores de REE . 
2,34 W/W = 8,0 [BTU/h]/W  
2,40 W/W = 8,2 [BTU/h]/W  
2,49 W/W = 8,5 [BTU/h]/W  
2,58 W/W = 8,8 [BTU/h]/W  
2,64 W/W = 9,0 [BTU/h]/W  
2,84 W/W = 9,7 [BTU/h]/W  
2,87 W/W = 9,8 [BTU/h]/W  
 
 
 
Tabla C . Equivalencias de unidades para los valores de temperatura para las 
condiciones de prueba en el calorímetro . 
Parámetro  Valor  
Temperatura del lado interno  
Bulbo seco  
Bulbo húmedo   
27ºC (80,6ºF)  
19ºC (66,2ºF)  
Temperatura del lado externo  
Bulbo seco  
Bulbo húmedo   
35ºC (95ºF)  
24ºC (75,2ºF)  
 
 
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
30 
 ANEXO  G 
(Normativo)  
 
CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN DE FAMILIAS EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. REQUISITOS DE SEGURIDAD AL USUARIO EN 
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LIMITES, MÉTODOS DE 
PRUEBA Y ETIQUETADO.  
 
Familia de productos  
Es el conjunto de modelos del mismo tipo de producto, que presentan características 
comunes y cuyas variantes entre ellos, cumplen con las especificaciones establecidas en el 
RTS y criterios de certificación correspondientes, permitiéndose con ello el agru parlos  
dentro de un certificado de conformidad, facilitando así el proceso de certificación.  
 
Dos o más productos o modelos pueden ser considerados como una misma familia, si 
cumplen con lo establecido en la tabla 1 , de este procedimiento y los requisitos 
mencionados a continuación:  
1. Contar con una Relación de Eficiencia Energética (REE), mayor o igual al valor 
mínimo establecido por el reglamento de referencia.  
2. Mismo intervalo de capacidad de enfriamiento según tabla siguiente:  
 
Capacidad nominal de 
enfriamiento . 
(W térmicos)  
Equivalencia  Capacidad nominal de enfriamiento . 
(Referencia informativa)  
hasta 1 758 W  Hasta 5 999 BTU/h  
rango de 1 759 a 2 343 W  6 000 a 7 999 BTU/h  
rango de 2 344 a 4 101 W  8 000 a 13 999 BTU/h  
rango de 4 102 a 5 859 W  14 000 a 19 999 BTU/h  
rango de 5 860 a 10 600 W  20 000 a 36 000 BTU/h  
 
3. Mismo tipo de acondicionador (ventana o consola).  
4. Se acepta la agrupación en familias de aparatos solo enfriamiento, enfriamiento y 
calefacción con bomba de calor y enfriamiento y calefacción con resistencia eléctrica, 
siempre y cuando se envíe a pruebas de laboratorio el aparato con condiciones de operación 
más desfavorables.  
5. Misma tensión nominal de alimentación; en aquellos productos que cuenten con dos 
niveles nominales de tensi ón, estos se evaluarán en el valor más desfavorable  
 
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
31 
 ANEXO H 
(Normativo)  
 
INFORMACIÓN TÉCNICA A REQUERIR PARA OBTENER EL CERTIFICADO 
POR ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO.  
 
Cuando el trámite se realice ante un organismo de certificación de producto,  se deberán 
presentar, la documentación e información técnica que adelante se especifica.  
 
I) RTS, Eficiencia Energética. Acondicionadores de aire tipo cuarto. Limites, métodos de 
prueba y etiquetado.  
 
II) Se deberán presentar los siguientes documentos:  
- Instructivos y manuales de operación y/o servicio.  
- Folletos o fotografías de los productos.  
- Hoja de especificaciones técnicas.  
- Diagrama eléctrico.  
- Etiqueta de eficiencia energética.  
- Hoja de identificación de muestras (anexa a la solicitud de certificación).  
 
III) Asimismo, se deberá proporcionar la siguiente información:  
- Tensión nominal en volts.  
- Frecuencia o intervalos de frecuencias nominales en hertz.  
- Símbolo para el tipo de alimentación.  
- Potencia nominal en watts o corriente nomina l en amperes.  
- Datos y especificaciones del compresor, marca, modelo y capacidad.  
- Especificaciones de instalación.  
- Datos técnicos.  
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
32 
 ANEXO I  
(Normativo)  
 
SOLICITUD PARA REGISTRO DE PRODUCTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud para Registro de acondicionadores de aire tipo cuarto  
según RTS 23.01.02:15  EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LÍMITES, 
MÉTODOS  DE PRUEBA Y ETIQUETADO .  
FECHA:  
No. DE SOLICITUD:  
(Asignado por el CNE)  
1. INFORMACIÓN DE LA  ENTIDAD SOLICITANTE (FABRICANTE/IMPORTADOR)  
Nombre del representante de la empresa:  
 
Tipo de Documento (DUI, Pasaporte u Otro):  Número de Documento:  
Empresa:  
 
Dirección Física:  
 
 
Teléfonos:  
 e-mail:  
2. INFORMACIÓN DEL FABRICANTE (COMPLETAR EN CASO QUE EL SOLICITANTE NO 
SEA EL FABRICANTE)  
Nombre del fabricante del producto:  
 
Dirección Física:  
 
 
Teléfonos:  
 e-mail:  
3. INFORMACIÓN DEL TRAMITADOR  
Nombre:  
 
Tipo de Documento (DUI, Pasaporte u Otro):  Número de Documento:  
Empresa:  
 
Teléfonos:  e-mail:  
 
4. INFORMACIÓN TÉCNICA  
Modelo Base del Producto:  
Sufijos del Modelo1): 
Versiones del Modelo2): 
 
 
 
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
33 
  
 
 
 
 
 
Solicitud para Registro de acondicionadores de aire tipo cuarto 
según RTS 23.01.02:15  EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LÍMITES, 
MÉTODOS  DE PRUEBA Y ETIQUETADO .  
FECHA:  
No. DE SOLICITUD:  
(Asignado por el CNE)  
Potencia eléctrica (W):  
 Efecto neto de enfriamiento (W):  Ahorro (%) de energía según 
etiqueta:  
Relación de eficiencia energética (REE) según RTS:  
 Relación de eficiencia energética (REE) de este aparato:  
 
Nombre del Laboratorio Acreditado que ampara el informe de los métodos de ensayo del producto:  
Dirección del Laboratorio:  
 
No. de Informe de Laboratorio:  Fechas de realización de las pruebas de Laboratorio:  
Tipo de Producto a registrar:  
Certificación de producto emitida por:  
País de procedencia del organismo de certificación:  
Tipo de certificación:  
LOTE                               □        
PRODUCCION TOTAL □  
 
Número de Certificado (Adjuntar copia del certificado emitido para el producto a registrar):  
 
 
Número de Registro de Acreditación del Organismo Certificador de Producto (Adjuntar copia del 
certificado de acreditación y su respectivo alcance, del Organismo de Certificación de Producto):  
 
 
Número de Registro del Reconocimiento de la Acreditación, emitido por el Organismo Salvadoreño de 
Acreditación (Adjuntar copia del documento de reconocimiento emitido por el Organismo Salvadoreño de 
Acreditación):  
 
5. REGISTRO DE PRODUCTO POR EVALUACIÓN DE INFORME DE ANÁLISIS DE 
LABORATORIO DE ENSAYO  
Tipo de Producto a registrar:  
 
 
 
Análisis  (Ensayo) de Laboratorio realizado por:  
 
 
 
 
 
 
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
34 
  
 
 
 
 
 
Solicitud para Registro de acondicionadores de aire tipo cuarto 
según RTS 23.01.02:15  EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LÍMITES, 
MÉTODOS  DE PRUEBA Y ETIQUETADO .  
FECHA:  
No. DE SOLICITUD:  
(Asignado por el CNE)  
País de procedencia del Laboratorio de Ensayo:  
 
Normas bajo las cuales se desarrolló el análisis:  
 
Número de Informe de Ensayo de Laboratorio (Adjuntar copia del informe de ensayo emitido para el 
producto a registrar):  
 
Número de Registro de Acreditación del Laboratorio de Ensayo (Adjuntar copia del certificado de 
acreditación y su respectivo alcance, del Laboratorio de Ensayo):  
 
Número de Registro del Reconocimiento de la Acreditación, emitido por el Organismo Salvadoreño de 
Acreditación (Adjuntar copia del documento de reconocimiento emitido por el Organismo Salvadoreño de 
Acreditación):  
 
6. DOCUMENTOS  A PRESENTAR CON LA SOLICITUD  
 
 - Certificado del producto, otorgado por el Organismo de Certificación (copia autenticada)  
 - Diseño y contenido de la etiqueta del producto, conforme los requisitos establecidos en el RTS 23.01.02:15  
 - Resultados de las pruebas realizadas en los parámetros que definen desempeño de eficiencia energética y  etiquetado,  los cuales deben 
cumplir el RTS 23.01.02:15 y deberán ser realizados por laboratorio acreditado, el cual será verificado  por el CNE.  
-  Hoja técnica del producto  
- Fotografía  del producto  
- Copia  de los documentos legales de la empresa (NIT, NRC, escritura de constitución, credencial) y representante legal.  
Nota: Toda la documentación debe de estar en idioma castellano o traducción firmada por el representante legal de la 
empresa  
 
DECLARO:                             - Toda la información proporcionada es verídica  
 
__________________________                         __________  
                              Firma del Representante Legal                              Sello  
1) Estas casillas se podrán llenar para diferentes sufijos o versiones de un modelo base, cuando, al momento de 
solicitar dictamen para el modelo base se desea incluir los sufijos o versiones de dicho modelo que presentan 
cambios en características físicas o externas, que no afectan las características técnicas del equipo. Para los 
equipos que corresponden a un sufijo o versión que conlleva cambios de las características técnicas de un 
modelo base, se llenará el presente formulario  para cada sufijo o versión del modelo base, acompañada de la 
documentación de apoyo respectiva.  
2) Para los modelos de diferente sufijo o versión de un modelo base, que no representan cambios en las 
características técnicas del equipo (desempeño energético y  otros), la certificación o sello de conformidad, así 
como los resultados de las pruebas de laboratorio del modelo base, ampara a las diferentes versiones de este 
modelo y se requiere la documentación de apoyo respectiva.  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
35 
 ANEXO J  
(Normat ivo) 
 
VERIFICACIÓN  DE DOCUMENTOS DE PRODUCTO SEGÚN RTS 23.01.02:15.  
 
 
Verificación de documentación de acondicionadores de aire 
tipo cuarto según RTS 23.01.02:15  EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO 
CUARTO. L ÍMITES, M ÉTODOS DE PRUEBA Y 
ETIQUETADO  
 
FECHA:  
 
 INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (FABRICANTE/IMPORTADOR)  
Nombre del representante de la empresa:  
 
Tipo de Documento (DUI, Pasaporte u 
Otro):  Número de Documento:  
Empresa:  
 
Dirección Física:  
 
 
Teléfonos:  
 e-mail:  
 INFORMACIÓN DEL FABRICANTE (COMPLETAR EN CASO QUE EL SOLICITANTE NO 
SEA EL FABRICANTE)  
Nombre del fabricante del producto:  
 
Dirección Física:  
 
 
Teléfonos:  
 e-mail:  
 INFORMACIÓN DEL TRAMITADOR  
Nombre:  
 
Tipo de Documento (DUI, Pasaporte u 
Otro):  Número de Documento:  
Empresa:  
Teléfonos:  e-mail:  
 
 INFORMACIÓN TÉCNICA  
De acuerdo con su tipo o familia:  Validado:  Si □   No □  
 
  Indica la clasificación según la Tabla 1 , del RTS 23.01.02:15  EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LÍMITES, MÉTODOS  DE PRUEBA Y ETIQUETADO : 
Validado:  Si □   No □ 
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
36 
 Potencia  según etiqueta   (W):  
Validado:  Si □   No □ Efecto neto de enfriamiento 
(W):  
Validado:  Si □  No □ Ahorro (%) de energía según etiqueta:  
Validado:  Si □   No □ 
Potencia  según informe de laboratorio 
(W):  
Validado:  Si □   No □ 
 Relación de eficiencia energética (REE) de este aparato, según informe 
de laboratorio  
Validado:  Si □   No □ 
 DICTAMEN DE VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  
DOCUMENTOS PRESENTADOS  
 
Certificación de producto emitido por un organismo de certificación de producto reconocido por el 
Organismo Salvadoreño de Acreditación:  
Validado:  Si □   No □ 
Informe de Análisis de laboratorio emitido por un laboratorio de ensayo reconocido por el Organismo 
Salvadoreño de Acreditación:  
Validado:  Si □   No □ 
En caso de no cumplimiento, detallar las razones por las cuales no se pudo verificar la conformidad del 
producto:  
 
DICTAMEN DE APROBACIÓN DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ETIQUETADO  
 
Diseño y Contenido del Eti quetado del Producto  
Cumplimiento de acuerdo al RTS 23.01.02:15  EFICIENCIA ENERGÉTICA. ACONDICIONADORES DE 
AIRE TIPO CUARTO. LÍMITES, MÉTODOS  DE PRUEBA Y ETIQUETADO : 
  Si □   No □ 
Desempeño de Eficiencia Energética  
Cumplimiento de acuerdo al RTS 23.01.02:15  EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LÍMITES, MÉTODOS  DE PRUEBA Y 
ETIQUETADO :  
 Si □   No □ 
En caso de no cumplimiento, detallar las razones por las cuales no se pudo verificar la conformidad del 
producto:  
 
 APROBACIÓN DEL PRODUCTO  
Tipo de Producto a registrar:  
 
 
Cumplimiento de acuerdo al RTS 23.01.0 2:15:  Si □   No □ 
 
Nombre y Cargo del Responsable:  
 
 
Firma del Responsable  
 
 Sello:  
 
 
Fecha de Emisión:  
Fecha de Expiración:  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
37 
 ANEXO K 
(Normativo)  
 
 
AUTORIZACION PARA IMPORTACION DE MODELO  
DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO . 
 
 
PEE -EE-MN 01/16 v1  
 
El Consejo Nacional de Energía (CNE)  
Otorga la presente autorización a:  
 
EMPRESA DE EFICIENCIA ENERGETICA S.A DE C.V  
Dirección: ________________________ _______________  
 
Con el cual se declara que el producto descrito a continuación es conforme con el RTS 
23.01.02:15  EFICIENCIA ENERGÉTICA. ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO 
CUARTO. LÍMITES, MÉTODOS  DE PRUEBA Y ETIQUETADO , con base al (certificado 
o informe de laboratorio) N° XXXXX, emitido por el laboratorio XXXXXXXXXX  
 
Descripción del producto:  
 
Clasificación:   
Marca:   
Modelo Base:   
Familia de sufijo de modelo Base:   
Potencia eléctrica:   
Efecto neto de enfriamiento:   
REE de este aparato:   
Ahorro de Energía de:   
 
De conformidad con el RTS 23.01.02:15  EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CUARTO. LÍMITES, MÉTODOS  DE PRUEBA 
Y ETIQUETADO , para el uso que el Titular estime conveniente y al amparo delas cláusulas 
indicadas al final del docu mento, se extiende la presente autorización.  
 
Fecha de Autorización: 11/11/2016    Fecha de Caducidad: 11/11/2017  
 
 
 
Director de Eficiencia Energética  
Consejo Nacional de Energía  
 
 
 
 
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
38 
  
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA  
 
Cláusulas:  
 
 Vigencia de la autorización: Depende del esquema de certificación.  
 El uso de la autorización es responsabilidad únicamente del Titular.  
 El titular de la autorización debe de garantizar que el modelo autorizado para la 
importación en este documento, cumple con las especif icaciones establecidas en 
el RTS aplicable.  
 La autorización no sustituye en ningún caso la garantía del cumplimiento del 
producto en los términos de la legislación y los reglamentos aplicables en vigor.  
 La autorización para la importación podrá cancelar e l dictamen de acuerdo a las 
siguientes causas:  
• Las especificaciones técnicas en las que se basa el dictamen dejan de ser 
aplicables.  
• Se incurra en mal uso del dictamen  
• Se incurra en un incumplimiento con el reglamento aplicable durante el 
plazo de vigencia  establecido en el dictamen.  
• Sea solicitado por escrito, por parte del titular del dictamen.  
• Por uso indebido del dictamen, ya sea por parte de titular o de un tercero, 
lo cual dará derecho a una acción legal por parte del CNE.  
• Cuando al momento de la come rcialización, el Organismo de Inspección 
detecte incumplimiento a lo establecido en el RTS 23.01.02:15  
EFICIENCIA ENERGÉTICA. ACONDICIONADORES DE AIRE 
TIPO CUARTO. LÍMITES, MÉTODOS  DE PRUEBA Y 
ETIQUETADO . 
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 23.01.02:15  
 
39 
 ANEXO L  
(Normativo)  
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  
 
1. Copia del certificado de acreditación del Organismo de Certificación de Producto.  
2. Copia del alcance de acreditación del Organismo de Certificación de Producto.  
3. Copia del certificado de acreditación del laboratorio de ensayo.  
4. Copia del alcance de acreditaci ón del laboratorio de ensayo.  
5. Informe de análisis del laboratorio de las pruebas realizadas en los parámetros que 
definen desempeño de eficiencia energética y etiquetado, realizados por laboratorio 
acreditado.  
6. Diseño y contenido de la etiqueta del producto.  
7. Hoja técnica del Producto.  
8. Fotografía del Producto.  
9. Copia de NIT de la Empresa importadora.  
10. Copia de NRC de la Empresa importadora.  
11. Copia de la Escritura de Constitución de la Empresa importadora.  
12. Copia de la Credencial Vigente de la Empresa imp ortadora.  
13. Documentación en español o traducción firmada por el Representante Legal  SI 
APLICA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-FIN DEL REGLAMENTO  TÉCNICO -