Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       SEGUNDA SECCION  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE ENERGIA  
RESPUESTA S a los comentarios  recibidos  al Proyecto  de Norma  Oficial  Mexicana  PROY -NOM -001-SEDE -2018,  Instalaciones  Eléctricas  (utilización) . (Continúa en la 
Tercera Sección).  
Al margen  un sello con el Escudo  Nacional,  que dice:  Estados  Unidos  Mexicanos. - Secretaría  de Energía.  
EDMUNDO  GIL BORJA,  Presidente  del Comité  Consultivo  Nacional  de Normalización  de Instalaciones  Eléctricas  y Director  General  de Distribución  y 
Comercialización  de Energía  Eléctrica , y Vinculación  Social,  con fundamento  en los artículos  11 fracción  XXXVI  de la Ley de la Industria  Eléctrica;  33 fracción  XII de la 
Ley Orgánica  de la Administración  Pública  Federal;  38 fracción  IV, y 47 fracciones  II y III de la Ley Federal  sobre  Metrolo gía y Normalización;  33 del Reglamento  de la 
Ley Federal  sobre  Metrología  y Normalización;  2 apartado  A fracción  I, 8, fracciones  XIII, XIV y XV, y 13 fracciones  VIII y XXI del Reglamento  Interior  de la Secretaría  
de Energía;  publica  las respuestas  a los comentarios  recibidos  al Proyecto  de Norma  Oficial  Mexicana  PROY -NOM -001-SEDE -2018,  Instalaciones  Eléctricas  
(Utilización),  
CONSIDERANDO  
Primero. - Que de conformidad  con el artículo  51 de la Ley Federal  sobre  Metrología  y Normalización,  la Norma  Oficial  Mexicana  NOM -001-SEDE -2012,  
Instalaciones  Eléctricas  (utilización),  entró  al proceso  de revisión  quinquenal  a que refiere  dicho  dispositivo  legal.  
Segundo. - Que de conformidad  con el cuarto  párrafo  del artículo  51 de la Ley Federal  sobre  Metrología  y Normaliz ación  se dio aviso  al secretariado  técnico  de la 
Comisión  Nacional  de Normalización  de los resultados  de la revisión,  dentro  del término  legal  establecido  para tal efecto,  posterior  a la terminación  del período  
quinquenal  correspondiente.  
Tercero. - Que de conformidad  con el artículo  46 fracción  I de la Ley Federal  sobre  Metrología  y Normalización,  con fecha  18 de diciembre  de 2017  se presentó  el 
anteproyecto  de Norma  Oficial  Mexicana  NOM -001-SEDE,  Instalaciones  Eléctricas  (utilización)  al Comité  Consultivo  Nacional  de Normalización  de Instalaciones  
Eléctricas  acompañado  de la Manifestación  de Impacto  Regulatorio,  misma  que fue presentada  el 20 de diciembre  de 2017  a la Secretaría  de Economía  a través  de la 
Comisión  Federal de Mejora  Regulatoria.  
Cuarto. - Que de conformidad  con el artículo  47 fracción  I y 33 de su Reglamento  se publicó  íntegramente  en el Diario  Oficial  de la Federación  el Proyecto  de 
Norma  Oficial  Mexicana  PROY -NOM -001-SEDE -2018,  Instalaciones  Eléctricas  (utilización),  el día 6 de agosto  de 2018, a efecto  de que dentro  de los siguientes  60 
días naturales  los interesados  presentaran  sus comentarios  al Comité  Consultivo  Nacional  de Normalización  de Instalaciones  Eléctricas.  
Quinto. - Que de conformidad  con el referido  artículo  47 en su fracción  III, el Comité  Consultivo  Nacional  de Normalización  de Instalaciones  Eléctricas  en su sesión  
extraordinaria  01/2018  celebrada  el 28 de noviembre  de 2018,  aprobó  las respuestas  fundadas  y motivadas  a los comentarios  recibidos  en la consulta  pública,  dando  
cumplimiento  a lo establecido  en el artículo  8, fracción  IV de las Reglas  de Operación  del mencionado  Comité  Consultivo  y 33 del Reglamento  de la Ley Federal  sobre        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Metrología  y Normalización.  
No. Artículo,  
Sección,  
Subsección,  
Tabla,  o 
Figura  Promovente  Comen tario  (SIC)  Respuesta  
1. Toda  la Norma  ROBERTO  RUELAS  
GÓMEZ   
(FECIME)  Dice:  
Acometida  
Debe  decir:  
Conexión  al suministro  de energía  eléctrica  
Soporte  o fundamento:  
La palabra  Acometida  se utiliza  para los suministradores  de energía  y se encuentra  
establec ido en otra normatividad,  lo que puede  propiciar  confusión  en el uso del 
término.  Se sugiere  corregir  toda la NOM.  NO PROCEDE  
Los suministradores  no tienen  
infraestructura  en la instalación  objeto  
de esta NOM.  
2. Toda  la Norma  Juan  Carlos  Méndez  
Alfaro  
GABRIEL  MENDEZ  
ARCEO  - FECIME  Dice:  
En los siguientes  artículos  se encuentra  la palabra  Alambrado  o sus derivados:  
alambrados  y prealambrados.  
Debe  decir:  
La palabra  correcta  es Cableado  y sus derivados:  Cableados  y Precableados.  
Soporte  o fundamento:  
La palabra alambrado  y sus derivados  como  alambrados  y prealambrado.  No 
existen  en el español  de la forma  como  la emplea  la el PORY -NOM -001-SEDE -2018.  
Para  la real academia  alambrado  significa:  1. alambrera : que es una red de alambre  
para cubrir  ventanas,  para braseros  o para cubrir  alimentos  o 2. alambrada : que es 
una cerca  de alambres.  
La palabra  correcta  es cableado  y sus derivados  cableados  y precableados . Que 
para la real academia  significa:  1. Acción  de cablear.  o 2. Conjunto  de cables  de una 
instalación  o aparato.  
La traducción  al español  del NEC -2014  emplea  en todos  los casos:  cableado,  
cableados  y precableados.  
El proyecto  de NOM -001-SEDE -2018  maneja  casi en su totalidad  el término  alambrado  NO PROCEDE  
Ambos  término s son conocidos  en el 
medio  y se usan  indistintamente  en 
toda la NOM   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       y en algunos  casos  el término  cableado.  
 
3. VARIOS  Empresa:  
BTICINO  Dice:  
En 75 partes,  artículos  o párrafos  del proyecto  de norma,  se menciona  el término  
“ESPECIFICACIONES  DE CONSTRUCCION”  del producto.  
Debe  decir:  
ELIMINAR  todas  las partes,  los artículos  o párrafos  del proyecto  de norma  PROY -
NOM -001-SEDE -2018,  que hacen  referencia  a “ESPECIFICACIONES  DE 
CONSTRUCCION”  del producto.  
Soporte  o fundamento:  
Las especificaciones  con las que el producto  debe  cumplir,  se establecen  en las 
Normas  Oficiales  Mexicanas  (NOM),  o bien,  en las normas  mexicanas  (NMX)  
particulares  del producto.  
Las normas  antes  mencionadas,  se aplican  para Evaluar  la Conformidad  del Producto  
y como  consecuencia  para obtener  los Certificados  de Conformidad  de Producto  para 
demostrar  la APROBACION  como  se establece  en 100-2 de la NOM -001-SEDE.  NO PROCEDE  
Esta Norma  es de seguridad.  
Los requisitos  de producto  están  
considerados  en aprobación.  
4. Varios  Dr Felipe  Rodríguez  
Valdés  - AUTTROL/IT  
VERACRUZ/FECIME/
CIME  VERACRUZ  Dice:  
No debe  ser menor  a 
Debe  decir:  
Debe  ser mayor  o igual  a 
Soporte  o fundamento:  
En el idioma  español  se exige  evitar  en lo posible  el uso de negaciones  en la 
redacción.  NO PROCEDE  
La propuesta  es de forma  
5. Varios  Dr Felipe  Rodríguez  
Valdés  - AUTTROL/IT  
VERACRUZ/FECIME/
CIME  VERACRUZ  Dice:  
No debe  ser mayor  a 
Debe  decir:  
Debe  ser igual  o menor  a 
Soporte  o fundamento:  
En el idioma  español  se exige  evitar  en lo posible  el uso de negaciones  en la NO PROCEDE  
La propuesta  es de forma        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   redacción.  
 
6. VARIOS  Empresa:  
BTICINO  Dice:  
En el Proyecto  de norma  NOM -001-SEDE -2018,  se utilizan  siglas  o abreviaturas  de 
términos  en inglés,  por ejemplo:  GFCI,  AFCI.  
Debe  decir:  
En el Proyecto  de norma  NOM -001-SEDE -2018,  se deben  utilizan  siglas  o abreviaturas  
de términos  en idioma  español,  por ejemplo:  ICFA,  ICFT  
Soporte  o fundamento:  
Evitar  confusiones  por los usuarios,  en la interpretación  y aplicación  de siglas  y 
abreviaturas.  
Estandarizar  y homologar  las siglas  y abreviaturas  en el anteproyecto   NOM -001-
SEDE -2018, con las siglas  y abreviaturas  establecidas  en otras  NOM,  así como  en las 
normas  mexicanas  NMX  particulares  del producto.  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se eliminan  las siglas  en toda la NOM  
quedando  el nombre  completo  del 
dispositivo  
7. Varios  ING. JOSE  LUIS  
GARCIA  PÉREZ  
COLEGIO  DE 
INGENIEROS  
MECÁNICO  
ELECTRICISTAS  DE 
MEXICALI  B.C. A.C Dice:  
Debe  decir:  
Soporte  o fundamento:  
Reemplazar  “ aceptables”  por “aprobadas”  NO PROCEDE  
La propuesta  está considerada  en los 
principios  fundamentales  de la NOM  
4.4.1.1  La construcción  de 
instalaciones  eléctricas  debe  
ejecutarse  por personas  calificadas  y 
con productos  aprobados.  El equipo  
eléctrico  debe  instalarse  de acuerdo  
con sus instrucciones  de instalación.  
8. TÍTULO  2 
REFERENCIAS  CANAME  Dice:  
Para  la correcta  utilizació n de esta NOM,  es necesario  consultar  los siguientes  
documentos  vigentes  o los que los sustituyan:  
NOM -008-SCFI -2002,  Sistema  General  de Unidades  de Medida.  
NOM -063-SCFI -2001,  Productos  eléctricos -Conductores -Requisitos  de seguridad.  
NMX -J-098-ANCE -2014,  Sistemas  eléctricos  - Tensiones  Eléctricas  Normalizadas.  
Debe  decir:  
Soporte  o fundamento:  
La NOM -003-SCFI -2014,  establece  las características  y especificaciones  de seguridad  
que deben  cumplir  los productos  eléctricos,  con el propósito  de prevenir  peligro  a los 
consumidores  y para la conservación  de sus bienes.  Con esta norma  se evalúa  la 
conformidad  del producto  de Artefactos  eléctricos;  Aparatos  electrodomésticos;  
Herramientas  eléctricas;  Equipos  de control  y distribución;  Luminarios;  Productos  NO PROCEDE  
Las NOM  son de observancia  
obligatoria.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       decorativos  de temporada;  Juguetes  eléctricos.  
 
9. TÍTULO  2 
REFERENCIAS  
 Empresa:  
BTICINO  Dice:  
Para  la correcta  utilización  de esta NOM,  es necesario  consultar  los siguientes  
documentos  vigentes  o los que los sustituyan:  
NOM -008-SCFI -2002,  Sistema  General  de Unidades  de Medida.  
NOM -063-SCFI -2001,  Productos  eléctricos -Conductores -Requisitos  de seguridad.  
NMX -J-098-ANCE -2014,  Sistemas  eléctricos  - Tensiones  Eléctricas  Normalizadas.  
Debe  decir:  
Para  la correcta  utiliza ción de esta NOM,  es necesario  consultar  los siguientes  
documentos  vigentes  o los que los sustituyan:  
NOM -008-SCFI -2002,  Sistema  General  de Unidades  de Medida.  
NOM -063-SCFI -2001,  Productos  eléctricos -Conductores -Requisitos  de seguridad.  
NMX -J-098-ANCE -2014 , Sistemas  eléctricos  - Tensiones  Eléctricas  Normalizadas.  
NOM -003-SCFI -2014,  Productos  eléctricos  - Especificaciones  de seguridad.  
Soporte  o fundamento:  
La NOM -003-SCFI -2014,  establece  las características  y especificaciones  de seguridad  
que deben  cumplir  los productos  eléctricos,  con el propósito  de prevenir  peligro  a los 
consumidores  y para la conservación  de sus bienes.  Con esta norma  se evalúa  la 
conformidad  del producto  de Artefactos  eléctricos;  Aparatos  electrodomésticos;  
Herramientas  eléctricas;  Equipos de control  y distribución;  Luminarios;  Productos  
decorativos  de temporada;  Juguetes  eléctricos.  
Necesaria  para obtener  la aprobación  de los productos  antes  mencionados,  tal como  
se establece  en esta norma.  
La norma  antes  mencionada,  se aplican  para Evaluar la Conformidad  del Producto  y 
como  consecuencia  para obtener  los Certificados  de Conformidad  de Producto  para 
demostrar  la APROBACION  como  se establece  en 100-2 de la NOM -001-SEDE.  NO PROCEDE  
Las NOM  son de observancia  
obligatoria.  
 
10. 3.2 ING. JOSE  LUIS  
GARCIA  PÉREZ  
COLEGIO  DE 
INGENIEROS  
MECÁNICO  
ELECTRICISTAS  DE 
MEXICALI  B.C. A.C. Dice:  
Debe  decir:  
“Por el carácter  cambiante  de los desarrollos  tecnológicos  la estructura  de la NOM  es 
ajustable  originándose  adiciones  y eliminación  de textos  sin que esto signifique  por 
orden  la repaginación  o remuneración  de párrafos,  siendo  común  la discontinuidad  en 
artículos,  partes,  secciones  y las divisiones  subsecuentes.”  NO PROCEDE  
Una vez que entre  en vigor  esta NOM  
no es ajustable,  será cancelada  y 
sustituida  cuando  se expida  la versión  
subsecuente  terminando  así su periodo  
de vigencia  de cinco  años        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Soporte  o fundamento:  
Agregar  el parrafo  propuesto  en el numeral  3.2 para mayor  claridad  
11. 3.3 ROBERTO  RUELAS  
GOMEZ  
FECIME  Dice:  
3.3 Disposiciones  obligatorias  y notas  aclaratorias  
Las notas  no son disposiciones  obligatorias  a menos  que se indique  otra cosa  en esta 
NOM,  
Debe  decir:  
3.3 Disposiciones  obligatorias  y notas  aclaratorias  
Las notas  no son disposiciones  obligatorias  a menos  que sean  parte  de una tabla  o se 
indique  otra cosa  en esta NOM  
Soporte  o fundamento:  
Muchas  tablas  tienen  notas  que son disposiciones  obligatorias  pero que no caben  en 
las celdas.  Ejemplos:  Tabla  430-72(b),  725-144. 
Se hace  notar  que en el mismo  NEC  no dice que esas  notas  dentro  de tablas sean  
NOTAS  INFORMATIVAS.  NO PROCEDE  
Al decir,  de manera  más amplia , “a 
menos  que se indique  otra cosa  en 
esta NOM”,  ya está incluida  la 
propuesta.  
 
 
12. 4.1.2.1  Colegio  de 
Ingenieros  
Mecánicos  Y 
Electricistas  del 
Estado  de Jalisco  
A.C. Dice:  
Protecció n principal  (protección  contra  contacto  directo).  
La protección  para las personas  y animales  debe  proporcionarse  contra  los peligros  
que puedan  resultar  por el contacto  con las partes  vivas  de la instalación.  
En instalaciones  con tensiones  de hasta  1000  volts, la protección  puede  obtenerse  por 
uno de los métodos  siguientes:  
- Previniendo  que una corriente  pueda  pasar  a través  del cuerpo  de una persona  o de 
un animal.  
- Limitando  la corriente  que pueda  pasar  a través  del cuerpo  a un valor  inferior  al de la 
corriente  de choque.  
En instalaciones  eléctricas  con tensiones  mayores  que 1000  volts,  la protección  puede  
obtenerse  por los medios  siguientes:  
- Protección  por gabinetes;  
- Protección  por barreras;  NO PROCEDE  
La propuesta  ya está considerada  en la 
especificación  de protección  contra  
contacto  indirecto.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       - Protección  por obstáculos;  y 
- Protección  por la instala ción fuera  del alcance.  
Debe  decir:  
Protección  principal  (protección  contra  contacto  directo).  
La protección  para las personas  y animales  debe  proporcionarse  contra  los peligros  
que puedan  resultar  por el contacto  con las partes  vivas  de la instalación.  
En instalaciones  con tensiones  de hasta  1000  volts,  la protección  puede  obtenerse  por 
uno de los métodos  siguientes:  
- Previniendo  que una corriente  pueda  pasar  a través  del cuerpo  de una persona  o de 
un animal.  
- Limitando  la corriente  que pueda  pasar  a través del cuerpo  a un valor  inferior  al de la 
corriente  de choque.  
En instalaciones  eléctricas  con tensiones  mayores  que 1000  volts,  la protección  puede  
obtenerse  por los medios  siguientes:  
- Protección  por gabinetes;  
- Protección  por barreras;  
- Protección  por obstáculos;  y 
- Protección  por la instalación  fuera  del alcance.  
- Protección  del sistema  de tierras  por factor  de paso  y contacto.  
Soporte  o fundamento:  
- Complementar  el artículo.  
 
13. 4.1.3  Colegio  de 
Ingenieros  
Mecánicos  Y 
Electricistas  del 
Estado  de Jalisco  
A.C. Dice:  
Protección  contra  los efectos  térmicos  
La instalación  eléctrica  deberá  estar  dispuesta  de tal modo  que se minimice  el riesgo  
de daños  o ignición  de materiales  inflamables  por alta temperatura  o por arco eléctrico.  
Además,  durante  el funcionamiento  normal  del equipo  eléctrico,  no habrá  riesgo  de que 
personas  o animales  sufran  quemaduras.  
Debe  decir:  
Protección  contra  los efectos  térmicos  
La instalación  eléctrica  deberá  estar  dispuesta  de tal modo  que se minimice  el riesgo  
de daños  o ignición  de materiales  inflamables  por alta temperatura  o por arco eléctrico.  
Además,  durante  el funcionamiento  normal  del equipo  eléctrico,  no habrá  riesgo  de que 
personas  o animales  sufran  quemaduras.  
En instalaciones  en funcionamiento  y que requieran  el servicio  de Unidad  Verificadora  
de Instalaciones  Eléctricas.  Estos  verificadores  deberán  emplear  el uso de cámara  
termográfica  y del equipo  que demuest re fehacientemente  las corrientes  armónicas  
que circulan  por los alimentadores  principales.  NO PROCEDE  
La propuesta  es una actividad  de 
supervisión  y mantenimiento  de la 
instalación  no de una verificación        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Soporte  o fundamento:  
- Tener  evidencia  medible  de los efectos  térmicos.  
 
14. 4.1.4  Colegio  de 
Ingenieros  
Mecánicos  Y 
Electricistas  del 
Estado  de Jalisco  
A.C. Dice:  
Protección  contra  sobrecorriente  
Las personas  y los animales  deben  protegerse  contra  lesiones  y los bienes  deberán  
estar  protegidos  contra  daños debidos  a temperaturas  excesivas  o esfuerzos  
electromecánicos  que se originen  por sobrecorrientes  que puedan  producirse  en los 
conductores.  La protección  puede  obtenerse  limitando  la sobrecorriente  a un valor  o 
duración  segura.  
Debe  decir:  
Protección  contra  sobrecorriente  
Las personas  y los animales  deben  protegerse  contra  lesiones  y los bienes  
deberán  estar  protegidos  contra  daños  debidos  a temperaturas  excesivas  o esfuerzos  
electromecánicos  que se originen  por sobrecorrientes  que puedan  producirse  en los 
conductores.  La protección  puede  obtenerse  limitando  la sobrecorriente  a un valor  o 
duración  segura.  
Debe  protegerse  a las personas,  animales  y bienes  contra  los daños  generados  por 
arcos  eléctricos.  En el frente  de las protecciones  eléctricas  se debe  mantener  un 
espacio  de trabajo  seguro.  
Soporte  o fundamento:  
- Completar  lo indicado  por el 4.1.4.  NO PROCEDE  
La propuesta  está en otras  partes  de la 
NOM  (480-9, 540-12, 610-57, etc) 
15. 4.1.6.3  Colegio  de 
Ingenieros  
Mecánicos  Y 
Electricistas  del 
Estado  de Jalisco  
A.C. Dice:  
Las personas,  los animales  y las propiedades  deben  protegerse  contra  daños  como  
consecuencia  de una baja tensión  y de cualquier  recuperación  subsecuente  de la 
misma.  
Debe  decir:  
Las personas,  los animales  y las propiedades  deben  proteg erse contra  daños  como  
consecuencia  de una interrupción  súbita  en la red de baja tensión  y de la reconexión  
sin aviso  de la misma.  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
4.1.6.3  Las personas,  los animales  
y las propiedades  deben  protegerse  
contra  daños  como  consecuencia  de 
una interrupción  del servicio  en baja 
tensión  y de la conexión  súbita  
subsecuente  de la misma.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Soporte  o fundamento:  
- Redacción  más comprensible  y clara.  
 
16. 4.1.6.2  NOTA:  Mtro.  Enrique  Balam  
Romero  
 Dice:  
NOTA:  Para  mayor  información  sobre  la protección  contra  las tormentas  eléctricas  
puede  consultarse  el Apéndice  B1, TABLA  B1.2 
Debe  decir:  
NOTA:  Para  mayor  información  sobre  la protección  contra  las tormentas  eléctricas  
puede  consultarse  el Apéndice  B, Tabla  B1.1 
Soporte o fundamento:  
No hay apéndice  B1, solo apéndice  B PROCEDE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
NOTA:  Para  mayor  información  sobre  
la protección  contra  las tormentas  
eléctricas  puede  consultarse  el 
Apéndice  B, Tabla  B1.1 
 
17. 4.2.1  ING. JOSE  LUIS  
GARCI A PÉREZ  
COLEGIO  DE 
INGENIEROS  
MECÁNICO  
ELECTRICISTAS  DE 
MEXICALI  B.C. A.C. 
 Dice:  
NOTA:  Se recomienda  tomar  previsiones  sobre  futuras  ampliaciones  o expansiones  de 
las instalaciones,  con objeto  de garantizar  la seguridad  en las instalaciones  eléctricas.  
Debe decir:  
NOTA:  Se debe  señalar  previsiones  sobre  futuras  ampliaciones  o expansiones  de las 
instalaciones,  con objeto  de garantizar  la seguridad  en las instalaciones  eléctricas.  
Soporte  o fundamento:  
Eliminar  “recomendación”,  bajo al premisa  que la present e norma  no es manual  de 
disñeno  o guia para personas  no capacitadas.  NO PROCEDE  
El numeral  3.3 de la NOM  especifica:  
Las notas  no son disposiciones  
obligatorias  a menos  que se indique  
otra cosa  en esta NOM,  sólo intentan  
aclarar  conceptos  o proporcionar  
información  adicional  que permite  
comprender  lo indicado  en la 
disposición  que le antecede  o bien 
proporciona  referencias  a otras  
disposiciones  en la NOM.  
18. 4.2.4  Colegio  de 
Ingenieros  
Mecánicos  Y 
Electricistas  del 
Estado  de Jalisco  
A.C. Dice:  
Sistemas  de emergencia  o de reserva.  
- Fuente  de alimentación  (naturaleza,  características).  
- Circuitos  a ser alimentados  por el sistema  de emergencia.  
- Circuitos  a ser alimentados  por el sistema  de reserva.  
Debe  decir:  
Sistemas  de emergencia,  de reserva  o de energ ía renovable.  
- Fuente  de alimentación  (naturaleza,  características).  
- Circuitos  a ser alimentados  por el sistema  de emergencia.  
- Circuitos  a ser alimentados  por el sistema  de reserva.  NO PROCEDE  
El medio  de generación  no es objeto  
de esta sección  de la NOM        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   - Energía  de fuentes  alternas  (fotovoltaica  y cualquier  otra tecnolog ía disponible).  
Soporte  o fundamento:  
- Incluir  las fuentes  renovables  de energía  y nuevas  tecnologías  al diseño.  
 
19. 4.2.6  NOTA  Mtro.  Enrique  Balam  
Romero  
 Dice:  
NOTA:  “Los puntos  enumerados  anteriormente…”  
Debe  decir:  
Los puntos  indicados  anteriormente…;  o Numerar  los 6 puntos  
Soporte  o fundamento:  
No están  numerados  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
NOTA:  Los puntos  enunciados  
anteriormente,  conciernen  en primer 
lugar,  a la seguridad  de las 
instalaciones  eléctricas  
20. 4.2.6  
NOTA  Mtro.  Enrique  Balam  
Romero  
 Dice:  
Es deseable  tener  áreas  de sección  transversal  de los conductores  mayores  que las 
requeridas  para la seguridad  y para una operación  económica . 
Debe  decir:  
La selección  de conductores  de mayor  sección  transversal  comparado  con el mínimo  
establecido  en esta norma,  proporciona  mejor  respuesta  a eventos  de sobrecarga  y 
corto  circuito,  y reduce  las pérdidas  por caída  de tensión  y por calentamiento  en los 
conductores  
Soporte  o fundamento:  
Ofrecer  información  o comandos  que permitan  al calculista  de conductores  eléctricos  
seleccionarlos  de mayor  calibre  al mínimo  indicado  en la norma.  Hay preocupación  
nacional  e internacional  para disminuir  el consumo  de energía eléctrica,  incrementado  
la eficiencia  en la transmisión  de la energía,  este es un medio  para lograrlo  NO PROCEDE  
El Título  4 de la NOM  establece  
los “principios  fundamentales”,  y el 
Título  5 contiene  los requisitos  técnicos  
para asegurar  la conformida d de las 
instalaciones  eléctricas  a los principios  
fundamentales.  
 
 
21. 4.2.7  Colegio  de 
Ingenieros  
Mecánicos  Y 
Electricistas  del 
Estado  de Jalisco  
A.C. Dice:  
Tipo de alambrado  y métodos  de instalación  
La selección  del tipo de alambrado  y los métodos  de instalación  dependen  de: 
- La naturaleza  del lugar;  
- La naturaleza  de las paredes  u otras  partes  de los edificios  que soportan  el 
alambrado;  
- La accesibilidad  de las canalizaciones  a las personas  y animales  domésticos;  
- La tensión  eléctrica;  NO PROCEDE  
En el Título  3 de la NOM  se establece  
3.1 Objetivo  
El objetivo  de las especificaciones  
es precisar  las disposiciones  de 
carácter  técnico  que deben  cumplir  las 
instalaciones  eléctricas.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       - Los esfuer zos electromecánicos  que puedan  ocurrir  en caso  de falla a tierra  y 
corrientes  de cortocircuito;  
- Otros  esfuerzos  a los cuales  puedan  ser expuestos  los conductores  durante  la 
construcción  de las instalaciones  eléctricas  o cuando  están  en servicio.  
Debe  decir: 
Tipo de alambrado  y métodos  de instalación  
La selección  del tipo de alambrado  y los métodos  de instalación  dependen  de: 
- La naturaleza  del lugar;  
- La naturaleza  de las paredes  u otras  partes  de los edificios  que soportan  el 
alambrado;  
- La accesibil idad de las canalizaciones  a las personas  y animales  domésticos;  
- La tensión  eléctrica;  
- Los esfuerzos  electromecánicos  que puedan  ocurrir  en caso  de falla a tierra  y 
corrientes  de cortocircuito;  
- Otros  esfuerzos  a los cuales  puedan  ser expuestos  los conductores  durante  la 
construcción  de las instalaciones  eléctricas  o cuando  están  en servicio.  
- Minimizar  las posibilidades  de vandalismo  y robo según  la naturaleza  de los 
conductores.  
Soporte  o fundamento:  
- Tener  en cuenta  las circunstancias  sociales  que afectan  a las instalaciones  eléctricas.  
 
22. 4.2.8  Colegi o de 
Ingenieros  
Mecánicos  Y 
Electricistas  del 
Estado  de Jalisco  
A.C. Dice:  
Dispositivos  de protección  
Las características  de los dispositivos  de protección  deben  determinarse  con 
respecto  a su función,  la cual puede  ser, por ejemplo,  la protección  contra  los efectos  
de: 
- Sobrecorrientes  (sobrecargas,  cortocircuito);  
- Corrientes  de falla a tierra;  
- Sobretensiones;  
- Bajas  tensiones  o ausencia  de tensión.  NO PROCEDE  
La propuesta  es una caracte rística  de 
diseño  y construcción  del dispositivo,  
no es materia  de esta NOM         (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   - Los equipos  de protección  deben  operar  a los valores  de corriente,  tensión  y tiempo  
convenientes  de acuerdo  con las características  de los circuitos  y de los peligros  
posibles.  
Debe  decir:  
Dispositivos  de protección  
Las características  de los dispositivos  de protección  deben  determinarse  con 
respecto  a su función,  la cual puede  ser, por ejemplo,  la prote cción  contra  los efectos  
de: 
- Sobrecorrientes  (sobrecargas,  cortocircuito);  
- Corrientes  de falla a tierra;  
- Sobretensiones;  
- Bajas  tensiones  o ausencia  de tensión.  
- Soportar  el arco eléctrico  por apertura,  cierre  y el accionar  por falla.  
Los equipos  de protección  deben  operar  a los valores  de corriente,  tensión  y tiempo  
convenientes  de acuerdo  con las características  de los circuitos  y de los peligros  
posibles.  
Soporte  o fundamento:  
- Aumentar  las características.  
 
23. 4.2.9  Colegio  de 
Ingenieros  
Mecánicos  Y 
Electricistas  del 
Estado  de Jalisco  
A.C. Dice:  
Control  de emergencia  
En caso  de peligro,  si hay la necesidad  de interrumpir  inmediata mente  el suministro  de 
energía,  debe  instalarse  un dispositivo  de interrupción  de manera  tal, que sea 
fácilmente  reconocible  y rápidamente  operable.  
Debe  decir:  
Control  de emergencia  
En caso  de peligro,  si hay la necesidad  de interrumpir  inmediatamente  el suministro  de 
energía,  debe  instalarse  un dispositivo  de interrupción  de manera  tal, que sea 
fácilmente  reconocible,  rápidamente  operable  y debidamente  calculado  para resistir  el 
arco eléctrico.  NO PROCED E 
La propuesta  es una característica  de 
diseño  y construcción  del dispositivo,  
no es materia  de esta NOM    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Soporte  o fundamento:  
Aumentar  las características.  
 
24. 4.2.14  Colegio  de 
Ingenieros  
Mecánicos  Y 
Electricistas  del 
Estado  de Jalisco  
A.C. Dice:  
Proyecto  eléctrico  
Toda  instalación  eléctrica  debe  conta r con un proyecto  eléctrico  (planos  y memorias  
técnico -descriptivas).  
Los planos  eléctricos  varían  ampliamente  en su alcance,  presentación  y grado  de 
detalle.  Con frecuencia  los planos  industriales  son más detallados  que los planos  para 
propósitos  comercia les y éstos  últimos  son más detallados  que los residenciales.  
Algunos  proyectos  incluyen  planos  de control  y de conexiones;  otros  muestran  
solamente  la distribución  de la potencia.  Muchos  proyectos  para oficinas,  plazas  
comerciales  y residenciales  no tiene n calculada  más que la carga  de acometida  y los 
detalles  de la instalación  se resuelven  en campo  para cumplir  con las necesidades  del 
arrendatario  o destino  final del local.  
El plano  eléctrico  más común  es el diagrama  unifilar  que identifica  y suministra  
información  sobre  las dimensiones  de los componentes  principales  del sistema  de 
alambrado  eléctrico  y muestra  cómo  la potencia  es distribuida  desde  la fuente,  
habitualmente  la acometida,  hasta  el equipo  de utilización.  Se representan  equipos  
tales  como  tableros de distribución,  equipos  de conmutación,  subestaciones,  centros  
de control  de motores,  motores,  equipos  de emergencia,  interruptores  de transferencia  
y equipo  de calefacción,  ventilación  y aire acondicionado.  
También  se ilustran  acometidas,  alimentado res y algunas  canalizaciones  de circuitos  
derivados  y cables.  El diagrama  unifilar  normalmente  indica  el tipo de canalización  o 
cable  y el tamaño  comercial,  el número  de conductores,  sus tamaños  y cualquier  otra 
información  especial;  además  puede  indicar  el nivel de tensión,  las capacidades  de las 
barras  conductoras,  la corriente  de interrupción,  las capacidades  nominales  de fusibles  
o interruptores,  la puesta  a tierra  del sistema,  medidores,  relevadores  y cualquier  otra 
información  para ayudar  a identifica r el sistema  eléctrico.  Un diagrama  unifilar  completo  
mostrará  las acometidas,  alimentadores  y las cargas  y equipos  principales.  
Debe  decir:  
Proyecto  eléctrico  
Toda  instalación  eléctrica  debe  contar  con un diagrama  unifilar.  
Los planos  eléctricos  varían  ampliamente  en su alcance,  presentación  y grado  de 
detalle.  NO PROCEDE  
El Procedimien to de Evaluación  de la 
Conformidad  (PEC)  no está por encima  
de la NOM  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   4.2.14.1  La presentación  de la información  eléctrica  de una instalación.  deberá  mostrar  
según  la carga  recientemente  instalada  como  sigue:  de 1 hasta  99 Kilowatts  
únicamente  un diagrama  unifilar  como se detalla  a continuación.  
 
 
   El plano eléctrico más común es el diagrama unifilar que identifica y suministra 
información sobre las dimensiones de los com ponentes principales del sistema de 
alambrado eléctrico y muestra cómo la potencia es distribuida desde la fuente, 
habitualmente la acometida, hasta el equipo de utilización. Se representan equipos 
tales como tableros de distribución, equipos de conmutació n, subestaciones, centros 
de control de motores, motores, equipos de emergencia, interruptores de transferencia 
y equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado.  
También se ilustran acometidas, alimentadores y algunas canalizaciones de 
circuitos d erivados y cables. El diagrama unifilar normalmente indica el tipo de 
canalización o cable y el tamaño comercial, el número de conductores, sus tamaños y 
cualquier otra información especial; además de indicar el nivel de tensión, las 
capacidades de las bar ras conductoras, la corriente de interrupción, las capacidades 
nominales de fusibles o interruptores, la puesta a tierra del sistema, medidores, 
relevadores y cualquier otra información para ayudar a identificar el sistema eléctrico. 
Un diagrama unifilar c ompleto mostrará las acometidas, alimentadores y las cargas y 
equipos principales.  
4.2.14.2 Además de la información que se detalla en 4.2.14.1  para cargas 
recientemente instaladas desde 100 o más Kilowatts. Deberán elaborar planos 
industriales más detalla dos que los planos para propósitos comerciales y estos últimos 
son más detallados que los residenciales. Iincluyen planos de control y de conexiones; 
muestran la distribución de la potencia. Muchos proyectos para oficinas, plazas 
comerciales y residenciale s no tienen calculada más que la carga de acometida y los 
detalles de la instalación se resuelven en campo para cumplir con las necesidades del 
arrendatario o destino final del local. Los proyectos de más de 100 kw deberán ser 
firmados por técnico responsa ble que lo elaboró y acompañar el proyecto de una 
fotocopia de su cedula profesional en el área eléctrica o afín. Es valido presentarlos en 
archivo electrónico, acompañados de un escrito libre firmado en original por el técnico 
responsable de elaborar el p royecto.  
4.2.14.3 Así también debe presentar la memoria técnica descriptiva. La que describe a 
detalle los conceptos del 7.2 del PEC vigente. La memoria técnica descriptiva deberá 
firmarla el técnico responsable que la elaboró y acompañarla de una fotocopi a de su 
cedula profesional en el área eléctrica o afín.  
4.2.14.4 para áreas peligrosas clasificadas: el proyecto deberá mostrar perfectamente 
bien delimitadas en horizontal y vertical el área peligrosa. Y mencionarse en la   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       memoria técnica descriptiva.  
Sopo rte o fundamento:  
Mayor claridad de lo indicado por el artículo así como soportar lo solicitado por el PEC  
 
25. 4.2.14  ING SANTIAGO  
AGUILAR  ALEJO  
CIME  Dice:  
4.2.14  Proyecto  eléctrico  
Toda  instalación  eléctrica  debe  contar  con un proyecto  eléctrico  (plano s y 
memorias  técnico  descriptivas).  
Los planos  eléctricos  varían  ampliamente  en su alcance,  presentación  y grado  de 
detalle.  Con frecuencia  los planos  industriales  son más detallados  que los planos  para 
propósitos  comerciales  y éstos  últimos  son más detall ados  que los residenciales.  
Algunos  proyectos  incluyen  planos  de control  y de conexiones;  otros  muestran  
solamente  la distribución  de la potencia.  Muchos  proyectos  para oficinas,  plazas  
comerciales  y residenciales  no tienen  calculada  más que la carga  de acometida  y los 
detalles  de la instalación  se resuelven  en campo  para cumplir  con las necesidades  del 
arrendatario  o destino  final del local.  
El plano  eléctrico  más común  es el diagrama  unifilar  que identifica  y suministra  
información  sobre  las dimensiones  de los componentes  principales  del sistema  de 
alambrado  eléctrico  y muestra  cómo  la potencia  es distribuida  desde  la fuente,  
habitualmente  la acometida,  hasta  el equipo  de utilización.  Se representan  equipos  
tales  como  tableros  de distribución,  equipos  de conmutación,  subestaciones,  centros  
de control  de motores,  motores,  equipos  de emergencia,  interruptores  de transferencia  
y equipo  de calefacción,  ventilación  y aire acondicionado.  
También  se ilustran  acometidas,  alimentadores  y algunas  canalizaciones  de circuitos  
derivados  y cables.  El diagrama  unifilar  normalmente  indica  el tipo de canalización  o 
cable  y el tamaño  comercial,  el número  de conductores,  sus tamaños  y cualquier  otra 
información  especial;  además  puede  indicar  el nivel de tensión,  las capacidade s de las 
barras  conductoras,  la corriente  de interrupción,  las capacidades  nominales  de fusibles  
o interruptores,  la puesta  a tierra  del sistema,  medidores,  relevadores  y cualquier  otra 
información  para ayudar  a identificar  el sistema  eléctrico.  Un diagram a unifilar  completo  
mostrará  las acometidas,  alimentadores  y las cargas  y equipos  principales.  
Debe  decir:  
4.2.14  Proyecto  eléctrico  
Toda  instalación  eléctrica  debe  contar  con un proyecto  eléctrico  (planos  y memorias  
técnico -descriptivas),  el cual se debe  elaborar  por personas  calificadas  y supervisadas  
por un Perito  en instalaciones  eléctricas  reconocido  y autorizado  por un Colegio  de NO PROCEDE  
En el objetivo  de la NOM  se precisa  
que: 
3.1 Objetivo  
El objetivo  de las especificaciones  
es precisar  las disposiciones  de 
carácter  técnico  que deben  cumplir  las 
instalaciones  eléctricas.  
Las disposiciones  establecidas  en 
las especificaciones  de esta NOM  no 
deben  considerarse  como  guía de 
diseño  de instalaciones  ni como  un 
manual  de instrucciones  para personas  
no-calificadas  (véase  definición  de 
persona  calificada  en el Artículo  100 
del Capítulo  1). Se considera  que, para 
hacer  un uso apropiado  de estas  
especificaciones,  es necesario  recibir  
capacitación  y tener  experiencia  
suficiente  en el manejo  de las 
instalaciones  eléctricas.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Profesionistas.  
Los planos  eléctricos  deben  indicar  el alcance,  la presentación  y grado  de detalle  del 
proyecto  eléctrico.  Los planos  industriales  deben  ser más detallados  que los planos   
 
 
   para propósitos  comerciales  y éstos  últimos  deben ser más detallados  que los 
residenciales.  Cuando  así se requiera  los proyectos  deben  incluir  planos  de control  y 
de conexiones;  otros  pueden  mostrar  solamente  la distribución  de la potencia.  Los 
proyectos  para oficinas,  plazas  comerciales  y residenciale s pueden  no tener  calculada  
más que la carga  de acometida  y los detalles  de la instalación  se deben  resolver  en 
campo  para cumplir  con las necesidades  del arrendatario  o destino  final del local.  
En el plano  eléctrico  o diagrama  unifilar,  se debe  identifica r y suministrar  la información  
sobre  las dimensiones  de los componentes  principales  del sistema  de alambrado  
eléctrico  y se debe  mostrar  la distribución  de la potencia  desde  la fuente,  o acometida,  
hasta  el equipo  de utilización.  Se deben  representar  los equipos,  tales  como  tableros  
de distribución,  equipos  de conmutación,  subestaciones,  centros  de control  de 
motores,  motores,  equipos  de emergencia,  interruptores  de transferencia  y equipo  de 
calefacción,  ventilación  y aire acondicionado,  entre  otros.  
Tambié n se deben  ilustrar  las acometidas,  alimentadores  y las canalizaciones  de 
circuitos  derivados  y cables.  El diagrama  unifilar  debe  indicar  el tipo de canalización  o 
cable  y el tamaño  comercial,  el número  de conductores,  sus tamaños  y cualquier  otra 
informac ión especial;  además  se debe  indicar  el nivel de tensión,  las capacidades  de 
las barras  conductoras,  la corriente  de interrupción,  las capacidades  nominales  de 
fusibles  o interruptores,  la puesta  a tierra  del sistema,  medidores,  relevadores  y 
cualquier  otra información  para ayudar  a identificar  el sistema  eléctrico.  Un diagrama  
unifilar  completo  debe  mostrar  las acometidas,  alimentadores  y las cargas  y equipos  
principales.  
Soporte  o fundamento:  
Con fundamento  en el Artículo  50 Fracciones  a) y b) de la Ley Reglamentaria  del 
Artículo  5° Constitucional.  
Adicionalmente,  para asegurar  que los proyectos  eléctricos  cumplan  con los requisitos  técnicos  
que establece  la NOM -001-SEDE -2018.   
 
26. 4.4 ING SANTIAGO  
AGUILAR  ALEJO  
CIME  Dice:  
4.4 Construcción,  prueba  inicia l y verificación  de las instalaciones  eléctricas  
4.4.1  Construcción  NO PROCEDE  
En el objetivo  de la NOM  se precisa  
que:  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       4.4.1.1  La construcción  de instalaciones  eléctricas  debe  ejecutarse  por personas  
calificadas  y con productos  aprobados.  El equipo  eléctrico  debe  instalarse  de acuerdo  
con sus instrucciones  de instalación.  
Debe  decir:  
4.4 Construcción,  prueba  inicial  y verificación  de las instalaciones  eléctricas  
4.4.1  Construcción  
4.4.1.1  La construcción  de instalaciones  eléctricas  debe  ejecutarse  por personas  
calificadas  y supervisadas  por un Perito  en instalaciones  eléctricas  reconocido  y 
autorizado  por un Colegio  de Profesionistas.  
El equipo  eléctrico  se debe  instalar  con productos  aprobados,  de acuerdo  con sus 
instrucciones  de instalación.  
Soporte  o fundamento:  
Con fundamento  en el Artículo  50 Fracciones  a) y b) de la Ley Reglamentaria  del 
Artículo  5° Constitucional.  
Adicionalmente,  para asegurar  que la construcción  de las instalaciones  eléctricas  
cumpla  con los requisitos  técnicos  que establece  la NOM -001-SEDE  vigente.  3.1 Objetivo  
El objetivo  de las especificaciones  
es precisar  las disposiciones  de 
carácter  técnico  que deben  cumplir  las 
instalaciones  eléctricas.  
Las disposiciones  establecidas  en 
las especificaciones  de esta NOM  no 
deben  considerarse  como guía de 
diseño  de instalaciones  ni como  un 
manual  de instrucciones  para personas  
no-calificadas  (véase  definición  de 
persona  calificada  en el Artículo  100 
del Capítulo  1). Se considera  que, para 
hacer  un uso apropiado  de estas  
especificaciones,  es necesa rio recibir  
capacitación  y tener  experiencia  
suficiente  en el manejo  de las 
instalaciones  eléctricas.  
 
27. 4.4.1.7  Colegio  de 
Ingenieros  
Mecánicos  Y 
Electricistas  del 
Estado  de Jalisco  
A.C. Dice:  
Si por razones  de seguridad  es necesario,  deben  instalarse  señales  o advertencias  de 
precaución  adecuadas.  
Debe  decir:  
Por razones  de seguridad,  deben  instalarse  señales  o advertencias  de precaución  
adecuadas.  
Soporte  o fundamento:  
Claridad  en la redacción.  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
4.4.1.7  Cuando  por razones  de 
seguridad  sea necesario  deben  
instalarse  señales  o advertencias  de 
precaución  adecuadas.  
28. 4.4.2  Prueba  
inicial  y periódica  
 Empresa:  
SCHNEIDER  Dice:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  
y después  de cualquier  modificación  importante,  para comprobar  la adecuada  
ejecución  de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM.  
Debe  decir:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  y 
después  de cualquie r modificación  importante  o cuando  ha pasado  tiempo  en 
operación  (5 años) , para comprobar  la adecuada  ejecución  de los trabajos  o que ya NO PROCEDE  
La propuesta  está argumentada  con 
base  en otra NOM  que es de 
observancia  obligatoria  y cada  
Dependencia  es competente  para 
vigilar  el cumplimiento  de las NOM’s  
que emita        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   en operación  permanezca  dentro  de los requisitos  de seguridad  establecidos  en 
esta NOM.  
 
 
   Soporte  o fundamento:  
No hay ningún  numeral  que establezca  acciones  de periodicidad.  En la versión  2012 
de la norma  decía:  “Es recomendable  que las instalaciones  se prueben  e inspecciones  
periódicamente”  y fue eliminado,  se propone  retomar  el tema  que es de seguridad  para 
las personas  y sus bienes  
Puede  seguir  el procedimiento  establecido  en la norma:  NMX-J-ANCE -604-2016,  
Método  de diagnóstico  y reacondicionamiento  de instalaciones  eléctricas  en operación.  
Apéndice  B, TABLA  B1 
El mantenimiento  a la instalación  eléctrica  en Centros  de Trabajo  está soportada  y 
obligada  por la norma  NOM -002-STPS -2010  
El camb io permite  establecer  los lineamientos  para revisiones  periódicas  de todo tipo de 
instalaciones  y en los centros  de trabajo  ratifica  lo que se solicita  en las NOM  de la STPS   
29. 
4.4.2  Erick  Brandon  Valdes  
Salazar  (Grundfos  
México)   Dice:  
4.4.2.Prueba  inicial y periódica  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  de verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  
y después  de cualquier  modificación  importante,  para comprobar  la adecuada  
ejecución  de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM.  
Debe  decir:  
4.4.2  Prueba  inicial  y periódica.  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  protegerse  ante todo imprevisto,  
sobrecargas,  voltajes  de pico,  etc. 
Deben  ser probadas  por técnicos  especializados.  
4.4.2.2  Las instalaciones  deberán  de tener  los mantenimientos  preventivos  y sus 
seguimientos,  componentes  y determinar  los voltajes  de sus puntos  para ver que no 
exista  alteraciones  y para su propia  seguridad.  
Soporte  o fundamento:  
El numeral  4.4.2  indica:  “Prueba  Inicial  y periódica”  sin embargo  no se indica  ni se 
establece  la segunda  parte  “periódica”.  
La versión  actual  (2012)  de esta NOM  establece  una recomendación  para la revisión  
periódica,  el usuario  de esta NOM  estuvo  seis años  atendiendo  esta recomendación  en 
favor  de los usuarios  de energía  eléctrica.  
La periodicidad  se ajusta  al tiempo  de verificación  para cierto  tipo de instalaciones  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modif ica para quedar  como  sigue:  
4.4.2.2  Es recomendable  que las 
instalaciones  eléctricas  se prueben  e 
inspeccionen  periódicamente.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       establecidas.  
 
30. 
4.4.2  Esmeral da Flores  
Facultad  de 
Ingeniería  Mecánica  
y Eléctrica  Dice:  
4.4.2  Prueba  inicial  y periódica  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  
y después  de cualquier  modificación  importante,  para comprobar  la adecuada  
ejecución  de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM.  
Debe  decir:  
4.4.2  Prueba  inicial  y periódica  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  
y después  de cualquier  modificación  importante,  para comprobar  la adecuada  
ejecución  de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM.  
4.4.2.2  La instalación  eléctrica  deberá  ser probada  y revisada  con periodicidad  
máxima  de 5 años,  para determinar  que sus componentes  se mantienen  en el 
estado  operativo  inicial  y manteniendo  las condiciones  de seguridad  inherentes  a 
sus especificaciones  de construcción  y uso. 
Soporte  o fundamento:  
El numeral  4.4.2  indica:  “Prueba  Inicial  y periódica ” sin embargo  no se indica  ni se 
establece  la segunda  parte  “periódica ”. 
En la versión  actual  (2012)  de esta NOM  se establece  una revisión  periódica,  en la cual 
durante  aproximadamente  seis años  el usuario  de la NOM  estuvo  atendiendo  esta 
recomendación,  para poderle  brindar  el mejor  servicio  a los usuarios  de energía  
eléctrica  
Dentro  del CAPÍTULO  11 de este Proyecto  de norma  y a la periodicidad  de 
actualización  de esta NOM,  se establece  que las instalaciones  la periodicidad  se ajusta  
al tiempo  de verificación.  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
4.4.2.2  Es recomendable  que las 
instalaciones  eléct ricas  se prueben  e 
inspeccionen  periódicamente.  
 
31. 4.4.2  MAYRIM  MARTÍNEZ  
CAVAZOS  Dice:  
4.4.2  Prueba  inicial  y periódica  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  y 
después  de cualquier  modificación  importante,  para comprobar  la adecuada  ejecución  
de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM  
Debe  decir:  
4.4.2  Prueba  inicial  y periódica  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  cumplir  con la NOM  para la ejecución  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modi fica para quedar  como  sigue:  
4.4.2.2  Es recomendable  que las 
instalaciones  eléctricas  se prueben  e 
inspeccionen  periódicamente.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   correcta  de los trabajos . 
 
 
   4.4.2.2  La instalación  eléctrica  deberá  ser probada  y revisada  con periodicidad  máxima  
de 5 años,  para determinar  que sus componentes  se mantienen  en el estado  para 
operar  
Soporte  o fundamento:  
El numeral  4.4.2  indica:  “Prueba  Inicial  y periódica ” sin embargo  no se indica  ni se 
establece  la segunda  parte  “periódica ”. 
La versión  actual  (2012)  de esta NOM  establece  una recomen dación  para la revisión  
periódica,  el usuario  de esta NOM  estuvo  seis años  atendiendo  esta recomendación  en 
favor  de los usuarios  de energía  eléctrica.  
La periodicidad  se ajusta  al tiempo  de verificación  para cierto  tipo de instalaciones  establecido  
en el CAPÍTULO  11 de este Proyecto  de norma  y a la periodicidad  de actualización  de esta 
NOM   
32. 4.4.2.1  MAYRIM  MARTÍNEZ  
CAVAZOS  Dice:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  
y después  de cualquier  modificación  impo rtante,  para comprobar  la adecuada  
ejecución  de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM.  
Debe  decir:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  cumplir  con la NOM  para la ejecución  
correcta  de los trabajos  
Soporte  o fundamento:  
El cambio  permite  establecer  los lineamientos  para revisiones  periódicas  de todo tipo 
de instalaciones  y en los centros  de trabajo  ratifica  lo que se solicita  en las NOM  de la 
STPS  NO PROCEDE  
La propuesta  sobre  la periodicidad  ya 
la establece  el numeral  4.4.2.1  al 
mencionar  que será después  de 
cualquier  modificación  importante.  
33. 4.4.2.1  María  del Carmen  
Ruiz  Cruz  - 
Coordinación  
Nacional  del 
Programa  Casa  
Segura  Dice:  
4.4.2  Prueba  inicial  y periódica  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  y 
después  de cualquier  modificación  importante,  para comprobar  la adecuada  ejecución  
de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM.  
Debe  decir:  
4.4.2  Prueba  inicial  y periódica  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  de revisarse  antes  de ponerlas  en servicio s 
y entregarse  al usuario  y después  de cualquier  modificación  importante,  para PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifca  para quedar  como  sigue:  
4.4.2.2  Es recomendable  que las 
instalacion es eléctricas  se prueben  e 
inspeccionen  periódicamente.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       comprobar  la adecuada  ejecución  de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM  y la  
 
 
   instalación  eléctrica  deberá  ser revisada  con periodicidad,  o cuando  ha pasado  
tiempo  en operación  para determinar  que sus componentes  se mantienen  en el 
estado  operativo  inicial  y manteniendo  las condiciones  de seguridad  inherentes  a sus 
especificaciones  de construcción  y uso. 
soporte  o fundamento:  
Es urgente  la vigilancia  real en el cumplimiento  de esta norma,  que sea revisada  antes  
de entregar  a los usuarios  con el fin de detectar  condiciones  de riesgo  antes  de su 
utilización,  y posterior  a su entrega  establecer  un mecanismo  de revisión  periódica  
para detectar  las condiciones  de riesgo  y poder  corregirlas.  
Lo anterior  con el fin de mitigar  los accidentes,  que de acuerdo  a las cifras  del sector  
salud,  los pacientes  lesionados  por electricidad  siguen  en aumento.  
18.8 millones  de viviendas  cuentan  con instalaciones  eléctricas  obsoletas  y sin 
mantenimiento.  
El 41% del total de los incendios  en vivienda  fueron  de origen  eléctrico.  
El 23% de las personas  que perdieron  la vida por un accidente  en vivienda  fue por 
origen  eléctrico.  
El 33% de las defunciones  por descargas  eléctricas  fueron  en vivienda,  
El 45% de los pacientes  hospitalizados  en las unidades  de quemados  del país es por 
causa  eléctrica.  
Para reforzar  nuestra  petición  se adjunta  un peritaje,  realizado  a petición  del Programa  
Casa  Segura  en una vivienda  la cual no cumple  con los requisitos  mínimos  que marca  
la norma  para seguridad  de los usuarios.  
La periodicidad se ajusta al tiempo de verific ación para cierto tipo de instalaciones 
establecido en el CAPÍTULO 11 de este Proyecto de norma y a la periodicidad de 
actualización de esta NOM.   
34. 4.4.2.1  Esmeralda  Flores  
Facultad  de 
Ingeniería  Mecánica  
y Eléctrica  Dice:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  
y después  de cualquier  modificación  importante,  para comprobar  la adecuada  
ejecución  de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM  
Debe  decir:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  
y después  de cualquier  modificación  importante  o cuando  ha pasado  tiempo  en 
operación , para comprobar  la adecuada  ejecución  de los trabajos  o que ya en 
operación  permanece  dentro  de los requisitos  de seguridad  establecidos  en esta 
NOM . 
Soporte  o fundamento:  
Al hacer  un cambio  ocasiona  establecer  que los lineamientos  para revisiones  NO PROCEDE  
La propuesta  sobre  la periodicidad  ya 
la establece  el numeral  4.4.2.1  al 
mencionar  que será después  de 
cualquier  modificación  importante.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   periódicas  en cualquier  tipo de instalaciones  y centros  de trabajo  cerciora  lo que se es 
solicitado  en la NOM  de la STPS  
 
35. 
4.4.2.1  Ing. José  Antonio  
Rodríguez  Sotelo  
Empresa:  
KOBREX,  SA DE CV Dice:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  y 
después  de cualquier  modificación  importante,  para comprobar  la adecuada  ejecución  
de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM.  
Debe  decir:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  en general  incluida  la vivienda  de interés  social  
hasta  residencial  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  y después  de 
cualquier  modificación  importante  o cuando  ha pasado  un periodo  de 5 años  de 
tiempo  en operación , para comprobar  la adecuada  ejecución  de los trabajos  o que ya 
en operación  permanece  dentro  de los requisitos  de seguridad  establecidos  en 
esta NOM.  
Soporte  o fundamento:  
Mi observación  es derivada  a que en el sector  de vivienda  y construcción  se detectan  
instalaciones  eléctricas  que en algunos  casos  se hacen  con cables  que están  fuera  de 
norma  (aluminio  o aluminio  con recubrimiento  de cobre  forrado  con PVC de mala  
calidad,  en los calibres  14, 12, 10 y 8 AWG)  y que el instalador  cree que tiene  las 
mismas  capacidades  conductivas  de los cables  hechos  de cobre  con aislamiento  THW -
LS/THHW -LS. Cosa que no es así. Véase  Tablas  310-15(b).  en si lo que esta fuera  de 
norma  son los calibres.  Al compararlos  uno a uno, los de aluminio  tienen  una 
capacidad  conductiva  inferior  por un 30% y casi 40% esto incrementa  la temperatura  
de operación  a más 90°C  lo que envejece  de manera  acelerada  los aislamientos,  
mismos  que pierden  su flexibilidad,  se cristalizan  y rompen  fácilmente  dejando  
expuesto  al metal  conductor,  lo que conlleva  a riesgos  en la instalación  como  pueden  
ser cortocircuito  o fugas  de corriente  que derivan  en un mayor  consumo  de energía.  
Con revisiones  antes  de energizar  los circuitos  y periódicas  de al menos  5 años  de 
haber  entrado  en operación,  se podría  asegurar  que no existen  riesgos  potenciales  y 
también  poder  actuar  a tiempo  previniendo  un desastre.  NO PROCEDE  
La propuesta  excede  el mandato  que 
establece  la Ley de la Industria  
Eléctrica:  
Artículo  33.- 
V. Comprobar,  cuando  se trate de 
conexiones  de instalaciones  
destinadas  al uso de energía  eléctrica  
para servicios  en alta tensión  y de la 
prestación  de servicios  en lugares  de 
concentración  pública,  que una unidad  
de verificación,  aprobada  en los 
términos  que defina  la Secretaría,  
certifique  en los formatos  que para tal 
efecto  expida  ésta,  que la instalación  
en cuestión  cumple  con las normas  
oficiales  mexicanas  aplicables  a dichas  
instalaciones,  
36. 
4.4.2.1  Marco  Antonio  
Lorenzo  Reyes  
Empresa:  
HUMAN  QUALITY  Dice:  
4.4.2.1  Toda  modificación  o cambio  que se realice  a alguna  instalación  eléctrica  debe  
verificarse  para comprobar  que este correctament e y evitar  algún  accidente  a cualquier  
persona  de acuerdo  a la NOM.  Esto no solo es aplicado  a las instalaciones  eléctricas  
sino a cualquier  cosa  en la vida cotidiana,  se tiene  especial  cuidado  en esta área 
debido  a que puede  causar  la muerte  por algún  corto circuito  o descarga  o algún  
problema.  
Debe  decir:  
4.4.2.1  Como  en la vida cotidiana  todo tiene  un periodo  de caducidad,  así también  en 
este caso,  se debe  revisar  los trabajos  con un periodo  máximo  de 5 años,  ya que con 
el paso  del tiempo  se van desgasta ndo el material,  las conexiones,  las lluvias  pueden  
perjudicar  por decir  algunas  cosas,  también  el actualizarse  para todo es necesario.  
Esto es importante  dentro  de los requisitos  de seguridad  de la NOM  
Soporte  o fundamento:  
La NOM  se actualiza  cada  5 años , y los que nos dice es que debemos  estar  NO PROCEDE  
La propuesta  es una actividad  de 
supervisión  y mantenimiento  de la 
instalación,  que es responsabilidad  del 
usuario  final de conformidad  con el 
Artículo  40 de la LIE   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       actualizados  debido  a que hoy en día la tecnología  va avanzando  y esto nos puede  
ayudar  a mantener  o mejorar  nuestra  seguridad  y hacer  más practico  nuestro  trabajo,  
más aun hablando  de electricidad.  
 
37. 
4.4.2.1  Hernán  Hernández  
Jiménez  
Leviton  S de RL de 
CV Dice:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  y 
después  de cualquier  modificación  importante,  para comprobar  la adecuada  ejecución  
de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM.  
Debe  decir:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  y 
después  de cualquier  modificación  importante  o cuando  ha pasado  tiempo  en 
operación , para comprobar  la adecuada  ejecución  de los trabajos  o que ya en 
operación  permanece  dentro  de los requisitos  de seguridad  establecidos  en esta 
NOM.  
Soporte  o fundamento:  
Es sabido  que el deterioro  de las instalaciones  eléctricas  ha propiciado  accidentes  que 
terminan  en incendios  o electrocuciones  a nivel nacional  poniendo  en riesgo  o 
costando  la vida de los usuarios.  Dada  esta situación  se pone  a su consideración;  la 
adición  de la verificación  de las instalaciones  eléctricas  como  parte  del artículo  4.4.2.1.  NO PROCEDE  
La propuesta  es una actividad  de 
supervisión  y mantenimiento  de la 
instalación,  que es responsabilidad  del 
usuario  final de conform idad con el 
Artículo  40 de la LIE 
38. 
4.4.2.1  Roberto  Daniel  
Gutierrez  Ávila  Dice:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  
verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  y 
después  de cualquier  modificación  importante,  
para comprobar  la adecuada  ejecución  de los 
trabajos  de acuerdo  con esta NOM.  
Debe  decir:  
Las instalaciones  electicas  deben  ser sometidas  a una verificación  antes  de ponerse  
en servicio  así como  también  después  de haber  sido modificadas  y también  al haber  
pasado  mucho  tiempo  desde  su instalació n, esto con el fin de evaluar  que cumpla  con 
los estándares  de seguridad  establecidos  en la Nom  
Soporte  o fundamento:  NO PROCEDE  
La propuesta  no es objeto  de esta 
NOM  según  se establece  en: 
3.1 Objetivo  
El objetivo  de las especificaciones  
es precisar  las disposiciones  de 
carácter  técnico  que deben  cumplir  las 
instalaciones  eléctricas.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Desarrollar  una cultura  arraigada  de una consciente  inspección  de las condiciones  de 
la instalación  según  la Nom 
 
39. 4.4.2.1  Jorge  Marcelo  
Montañez  Uribe  Dice:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  y 
después  de cualquier  modificación  importante,  para comprobar  la adecuada  ejecución  
de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM.  
Debe  decir:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  y 
después  de cualquier  modificación  importante  o cuando  ha pasado  tiempo  en 
operación , para comprobar  la adecuada  ejecución  de los trabajos  o que ya en 
operación  permanece  dentro  de los requisitos  de seguridad  establ ecidos  en esta 
NOM.  
Soporte  o fundamento:  
El cambio  permite  establecer  los lineamientos  para revisiones  periódicas  de todo tipo 
de instalaciones  y en los centros  de trabajo  ratifica  lo que se solicita  en las NOM  de la 
STPS  NO PROCEDE  
La propuesta  sobre  la periodicidad  ya 
la establece  el numeral  4.4.2.1  al 
mencionar  que será después  de 
cualquier  modificación  importante.  
40. 4.4.2.1  Jorge  Marcelo  
Montañez  Uribe  Dice:  
Debe  decir:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio, 
después  de cualquier  modificación  importante  y cuando  ha pasado  tiempo  en 
operación,  para comprobar  la adecuada  ejecución  de los trabajos  y asegurar  el 
funcionamiento  acorde  a los requisitos  de seguridad  descritos  en esta NOM  
Soporte  o fundamento:  
A mi punto  de vista,  el agregar  el o, le quita  fuerza  a un requisito  que se exige  en la 
norma.  El párrafo  final lo modifique,  dando  a entender  que la instalación  en todo 
momento  (operante  e inoperante)  debe  de estar  acorde  a los requisitos  de seguridad  
de la NOM  NO PROCEDE  
La propuesta  sobre  la periodicidad  ya 
la establece  el numeral  4.4.2.1  al 
mencionar  que será después  de 
cualquier  modificación  importante.  
 
41.  
4.4.2.1  Ernesto  Carlos  López  
Vázquez  Dice:  
4.4.2.1  Las instalaciones  eléctricas  deben  verificar se antes  de ponerlas  en servicio  
y después  de cualquier  modificación  importante,  para comprobar  la adecuada  
ejecución  de los trabajos  de acuerdo  con esta NOM.  
Debe  decir:  
4.4.2.1 Las instalaciones  eléctricas  deben  verificarse  antes  de ponerlas  en servicio  
y después  de cualquier  modificación  importante  o después  de un tiempo  
considerable  en estado  de operación , para comprobar  la correcta  operación  y la 
adecuada  ejecución  de los trabajos  esta NOM.  
Soporte  o fundamento:  NO PROCEDE  
La propuesta  está argumentada  con 
base  en otra NOM  que es de 
observancia  obligatoria  y cada  
Dependencia  es competente  para 
vigilar  el cumplimiento  de las NOM’s  
que emita   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       El cambio  permite  establecer  los lineamie ntos para revisiones  periódicas  de todo 
tipo de instalaciones  y en los centros  de trabajo  ratifica  lo que se solicita  en las NOM  
de la STPS.  
 
42. 4.4.2.2  CANAME  Dice:  
Se agrega  un nuevo  numeral  
Debe  decir:  
4.4.2.2  La instalación  eléctrica  deberá  ser inspeccionada  y evaluada  periódicamente  
para determinar  si los componentes  que la constituyen  continúan  en condición  
satisfactoria  de seguridad  en su operación.  El mantenimiento  deberá  ser realizado  por 
persona  calificada,  siendo  la periodicidad  máxima  de cinco  años.  
Puede  seguir  el procedimiento  establecido  en la norma:  NMX -J- -604- ANCE -2016,  
Método  de diagnóstico  y reacondicionamiento  de instalaciones  eléctricas  en operación.  
Apéndice  B, TABLA  B1 
Soporte  o fundamento:  
No hay ningún  numeral  que establezca  acciones  de periodicidad.  En la versión  2012  
de la norma  decía:  “Es recomendabl e que las instalaciones  se prueben  e inspecciones  
periódicamente.”.  Esta acción  mantiene  a la instalación  en su característica  inicial  de 
seguridad.  
El uso de la instalación  y las condiciones  atmosféricas  deterioran  en forma  paulatina  e 
irreversible  los componentes  de la instalación,  es la principal  causa  de falla de 
aislamiento,  de corto  circuito  y de descarga  al usuario.  Es tan importante  el 
mantenimiento  de una instalación  en operación,  que en esta norma  la palabra  
"mantenimiento"  se repite  268 veces,  la palabra  "inspección"  se repite  100 veces,  con 
objeto  que el diseñador/constructor  realice  preparativos  para acciones  futuras  de 
conservación.  
El mantenimiento  a la instalación  eléctrica  en Centros  de Trabajo  está soportada  y 
obligada  por la norma  NOM -002-STPS -2010,  pero a la instalación  en 30 millones  de 
viviendas,  otros  cientos  de miles  de establecimientos  en vivienda,  casas  móviles,  casa  
prefabricadas  y negocios  pequeños,  no existe  ni siquiera  una recomendación.  Esta 
NOM,  sin ser de mantenimiento,  es una referencia  para acciones  de conservación  
realizadas  por electricistas.  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
4.4.2.2  Es recomendable  que las 
instalaciones  eléctricas  se prueben  e 
inspeccionen  periódicamente.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Las nuevas  instalaciones  de sistemas  fotovoltaicos  en vivienda  incrementan  el riesgo  
de incendio  por microfisuras  en los módulos  FV y por conexiones  flojas  derivado  de la 
operación  diaria 
 
 
   El Capítulo  11 de este proyecto  de norma  establece  la metodología  para que mediante  
la verificación  obligatoria  se evalúe  la conformidad  de las instalaciones  eléctricas  con 
esta NOM,  refiriéndose  a los servicios  en alta tensión  y a aquellas  de concentración  
publica,  este proyecto  de norma  resulta  discriminatorio  ya que solo exige  la 
obligatori edad  de la inspección  a cierto  grupo  de instalaciones,  dejando  a los usuarios  
de la mayoría  de las instalaciones  eléctricas  en riesgo  en el uso de la energía  eléctrica  
Las instalaciones  de vivienda  están  abandonadas  a acciones  de mantenimiento,  agregar  esta 
propuesta  permitirá  al electricista  ofrecer  su servicio  y al dueño/usuario  mantener  la instalación  
en condiciones  seguras  de operación.  La palabra  "vivienda"  se repite  265 veces  en esta norma,  
"casa  móvil"  101 veces.  ¿Porque  120 millones  de mexicanos  vivimos  en una vivienda  cuya 
instalación  eléctrica  no es revisada?  La revisión,  reparación  o actualización  de la instalación  es 
responsabilidad  del usuario  (igual  que lo es para una fábrica  o un centro  comercial)  La propuesta  
no está dirigida  a una tipo de instalación  en particular,  sólo indica  que las instalaciones  deberán  
ser revisadas  periódicamente.   
43. 4.4.2.2  ING. JOSE  LUIS  
GARCIA  PÉREZ  
COLEGIO  DE 
INGENIEROS  
MECÁNICO  
ELECTRICISTAS  DE 
MEXICALI  B.C. A.C. Dice:  
Debe  decir:  
4.4.2.2  Las instalaciones  eléctr icas se deben  probar  e inspeccionar  periódicamente.  
Soporte  o fundamento:  
Agregar  disposicion  obligatoria  generando  congruencia  para las verificaciones  
periódicas  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
4.4.2.2  Es recomendable  que las 
instalaciones  eléctricas  se prueben  e 
inspeccionen  periódicamente.  
 
44.  
 
4.4.2  Ing. Enrique  Balam  Dice:  
Prueba  inicial  y periódica.  
 
 PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
4.4.2.2  Es recomendable  que las 
instalaciones  eléctricas  se prueb en e 
inspeccionen  periódicamente.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)        
 
 
   
 
 
 
 
 
Debe  decir:  
4.4.2.2  La instalación  eléctrica  deberá  ser inspeccionada  y evaluada  
periódicamente  para  determinar  si los componentes  que la constituyen.  
Puede seguir el procedimiento establecido en la norma: NM X-J-ANCE -604-2016, 
Método de diagnóstico y reacondicionamiento de instalaciones eléctricas en operación. 
Apéndice B, TABLA B1   
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018      
 
Soporte  o fundamento:  
No hay ningún  numeral  que establezca  acciones  de periodicidad.  En la versión  
2012  de la norma  decía:  “Es recomendable  que las instalaciones  se prueben  e 
inspecciones  periódicamente.”.  ¿PORQUÉ  SE ELIMINÓ?  
El uso de la instalación  y las condiciones  atmosféricas  deterioran  en forma  
paulatina  e irreversible  los componentes  de la instalación,  es la principal  causa  
de falla de aislamiento,  de corto  circuito  y de descarga  al usuario.  Es tan 
importante  el mantenimiento  de una instalación  en operación,  que en esta norma  
la palabra  "mantenimIento"  se repite  268 veces,  la palabra  "inspección"  se repite  
100 veces,  con objeto  que el diseñador/constructor  realice  preparativos  para  
acciones  futuras  de conservación.  
El mantenimiento  a la instalación  eléctrica  en Centros  de Trabajo  está soportada  
y obligada  por la norma  NOM -002-STPS -2010,  pero  a la instalación  en 30 millon es 
de viviendas,  otros  cientos  de miles  de establecimientos  en vivienda,  casas  
móviles,  casa  prefabricadas  y negocios  pequeños,  no existe  ni siquiera  una 
recomendación.  Esta  NOM,  sin ser de mantenimiento,  es una referencia  para  
acciones  de conservación  realizadas  por electricistas.  
Las nuevas  instalaciones  de sistemas  fotovoltaicos  en vivienda  incrementan  el 
riesgo  de incendio  por microfisuras  en los módulos  FV y por conexiones  flojas  
derivado  de la operación  diaria  
Las instalaciones  de vivienda  están  aband onadas  a acciones  de mantenimiento,  agregar  
esta propuesta  permitirá  al electricista  ofrecer  su servicio  y al dueño/usuario  mantener  la 
instalación  en condiciones  seguras  de operación.  La palabra  "vivienda"  se repite  265 veces  
en esta norma,  "casa  móvil"  101 veces.  ¿Porque  120 millones  de mexicanos  vivimos  en una 
vivienda  cuya  instalación  eléctrica  no es revisada?  La revisión,  reparación  o actualización  
de la instalación  es responsabilidad  del usuario  (igual  que lo es para  una fábrica  o un 
centro  comercial)  La propuesta  no esta dirigida  a una tipo de instalación  en particular,  
sólo indica  que las instalaciones  deberán  ser revisadas  periódicamente.   
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       45. 4.4.2.2  Mtro.  Enrique  Balam  
Romero  
 Dice:  
Debe  decir:  
4.4.2.2  La instalación  eléctrica  debe  ser revisada  y evaluada  periódicamente  para 
determinar  si los componentes  que la constituyen  continúan  en condición  satisfactoria  
de seguridad  en su operación.  El mantenimiento  debe  ser realizado  por persona  
calificada,  siendo  la periodicidad  máxima  de cinco  años.  Pued e seguir  el procedimiento  
establecido  en la norma:  NMX -J-ANCE -604-2016,  Método  de diagnóstico  y 
reacondicionamiento  de instalaciones  eléctricas  en operación.  Apéndice  B, TABLA  B1 
Soporte  o fundamento:  
Este Proyecto  de norma  NO establece  acción  "periódica ". La versión  2012  de la 
norma  dice:  “Es recomendable  que las instalaciones  se prueben  e inspecciones  
periódicamente.”.  Esta norma  es el referente  que utilizan  muchos  electricistas  para 
acciones  de mantenimiento,  comparando  lo que existe  en la instalación  con lo que se 
establece  en la norma.  Que no se elimine  la revisión  periódica,  que se refuerce,  es una 
ayuda  al electricista  para que el usuario  de la instalación  la conserve  en condiciones  
seguras  en su operación.  
Los componentes  de la instalación  se dañan  en forma  natural  y por el uso, se provoca  
corto  circuito  o descarga  eléctrica  a personas  y animales  de compañia.  Es tan 
importante  el mantenimiento  de una instalación  en operación,  que en esta norma  la 
palabra  mantenimiento  se repite  268 veces,  con objeto  que el diseñador/constructor  
realice  preparativos  para acciones  futuras  de conservación.  El mantenimiento  a la 
instalación  eléctrica  en Centros  de Trabajo  está soportada  y obligada  por la norma  
NOM -002-STPS -2010,  pero a la instalación  en 30 millones  de viviendas,  otros  cientos  
de miles  de establecimientos  en vivienda,  casas  móviles,  casa  prefabricadas  y 
negocios  pequeños,  no existe  ni siquiera  una recomendación.  Las nuevas  
instalaciones  de sistemas  fotovoltaicos  en vivienda  incrementan  el riesgo  de incendio  
por micro  fisuras  en los módulos  FV y por conexión  floja derivado  de la operación  
diaria.  
El Capítulo  11 de este proyecto  de norma  establece  la metodología  para que mediante  
la verificación  obligatoria  se evalúe  la conformidad  de las instalaciones  eléctric as con 
esta NOM,  refiriéndose  a los servicios  en alta tensión  y a aquellas  de concentración  
publica,  este proyecto  de norma  es discriminatorio,  exige  obligatoriedad  de la 
inspección  a cierto  grupo  de instalaciones,  dejando  a los usuarios  de la mayoría  de las 
instalaciones  eléctricas  en riesgo  en el uso de la energía  eléctrica.  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
4.4.2.2  Es recomendable  que las 
instalaciones  eléctricas  se prueben  e 
inspeccionen  periódicamente.  
 
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   46. 4.4.3  Erick  Brandon  Valdes  
Salazar  (Grundfos  
México)   Dice:  
Debe  decir:  
4.4.3  Actualización  de la Instalación  eléctrica.  
En esta NOM  supervisa  los elementos  de la seguridad  y verifica  que todo esté en 
orden.  Se recomienda  que cada  cambio  de versión  o de actualización.,  se realice una 
hoja maestra  con los pasos  a seguir.  
Soporte  o fundamento:  
Esta NOM  se actualiza  cada  5 años,  es necesario  al menos  recomendar  la 
actualización  de las instalaciones  para agregar  nuevas  disposiciones  de seguridad  
integradas  en esta nueva  versión  y en versiones  anteriores  para instalaciones  de 20 o 
30 años  de antigüedad.  NO PROCEDE  
El concepto  de verificación  es en un 
momento  determinado.  
47. 4.4.3  Esmeralda  Flores  
Facultad  de 
Ingeniería  Mecánica  
y Eléctrica  Dice:  
Debe  decir:  
4.4.3  Actualización  de la Instalación  eléctrica  
Esta NOM  integra  elementos  de seguridad  a la instalación  eléctrica  no indicados  
en versiones  anteriores,  se recomienda  la actualización  de la instalación  eléctrica  en 
base  a lo que esta NOM  establece.  
Soporte  o fundamento:  
Es impor tante  destacar  que la NOM  es actualizada  cada  5 años,  es por ello que se 
busca  que al menos  se recomiende  la actualización  de las instalaciones  para cuando  
se requiere  agregar  nuevas  disposiciones  de seguridad,  estas  son integradas  en esta 
nueva  versión,  aproximadamente  en versiones  anteriores  en instalaciones  con 20 o 30 
años  de antigüedad.  NO PROCEDE  
El concepto  de verificación  es en un 
momento  determinado.  
48. 4.4.3  
 MAYRIM  MARTÍNEZ  
CAVAZOS  Dice:  
Debe  decir:  
4.4.3  Actualización  de la Instalación  eléctri ca 
Esta NOM  integra  elementos  de seguridad  a la instalación  eléctrica,  se recomienda  la 
actualización  de la instalación  eléctrica  en base  a lo que esta NOM  establece.  
Soporte  o fundamento:  
Esta NOM  se actualiza  cada  5 años,  es necesario  al menos  recomendar  la 
actualización  de las instalaciones  para agregar  nuevas  disposiciones  de seguridad  
integradas  en esta nueva  versión  y en versiones  anteriores  para instalaciones  de 20 o 
30 años  de antigüedad.  NO PROCEDE  
El concepto  de verificación  es en un 
momento  deter minado.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       49. 4.4.3  Mtro.  Enrique  Balam  
Romero  
 Dice:  
Debe  decir:  
4.4.3  Actualización  de la instalación  eléctrica.  
4.4.3.1  Es recomendable  actualizar  la instalación  a fin de incorporar  nuevos  desarrollos  
tecnológicos  en los elementos  de la instalación,  para incrementar  la seguridad  en el 
uso de la energía  eléctrica.  Esta norma  se actualiza  cada  5 años  con nuevos  
elementos  o disposiciones  técnicas  para incrementar  la seguridad  en el uso de la 
energía  eléctrica.  Cada  nueva  versión  de la norma  deja obsoletas  las instalaciones  
construidas  con versiones  anteriores.  
Soporte  o fundamento:  
Las modificaciones  periódicas  a la norma  derivados  de nuevos  desarrollos  
tecnológicos  (cables  con aislamiento:  impregnado  en aceite;  de baja emisión  de humo;  
libres  de halógenos,  uso de interruptor  de circuito  por falla a tierra,  uso de interruptor  
de circuito  por falla de arco,  etc.) y la experiencia  en el uso de la electricidad,  hace  
obsoletas  las instalaciones  construidas  con versiones  anteriores  a este proyecto,  es 
recomendable  actualizar  la instalación  de acuerdo  a modificaciones  normativas  o a 
nuevos  desarrollos  tecnológicos.  Pretende  que el usuario  establezca  planes  de revisión  
y actualización  para sustituir  elementos  obsoletos  o incluir  nuevos  dispositivos  que 
incrementen  la seguridad  en el uso de la energía  eléctrica.  NO PROCEDE  
El artículo  14 Constitucional  establece  
que a ninguna  ley se le podrá  dar 
acción  retroactiva  en perjuicio  de 
persona  alguna.  
En virtud  de lo anterior  en los Artículos  
Transitorios  de la NOM  se precis a: 
SEGUNDO. - La presente  Norma  
Oficial  Mexicana  sólo será aplicable  a 
instalaciones  eléctricas  que se inicien  
en fecha  posterior  a su entrada  en 
vigor,  incluyendo  ampliaciones  o 
modificaciones  a instalaciones  
existentes.  
TERCERO. - La presente  Norma  
Oficial  Mexicana  cancela  y sustituye  a 
la Norma  Oficial  Mexicana  
NOM -001-SEDE -2012  Instalaciones  
Eléctricas  (utilización).  
50. 4.4.3.1  CANAME  Dice:  
Agregar  (no está en la norma):  4.4.3  Actualización  de la instalación  eléctrica  
Debe  decir:  
4.4.3  Actualización  de la instalación  eléctrica.  
4.4.3.1  Es necesario  (recomendable)  actualizar  la instalación  a fin de incorporar  
nuevos  desarrollos  tecnológicos  en los elementos  de la instalación,  para incrementar  la 
seguridad  en el uso de la energía  eléctrica.  Esta norma  se actualiza  cada  5 años  con 
nuevos  elementos  o disposiciones  técnicas  para incrementar  la seguridad  en el uso de 
la energía  eléctrica.  Cada  nueva  versión  de la norma  deja obsoletas  las instalaciones  
construidas  con versiones  anteriores  a esta norma.  
Soporte  o fundamento:  
Las modificaciones  periódicas  a la norma  derivados  de nuevos  desarrollos  
tecnológicos  (cables  con aislamiento:  impregnado  en aceite;  de baja emisión  de humo;  
libres  de halógenos,  uso de interruptor  de circuito  por falla a tierra,  uso de interr uptor  
de circuito  por falla de arco,  etc.) y la experiencia  en el uso de la electricidad,  hace  
obsoletas  las instalaciones  construidas  con versiones  anteriores  a este proyecto,  es 
recomendable  actualizar  la instalación  de acuerdo  a modificaciones  normativa s o a 
nuevos  desarrollos  tecnológicos.  Pretende  que el usuario  establezca  planes  de revisión  
y actualización  para sustituir  elementos  obsoletos  o incluir  nuevos  dispositivos  que 
incrementen  la seguridad  en el uso de la energía  eléctrica.  NO PROCEDE  
El artículo 14 Constitucional  establece  
que a ninguna  ley se le podrá  dar 
acción  retroactiva  en perjuicio  de 
persona  alguna.  
En virtud  de lo anterior  en los Artículos  
Transitorios  de la NOM  se precisa:  
SEGUNDO. - La presente  Norma  
Oficial  Mexicana  sólo será aplica ble a 
instalaciones  eléctricas  que se inicien  
en fecha  posterior  a su entrada  en 
vigor,  incluyendo  ampliaciones  o 
modificaciones  a instalaciones  
existentes.  
TERCERO. - La presente  Norma  Oficial  
Mexicana  cancela  y sustituye  a la 
Norma  Oficial  Mexicana  
NOM -001-SEDE -2012  Instalaciones  
Eléctricas  (utilización).  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   51. 4.11 Mtro.  Enrique  Balam  
Romero  Dice:  
Debe  decir:  
4.11 Contratación  de servicios  de electricidad . La responsabilidad  de la 
contratación  de personal  para realizar  cualquier  acción  de la instalación  eléctrica  
(construcción,  instalación,  mantenimiento,  prueba  inicial,  prueba  periódica,  cálculo,  
diseño)  es de la persona  contratante  (veáse  definición  de Persona  contratante  en el 
artículo  100 del Capítulo  1). 
Soporte  o fundamento:  
Es necesario  responsabili zar a la persona  que contrata  los servicios  de electricidad.  Se 
busca  disminuir  el riesgo  hacia  el trabajador  en este sector  económico,  al usuario  de la 
instalación  eléctrica  y a su propietario.  NO PROCEDE  
La Ley de la Industria  Eléctrica  
establece:  
Artícu lo 40.- Corresponde  al 
Usuario  Final  realizar  a su costa  y bajo 
su responsabilidad,  las obras  e 
instalaciones  destinadas  al uso de la 
energía  eléctrica,  mismas  que deberán  
satisfacer  los requisitos  técnicos  y de 
seguridad  que fijen las normas  oficiales  
mexicanas.  Los productos,  
dispositivos,  equipos,  maquinaria,  
instrumentos  o sistemas  que utilicen  
para su funcionamiento  y operación  la 
energía  eléctrica,  quedan  sujetos  al 
cumplimiento  de las normas  oficiales  
mexicanas.  
52. 
100 Definiciones  Ing. Santiago  Neftalí 
Sánchez  Alcalá  
UVIE  Dice:  
Acometida:  Conductores  eléctricos  que conectan  la red de distribución  del 
suministrador,  al punto  de recepción  del suministro  en la instalación  del inmueble  a 
servir.  
Debe  decir:  
Acometida:  Equipo  y conductores  utilizados  para entregar  energía  eléctrica  desde  el 
suministrador  hacia  el cableado  del sistema  alimentado.  
Soporte  o fundamento:  
Actualizar  y dar claridad  al concepto  con base  en el NEC -2017  NO PROCEDE  
La definición  es clara  tal como  está en 
la NOM  
53. 
100 Definicion es Ing. Santiago  Neftalí  
Sánchez  Alcalá  
UVIE  Dice:  
Sistema  derivado  separado:  Fuente  de energía  eléctrica,  que no sea un servicio,  sin 
conexión  directa  con los conductores  de circuitos  de cualquier  otra fuente  de energía  
eléctrica  distinta  de aquellas  establecidas  por conexiones  de puesta  a tierra  y puente  
de unión.  
Debe  decir:  
Sistema  derivado  separado:  Fuente  de energía  eléctrica,  diferente  de la acometida,  sin 
conexión  o sin conexiones  directas  con los conductores  del circuito  de alimentación  
salvo  la establecida  por las conexiones  de puesta  a tierra  y unión.  
Soporte  o fundamento:  
Actualizar  y dar claridad  a este importante  concepto  con base  en el NEC -2017;  la 
palabra  "service"  no se traduce  como  servicio  sino como  acometida  y el concepto  de 
puente  de unión utilizado  en la definición  no aplica  a la conexión  proveniente  de los 
conductores  de alimentación  sino a partir  del sistema  derivado  separado  y se conoce  
como  puente  de unión  del sistema,  la definición  actual  genera  mucha  confusión.  NO PROCEDE  
La defini ción es clara  tal como  está en 
la NOM  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       54. 
100 Definiciones  ANCE  Dice:  
Sistema  de detección  de gas combustible:  Técnica  de protección  que utiliza  
detectores  de gas estacionario  en establecimientos  industriales.  
Debe  decir:  
Sistema  de detección  de gas comb ustible  [aplicado  en áreas  peligrosas  
(clasificadas)]:  Técnica  de protección  que utiliza  detectores  de gas estacionario  en 
establecimientos  industriales.  
Soporte  o fundamento:  
Con base  en la definición  del NEC  2017  que dice:  
Combustible  Gas Detection  Syste m [as applied  to Hazardous  (Classified)  
Locations] . A protection  technique  utilizing  stationary  gas detectors  in industrial  
establishments.  
Incluir:  [aplicado  en áreas  peligrosas  (clasificadas)]  PROCEDE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
Sistema  de detecc ión de gas 
combustible  [aplicado  en áreas  
peligrosas  (clasificadas)]:  Técnica  de 
protección  que utiliza  detectores  de 
gas estacionario  en establecimientos  
industriales.  
55. 
100 Definiciones  ANCE  
 Dice:  
Cable  conductor  de fibra  óptica.  Ensamble  hecho  en fábrica  de una o más fibras  
ópticas  que tienen  una cubierta  externa  y contienen  elemento(s)  conductor(es)  no 
portadores  de corriente,  como  por ejemplo  elemento(s)  metálicos  de resistencia  
mecánica,  barrera(s)  metálica(s)  para el vapor  y armadura  o recubrimie nto metálico.  
Debe  decir:  
Cable  conductor  de fibra  óptica.  Ensamble  hecho  en fábrica  de una o más fibras  
ópticas  que tienen  una cubierta  externa  y contienen  elemento(s)  conductor(es)  no 
portadores  de corriente,  como  por ejemplo  elemento(s)  metálicos  de resistencia  
mecánica,  barrera(s)  metálica(s)  para el vapor  y armadura  o cubierta  metálica.  
Soporte  o fundamento:  
Con base  en la definición  del NEC  2017  que dice:  
Conductive  Optical  Fiber  Cable . A factory  assembly  of one or more  optical  fibers  
having  an overal l covering  and containing  non–current -carrying  conductive  member(s)  
such  as metallic  strength  member(s),  metallic  vapor  barrier(s),  metallic  armor  or metallic  
sheath.  
Metallic  sheat  es “cubierta  metálica”  y no forro,  es un término  normalizado  en el ámbito  
de cables.  PROCEDE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
Cable  conductor  de fibra  óptica.  
Ensamble  hecho  en fábrica  de una o 
más fibras  ópticas  que tienen  una 
cubierta  externa  y contienen  
elemento(s)  conductor(es)  no 
portadores  de corriente,  como  por 
ejemplo  elemento(s)  metálicos  de 
resistencia  mecánica,  barrera(s)  
metálica(s)  para el vapor  y armadura  o 
cubierta  metálica.  
 
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   56. 
100 Definiciones  ANCE  
 Dice:  
Tablero  de potencia  (Switchgear ): … 
NOTA:  Todos  los tableros  de potencia  sujetos  a los requerimientos  de esta Norma  
están  encerrados  en una envolvente  metálica.  Los tableros  de potencia  con voltaje  
nominal  de 1000  volts o menos  pueden  identificarse  como  "tableros  con interruptores  
de potencia  de baja tensión".  Los tableros  de potencia  con voltaje  nominal  de más de 
1000  volts pueden  identificarse  como  "tableros  de potencia”  o “tableros  de potencia  
compartimentados".  
Sistema  Ininterrumpible  de Energía  (SIE).  … 
NOTA:  Además,  puede  brindar  un voltaje  y frecuencia  constante  a la carga,  
reduciendo  los efectos  del voltaje  y las variaciones  de frecuencia.  
Debe  decir:  
Tablero  de potencia  (Switchgear ): … 
NOTA:  Todos  los tableros  de potencia  sujetos  a los requerimientos  de esta Norma  
están  encerrados  en una envolvente  metálica.  Los tableros  de potencia  con tensión  
nomin al de 1000  volts o menos  pueden  identificarse  como  "tableros  con interruptores  
de potencia  de baja tensión".  Los tableros  de potencia  con voltaje  nominal  de más de 
1000  volts pueden  identificarse  como  "tableros  de potencia”  o “tableros  de potencia  
comparti mentados".  
Sistema  Ininterrumpible  de Energía  (SIE).  … 
NOTA:  Además,  puede  brindar  una tensión  y frecuencia  constante  a la carga,  
reduciendo  los efectos  de la tensión  y las variaciones  de frecuencia.  
Soporte  o fundamento:  
Con base  en el capítulo  de definic iones,  uniformizar  el término  TENSIÓN  en todo el 
texto  de la NOM -001-SEDE , ya que hay varas  partes  donde  se indica  VOLTAJE.  PROCEDE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
NOTA:  Todos  los tableros  de potencia  
sujetos  a los requerimientos  de esta 
Norma  están  encerrados  en una 
envolvente  metálica.  Los tableros  de 
potencia  con tensión  nominal  de 1000  
volts o menos  pueden  identificarse  
como  "tableros  con interruptores  de 
potencia  de baja tensión".  Los tableros  
de potencia  con tensión  nominal  de 
más de 1000  volts pueden  identificarse  
como  "tableros  de potencia”  o “tableros  
de potencia  compartimentados".  
 
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       57. 
100 Definiciones  ANCE  
 Dice:  
Plano  de control:  Plano  u otro documento  suministrado  por el fabricante  del aparato  
intrínsecamente  seguro  o asociado,  o del apara to no incendiario  con alambrado  
instalado  en campo  o del aparato  asociado  no incendiario  con alambrado  en campo,  
que detalla  las interconexiones  permitidas  entre  el aparato  intrínsecamente  seguro  y el 
aparato  asociado  o entre  los aparatos  no incendiarios  con alambrado  instalado  en 
campo  y los aparatos  asociados  no incendiarios  con alambrado  instalado  en campo.  
Debe  decir:  
Plano  de control  [aplicado  en áreas  peligrosas  (clasificadas)]:  Plano  u otro 
documento  suministrado  por el fabricante  del aparato  intríns ecamente  seguro  o 
asociado,  o del aparato  no incendiario  con alambrado  instalado  en campo  o del 
aparato  asociado  no incendiario  con alambrado  en campo,  que detalla  las 
interconexiones  permitidas  entre  el aparato  intrínsecamente  seguro  y el aparato  
asociado  o entre  los aparatos  no incendiarios  con alambrado  instalado  en campo  y los 
aparatos  asociados  no incendiarios  con alambrado  instalado  en campo.  
Soporte  o fundamento:  
Con base  en la definición  del NEC  2017  que dice:  
Control  Drawing  [as applied  to Hazardou s (Classified)  Locations] . A drawing  or 
other  document  provided  by the manufacturer  of the intrinsically  safe or associated  
apparatus,  or of the nonincendive  field wiring  apparatus  or associated  nonincendive  
field wiring  apparatus,  that details  the allowed  interconnections  between  the intrinsically  
safe and associated  apparatus  or between  the nonincendive  field wiring  apparatus  or 
associated  nonincendive  field wiring  apparatus.  
Incluir:  [aplicado  en áreas  peligrosas  (clasificadas)]  PROCEDE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
Plano  de control  [aplicado  en 
áreas  peligrosas  clasificadas)]:  
Plano  u otro documento  suministrado  
por el fabricante  del aparato  
intrínsecamente  seguro  o asociado,  o 
del aparato  no incendiario  con 
alambrado  instalado  en campo  o del 
apara to asociado  no incendiario  con 
alambrado  en campo,  que detalla  las 
interconexiones  permitidas  entre  el 
aparato  intrínsecamente  seguro  y el 
aparato  asociado  o entre  los aparatos  
no incendiarios  con alambrado  
instalado  en campo  o los aparatos  
asociados  no incendiarios  con 
alambrado  instalado  en campo  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018    
58. 
100 Definiciones  ANCE  
 Dice:  
Conector  de cable  [aplicado  a lugares  peligrosos  (clasificados)]:  Un accesorio  
destinado  a terminar  un cable  a una caja o dispositivo  similar  y reducir  el esfuerzo  en 
los punto s de terminación  y pueden  incluir  un dispositivo  a prueba  de explosión,  a 
prueba  de ignición  al polvo  o un sello a prueba  de flama.  
Debe  decir:  
Conector  de cordón  [como  se aplica  en áreas  peligrosas  (clasificadas)]:  Un 
accesorio  destinado  a terminar  un cordón a una caja o un dispositivo  similar  y reducir  el 
esfuerzo  en los puntos  de terminación  y puede  incluir  un sello a prueba  de explosión,  a 
prueba  de ignición  del polvo  o a prueba  de flama.  
Soporte  o fundamento:  
Con base  en la definición  del NEC  2017  que dice:  
Cord  Connector  [as applied  to Hazardous  (Classified)  Locations].  A fitting  intended  
to terminate  a cord to a box or similar  device  and reduce  the strain  at points  of 
termination  and may include  an explosionproof,  a dust-ignitionproof,  or a flameproof  
seal.  
Uniformizar  en todo el proyecto  el uso de término  cordón,  según  corresponda.  En el 
proyecto  se cambia  “cordón”  por “cable”  y no en todos  los casos  es correcto.  
Considerar  que en la NOM -063-SCFI  se hace  la distinción  entre  ambos  términos,  cable  
y cordón. 
Lo mismo  sucede  en los artículos  310 Conductores  para cableado  en general  y el 400 
Cables  y cordones  flexibles.  NO PROCEDE  
Ambos  términos  son conocidos  en el 
medio  y se usan  indistintamente  en 
toda la NOM  
59. 
100 Definiciones  ANCE  Dice:  
A prueba  de ignición  de polvo:  Equipo  encerrado  de manera  que excluye  polvos,  y 
no permite  que arcos,  chispas  o el calor  generado  o liberado  dentro  de la envolvente,  
produzcan  la ignición  de polvos  suspendidos  o acumulados  en el exterior  sobre  o en la 
cercanía  de la envolvente.  
Debe  decir:  
A prueba  de ignición  de polvo  [aplicado  a áreas  peligrosas  (clasificadas)]:  Equipo  
encerrado  de manera  que excluye  polvos,  y no permite  que arcos,  chispas  o el calor  
generado  o liberado  dentro  de la envolvente,  produzcan  la ignición  de polvos  
suspendidos  o acumulados  en el exterior  sobre  o en la cercanía  del envolvente.  
Soporte  o fundamento:  
Con base  en la definición  del NEC  2017  que dice:  
Dust -Ignitionproof  [as applied  to Hazardous  (Classified)  Locations].  Equipment  
enclosed  in a mann er that excludes  dusts  and does  not permit  arcs,  sparks,  or heat 
otherwise  generated  or liberated  inside  of the enclosure  to cause  ignition  of exterior  
accumulations  or atmospheric  suspensions  of a specified  dust on or in the vicinity  of the 
enclosure.  
Incluir: [aplicado  en áreas  peligrosas  (clasificadas)]  PROCEDE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
A prueba  de ignición  de polvo  
[aplicado  a áreas  peligrosas  
(clasificadas)]:  Equipo  encerrado  de 
manera  que excluya  polvos  y no 
permite  arcos,  chispas,  el calor  
generado  o liberado  dentro  del 
envolvente  que produzcan  la ignición  
de las acumulaciones  exteriores  o las 
suspensiones  atmosféricas  de un polvo  
especificado  sobre  o en la cercanía  del 
envolvente.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)        
60. 
100 Definiciones  ANCE  
 Dice:  
Equipo  de tecnología  de la información.  Equipo  de tecnología  de la información  
(ITE).  Equipos  y sistemas  para 1000  volts o menos,  que normalmente  se encuentran  
en oficinas  u otros  establecimientos  comerciales  y entornos  similares  clasificados  como  
ubicaciones  ordinarias,  que se utilizan  para crear  y manipular  señales  de datos,  voz, 
vídeo  y similares  que no sean  equipos  de comunicaciones  como  se definen  en Parte  I 
del Artículo  100 y no procesan  los circuitos  de comunicaciones  definidos  en 800-2. 
Debe  decir:  
Equipo  de tecnología  de la información  Equipo  de tecnología  de la información  
(ITE).Equipos  y sistemas  para 1000  volts o menos,  que normalmente  se encuentran  en 
oficinas  u otros  establecimientos  comerciales  y entornos  similares  clasificados  como  
ubicaciones  ordinarias,  que se utilizan para crear  y manipular  señales  de datos,  voz, 
vídeo  y similares  que no sean  equipos  de comunicaciones  como  se definen  en Parte  A 
del Artículo  100 y no procesan  los circuitos  de comunicaciones  definidos  en 800-2. 
Soporte  o fundamento:  
Eliminar  la frase repetida  (Equipo  de tecnología  de la información).  
Cambiar  “Parte  I del Artículo  100” por “Parte  A del Artículo  100” ya que en el Alcance  el 
Artículo  100 se divide  en Parte  A y Parte  B. PROCEDE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
Equipo  de tecnología  de la 
información  (ITE).  Equipos  y sistemas  
para 1000  volts o menos,  que 
normalmente  se encuentran  en oficinas  
u otros  establecimientos  comerciales  y 
entornos  similares  clasificados  como  
ubicaciones  ordinarias,  que se utilizan  
para crear  y manipular  señales  de 
datos,  voz, vídeo  y similares  que no 
sean  equipos  de comunicaciones  como  
se definen  en Parte  A del Artículo  100 
y no procesan  los circuitos  de 
comunicaciones  definidos  en 800-2 
61. 
100 Definiciones  ANCE  Dice:  
Cable  de fibra  óptica.  Ensamble  en fábrica  de una o más fibras  ópticas  con una 
cubierta  general.  
NOTA.  Un cable  de fibra óptica  ensamblado  en campo  es un ensamble  de una o más 
fibras  ópticas  dentro  de una cubierta.  La cubierta,  sin fibras  ópticas,  está instalada  de 
una manera  similar  a la de un cond uit o canalización.  Una vez instalada  la cubierta,  las 
fibras  ópticas  se insertan  dentro  de la cubierta,  quedando  completo  el ensamble  de 
cables.  
Debe  decir:  
NOTA.  Un cable  de fibra óptica  ensamblado  en campo  es un conjunto  de una o más 
fibras  ópticas  dentro de una cubierta.  La cubierta,  sin fibras  ópticas,  se instala  de 
manera  similar  al tubo conduit  o canalización.  Una vez instalada  la cubierta,  las fibras  
ópticas  se insertan  en la cubierta,  completando  el ensamble  del cable.  
Soporte  o fundamento:  
Debe  incluirse  todo el nombre  del tubo conduit  tal y como  aparece  en la definición.  PROCEDE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
NOTA.  Un cable  de fibra óptica  
ensamblado  en campo  es un ensamble  
de una o más fibras  ópticas  dentro  de 
una cubierta.  La cubierta,  sin fibras  
ópticas,  está instalada  de una manera  
similar  al tubo conduit  o canalización.  
Una vez instalada  la cubierta,  las fibras  
ópticas  se insertan  dentro  de la 
cubierta,  quedando  completo  el 
ensamble  de cables.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   62. 
100 Definiciones  ANCE  Dice:  
Contacto  (Receptáculo):  Dispositivo  de conexión  eléctrica  instalado  en una salida  
para la inserción  de una clavija.  Un contacto  sencillo  es un dispositivo  de un solo juego  
de contactos.  Un contacto  múltiple  es aquel  que contiene  dos o más dispositivos  de 
contacto  en el mismo  chasis  o yugo.  
Debe  decir:  
Contacto  (Receptáculo):  Dispositivo  de contacto  instalado  en una salida  para la 
inserción  de una clavija  o para la conexión  directa  de un equipo  de utilización  diseñado  
para acoplarse  con el dispositivo  de contacto  corre spondiente.  Un contacto  sencillo  es 
un dispositivo  de un solo juego  de contactos.  Un contacto  múltiple  es aquel  que 
contiene  dos o más dispositivos  de contacto  en el mismo  chasis  o yugo.  
Soporte  o fundamento:  
Con base  en la definición  del NEC  2017  que dice: 
Receptacle . A contact  device  installed  at the outlet  for the connection  of an attachment  
plug,  or for the direct  connection  of electrical  utilization  equipment  designed  to mate  
with the corresponding  contact  device.  A single  receptacle  is a single  contac t device  
with no other  contact  device  on the same  yoke.  A multiple  receptacle  is two or more  
contact  devices  on the same  yoke.  
Debe  incluirse  la información  adicional  a la definición  con el objeto  de hacerla  más 
clara.  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
Contacto:  Dispositivo  de conexión  
eléctrica  instalado  en una salida  para 
la inserción  de una clavija.  Un contacto  
sencillo  es un dispositivo  de un solo 
juego  de contactos  o para la conexión  
directa  de un equipo  de utilización  
diseñado  para acoplarse  con el 
dispositivo  de contacto  
correspondiente.  Un contacto  múltiple  
es aquel  que contiene  dos o más 
dispositivos  de contacto  en el mismo  
chasis  o yugo.  
 
63. 
100 Definiciones  ANCE  
 Dice:  
Aparato  sencillo : Componente  eléctrico…  
NOTA:  Los siguientes  aparatos  son ejemplos  de aparatos  sencillos:  
2. Fuentes  de energía  almacenada  consistentes  en componentes  simples  en 
circuitos  simples  con parámetros  bien definidos;  Por ejemplo,  capacitores  o inductores,  
cuyos  valores  se consideran  al determinar  la seguridad  general  del sistema.  
Debe  decir:  
Aparato  sencillo : Componente  eléctrico…  
NOTA:  Los siguientes  aparatos  son ejemplos  de aparatos  sencillos:  
2. Fuentes  de energía  almacenada  consistentes  en componentes  sencillos  en 
circuitos  simples  con parámetros  bien definidos;  Por ejemplo,  capacitores  o inductores,  
cuyos  valores  se consideran  al determinar  la seguridad  general  del sistema.  
Soporte  o fundamento:  
Con base  en el NEC  2017,  es indica  que son componentes  sencillos,  no simples:  
… 
(2) Sources  of stored  energy  consisting  of single  components  in simple  circuits  with 
well-defined  parameters;  for example,  capacitors  or inductors,  whose  values  are 
considered  when  determining  the overall  safety  of the system…  PROCEDE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
Fuentes  de energía  almacenada  
consistentes  en componentes  simples  
en circuitos  sencillos  con parámetros  
bien definidos;  Por ejemplo,  
capacitores  o inductores,  cuyos  valores  
se consideran  al determinar  la 
seguridad  general  del sistema  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       64. 
Artículo  100 
Parte  A 
Definiciones  
generales  Empresa:  
BTICINO  Dice:  
Tablero  de potencia  (Switchgear):  Tablero  totalmente  cerrado  por todos  los lados  y 
la parte  superior  con láminas  metálicas  (excepto  por las aberturas  de ventilación  y las 
ventanas  de inspección)  y que contiene  principalmente  dispositivos  de desconexión  o 
de interrupción  de potencia  del tipo removible  instalados  en su propio  compartimiento,  
con barras  conductoras  de cobre  dimensionadas  por sobre  elevación  de temperatura  y 
conexiones;  alta capacidad  para  soportar  una condición  de corto  circuito  de 30 
ciclos  para  selectividad  y coordinación  de protecciones  en sistemas  de 
distribución.  El ensamble  debe  incluir  dispositivos  de control  y auxiliares.  El acceso  al 
interior  del envolvente  es por puertas,  cubiertas  removible s, o ambas.  El acceso  al 
interruptor  de potencia  debe  ser con la puerta  cerrada.  
Debe  decir:  
Tablero  de potencia  (Switchgear):  Tablero  totalmente  cerrado  por todos  los lados  y la 
parte  superior  con láminas  metálicas  (excepto  por las aberturas  de ventilació n y las 
ventanas  de inspección)  y que contiene  principalmente  dispositivos  de desconexión  o 
de interrupción  de potencia  del tipo removible  instalados  en su propio  compartimiento,  
con barras  conductoras  de cobre  dimensionadas  por sobre  elevación  de temperat ura y 
conexiones.  El ensamble  debe  incluir  dispositivos  de control  y auxiliares.  El acceso  al 
interior  del envolvente  es por puertas,  cubiertas  removibles,  o ambas.  El acceso  al 
interruptor  de potencia  debe  ser con la puerta  cerrada.  
Soporte  o fundamento:  
Para  clarificar  y hacer  más entendible  esta definición,  se solicita  modificar  esta 
definición.  
En base  al inciso  D.1.6.2  del apéndice  D Redacción  y presentación  de términos  y 
definiciones  de la NMX -Z-13-SCFI -2015  Guía  para la estructuración  y redacción  de 
Normas,  una definición  no debe  contener  requisitos  de producto.   
La definición  de “switchgear”  del NEC  2017  no incluye  lo que se solicita  eliminar.  PROCEDE  PARCIALMENTE  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
Tablero  de potencia  (Switchgear):  
Tablero  totalment e cerrado  por todos  
los lados  y la parte  superior  con 
láminas  metálicas  (excepto  por las 
aberturas  de ventilación  y las ventanas  
de inspección)  y que contiene  
principalmente  dispositivos  de 
desconexión  o de interrupción  de 
potencia  del tipo removible  insta lados  
en su propio  compartimiento,  con 
barras  conductoras  de cobre  
dimensionadas  por sobre  elevación  de 
temperatura  y conexiones;  alta 
capacidad  para soportar  una condición  
de corto  circuito  para selectividad  y 
coordinación  de protecciones  en 
sistemas  de distribución.  El ensamble  
debe  incluir  dispositivos  de control  y 
auxiliares.  El acceso  al interior  del 
envolvente  es por puertas,  cubiertas  
removibles,  o ambas.  El acceso  al 
interruptor  de potencia  debe  ser con la 
puerta  cerrada.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018    
65. 100 Parte  A ING. JOSE LUIS  
GARCIA  PÉREZ  
 
COLEGIO  DE 
INGENIEROS  
MECÁNICO  
ELECTRICISTAS  DE 
MEXICALI  B.C. A.C Dice:  
A la vista de: Donde  se especifique  que un equipo  debe  estar  "A la vista de" otro 
equipo,  significa  que un equipo  debe  estar  visible  desde  el otro equipo  y que no están  
separados  más de 15 metros  uno del otro. 
Debe  decir:  
A la vista de. Donde  se especifique  que un equipo  esta "A la vista de" otro equipo,  
significa  que un equipo  estará  visible  desde  el otro equipo  y que no están  separados  
más de 15 metros  uno del otro. 
Soporte  o fundamento:  
Cambiar  “debe”  por “esta”  y “estará”,  pues  el "debe"  no establece  una disposicion  
obligatoria  sino una circunstancia  NO PROCEDE  
En los lineamientos  para la aplicación  
de las especificaciones  de la NOM  se 
considera  la propuesta  
3.3 Disposiciones  obligatorias  y 
notas  aclaratorias  
Las disposiciones  de carácter  
obligatorio  indicadas  en esta NOM,  son 
aquellas  que identifican  acciones  
exigidas  o prohibidas  específicamente  
y se caracterizan  por el uso del término  
“debe”  o “no debe”,  o por el tiempo  
gramatical  en futuro  
66. 100 Definiciones  Colegio  de 
Ingenieros  
Mecánicos  Y 
Electricistas  del 
Estado  de Jalisco  
A.C. Dice:  
Componente  no incendiario  [aplicado  a lugares  peligrosos  (clasificados)].  Componente  
que tiene  contactos  para establecer  o interrumpir  un circuito  incendiario,  y el 
mecanismo  de contacto  está elaborado  de manera  que el componente  no tenga  la 
capacidad  de producir  la ignición  de la mezcla  inflamable  especificada  de gas y aire o 
vapor  y aire. La carcasa  de un componente  no incendiario  no está proyectada  para 
evitar  el ingreso  de la atmósfera  inflamable  ni para contener  una explosión.  
Conductor  aislado:  Conductor  rodeado  de un material  de composición  y espesor  
reconocidos  en esta NOM  como  aislamiento  eléctrico.  
Debe  decir:  
Compon ente no incendiario  [aplicado  a lugares  peligrosos  (clasificados)].  Componente  
que tiene  contactos  para establecer  o interrumpir  un circuito  incendiario,  y el 
mecanismo  de contacto  está elaborado  de manera  que el componente  no tenga  la 
capacidad  de produci r la ignición  de la mezcla  inflamable  especificada  de gas y aire o 
vapor  y aire. La carcasa  de un componente  no incendiario  no está proyectada  para 
evitar  el ingreso  de la atmósfera  inflamable  ni para contener  una explosión.  
Concreto  reforzado.  Concreto  en el que el acero  está incrustado  de tal manera  que los 
dos materiales  actúan  juntos  para ofrecer  mayor  resistencia  a las fuerzas  que le serán  
aplicadas  al concreto.  En el concreto  reforzado,  la resistencia  a la tracción  del acero  y 
la resistencia  a la comp resión  del concreto  trabajan  juntas  para permitir  que el miembro  
estructural  sostenga  estas  tensiones  en periodos  de tiempo  considerables.  
Conductor  aislado:  Conductor  rodeado  de un material  de composición  y espesor  
reconocidos  en esta NOM  como  aislamiento  eléctrico  
Soporte  o fundamento:  
- Se agrega  definición  de concreto  reforzado  para aclarar  este concepto  que se aplica  
en el artículo  450 y otros.  NO PROCEDE  
La propuesta  no es materia  de esta 
NOM   
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       67. ARTÍCULO  100 
DEFINICIONES  Empresa:  
SCHNEIDER  Dice:  
Supresores  de sobretensiones  transitorias  (SSTT).  Dispositivo  de protección  para 
limitar  las tensiones  transitorias  mediante  la desviación  o la limitación  de la corriente  
transitoria;  también  evita  el flujo continuo  de la corriente  remanente,  mientras  conse rva 
la capacidad  de repetir  estas  funciones  y tiene  las siguientes  denominaciones:  
Debe  decir:  
Dispositivos  de protección  contra  tensiones  transitorias  (SPD ). Dispositivo  de 
protección  para limitar  las tensiones  transitorias  mediante  la desviación  o la limitación  
de la corriente  transitoria;  también  evita  el flujo continuo  de la corriente  remanente,  
mientras  conserva  la capacidad  de repetir  estas  funciones,  y tiene  las siguientes  
denominaciones:  
Soporte  o fundamento:  
Para  ser congruentes  con los artículos  285-13, 646-3 (i) y 694-7 (d). donde  aparece  el 
termino  y/o siglas  
285-13. Supresor  contra  sobretensiones  transitorias  de tipo 4 y de otro tipo de 
componentes.  Los ensambles  de componentes  de tipo 4 y otros  componentes  tipo 
SPD solamente  deben  ser instalado s por el fabricante  del equipo.  
646-3 (i) Dispositivos  de protección  contra  tensiones  transitorias  (SPD).  
694-7 (d) Dispositivos  de protección  contra  tensiones  transitorias  (SPD).  
Y es como  aparece  en el NEC  2017.  Hacer  el cambio  en toda  la norma  a SPD NO PROCEDE  
El acrónimo  es ampliamente  conocido  
en el medio  además  de que está 
alineado  con la normativa  de los 
suministradores  para evitar  confusión  
68. Artículo  100 Mtro.  Enrique  Balam  
Romero  
 Dice:  
Electrodo  de puesta  a tierra : Objeto  conductor  a través  del cuál se establece  una 
conexión  directa  a tierra.  
Debe  decir:  
Electrodo  de puesta  a tierra:  elemento  metálico,  resistente  a la corrosión  y con una 
duración  no menor  de 25 años  como  elemento  unitario.  
Soporte  o fundamento:  
Es necesario  tener  consistencia  de la definición  con lo establecido  en el artículo  250-
52, donde  se observa  que todos  los electrodos  son metálicos.  También  con la 
definición  921.2,  de esta misma  norma.  
Ese objeto  conductor  debe  tener  características  que permitan:  
Conexión  sólida  a tierra.  
Duración  de la conexión  por largo  tiempo  (25 años)  
No modificar  las características  eléctricas  del terreno  mientras  esta en 
conexión/operación.  
No modificar  las características  de PH del terreno  circundante.  
No modificar  el equilibrio  eléctrico  del terren o a su alrededor  con corrientes  iónicas  
temporales.  NO PROCEDE  
Las definiciones  son únicamente  para 
describir  el vocablo  o frase  y en las 
secciones  se establecen  las 
especificaciones  y/o requisitos  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   69. Artículo  100 CANAME  Dice:  
Persona  calificada : Person a con habilidades  y conocimientos  relacionados  con la 
construcción  y el funcionamiento  de las instalaciones  y los equipos  eléctricos  y que ha 
recibido  capacitación  en seguridad  para reconocer  y evitar  los peligros  implicados.  
Debe  decir:  
Persona  calificada : Persona  con habilidades  y conocimientos  relacionados  con la 
construcción  y el funcionamiento  de las instalaciones  y los equipos  eléctricos  que este 
capacitada  en la especialidad  de algunas  de las secciones  que cubre  esta NOM  y 
que ha recibido  capacitació n en seguridad  para reconocer  y evitar  los peligros  
implicados.  
Soporte  o fundamento:  
Un electricista  encargado  de la instalación  eléctrica  en un centro  comercial  no 
necesariamente  está calificado  para atender  la instalación  de un hospital  o de una 
viviend a, las instalaciones  tienen  características  diferentes.  Es necesario  establecer  
que está capacitado  para la labor  a desarrollar,  aplica  para construcción,  
mantenimiento,  cálculo,  diseño.  NO PROCEDE  
Es responsabilidad  de los instaladores  
y usuarios  de las instalaciones  
eléctricas  tener  personal  capacitado  y 
con las habilidades  necesarias  para las 
tareas  que se les asignen.  
70. Artículo  100 Mtro.  Enrique  Balam  
Romero  
 Dice:  
Persona  calificada : Persona  con habilidades  y conocimientos  relacionados  con la 
const rucción  y el funcionamiento  de las instalaciones  y los equipos  eléctricos  y que ha 
recibido  capacitación  en seguridad  para reconocer  y evitar  los peligros  implicados.  
Debe  decir:  
Persona  calificada : Persona  con habilidades  y conocimientos  relacionados  con la 
construcción  y el funcionamiento  de las instalaciones  y los equipos  eléctricos  que 
están  bajo su responsabilidad  y para  la labor  que desarrolla  y que ha recibido  
capacitación  en seguridad  para reconocer  y evitar  los peligros  implicados.  
Soporte  o fundam ento:  
Un electricista  encargado  de la instalación  eléctrica  en un centro  comercial,  no 
necesariamente  está calificado  para atender  la instalación  de un hospital  o de una 
vivienda,  las instalaciones  tienen  características  diferentes.  Es necesario  establecer  
que esta capacitada  para la labor  a desarrollar,  aplica  para construcción,  
mantenimiento,  cálculo,  diseño.  NO PROCEDE  
La definición  es clara.  
El argumento  no es materia  de esta 
NOM  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       71. Artículo  100 Mtro.  Enrique  Balam  
Romero  
 Dice:  
Debe  decir:  
Persona  Contratante . Persona  responsable  de legitimar  (comprobar)  que la Persona  
Calificada  tiene  el conocimiento  tecnológico,  la práctica  suficiente  y las aptitudes  para 
realizar  acciones  relacionadas  a la electricidad  de acuerdo  a la labor  a desarrollar  
Soporte  o fundamento:  
Es común  que diversas  personas,  principalmente  en el área de construcción,  
instalación  y mantenimiento  eléctrico  NO estén  preparados  para la labor  que 
desarrollan,  son carpinteros,  plomeros,  tabla  roqueros,  entre  otros,  eso los sitúa  en 
posici ón de peligro  y desventaja  para la labor  que desarrollan  y colocan  en peligro  a los 
futuros  usuarios  de la instalación  eléctrica.  El contratante  debe  hacerse  responsable  de 
identificar  las características  apropiadas  al trabajo  o servicio  esperado  y es 
responsable  en caso  de accidente  por desconocimiento  del trabajo  del contratante.  NO PROCEDE  
La Ley de la Industria  Eléctrica  
establece:  
Artículo  40.- Corresponde  al Usuario  
Final  realizar  a su costa  y bajo su 
responsabilidad,  las obras  e 
instalaciones  destina das al uso de la 
energía  eléctrica,  mismas  que deberán  
satisfacer  los requisitos  técnicos  y de 
seguridad  que fijen las normas  oficiales  
mexicanas.  Los productos,  
dispositivos,  equipos,  maquinaria,  
instrumentos  o sistemas  que utilicen  
para su funcionamiento  y operación  la 
energía  eléctrica,  quedan  sujetos  al 
cumplimiento  de las normas  oficiales  
mexicanas.  
72. Art. 100 ROBERTO  RUELAS  
GOMEZ  
FECIME  Dice:  
Caja  de paso:  Parte  independiente  de un sistema  de tubo conduit  que permite  
acceder,  a través  de cubierta(s ) removible(s),  al interior  del sistema  en el punto  de 
unión  de dos o más partes  del sistema,  o en un punto  terminal  del mismo.  
Las cajas  de conexiones  comúnmente  denominadas  FS y FD o de dimensiones  
mayores,  de metal  fundido  o cajas  de lámina  metálica,  no se clasifican  como  cajas  de 
paso . 
Debe  decir:  
Caja  de fundición : Parte  independiente  de un sistema  de tubo conduit  que 
permite  acceder,  a través  de cubierta(s)  removible(s),  al interior  del sistema  en el punto  
de unión  de dos o más partes  del sistema,  o en un punto  terminal  del mismo.  
Las cajas  de conexiones  comúnmente  denominadas  FS y FD o de dimensiones  
mayores,  de metal  fundido  o cajas  de lámina  metálica,  no se clasifican  como  cajas  de 
fundición  para esta norma  
Soporte  o fundamento:  
Uno puede  tener  una caja de paso  muy grande  para  acceder  a las canalizaciones  
como  dice esta definición,  pero  de acuerdo  con la sección  314-1 no es eso una 
caja de paso.  
Por ello se sugiere,  ajustar  el texto  para  que donde  dice CONDUIT  BODY  en el 
NEC  2017,  diga “caja  de fundi ción”  que es lo que se observa  en la fotografía.  NO PROCEDE  
La propuesta  se prestaría  a confusión  
ya que las cajas  de paso  no son 
exclusivamente  de fundición,  además  
de que el término  no es de uso común  
en el medio  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   73. Art. 100 LUCIANO  ANGEL  
ESTEVEZ  Y TAPIA 
ESTEVEZBOOKS  Dice:  
…conductor  de fase….  
Debe  decir:  
…conductor  no puesto  a tierra…  
Soporte  o fundamento:  
Es inconsistente  con otros  textos  de la NOM  donde  se utiliza  el término  “no puesto  a 
tierra   NO PROCEDE  
Los dos términos  se usan  
indistintamente  en la NOM  y son 
ampliamente  conocidos  en el medio.   
74. Art. 100 LUCIANO  ANGEL  
ESTEVEZ  Y TAPIA  
ESTEVEZBOOKS  Dice:  
Clavija:  Dispositivo  que por medio  de su inserción  en un contacto  establece  una 
conexión…….  
Debe  decir:  
Clavija:  Dispositivo  que por medio  de su inserción  en un contacto  (receptáculo)  
establece  una conexión…….  
Soporte  o fundamento:  
Para  que sea consistente  con el texto  de la definición  “contacto”(receptácul o) NO PROCEDE  
En la versión  2012  de la NOM  se migró  
de receptáculo  a contacto  y se dejó 
(receptáculo)  para evitar  confusión.  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
Clavija:  Dispositivo  que por medio  de 
su inserción  en un contacto  establece  
una conexión…….  
75. Art. 100 LUCIANO  ANGEL  
ESTEVEZ  Y TAPIA  
ESTEVEZBOOKS  Dice:  
Edificio  de vivienda:  
Unidad  de vivienda  unifamiliar  
Unidad  de vivienda  bifamiliar  
Unidad  de vivienda  multifamiliar  
Debe  decir:  
Edificio  de vivienda:  
Unidad  de vivienda  unifamiliar  
Unidad  de vivienda  bifamiliar  
Unidad  de vivienda  multifamiliar  
Soporte  o fundamento:  
Adicionar  sangría  (margen)  antes  de las definiciones  
Unidad  de vivienda  unifamiliar,  
Unidad  de vivienda  bifamiliar  y 
Unidad  de vivienda  multifamiliar  ya que el primer  texto  Edificio  de vivienda  no tiene  
ninguna  definición,  entonces  las tres definiciones  arriba  señaladas  son parte del título,  
o deberían  ir ordenadas  independientemente  por orden  alfabético  en la “U” NO PROCEDE  
Más bien se sustituyó,  en toda la NOM,  
el término  “Unidad  de vivienda”  por 
“vivienda”  que en correcto  español  es 
más fácil de entender  de qué se está 
habla ndo 
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       76. Art. 100 LUCIANO  ANGEL  
ESTEVEZ  Y TAPIA  
ESTEVEZBOOKS  Dice:  
Interruptor  automático : Dispositivo………  
Ajustable  (aplicado  a interruptores  automáticos)  
Ajuste  (aplicado  a interruptores  automáticos)  
De disparo  instantáneo  (aplicado  a interruptores  autom áticos)  
De tiempo  inverso  (aplicado  a interruptores  automáticos)  
No ajustable  (aplicado  a interruptores  automáticos)  
Debe  decir:  
Interruptor  automático : Dispositivo………  
Ajustable:  calificativo  que indica……  
Ajuste:  El valor  de corriente……..  
De disparo  instan táneo:  Calificativo  
que indica…………  
De tiempo  inverso:  Calificativo  que 
indica………  
No ajustable:  Calificativo  que 
indica………  
Soporte  o fundamento:  
La definiciones  derivadas  de Interruptor  automático : deberán  tener  sangría  (margen  
ampliado)  para indicar  que son parte  del titulo  ”Interruptor  automático”  y ya no será 
necesario  escribir  la aclaración  “aplicado  a interruptores  automáticos ” . O de lo 
contrario  estas  cinco  definiciones  deberían  de estar  independientes  y ordenadas  por 
orden  alfabético.  NO PROCEDE  
No es necesaria  la sangría  ya que los 
tipos  de interruptores  automáticos  se 
ponen  en letra cursiva  para indicar  que 
la definición  general  se complementa  
con lo establecido  para cada  tipo. 
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   77. Art. 100 LUCIANO  ANGEL  
ESTEVEZ  Y TAPIA  
ESTEVEZBOOKS  Dice:  
Lugares:  
Lugar  húmedo : Lugares  protegidos  de la intemperie…….  
Lugar  mojado : Instalación  subterránea  o de baldosas………  
Lugares  clasificados  aplicado  a áreas  peligrosas):  Lugares  que se ha 
determinado……  
Lugar  seco:  Lugar  que normalmente  no esta húmedo…….  
Debe  decir:  
Lugares:  
Lugar  húmedo : Lugares  protegidos  
de la intemperie…….  
Lugar  mojado:  Instalación  
subterránea  o de baldosas………  
Lugares  clasificados  (aplicado  a  
áreas  peligrosas):  Lugares  que 
se ha determinado……  
Lugar  seco : Lugar  que normalmente  
no está húmedo…….  
Soporte  o fundamento:  
Las definiciones:  Lugar  húmedo,  
Lugar  mojado,  Lugares  clasificados  (aplicado  a áreas  peligrosas),  
Lugar  seco,  se entiende  que son parte  de la definición  titular  “Lugares: ” por tanto  
deberán  tener  sangría  (margen  ampliado).  NO PROCEDE  
Se elimina  “Lugares:”  ya que cada  
definición  se explica  por sí misma  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       78. Art. 100 Raúl  Victoria  García  
UVIE  Dice:  
Persona  Calificada : Persona  con habilidades  y conocimientos  relacionados  con la 
construcción  y el funcionamiento  de las instalaciones  y los equipos  eléctricos  y que ha 
recibido  capacitación  en seguridad  parar  reconocer  y evitar  los peligros  implicados.  
Debe  decir:  
Persona  Calificada : Persona  con habilidades  y conocimientos  relacionados  con la 
construcción  y el funcionamiento  de las instalaciones  y los equipos  eléctricos  y que ha 
recibido  capacitación  en seguridad  parar  reconocer  y evitar  los peligros  implicados,  
demostrada  por una constancia  de competencias  o de habilidades  
Soporte  o fundamento:  
Considero  muy importante  que se defina  como  se identificaría  una “Persona  
Calificada”,  ya que, así como  está,  no se cumple  simplemente.  Por lo que sugiero  
podría  ser a través  de una “Constancia”  emitida  por una Entidad  de certificación  como  
el CONOCER,  alguna  constancia  de un centro  de capacitación,  por un agente  
capacitador  autorizado  (DC-3), o alguna  institución  educativa,  por eso sugiero  
simplemente  se demuestre  con una “constancia”,  que podría  dejarse  a criterio  ya sea 
de la Autoridad  o del Verificador,  o mejor  aún aclararse  cómo  se comprobaría  que es 
Persona  Calificada,  ¿o solo con que nos diga el usuario  o el electricista  que es 
calificado?  
Esto sería  un gran avance  en la calidad  y seguridad  de las Instalaciones  Eléctricas  NO PROCEDE  
La propuesta  no es materia  de esta 
NOM  según  se expresa  en el: 
1.1 Objetivo  
1.1.1  El objetivo  de esta NOM  es 
establecer  las especificaciones  y 
lineamientos  de carácter  técnico  que 
deben  satisfacer  las instalaciones  
destinadas  a la utilización  de la energía  
eléctrica,  a fin de que ofrezcan  
condiciones  adecuadas  de seguridad  
para las personas  y sus propiedades,  
en lo referente  a la protección  contra:  
 
79. Art. 100 LUCIANO  ANGEL  
ESTEVEZ  Y TAPIA  
ESTEVEZBOOKS  Dice:  
Protección  contra  falla a tierra  de equipos:  Sistema  diseñado………..  
Debe  decir:  
Protección  contra  falla a tierra  de equipos:  (GFCI)  Sistema  diseñado………..  
Soporte  o fundamento:  
Por consistencia  con otros  textos  similares  de esta NOM,  donde  se menciona  la 
protección  de falla a tierra  (pág.  54 [210-8(d)](Circuito  derivado)  que añade  las siglas  
GFCI   PROCEDE:  
Se modifica  para quedar  como  sigue:  
Protección  contra  falla a tierra  de 
equipos  (GFCI):  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   80. Art. 100 CANAME  Dice:  
Supresores  de sobretensiones  transitorias  (SSTT).  Dispositivo  de protección  para 
limitar  las tensiones  transitorias  mediante  la desviación  o la limitación  de la corriente  
transitoria;  también  evita  el flujo continuo  de la corriente  remanente,  mientras  conserva  
la capacidad  de repetir  estas  funciones  y tiene  las siguientes  denominaciones:  
Debe  decir:  
Dispositivos  de protección  contra  tensiones  transitorias  (SPD). Dispositivo  de 
protección  para limitar  las tensiones  transitorias  mediante  la desviación  o la limitación  
de la corriente  transitoria;  también  evita  el flujo continuo  de la corriente  remanente,  
mientras  conserva  la capacidad  de repetir  estas  funciones , y tiene  las siguientes  
denominaciones:  
Soporte  o fundamento:  
Para  ser congruentes  con los artículos  285-13, 646-3 (i) y 694-7 (d). donde  aparece  el 
termino  y/o siglas  
285-13. Supresor  contra  sobretensiones  transitorias  de tipo 4 y de otro tipo de 
compone ntes.  Los ensambles  de componentes  de tipo 4 y otros  componentes  tipo 
SPD solamente  deben  ser instalados  por el fabricante  del equipo.  
646-3 (i) Dispositivos  de protección  contra  tensiones  transitorias  (SPD).  
694-7 (d) Dispositivos  de protección  contra  tensiones  transitorias  (SPD).  
Y es como  aparece  en el NEC  2017.  Hacer  el cambio  en toda  la norma  a SPD NO PROCEDE  
El acrónimo  es ampliamente  conocido  
en el medio  además  de que está 
alineado  con la normativa  de los 
suministradores  para evitar  confusión.  
Se alineó el acrónimo  SSTT  en toda la 
NOM  
81. Art. 100 LUCIANO  ANGEL  
ESTEVEZ  Y TAPIA  
ESTEVEZBOOKS  Dice:  
Supresores  de sobretensiones  transitorias  (SSTT ): Dispositivo  de protección……  
Debe  decir:  
Supresores  de sobretensiones  transitorias  (SSTT ): (por sus siglas  en inglés ) 
Dispositivo  de protección…  
Soporte  o fundamento:  NO PROCEDE  
El acrónimo  es ampliamente  conocido  
en el medio  además  de que está 
alineado  con la normativa  de los 
suministradores  para evitar  confusión   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)        
82. Art. 100 LUCIANO  ANGEL  
ESTEVEZ  Y TAPIA  
ESTEVEZBOOKS  Dice:  
Fusible:  Dispositivo  de protección  contra  sobrecorriente…….  
Fusible  accionado  electromecánicamente : Dispositivo  de protección  contra  
sobrecorriente  que consiste………  
Debe  decir:  
Fusible:  Dispositivo  de protección  contra  sobrecorriente…….  
Fusible accionado  
electromecánicamente : 
Dispositivo  de protección  contra  
sobrecorriente  que consiste………  
Soporte  o fundamento:  
Adicionar  sangría  (margen  ampliado)  por tratarse  de una definición  derivada  de 
“Fusible”  , al menos  es lo que se da a entender  al escribirlo  con letra itálica  NO PROCEDE  
No es necesaria  ya que como  bien lo 
dice en el argumento  al estar  en 
cursivas  significa  que se deriva  de lo 
anterior  
83. Art. 100  LUCIANO ANGEL 
ESTEVEZ Y TAPIA  
ESTEVEZBOOKS  Dice:  
Fusible de potencia (Veáse Fusible)  
Fusible de potencia con escape controlado:  ….. 
Fusible de potencia no ventilado:……  
Fusible de potencia no ventilado:….  
Debe decir:  
Fusible de Potencia :  
Fusible de potencia con escape  
controlado : …..  
Fusible de potencia no  
ventilado :……  
Fusible de potencia no  ventilado :…. 
Soporte o fundamento:  
No se entiende cual es la intención  es la intención del texto en paréntesis ( véase 
Fusible) porque crea un circulo de incomprensión). Es mejor dejarlo solo, como un 
título para las siguientes tres definiciones que inici an con “ Fusible de potencia”  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se e limina “Fusible de potencia (Véa se 
Fusible)”  
ya que todas las definiciones que están 
en cursiva se derivan de Fusible  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   84. Art. 100  
 ROBERTO RUELAS 
GOMEZ  
FECIME  Dice:  
Dispositivo complementario  de protección contra sobrecorriente:  
Debe decir:  
Dispositivo de protección suplementaria  contra sobrecorriente:  
Soporte o fundamento:  
En el texto de la norma aparece únicamente el término protección suplementaria, por lo 
que se sugiere corregir la definición para que concuerde.  
En inglés también dice SUPPLEMENTARY  NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española, 
complementario y suplementario son 
sinónimos  
85. Art. 100  
 ROBERTO RUELAS 
GOMEZ  
FECIME  Dice:  
Puente de unión, circuito: Conexi ón entre partes de un conductor en un circuito 
para mantener la ampacidad requerida por el circuito.  
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  
No existe esa definición en el NEC2017. Se sugiere eliminarla porque no tiene sentido 
de ser  PROCEDE  
Se modifica para q uedar como sigue:  
Puente de unión, circuito.  
Puente de unión de equipo.  
Puente de unión principal.  
Puente de unión, sistema.   
86. 100 Parte A  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Circuito de rivado para aparatos: Circuito derivado que suministra energía eléctrica a 
una o más salidas a las que se conectan aparatos; tales circuitos no deben contener 
elementos de alumbrado conectados permanentemente que no formen parte del 
aparato.  
Debe decir:  
Circuito derivado para aparatos. Circuito derivado que suministra energía eléctrica a 
una o más salidas a las que se conectan aparatos; tales circuitos no contendrán 
elementos de alumbrado conectados permanentemente que no formen parte del 
aparato.  
Soporte o  fundamento  
Cambiar “deben contener” por  “contendrán” dado que el "debe" no se refirere a una 
disposcion obligatoria sino a una circunstancia. Cambiar ":" por "."  NO PROCEDE  
En los lineamientos para la aplicación 
de las especificaciones de la NOM se 
consid era la propuesta  
3.3 Disposiciones obligatorias y 
notas aclaratorias  
Las disposiciones de carácter 
obligatorio indicadas en esta NOM, son 
aquellas que identifican acciones 
exigidas o prohibidas específicamente 
y se caracterizan por el uso del término 
“debe ” o “no debe”, o por el tiempo 
gramatical en futuro  
87. 100 Parte A  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Corriente continua: Se denomina también corriente directa y ambos términos pueden 
empl earse para la identificación o marcado de equipos, aunque debe tenderse al 
empleo de corriente continua, que es el normalizado nacional e internacionalmente.  
Debe decir:  
Corriente continua. Se denomina también corriente directa y ambos términos pueden 
empl earse para la identificación o marcado de equipos, aunque se tienda al empleo de 
corriente continúa, que es el normalizado nacional e internacionalmente.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “debe tenderse” por no ser verificable por UVIE , por “tienda”  NO PROCED E 
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española:  
Tender:  
Dicho de una variable o función: 
Aproximarse progresivamente a un 
valor determinado.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)        
88. 100 Parte A  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXI CALI B.C. A.C  Dice:  
Ensamble de salidas multiples  
Debe decir:  
Ensamble multicontacto  
Soporte o fundamento:  
congruencia con designacion utilizada subsecuentemente en la NOM  PROCEDE  
Se sustituyó en toda la NOM  
89. 100 Parte A  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Puente de unión: Conductor confiable, para asegurar la conductividad eléctrica 
requerida entre partes metálicas que deben estar conectadas eléctricamente.  
Debe decir:  
Puente de unión. C onductor confiable, para asegurar la conductividad eléctrica 
requerida entre partes metálicas conectadas eléctricamente.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar “que deben estar” por no ser verificable y cambiar “:” por “.”  NO PROCEDE  
Es y debe ser verificado  
90. Art. 100 Parte B  René Moisés García 
Gómez  
UVSEIE No. 008 -A 
 Dice:  
Fusible accionado electrónicamente:  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Ya está definido en la Parte A.  PROCEDE  
Se elimina de la Parte B  
91.  
110-3. 
Evaluación, 
identificación, 
insta lación y 
uso del equipo.  
 ANCE  
 Dice:   
a) Selección.  Para la selección de los equipos que conformarán la instalación 
eléctrica, se debe tomar en cuenta lo siguiente:  
Debe decir:  
a a) Selección.  Para la selección de los equipos que conformarán la instalació n 
eléctrica, se debe tomar en cuenta lo siguiente:  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “Evaluación” por “Selección” como se indica en el inciso a)  
El término evaluación, en este inciso de la NOM refiere a requisitos sobre la evaluación 
de la conformidad de prod uctos, lo que se contemplan en la sección 110 -2 y en el 
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de esta misma NOM, con base en la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  PROCEDE  
 
Se modifica para quedar como sigue:  
 
110-3. Selección, identifica ción, 
instalación y uso del equipo.  
 
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   92. 110-3 a) (1)  
110-3 a) (1) 
NOTA 2  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
(1) Conveniencia para instalación y uso de conformidad con las disposiciones d e esta 
NOM.  
NOTA: La conveniencia del uso de un equipo puede ser identificada mediante una 
descripción marcada en o suministrada con un producto, que permite identificar la 
conveniencia de ese producto para un uso, medio ambiente o aplicación específicos.  
Debe decir:  
(1) Idoneidad para instalación y uso de conformidad con las disposiciones de esta 
NOM.  
NOTA: La idoneidad del uso de un equipo puede ser identificada mediante una 
descripción marcada en o suministrada con un producto, que permite identificar la  
idoneidad de ese producto para un uso, medio ambiente o aplicación específicos.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar la expresion "conveniencia" por "idoneidad"que es la traduccion de de 
"suitability". Referencia NEC 2017 110.3 (A)(1)  NO PROCEDE  
Si bien en la e structuración de la NOM 
se han traducido las partes aplicables 
del NEC no significa que haya sido 
palabra por palabra porque como se 
menciona en la Introducción se ha 
cuidado la claridad de expresión en 
nuestro idioma.   
Suitability se puede traducir como: 
Idoneidad, conveniencia y oportunidad  
93. 110-4 ROBERTO RUELAS 
GÓMEZ   
(FECIME)  Dice:  
110-4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas 
a las que funcionan los circuitos. Las tensiones nominales de corriente alterna son: 
120, 127, 120/240, 208Y/120, 220Y/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 o 600 volts. La 
tensión nominal de un equipo no debe ser menor a la tensión nominal del circuito al 
que está conectado.  
Véase NMX -J-098-ANCE  
Debe decir:  
110-4. Tensiones eléctricas. A lo lar go de esta NOM, las tensiones eléctricas 
consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. La tensión eléctrica 
nominal de un equipo eléctrico no debe ser inferior a la tensión eléctrica real del 
circuito al que está conectado.  
Tensión elé ctrica nominal.  Es el valor asignado a un sistema, parte de un 
sistema, un equipo o a cualquier otro elemento y al cual se refieren ciertas 
características de operación o comportamiento de éstos.  
Tensión eléctrica nominal del sistema. Es el valor asignado a un sistema 
eléctrico. Como ejemplos de tensiones normalizadas, se tienen:  
120/240 V; 220Y/127 V; 480Y/277 V; 480 V como valores preferentes  
2 400 V como de uso restringido  
440 V como valor congelado  
NOTA: La tensión eléctrica nominal de un sistema es el valor cercano al nivel de 
tensión al cual opera normalmente el sistema. Debido a contingencias de operación, el 
sistema opera a niveles de tensión del orden de 10% de la tensión eléctrica nominal 
del sistema para la cual los componentes del sistema están diseñados (véase la figura 
110-4). 
Tensión eléctrica nominal de utilización.  Es el valor para determinados equipos 
de utilización del sistema eléctrico. Los valores de tensión eléctrica de utilización son:  NO PROCEDE  
 
Está con templado en  la 
Nota: Véase NMX -J-098-ANCE 
tensiones normalizadas.  
 
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)          En baja tensión: 115/230 V; 208Y/120 V; 460Y/265 y 460 V; como valores 
preferentes.  
Nota: Véase NMX -J-098-ANCE tensiones normalizadas.  
 
FIGURA 110 -4.- Sistema eléctrico típico para la  generación, transmisión, 
distribución  y utilización de energía eléctrica  
Para otros niveles de tensión eléctrica y para complementar la información 
referente a tensiones normalizadas, debe consultarse la Norma Mexicana 
correspondiente.  
Soporte o fundament o: 
Dada la variedad que tenemos en el suministro de Tensión, es importante para la 
aclaración de los diferentes puntos de alimentación utilizar los términos que se 
mencionan. Esta propuesta es la que contenía la NOM -001-SEDE -2005 y permite 
tener más claram ente los conceptos de Tensión   
94. 110-4 Raúl Victoria García  
UVIE  Dice: 110 -4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser 
aquellas a las que funcionan los circuitos. Las tensiones nominales de corriente 
alternan son: 120, 127, 120 /240, 208Y/120, 220Y/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 o 
600 volts. La tensión nominal de un equipo no debe ser menor a la tensión  
nominal del circuito al que está conectado  
Debe decir: 110 -4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben 
ser aquellas a las que funcionan los circuitos. Las tensiones nominales de corriente 
alternan son: 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220Y/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 o 
600 volts. La tensión nominal de un equipo no debe ser menor a la tensión  
nominal del ci rcuito al que está conectado.  
Nota : La tensión 440 volts no es permitida  
Soporte o fundamento:  Debemos ser objetivos, en México muchas empresas sobre 
todo en las instalaciones de ampliaciones o modificaciones, (sin contar las empresas 
de más 12 años) y aun  las nuevas que llegan a instalarse sobre todo del extranjero, 
usa la tensión 440 volts, argumentando que aunque la NOM no la contempla, tampoco 
la prohíbe, de cualquier manera sigue usándose y vendiéndose equipos en esa 
tensión.  
Por lo anterior sería impo rtante aclarar  NO PROCEDE  
En la NOM se establecen las 
especificaciones y lineamientos de 
carácter técnico que deben satisfacer 
las instalaciones destinadas a la 
utilización de la energía eléctrica, y no 
es posible establecer la infinidad cosas 
que no se de ben hacer en las 
instalaciones.  
 
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   95. 110-4 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan 
los circuitos. Las tensio nes utilizadas de corriente alterna son: 120, 127, 120/240, 
208Y/120, 220Y/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 ó 600 volts. La tensión nominal de 
un equipo no debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado.Véase 
NMX -J-098-ANCE  
Debe decir : 
En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan 
los circuitos.  La tensión nominal de un equipo no debe ser menor a la tensión real del 
circuito al que está conectado.   
Soporte o fundamento:  
No sirve un propósito el tex to eliminado  NO PROCEDE  
El propósito es que en el diseño de las 
instalaciones se consideren las 
tensiones normalizadas en el país 
establecidas en la NMX de referencia  
 
96. 110-5 Colegio de 
Ingenieros 
Mecánicos Y 
Electricistas del 
Estado de Jalisco 
A.C. Dice:  
Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben ser de cobre 
o aluminio, a no ser que, en esta NOM, se indique otra cosa. Si no se especifica el 
material del conductor, el material y las secciones transversales que se indiquen en 
esta NOM se deben aplicar como si los conductores fueran de cobre. Si se utilizan 
otros materiales, los tamaños deben cambiarse conforme a su equivalente en cobre 
como se señala en 310 -15. 
Debe decir:  
Los equipos tales como tableros de distribución, tab leros de potencia, tableros de 
alumbrado, deben estar marcados en campo o en fabrica para advertir a toda persona 
del peligro potencial de arco eléctrico y que contengan la leyenda que solo deben ser 
operados por personal calificado.   
Soporte o fundamento:  
Muchos de los accidentes por electrocución son sufridos por personal no calificado que 
desconoce u omite las medidas de seguridad en equipo energizado; y la compraventa 
de equipo no solo está condicionada al personal calificado, por lo que los letreros 
deben ser claros para toda persona y que digan que solo deben ser operados por 
personal calificado.  NO PROCEDE  
En el Título 1 de la NOM se precisa:  
1.1 Objetivo  
1.1.1  El objetivo de esta NOM es 
establecer las especificaciones y 
lineamientos de carácter técni co que 
deben satisfacer las instalaciones 
destinadas a la utilización de la energía 
eléctrica, a fin de que ofrezcan 
condiciones adecuadas de seguridad 
para las personas y sus propiedades, 
en lo referente a la protección contra:  
 
97. 110-6 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Designación (tamaño) de los conductores. Los tamaños de los conductores se 
indican como designación y se expresan en milímetros cuadrados y opcionalmente 
su equivalente e n AWG (American Wire Gage) o en mil circular mil (kcmil).  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Corresponde a otra Secretaria u organismo en otra NOM o NMX  NO PROCEDE  
Argumento insuficiente y no válido  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       98. 110-7 Raúl Victoria García  
UVIE  Dice: 110 -7. Integridad del alambrado. Las instalaciones de alambrado en el 
momento de quedar terminadas deben estar libres de cortocircuitos, fallas a tierra o 
cualquier conexión a tierra diferente de lo exigido o permitido en esta NOM  
Debe decir: 110 -7. Integridad  del alambrado. Las instalaciones de alambrado en el 
momento de quedar terminadas deben estar libres de cortocircuitos, fallas a tierra o 
cualquier conexión a tierra diferente de lo exigido o permitido en esta NOM a través de 
pruebas de asilamiento, o como  se indica en la sección 110 -41 
Soporte o fundamento:  No es nada claro cómo se verificaría o cómo se daría 
cumplimiento a esto, actualmente pues, es solo viendo que funciona la instalación, lo 
cual no garantiza integridad del asilamiento, por lo tanto, es importante solicitar una 
prueba de asilamiento a los conductores como lo solicita el PEC (Procedimiento de 
Evaluación de la Conformidad) y  la sección 110 -41 
 NO PROCEDE  
Como bien lo menciona en su 
argumento, ya se establece en el 
Capítulo 11 (PEC) que form a parte de 
esta NOM  
99. 110-8 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Métodos de alambrado. En esta NOM sólo se consideran métodos de alambrado 
reconocidos como adecuados. Estos métodos de alamb rado se permitirán en cualquier 
tipo de edificio u ocupación, siempre que en esta NOM no se indique lo contrario.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Incluir este texto en esta NOM es fútil, pues solo los métodos incluidos son permitidos 
así que par a que indicarlo, o ¿será necesario indicar también que los no incluidos no 
son adecuados y por ende no aceptados?  NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española.  
Adecuado:  
Apropiado  para alguien  o algo.  
Adecuado  A las normas  
100.  
110-9  
  ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
110-9. Capacidad de interrupción. Los equipos destinados a interrumpir 
corrientes a niveles de falla deben tener una capacidad de interrupción a la tensión 
nominal del circuito al menos igual a la corr iente existente en las terminales de 
línea del equipo  
Debe decir:  
110-9. Capacidad de interrupción. Los equipos destinados a interrumpir 
corrientes a niveles de falla deben tener una capacidad de interrupción a la tensión 
nominal del circuito al menos igu al a la corriente existente en las terminales de 
línea del equipo.  
Soporte o fundamento:  
Editorial  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
… a niveles de falla deben tener una 
capacidad de interrupción a la tensión 
nominal…  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   101.  
110-10  ING. JAVIE R 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:   
110-10. Impedancia del circuito, capacidades de corriente de cortocircuito y 
otras características. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, la 
impedancia total, las corrientes de interrupción de cortocirc uito de los equipos y 
otras características del circuito que se va a proteger, se deben elegir y coordinar 
de modo que permitan que los dispositivos para protección del circuito contra fallas 
operen para limpiar la falla sin causar daños a los equipos eléc tricos del circuito  
Debe decir:  
110-10. Impedancia del circuito, capacidades de corriente de cortocircuito y 
otras características. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, la 
impedancia total, las corrientes de interrupción de cortocircuito de los equipos y 
otras características del circuito que se va a proteger, se deben elegir y coordinar 
de modo que permitan que los dispositivos para protección del circuito contra fallas 
operen para liberar la falla sin causar daños a los equipos eléctrico s del circuito.  
Soporte o fundamento:  
Se cambia la palabra limpiar la falla  
por liberar la falla  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
110-10. Impedancia del circuito, 
capacidades de corriente de 
cortocircuito y otras características.  
Los disposit ivos de protección contra 
sobrecorriente, la impedancia total, las 
corrientes de interrupción de 
cortocircuito de los equipos y otras 
características del circuito que se va a 
proteger, se deben elegir y coordinar 
de modo que permitan que los 
dispositivos p ara protección del circuito 
contra fallas operen para liberar la falla 
sin causar daños a los equipos 
eléctricos del circuito  
102. 110-14 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Conexiones eléct ricas. Debido a que metales distintos tienen características 
diferentes, las terminales a compresión, empalmes a compresión y terminales 
soldadas se deben identificar para el material del conductor y se deben instalar y 
usar apropiadamente  
Debe decir:  
Cone xiones eléctricas. Las terminales a compresión, empalmes a compresión y 
terminales soldadas deben seleccionarse e instalarse de acuerdo a su diseño y 
recomendación de fabricante  
Soporte o fundamento:  
Eliminar la explicación de diferencia de metales y el co ncepto de apropiadamente que 
es vago e indefinido.  NO PROCEDE  
No soporta la eliminación propuesta.  
La expresión es correcta, de acuerdo 
con el Diccionario de la Real Academia 
Española significa  
Apropiado: Ajustado y conforme a las 
condiciones o a las nec esidades de 
alguien o de algo.   
103.   
110-
14(c)(1)(a)(4)  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ   Dice: 110 -14(c)(1)(a)(4)  
(4) Para motores marcados con las letras de diseño B, C, D o E, se permite el 
uso de conductores que  
Debe decir:  (4) Para motores marcados con la s letras de diseño B, C o  D se 
permite el uso de conductores que  
Soporte o fundamento:  
Ya no existe en el NEC la referencia a esos motores.  
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(4) Para motores marcados con las 
letras de diseño B, C o D, se permi te el 
uso…  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       104. 110-16 LUCIANO ANGEL 
ESTEVEZ Y TAPIA  
ESTEVEZBOOKS  Dice:  
Letreros de advertencia  
General . Los equipos ………….de la sección 110-21 (b)……..  
Debe decir:  
Letreros de advertencia  
a )General.  Los equipos ………….de 110 -21 (b)……..  
Soporte o fundament o: 
Cuando se haga referencia a una sección de algún articulo de esta NOM, no es 
necesario escribir el texto “la sección ”, ya que queda claro con indicar 110-21(b)  que 
se trata de del inciso (b), de la sección 21, del artículo 110, tal como se indica en 
muchas otras partes del texto de la NOM. Lo cual le da consistencia al entendimiento 
de la NOM y se evitan redundancias. Cuando se haga referencia únicamente a un 
Articulo, o Capitulo, o Tabla o Figura, como en la página 46 en 110 -75(a) Excepción (1) 
que hace  referencia al Artículo 770, donde si deberá escribirse la palabra “Articulo”  
para evitar confusión.  NO PROCEDE  
Propuesta editorial no proporciona 
valor agregado a la NOM  
105.  
 
 
 
 
 
 
 
 
110-16 Leovigildo Miguel GIL 
SANTOS  
Asistencia en 
Sistemas Industrial es 
y Sociotécnicos KYB 
SA de CV  Dice:   
110-16. Letreros de advertencia contra arco eléctrico.  a) General. Los equipos 
eléctricos tales como tableros de distribución, tableros de potencia, tablero de 
alumbrado y control, tableros de control industrial, envo lventes para medidores 
enchufables y centros de control de motores, que estén en sitios que no son para 
vivienda y que probablemente requieran de inspección, ajuste, reparación o 
mantenimiento, mientras estén energizados, deben estar marcados en campo o en  
fábrica para advertir al personal calificado del peligro potencial de arco eléctrico. El 
marcado debe cumplir con los requerimientos de la Sección 110 -21 (b) y estar ubicado 
de manera tal que sea claramente visible para el personal calificado antes de la 
inspección, el ajuste, la reparación o el mantenimiento del equipo.  
b) Equipo de acometida. En las unidades que no sean de vivienda, además de los 
requisitos del inciso (a) anterior, deberá ponerse una etiqueta permanente en campo o 
en fábrica a equipos d e servicio de 1200 amperes o más. La etiqueta deberá cumplir 
los requisitos de 110 -21(b) y contener la siguiente información:  
(1) Tensión nominal del sistema  
(2) Corriente de falla disponible en los dispositivos de protección de sobrecorriente del 
equipo  de acometida  
(3) El tiempo restablecimiento de los dispositivos de protección contra sobrecorriente 
con base en la corriente de falla disponible en el equipo de acometida.  
(4) La fecha de aplicación de la etiqueta.  
Excepción: No se requiere la etiqueta  del equipo de acometida si se aplica una 
etiqueta de arco eléctrico de conformidad con las prácticas industriales.  
NOTA: Ver la NOM -029-STPS -2011.  NO PROCEDE  
En el objetivo de la NOM se precisa 
que: 
3.1 Objetivo  
Las disposiciones establecidas en 
las espe cificaciones de esta NOM no 
deben considerarse como guía de 
diseño de instalaciones ni como un 
manual de instrucciones para personas 
no-calificadas (véase definición de 
persona calificada en el Artículo 100 
del Capítulo 1). Se considera que, para 
hacer un uso apropiado de estas 
especificaciones, es necesario recibir 
capacitación y tener experiencia 
suficiente en el manejo de las 
instalaciones eléctricas.  
Por otra parte, cada dependencia es la 
autoridad competente para vigilar el 
cumplimiento de las  NOM´s qu e emita.   
 
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018      Debe decir:  
110-16. Letreros de advertencia contra arco eléctrico.  a) General. Los equipos 
eléctricos tales como tableros de distribución, tableros de potencia, tablero de 
alumbrado y control, tableros de control industrial, envolventes par a medidores 
enchufables y centros de control de motores, que estén en sitios que no son para 
vivienda y que probablemente requieran de inspección, ajuste, reparación o 
mantenimiento, mientras estén energizados, deben estar marcados en campo o en 
fábrica co n los niveles de corto circuito en kA kiloAmperes y de arco eléctrico en 
cal/cm² Calorías en centimetro cuadrado,para advertir al personal calificado del peligro 
potencial de los niveles de corto circuito y su arco eléctrico relacionado. El marcado en 
cada  tablero, deberá ser en placas que sean de fondo color blanco y naranja para los 
datos de corto circuito y arco eléctrico, respectivamente,. El marcado debe cumplir con 
los requerimientos de la Sección 110 -21 (b) y estar ubicado de manera tal que sea 
clara mente visible para el personal calificado antes de la inspección, el ajuste, la 
reparación o el mantenimiento del equipo.  
b) Equipo de acometida. En las unidades que no sean de vivienda, además de los 
requisitos del inciso (a) anterior, deberá ponerse una  etiqueta permanente en campo o 
en fábrica a equipos de servicio de 1200 amperes o más. La etiqueta deberá cumplir 
los requisitos de 110 -21(b) y contener la siguiente información:  
(1) Tensión nominal del sistema  
(2) Corriente de falla disponible en los d ispositivos de protección de sobrecorriente del 
equipo de acometida  
(3) El tiempo restablecimiento de los dispositivos de protección contra sobrecorriente 
con base en la corriente de falla disponible en el equipo de acometida.  
(4) La fecha de aplicación de la etiqueta.  
Excepción: No se requiere la etiqueta del equipo de acometida si se aplica una 
etiqueta de arco eléctrico de conformidad con las prácticas industriales.  
NOTA: Ver la NOM -029-STPS -2011.  
Soporte o fundamento:  
Si las NOM son OBLIGATORIAS, y dentro de la NOM 001 SEDE 2012, al verificar 
la aplicación del ARTÍCULO 110 -16 de esta NOM, conteniendo este Artículo una 
NOTA que sirve para indicar que se USE la NOM -029-STPS -2011, como guía para 
cumplir este requerimiento del ARTÍCULO 110 -16, lo que deb e subrayarse es que 
se realice el estudio de corto circuito y de arco eléctrico, lo que arrojará entre 
otras bondades:  
-una instalación más económica,  
-facilidad de planeación en las actividades de mantenimiento por personal 
calificado,  
-certidumbre en la  seguridad al personal y a los recursos materiales del usuario   
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       106. 
110-16 b)  Ing. Santiago Neftalí 
Sánchez Alcalá  
UVIE  Dice:   
110-16 b) Equipo de Servicio. En las unidades que no sean unidades de vivienda, 
además de los requisitos del inciso (a) anter ior, deberá ponerse una etiqueta 
permanente en campo o en fábrica a equipos de servicio de 1200 amperios o más. La 
etiqueta deberá cumplir los requisitos de 110 -21(b) y contener la siguiente información:  
(1) Tensión nominal del sistema  (2) Corriente de fal la disponible en los dispositivos de 
protección de sobrecorriente del equipo de servicio  (3) El tiempo restablecimiento de 
los dispositivos de protección contra sobrecorriente basados en la corriente de falla 
disponible en el equipo de servicio  (4) La fech a de aplicación de la etiqueta.  
Debe decir:  
110-16 b) Equipo de Acometida. En las unidades que no sean unidades de vivienda, 
además de los requisitos del inciso (a) anterior, deberá ponerse una etiqueta 
permanente en campo o en fábrica a equipos de acometi da de 1200 amperios o más. 
La etiqueta deberá cumplir los requisitos de 110 -21(b) y contener la siguiente 
información:  (1) Tensión nominal del sistema  (2) Corriente de falla disponible en los 
dispositivos de protección de sobrecorriente del equipo de acome tida (3) El tiempo 
restablecimiento de los dispositivos de protección contra sobrecorriente basados en la 
corriente de falla disponible en el equipo de acometida  (4) La fecha de aplicación de la 
etiqueta.  
Soporte o fundamento:  
Actualizar sección nueva con base en el NEC -2017; la palabra "service" no se traduce 
como servicio sino como acometida (ver como ejemplo la sección 110 -24 a) que si se 
tradujo en forma correcta).  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Equipo de Acometida. En las 
unidades que n o sean unidades de 
vivienda, además de los requisitos del 
inciso (a) anterior, deberá ponerse una 
etiqueta permanente en campo o en 
fábrica a equipos de acometida de 
1200 amperios o más….  
107. 
110-16 b) 
Excepción  Ing. Santiago Neftalí 
Sánchez Alcalá  
UVIE Dice:   
110-16 b) Excepción: No se requiere la etiqueta del equipo de servicio si se aplica una 
etiqueta de arco eléctrico de conformidad con las prácticas industriales.  
Debe decir:  
110-16 b) Excepción: No se requiere la etiqueta del equipo de acometida s i se aplica 
una etiqueta de arco eléctrico de conformidad con las prácticas industriales.  
Soporte o fundamento:  
Actualizar sección nueva con base en el NEC -2017; la palabra "service" no se traduce 
como servicio sino como acometida (ver como ejemplo la secc ión 110 -24 a) que si se 
tradujo en forma correcta).  NO PROCEDE  
La definición es clara tal como está en 
la NOM  
108. 110-16(b)(3)  ROBERTO RUELAS 
GÓMEZ  
(FECIME)  Dice:   
(3) El tiempo restablecimiento de los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente con  base en la corriente de falla disponible en el equipo de acometida.  
Debe decir:  
(3) El tiempo de restablecimiento de los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente con base en la corriente de falla disponible en el equipo de acometida.  
Soporte o fun damento:  
Faltó la palabra.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(3) El tiempo de restablecimiento de 
los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente con base en la corriente 
de falla disponible en el equipo de 
acometida.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   109. 110-21 
(a)(2) ex c  ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
Excepción: En las instalaciones industriales, donde las condiciones de 
mantenimiento y supervisión aseguran que sólo las personas calificadas reparen el 
equipo, no se requerirán los marcados indicados en 11 0-21 (A) (2).  
Debe decir:  
Excepción: En las instalaciones industriales, donde las condiciones de 
mantenimiento y supervisión aseguran que sólo las personas calificadas reparen el 
equipo, no se requerirán los marcados indicados en 110 -21 (a) (2).  
Soporte o fundamento:  
Cambio de letra  
mayúscula por minúscula   
PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
… no se requerirán los marcados 
indicados en 110 -21 (a) (2).   
110. 110-22 b)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Los envolventes de equipo para interruptores automáticos o fusibles aplicados de 
conformidad con los valores para combinación en serie, seleccionados bajo la 
supervisión de ingeniería de acuerdo con 240 -86(a) y estén marcados según las 
indicaciones del ingeniero para indicar que el equipo ha sido aplicado con el valor de 
combinación en serie.  
Debe decir:  
“Los envolventes de equipo para interruptores automáticos o fusibles aplicados de 
conformidad con los valores para combinación en s erie, seleccionados bajo la 
supervisión de ingeniería de acuerdo con 240 -86(a) deberán ser marcados 
legiblemente en campo según las indicaciones del ingeniero para indicar que el equipo 
ha sido aplicado con el valor de combinación en serie.”  
Soporte o fund amento:  
Modificar redacción para establecer palmariamente la disposición obligatoria  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Sistemas combinados en serie 
con supervisión de ingeniería . Los 
envolventes de equipo para 
interruptores autom áticos o fusibles 
aplicados de conformidad con los 
valores nominales para combinación 
en serie, seleccionados bajo la 
supervisión de ingeniería de acuerdo 
con 240 -86(a) deben ser marcados 
según las indicaciones del ingeniero 
para indicar que el equipo ha s ido 
aplicado con el valor nominal de 
combinación en serie. La marca debe 
ser fácilmente visible y debe incluir la 
siguiente información  
111. 110-24 (b)  
210-4 NOTA 2  
  Dice:  
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  
Todos esos textos no deberían incluir el “ secció n” para indicar una referencia, basta 
con indicar el número del articulo seguido por el numero de la sección  NO PROCEDE  
Propuesta editorial no proporciona 
valor agregado a la NOM  
112. 110-24 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ  
FECIME  Dice:  
a) Marcado en campo.  
El equipo de acometida en lugares distintos a las unidades de vivienda se debe marcar 
en el campo en forma legible, con la máxima corriente de falla disponible. El(los) 
marcado(s) en campo debe incluir la fecha en que se realizó el cálculo de la corriente 
de falla y tener una durabilidad suficiente para soportar el medio ambiente. El cálculo 
debe ser documentado y estar disponible a los autorizados para diseñar, instalar, 
inspeccionar,  mantener u operar el sistema.  NO PROCEDE  
El contexto de lo especificado no se 
refiere a la verificación previa a la 
energización de la instalación; se 
refiere a las inspecciones programadas 
durant e la operación del sistema   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Debe decir:  
a) Marcado en campo.  
El equipo de acometida en lugares distintos a las unidades de vivienda se debe 
marcar en el campo en forma legible, con la máxima corriente de falla disponible. 
El(los) marcado(s) en campo debe incluir la fecha en que se realizó el cálculo de la 
corriente de falla y te ner una durabilidad suficiente para soportar el medio ambiente. El 
cálculo debe ser documentado y estar disponible a los autorizados para diseñar, 
instalar, verificar,  mantener u operar el sistema.  
Soporte o fundamento:  
De acuerdo con la LFMN el cumplimien to con las NOM se verifica, no se inspecciona.  
Por lo que se sugiere corregir el término.  
 
113. 110-22 b)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Los envolventes de equipo para interruptores automáticos o fusibles aplicados de 
conformidad con los valores p ara combinación en serie, seleccionados bajo la 
supervisión de ingeniería de acuerdo con 240 -86(a) y estén marcados según las 
indicaciones del ingeniero para indicar que el equipo ha sido aplicado con el valor de 
combinación en serie.  
Debe decir:  
“Los envo lventes de equipo para interruptores automáticos o fusibles aplicados de 
conformidad con los valores para combinación en serie, seleccionados bajo la 
supervisión de ingeniería de acuerdo con 240 -86(a) deberán ser marcados 
legiblemente en campo según las in dicaciones del ingeniero para indicar que el equipo 
ha sido aplicado con el valor de combinación en serie.”  
Soporte o fundamento:  
Modificar redacción para establecer palmariamente la disposición obligatoria  NO PROCEDE  
La redacción es clara o sea palmaria  
114. 110-26(a)(4)  Ing. Gerardo Gaspar 
Maltos Villarreal  
UVIE  Dice:  
4) Acceso limitado.  Cuando el equipo que funcione a 1000 nominales volts o menos a 
tierra […]  
Debe decir:  
4) Acceso limitado.  Cuando el equipo que funcione a 1000 volts nominales o menos a  
tierra […]  
Soporte o fundamento:  
Cambiar el orden de las palabras para mayor coherencia.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
4) Acceso limitado.  Cuando el equipo 
que funcione a 1000 volts nominales o 
menos a tierra y que requiera 
inspección…  
115. 110-27 
110-21(b)  
110-34(c)  
300-45 
 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ   
 
FECIME  Dice: 110 -27 
c) Señales  preventivas . Las entradas a cuartos y otros lugares resguardados que 
contengan partes vivas expuestas, deben marcarse con señales  preventivas visibles 
que prohí ban la entrada a personal no calificado.  
Debe decir:  
c) Letreros preventivos . Las entradas a cuartos y otros lugares resguardados que 
contengan partes vivas expuestas, deben marcarse con letreros preventivos  visibles 
que prohíban la entrada a personal no calificado  
Soporte o fundamento:  La palabra inglesa SIGN también significa letrero en español. 
Se sugiere corregir el texto.  NO PROCEDE  
La propuesta es editorial y sin mayor 
sentido ya que:  
SIGN significa: señal, rótulo, letrero, 
anuncio, indicación, carte l…  
Siendo todos los términos claros y 
entendibles  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   116.  
110-27. 
Resguardo de 
partes vivas  ANCE  
 Dice:   
a) Partes vivas protegidas contra contacto accidental.  Excepto si en esta NOM se 
requiere o autoriza otra cosa, las partes vivas de los equipos eléctr icos que funcionen a 
50 y hasta 1000 volts nominales deben estar resguardadas contra contactos 
accidentales por envolventes apropiadas o por cualquiera de los medios siguientes:  
(4) Estar instaladas por encima del piso u otra superficie de trabajo.  
a. Un m ínimo de 2.5 m para 50 a 300 volts entre conductores no puestos a 
tierra  
b. Un mínimo de 2.6 m para 301 a 600 volts entre conductores no puestos a 
tierra  
c. Un mínimo de 2.6 m para 601 a 1000 volts entre conductores no puestos a 
tierra  
Debe decir:  
a) Parte s vivas protegidas contra contacto accidental.  Excepto si en esta NOM se 
requiere o autoriza otra cosa, las partes vivas de los equipos eléctricos que funcionen a 
50 volts y hasta 1000 volts nominales deben estar resguardadas contra contactos 
accidentales por envolventes apropiadas o por cualquiera de los medios siguientes:  
(4) Estar instaladas por encima del piso u otra superficie de trabajo.  
a. Un mínimo de 2.5 m para 50 volts a 300 volts entre conductores no puestos a 
tierra  
b. Un mínimo de 2.6 m para 30 1 volts a 600 volts entre conductores no puestos 
a tierra  
c. Un mínimo de 2.6 m para 601 volts a 1000 volts entre conductores no 
puestos a tierra  
Soporte o fundamento:  
Con base en la NOM -008-SCFI -2002, siempre después de la cantidad debe ir el 
símbolo o no mbre de la unidad.  
Incorrecto 50 y hasta 1000 volts.  
Correcto 50 volts y hasta 1000 volts.  NO PROCEDE  
La propuesta es editorial y la NOM es 
clara.  
117. 110-28 
Tabla  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C.  A.C Dice:  
Contacto accidental  
Debe decir:  
Contacto incidental  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar expresion " accidental" por "incidental". Referencia NEC 2017 Table 110 -
28 NO PROCEDE  
La idea está expresada correctamente.  
De acuerdo con el Diccionario de la 
Real Academia Española  
Accidental: Casual,  contingente.  
La propuesta sería incorrecta ya que:  
Incidental: Que sobreviene en algún 
asunto y tiene alguna relación con él.  
Dicho de una cosa o de un hecho: 
Accesorio de menor importancia  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       118. 110-28 
Tabla  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Lavado con manguera  
Debe decir:  
Agua por lavado con manguera  
Soporte o fundamento  
Reemplazar expresion " Lavado con manguera " por "Agua por lavado con mangue ra". 
Referencia NEC 2017 Table 110 -28 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Agua por lavado con manguera  
119.  
110-31. 
Envolvente de 
las 
instalaciones 
eléctricas.  
 ANCE  
 Dice:   
b) Instalaciones interiores.  
1) En lugares accesibles a personas no cal ificadas.  Las instalaciones eléctricas 
interiores que son accesibles a personas no calificadas deben estar hechas con 
equipos en envolventes metálicos. Los tableros de potencia, subestaciones unitarias, 
transformadores, cajas de derivación, cajas de conexi ón y otros equipos asociados 
similares, se deben marcar con los símbolos de precaución adecuados. Las aberturas 
en transformadores ventilados de tipo seco o aberturas similares en otros equipos 
deben estar diseñadas de tal modo que los objetos extraños int roducidos a través de 
esas aberturas sean desviados de las partes energizadas.  
Debe decir:  
b) Instalaciones interiores.  
1) En lugares accesibles a personas no calificadas.  Las instalaciones eléctricas 
interiores que son accesibles a personas no calificadas  deben estar hechas con 
equipos en envolventes metálicos. Los tableros de potencia , transformadores,  cajas de 
derivación, cajas de conexión y otros equipos asociados similares, se deben marcar 
con los símbolos de precaución adecuados. Las aberturas en tran sformadores 
ventilados de tipo seco o aberturas similares en otros equipos, deben estar diseñadas 
de tal modo que los objetos extraños introducidos a través de esas aberturas sean 
desviados de las partes energizadas.  
Soporte o fundamento:  
Con base en la de finición del NEC 2017 que dice:  
(B) Indoor Installations.  
(1) In Places Accessible to Unqualified Persons.  Indoor electrical installations that 
are accessible to unqualified persons shall be made with metal -enclosed equipment. 
Switchgear , transformers,  pull boxes, connection boxes, and other similar associated 
equipment shall be marked with appropriate caution signs. Openings in ventilated dry -
type transformers or similar openings in other equipment shall be designed so that 
foreign objects inserted throug h these openings are deflected from energized parts.  
Remplazar el término subestación unitaria  por el de Subestación, para tener 
concordancia con la definición de subestación del artículo 100.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
1) En lugares acce sibles a 
personas no calificadas.  Las 
instalaciones eléctricas interiores que 
son accesibles a personas no 
calificadas deben estar hechas con 
equipos en envolventes metálicos. Los 
tableros de potencia, subestaciones, 
transformadores, cajas de derivación, 
cajas de conexión y otros equipos 
asociados similares, se deben marcar 
con los símbolos de precaución 
adecuados. Las aberturas en 
transformadores ventilados de tipo 
seco o aberturas similares en otros 
equipos deben estar diseñadas de tal 
modo que los objeto s extraños 
introducidos a través de esas aberturas 
sean desviados de las partes 
energizadas.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   120. Tabla 110 -31 Ing. Gerardo Gaspar 
Maltos Villarreal  
UVIE  Dice:  
110-31. Envolvente para las instalaciones eléctricas.  Las instalaciones 
eléctricas en bóvedas , en cuartos o en armarios o en una zona rodeada por una pared, 
mampara o cerca, cuyo acceso esté controlado por cerradura y llave u otro medio 
aprobado, deben ser consideradas accesibles únicamente para personas calificadas. 
El tipo de envolvente utilizad a en un caso específico debe diseñarse y construirse 
según la naturaleza y grado del riesgo o riesgos asociados con la instalación.  
Para instalaciones distintas de los equipos descritos en 110 -31(d) se debe utilizar 
una pared, un enrejado o una cerca que r odee la instalación eléctrica exterior para 
desalentar el acceso a personas no calificadas. La cerca no debe tener menos de 2.10 
metros de altura o una combinación de 1.80 metros o más de malla y 0.30 metros o 
más de extensión, usando tres o más hilos de a lambre de púas o equivalente. La 
distancia desde la cerca hasta las partes vivas no debe ser menor a la que se indica en 
la Tabla 110 -31. 
NOTA:  Para los requisitos de construcción de las bóvedas para transformadores, 
véase el Artículo 450.  
a) Bóvedas eléct ricas. Cuando se requiera o se especifique una bóveda para 
conductores y equipos se aplicará de (1) a (5) siguientes,  
Tabla 110 -31 Distancia mínima desde la cerca hasta las partes vivas  
Niveles de tensión  
(kilovolts)  Distancia mínima 
hasta las partes 
vivas (metros)  
Menos de 13.8  3.05 
De 13.8 hasta 230  4.60 
Más de 230  5.50 
 
1) Paredes y techo. Se deben construir con materiales de resistencia estructural 
adecuada para las condiciones del lugar, con una clasificación de resistencia mínima al 
fuego de 3 ho ras. […] Debe decir:  
4) Acceso limitado.  Cuando el equipo que funcione a 1000 volts nominales o menos a 
tierra […]  
Debe decir:  
110-31. Envolvente para las instalaciones eléctricas.  Las instalaciones 
eléctricas en bóvedas, en cuartos o en armarios o en una z ona rodeada por una pared, 
mampara o cerca, cuyo acceso esté controlado por cerradura y llave u otro medio 
aprobado, deben ser consideradas accesibles únicamente para personas calificadas. 
El tipo de envolvente utilizada en un caso específico debe diseñars e y construirse 
según la naturaleza y grado del riesgo o riesgos asociados con la instalación.  NO PROCEDE  
La ubicación de las tablas obedece a 
cuestiones editoriales  
 
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)          Para instalaciones distintas de los equipos descritos en 110 -31(d) se debe utilizar 
una pared, un enrejado o una cerca que rodee la instalación eléctrica exterior para 
desalentar el acceso a personas no calificadas. La cerca no debe tener menos de 2.10 
metros de altura o una combinación de 1.80 metros o más de malla y 0.30 metros o 
más de  extensión, usando tres o más hilos de alambre de púas o equivalente. La 
distancia desde la cerca hasta las partes vivas no debe ser menor a la que se indica en 
la Tabla 110 -31. 
Tabla 110 -31 Distancia mínima desde la cerca hasta las partes vivas  
Niveles de  tensión  
Niveles de tensión  
(kilovolts)  Distancia mínima 
hasta las partes 
vivas (metros)  
Menos de 13.8  3.05 
De 13.8 hasta 230  4.60 
Más de 230  5.50 
 
NOTA:  Para los requisitos de construcción de las bóvedas para transformadores, 
véase el Artículo 450.  
a) Bóvedas eléctricas. Cuando se requiera o se especifique una bóveda para 
conductores y equipos se aplicará de (1) a (5) siguientes:  
1) Paredes y techo. Se deben construir con materiales de resistencia estructural 
adecuada para las condiciones del lugar, c on una clasificación de resistencia mínima al 
fuego de 3 horas. […]  
Soporte o fundamento:  
Reubicar la tabla 110 -31 previo al inicio de la Nota aclaratoria y de la subsección (a), 
ya que los lineamientos de dicha tabla no pertenecen a los requisitos de Bóve das 
Eléctricas. En la ubicación propuesta se tendría mayor consistencia dentro de la misma 
sección.   
 
121. 110-32  
 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
En todos los casos, el espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como 
mínimo una abertura de 90 °C de las puertas o los paneles con bisagras.  
Debe decir:  
En todos los casos, el espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como 
mínimo una abertura de 90° de las puertas o los paneles con bisagras.  
Soporte o fundamento:  
Editoria l  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
una abertura de 90 grados de las 
puertas o los paneles con bisagras.  
 
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   122. Tabla 110 -34(a)  
Notas inferiores  ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
1. Partes vivas expuestas en un lado  y no activas o conectadas a tierra en el otro lado 
del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados protegidas eficazmente 
por materiales aislantes.   
Debe decir:  
1. Partes vivas expuestas en un lado y no activas ni conectadas a tierra en el otro lado 
del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados protegidas eficazmente 
por materiales aislantes.   
Soporte o fundamento:  
Para evitar confusión de interpretación, referente al espacio de trabajo de 
acuerdo a la condición 1  
La condic ión 1 se refiere a que enfrente del tablero se tiene una pared aislada o 
no conectada a tierra.  
Esto se puede consultar en la condición 1 de la tabla 110 -26(a)(1), que dice: ni 
conectadas a tierra  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
1. Partes viv as expuestas en un lado y 
no activas ni conectadas a tierra…  
123. 110-34 d)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Iluminación.  Debe haber iluminación apropiada en todos los espacios de trabajo  
alrededor del equipo eléctrico. No se permite el control de la iluminación únicamente 
por medios automáticos. Las salidas para iluminación deben estar dispuestas de 
manera que las personas que cambien las lámparas o hagan reparaciones en el 
sistema de alu mbrado, no corran peligro por las partes vivas u otros equipos.  
Debe decir:  
Iluminación.  Debe haber iluminación  en todos los espacios de trabajo alrededor del 
equipo eléctrico, con niveles conforme a la NOM -025 -STPS vigente. No se permite el 
control de la  iluminación únicamente por medios automáticos. Las salidas para 
iluminación deben estar dispuestas de manera que las personas que cambien las 
lámparas o hagan reparaciones en el sistema de alumbrado, no corran peligro por las 
partes vivas u otros equipos.   
Soporte o fundamento:  
Reemplazar “apropiada” por NOM -025-STPS -vigente  NO PROCEDE  
La NOM es de seguridad de las 
instalaciones eléctricas, la 
dependencia competente vigilará el 
cumplimiento de las NOMs que emita  
124. 110-34(c)  
 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ  Dice: 110 -34(c)  
Deben colocarse señales  permanentes y claramente visibles de advertencia de 
peligro. La señal  de peligro debe cumplir con los requisitos de la Sección 110 -21 (b) y 
debe tener la siguiente inscripción:  
Debe decir:  Deben colocarse letreros  permanentes y claramente visibles de 
advertencia de peligro. El letrero  de peligro debe cumplir con los requisitos de la 
Sección 110 -21 (b) y debe tener la siguiente inscripción:  
Soporte o fundamento:  La palabra inglesa SIGN también significa letrero en es pañol. 
Se sugiere corregir el texto.  NO PROCEDE  
La propuesta es editorial y sin mayor 
sentido ya que:  
SIGN significa: señal, rótulo, letrero, 
anuncio, indicación, cartel…  
Siendo todos los términos claros y 
entendibles  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       125. Tabla 110 -34 e)  
 Ing. Santiag o Neftalí 
Sánchez Alcalá  
UVIE  Dice:   
Tabla 110 -34(e). - Altura de las partes vivas sin proteger sobre el espacio de trabajo  
Tensión entre fases (volts)  
Altura (metros)  
1001-7500  
2.70 
7501 -35 000  
2.90 
Más de 35 000  
Aumentar 2.90 por cada kV arriba de 35 000  volts 
Debe decir:  
Tabla 110 -34(e). - Altura de las partes vivas sin proteger sobre el espacio de 
trabajo  
Tensión entre fases (volts)  
Altura (metros)  
1001 -7500  
2.70 
7501 -35 000  
2.90 
Más de 35 000  
Aumentar 0.01 m a 2.90 por cada kV arriba de 35 000 volts  
Soporte o fundamento:  
Corregir error de captura en la Tabla  NO PROCEDE  
La Tabla está correcta en la NOM  
126. 200-4, b), 
Excepción 2  
  ING. RODOLFO 
TEJEDA  
(CIMECH)  Dice:   
Excepción 2: Los requisitos para el agrupamiento o identificación no se deben aplicar 
donde los conductores del circuito derivado pasan a través de una caja o cuerpo de 
conduit sin un bucle , según se describe en la sección 314 -16(b)(1) o sin un empalme o 
terminación  
Debe decir:  
Excepción 2: Los requisitos para el agrupamiento o identificación  no se deben aplicar 
donde los conductores del circuito derivado pasan a través de una caja o cuerpo de 
conduit sin coca , según se describe en la sección 314 -16(b)(1) o sin un empalme o 
terminación.  
Soporte o fundamento:  
La palabra coca es más usual en el lenguaje técnico del electricista.  NO PROCEDE  
Ambos términos son conocidos en el 
medio  
127. 200-6  ING. RODOLFO 
TEJEDA  
(CIMECH)  Dice:   
Tres franjas blancas o grises a lo largo de toda la longitud del conductor  
Debe decir:  
Verificar si el conductor con est as características se fabrica y usa en México o si está 
normalizado.  
Soporte o fundamento:  
Se observa a lo largo de este capítulo que se agregó el uso de cable con franjas grises 
en toda su longitud,  NO PROCEDE  
No aplica        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018    
128. 200-6 a) ING. JOSE LUIS 
GARC IA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
a) Tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o menor. Un conductor con aislamiento puesto a tierra 
de tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o menor, debe identificarse por uno de los siguientes 
medios:  
Debe  decir:  
a) Tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o menor. Un conductor aislado puesto a tierra de 
tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o menor, debe identificarse por uno de los siguientes 
medios:  
Soporte o fundamento:  
Correguir error de escritura, lo que esta puesto a tierra es el conductor aislado no el 
conductor con aislamento  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o 
menor. Un conductor aislado puesto a 
tierra de tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o 
menor, debe identificarse por uno de 
los siguientes medios:  
129. 200-6 a) 
Excepción 2 
NOTA  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
NOTA: Se recomienda tomar precauciones cuando se trabaje en sistemas existentes, 
dado que en el pasado se pudo haber utiliza do el color gris para un conductor no 
puesto a tierra.  
Debe decir:  
Eliminar NOTA  
Soporte o fundamento:  
Para eliminar recomendación  NO PROCEDE  
No fundamenta su propuesta y sí quita 
valor a lo establecido  
130. 200-6 b) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO D E 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
b) Tamaño 21.2 mm2 (4 AWG)  o mayores.  Un conductor con aislamiento puesto a 
tierra de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG), o mayor debe identificarse por medio de uno de 
los siguientes medios:  
Debe decir:  
b) Tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayores. Un conductor aislado puesto a tierra de 
tamaño 21.2 mm2 (4 AWG), o mayor debe identificarse por medio de uno de los 
siguientes medios:  
Soporte o fundamento:  
Correguir error de escritura, lo que esta puesto a tierra es el conductor aislado no el 
conductor con aislamento  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o 
mayores. Un conductor aislado puesto 
a tierra de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG), 
o mayor debe identificarse por medio 
de uno de los siguie ntes medios  
131. 200-6 c) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
c) Cordones flexibles. Un conductor con aislamiento que se usa como conductor 
puesto a tierra, cuando está contenido dentro de un cordón flexible, debe identificarse 
mediante un acabado exterior blanco o gris claro o por los métodos permitidos en  400-
22. 
Debe decir:  
c) Cordones flexibles. Un conductor aislado que se usa como conductor puesto a tierra, 
cuando está contenido dentro de un cordón flexible, debe identificarse mediante un 
acabado exterior blanco o gris claro o por los métodos permitidos en 400 -22. 
Soporte o fundamento:  
Correguir error de escritura, lo que esta puesto a tierra es el conductor aislado no el 
conductor con a islamento  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Cordones flexibles. Un conductor 
aislado que se usa como conductor 
puesto a tierra, cuando está contenido 
dentro de un cordón flexible, debe 
identificarse mediante un acabado 
exterior blanco o gris c laro o por los 
métodos permitidos en 400 -22. 
 
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       132. 200-7 a) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
NOTA: Se recomienda tomar precauciones cuando se trabaje en sistemas existentes, 
dado que en  el pasado se pudo haber utilizado el color gris para un conductor no 
puesto a tierra.  
Debe decir:  
Eliminar NOTA  
Soporte o fundamento:  
Para eliminar recomendación  NO PROCEDE  
No fundamenta su propuesta y sí quita 
valor a lo establecido  
133. 210-4 a) Mtro. Enrique Balam 
Romero  
 Dice:  
NOTA 1: Un sistema de 3 fases, 4 hilos, conectado en estrella, utilizado para alimentar 
cargas no lineales, puede requerir que el diseño del sistema de alimentación permita 
corrientes en el conductor neutro con alto contenido de  armónicas.  
Debe decir:  
NOTA 1. Un sistema de 3 fases, 4 hilos, conectado en estrella, utilizado para alimentar 
cargas no lineales, puede conducir en el neutro magnitudes armónicas de hasta 3 
veces la corriente rms por fase, por lo que el neutro deberá ser  calculado para soportar 
con seguridad esas corrientes. En caso de desconocerse la magnitud de las corrientes 
armónicas, el conductor neutro deberá tener cuando menos la misma sección de los 
conductores de fase.  
Soporte o fundamento:  
La mayoría de la carga  del usuario es de control electrónico, las corrientes armónicas 
están presentes en el consumo eléctrico. La sección del conductor neutro esta 
impactada por las corrientes armónicas de los equipos no lineales.  NO PROCEDE  
La propuesta está considerada en la  
sección 220 -61 a).  
134.  
210-5. 
Identificación 
de los circuitos 
derivados  ANCE  
 Dice:   
c) Identificación de conductores de fase.   
(2) Circuitos derivados alimentados por sistemas de corriente continua.  Donde un 
circuito derivado sea alimentado por un sis tema de corriente continua que funcione a 
más de 60 volts, cada conductor no puesto a tierra de 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor 
debe estar identificado por su polaridad en todos los puntos  de terminación, conexión y 
empalme mediante cinta de marcado, etiquetado u  otro medio aprobado; cada uno de 
los conductores no puesto a tierra de 13.3 mm2 (6 AWG) o menor debe estar 
identificado por su polaridad en todos los puntos de terminación, conexión y empalme, 
de conformidad con lo establecido en la sección 210 -5(c)(2)(a)  y (b). Los métodos de 
identificación utilizados para los conductores que se originen dentro de cada panel de 
distribución  de un circuito derivado o equipo similar de distribución de un circuito 
derivado deben ser documentados de manera que estén fácilment e identificables o 
deben estar marcados de modo permanente en cada panel de distribución  de un 
circuito derivado o equipo similar de distribución de un circuito derivado.  
a. Polaridad positiva, calibres 13.3 mm2 (6 AWG) o menores. Donde la polaridad 
positi va de un sistema de corriente continua no sirva como el punto de conexión para 
el conductor puesto a tierra, cada conductor positivo no puesto a tierra debe ser 
identificado mediante uno de los siguientes medios:  
b. Polaridad negativa, calibres 13.3 mm2 (6 AWG) o menores. Donde la polaridad 
negativa de un sistema de corriente continua no sirva como el punto de conexión para 
el conductor puesto a tierra, cada conductor negativo no puesto a tierra debe ser 
identificado mediante uno de los siguientes medios:  NO PROCEDE  
Ambos términos son conocidos en el 
medio  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018    
   Debe decir:  
c) Identificación de conductores de fase.  
… 
(2) Circuitos derivados alimentados por sistemas de corriente continua.  Cuando 
un circuito derivado se alimente por un sistema de corriente co ntinua que funcione a 
más de 60 volts, cada conductor no puesto a tierra de 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor 
debe estar identificado por su polaridad en todos los puntos de terminación, conexión y 
empalme mediante cinta de marcado, etiquetado u otro medio aprobado ; cada uno de 
los conductores no puesto a tierra de 13.3 mm2 (6 AWG) o menor debe estar 
identificado por su polaridad en todos los puntos de terminación, conexión y empalme, 
de acuerdo con 210 -5(c)(2)(a) y (b). Los métodos de identificación utilizados para  los 
conductores que se originen dentro de cada tablero de  distribución de un circuito 
derivado o equipo similar de distribución de un circuito derivado deben documentarse 
de manera que estén fácilmente identificables o deben estar marcados de modo 
permane nte en cada tablero de distribución  de un circuito derivado o equipo similar de 
distribución de un circuito derivado.  
a) Polaridad positiva, tamaños 13.3 mm2 (6 AWG) o menores. Donde la polaridad 
positiva de un sistema de corriente continua no sirva como e l punto de conexión para 
el conductor puesto a tierra, cada conductor positivo no puesto a tierra debe 
identificarse por uno de los medios siguientes:  
b) Polaridad negativa, tamaños 13.3 mm2 (6 AWG) o menor. Donde la polaridad 
negativa de un sistema de co rriente continua no sirva como el punto de conexión para 
el conductor puesto a tierra, cada conductor no puesto a tierra negativo debe 
identificarse por uno de los medios siguientes:  
Soporte o fundamento:  
(2) Branch Circuits Supplied from Direct -Current Sy stems. Where a branch circuit 
is supplied from a dc system operating  at more than 60 volts, each ungrounded 
conductor of 4 AWG  or larger shall be identified by polarity at all termination, 
connection,  and splice points by marking tape, tagging, or other  approved means; each 
ungrounded conductor of 6 AWG or  smaller shall be identified by polarity at all 
termination, connection,  and splice points in compliance with 210.5(C)(2)(a) and  (b). 
The identification methods utilized for conductors originating within e ach branch -circuit 
panelboard or similar branchcircuit distribution equipment shall be documented in a 
manner that is readily available or shall be permanently posted at each branch -circuit 
panelboard or similar branch -circuit distribution equipment.  
(a) P ositive Polarity, Sizes 6 AWG or Smaller. Where the positive polarity of a dc 
system does not serve as the connection point for the grounded conductor, each 
positive ungrounded conductor shall be identified by one of the following means:  
(b) Negative Pola rity, Sizes 6 AWG or Smaller. Where the negative polarity of a dc 
system does not serve as the connection point for the grounded conductor, each 
negative ungrounded conductor shall be identified by one of the following means:  
Cambiar “panel” por “tablero”  en (2) de c) ya que hacen referencia al “panelboard” que 
es el tablero de control, con base en la normativa mexicana vigente.   
Cambiar “calibre” por “tamaño” en a. y b. de (2) ya que los conductores se indican por 
su área y ésta no es un calibre, incluso en inglés le dicen “size” y no “gauge”, con base   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       en la regulación vigente.  
 
135.  
210-8 
Protección de 
las personas 
mediante 
interruptores de 
circuito por falla 
a tierra.  
 ANCE  
 Dice:   
e) Salidas de iluminación en semisótanos.  Se debe proveer protección c on 
interruptores de circuito por falla a tierra para salidas de iluminación que no excedan 
los 120 volts instalados en espacios estrechos.  
Debe decir:  
e) Salidas de iluminación en semisótanos.  Se debe proveer protección con 
interruptores de circuito por fa lla a tierra para salidas de iluminación que no excedan 
120 volts instaladas en semisótanos.  
Soporte o fundamento:  
Con base en el NEC 2017  
(E) Crawl Space Lighting Outlets.  GFCI protection shall be provided for lighting 
outlets not exceeding 120 volts inst alled in crawl spaces  
Cambiar “espacios estrechos” por “semisótanos” ya que este es el significado de “crawl 
spaces”.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
e) Salidas de iluminación en 
semisótanos.  Se debe proveer 
protección con interruptores de circ uito 
por falla a tierra para salidas de 
iluminación que no excedan 120 volts 
instaladas en semisótanos.  
 
136. 210-8 a) y b)  
210-12 
210-52 CIME  OAXACA Y 
UVIES OAXACA  Dice:  
a) Unidades de vivienda dice textualmente "Todos los contactos en instalaciones 
rnonofasicas de 120 volts de 15 y 20 amperes".  
Debe decir:  
Se sugiere modificar a 150 volts.  
Soporte o fundamento:  
Esto con el fin de evitar controversias ya que el voltaje  
nominal en Mexico entre fase y neutro es de 120 volts para  
transforrnadores . rnonofasi cos y 127 volts para transformadores trifasicos.  NO PROCEDE  
En el Capítulo 100 Definiciones se 
establece:  
Tensión nominal: Valor nominal 
asignado a un circuito o sistema para 
designar convenientemente su clase 
de tensión. La tensión a la cual un 
circuito o pera puede variar de la 
nominal, dentro de un margen que 
permite el funcionamiento satisfactorio 
de los equipos, por ejemplo: 120/240V, 
220Y/127V, 480Y/277V, 600 V.  
NOTA 1:  Donde se lea 120 volts, 
podrá ser 120 o 127 volts.  
137. 210-8 b) ROBERTO RUELAS 
GOMEZ  
FECIME  Dice:  
(9) Semisótanos  - en o por debajo del nivel del piso  
Debe decir:  
(9) Lugares de poca altura  - en o por debajo del nivel del piso  
Soporte o fundamento:  
Un semisótano no es un lugar donde se tenga que entrar gateando como es lo que 
dice en  inglés el NEC: CRAWL SPACE.  Por lo que se sugiere que se describa el lugar 
como de poca altura.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(9) Áticos - en o por debajo del nivel 
del piso  
138. 210-8 (d) LUCIANO ANGEL 
ESTEVEZ Y TAPIA  
ESTEVEZ BOOKS  Dice:  
Circuito derivado de lavavajillas de cocina………protección de falla a tierra (GFCI) para 
salidas  
Debe decir:  
Circuito derivado de lavavajillas de cocina………protección de falla a tierra (GFCI) (por 
sus siglas en ingles ) para salidas  
Soporte o funda mento:  
La adición “(por sus siglas en inglés)” ayuda a entender el significado y además es NO PROCEDE  
El acrónimo es conocido en el medio        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   consistente con otros términos similares en esta NOM  
 
139. 210-8  ROBERTO RUELAS 
GOMEZ  
FECIME  Dice:  
e) Salidas de il uminación en semisótanos.  Se debe proveer protección con 
interruptores de circuito por falla a tierra para salidas de iluminación que no excedan 
los 120 volts instalados en espacios estrechos.  
Debe decir:  
e) Salidas de iluminación en lugares de poca altura . Se debe proveer 
protección con interruptores de circuito por falla a tierra para salidas de iluminación que 
no excedan los 120 volts instalados en lugares de poca altura.  
Soporte o fundamento:  
Un semisótano no es un lugar donde se tenga que entrar gatean do como es lo que 
dice en inglés el NEC: CRAWL SPACE.  Por lo que se sugiere que se describa el lugar 
como de poca altura.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
e) Salidas de iluminación en áticos.  
Se debe proveer protección con 
interrupt ores de circuito por falla a 
tierra ( GFCI) para salidas de 
iluminación que no excedan los 120 
volts instalados en espacios estrechos.  
 
140.  
210-11. 
Circuitos 
derivados 
requeridos.  ANCE  
 Dice:   
c) Unidades de vivienda  
4) Circuitos derivados del garage.  Además del número de circuitos derivados 
requeridos por otras partes de esta sección, se instalará al menos un circuito derivado 
de 120 volts de 20 amperes para alimentar, con energía eléctrica, las tomas de los 
contactos en los garajes adjuntos y en los ga rajes aislados. Este circuito no tendrá 
otras salidas.  
Debe decir:  
210-11. Circuitos derivados requeridos.  
… 
c) Unidades de vivienda  
4) Circuitos derivados del garaje . Además del número de circuitos derivados 
requeridos por otras partes de esta sección, se  instalará al menos un circuito derivado 
de 120 volts de 20 amperes para alimentar, con energía eléctrica, las tomas de los 
contactos en los garajes adjuntos y en los garajes aislados. Este circuito no tendrá 
otras salidas.  
Soporte o fundamento:  
Con base e n la Academia mexicana de la lengua, el término correcto es “garaje” en 
lugar de “garage”.  PROCEDE  
Se modifca para quedar como sigue:  
4) Circuitos derivados del garaje.  
Además del número de circuitos 
derivados requeridos por otras partes 
de esta sección, s e instalará al menos 
un circuito derivado de 120 volts de 20 
amperes para alimentar, con energía 
eléctrica, las salidas de los contactos 
en los garajes adjuntos y en los 
garajes aislados. Este circuito no 
tendrá otras salidas.  
141. 210-11(b)  
 ING. JAVIER  
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
b) Carga distribuida uniformemente entre circuitos derivados. Cuando la carga se 
calcule con base en voltamperes por metro cuadrado, el sistema de alambrado hasta e 
inclusive el tablero de distribución del circuito deriv ado, se debe dimensionar para 
servir como mínimo a la carga  
calculada. Esta carga debe estar distribuida uniformemente, dentro del tablero de 
distribución, entre los circuitos derivados de varias salidas. Sólo se requiere instalar los 
dispositivos de prot ección contra sobrecorriente de los circuitos derivados y los 
circuitos necesarios para alimentar la carga conectada   
Debe decir:  
b) Carga distribuida uniformemente entre circuitos derivados. Cuando la carga se 
calcule con base en voltamperes por metro cua drado, el sistema de alambrado hasta e 
inclusive el tablero de alumbrado y control del circuito derivado, se debe dimensionar 
para servir como mínimo a la carga calculada. Esta carga debe estar distribuida 
uniformemente, dentro del tablero de alumbrado y c ontrol, entre los circuitos derivados 
de varias salidas. Sólo se requiere instalar los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente de los circuitos derivados y los circuitos necesarios para alimentar la 
carga conectada   
Soporte o fundamento:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
…alambrado hasta e inclusive el 
tablero de alumbrado y control del 
circuito derivado, se debe dimensionar 
para servir como mínimo a la carga 
calculada. Esta carga debe estar 
distribuida uniformemente, dentro del 
tablero de alumbrado y control, entre 
los circuitos..   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       En el NEC  2017, indica panelboard, que es un tablero de alumbrado y control   
 
142. 210-11 María del Carmen 
Ruiz Cruz – 
Coordinación 
Nacional del 
Programa Casa 
Segura  Dice:  
210-11. Circuitos derivados requeridos .  
c) Unidades de vivienda  
1) Circuitos derivados para aparatos pequeños (electrodomésticos). Además 
del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se deben 
instalar dos o más circuitos derivados de 20 amperes para aparatos peq ueños 
(electrodomésticos), para los contactos especificados en 210 -52 (b).  
2) Circuitos derivados para lavadora. Además del número de circuitos derivados 
exigidos en otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito derivado 
de 20 amperes  para alimentar los contactos de la lavadora que se exigen en 210 -52 (f). 
Este circuito no debe tener otras salidas.  
3) Circuitos derivados para cuartos de baño. Además del número de circuitos 
derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe ins talar al menos un 
circuito derivado de 120 volts y de 20 amperes para alimentar los contactos del cuarto 
de baño. Estos circuitos no deben tener otras salidas.  
Excepción 1:  Para unidades de vivienda de hasta 60 m2 se debe tener, como 
mínimo, cuatro circuit os derivados, de los cuales, tres serán conforme a lo establecido 
en los incisos 1 y 2 anteriores y uno de uso general  
Excepción 2: Cuando un circuito de 20 amperes alimenta un solo cuarto de baño, 
se permitirán otras salidas para otros equipos dentro del mismo cuarto de baño de 
acuerdo con 210 -23(a)(1) y (a)(2).  
4) Circuitos derivados del garage.  Además del número de circuitos derivados 
requeridos por otras partes de esta sección, se instalará al menos un circuito derivado 
de 120 volts de 20 amperes para a limentar, con energía eléctrica, las tomas de los 
contactos en los garajes adjuntos y en los garajes aislados. Este circuito no tendrá 
otras salidas.  
Excepción:  Se permitirá que este circuito alimente contactos al aire libre fácilmente 
accesibles.  
Debe dec ir: 
210-11 Circuitos  Derivados requeridos.  
c) Unidades de vivienda  
1) Circuitos derivados para aparatos pequeños (electrodomésticos). Además 
del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se deben 
instalar dos o más circuitos d erivados de 20 amperes para aparatos pequeños 
(electrodomésticos), para los contactos especificados en 210 -52 (b).  
2) Circuitos derivados para lavadora. Además del número de circuitos derivados 
exigidos en otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito derivado 
de 20 amperes para alimentar los contactos de la lavadora que se exigen en 210 -52 (f). NO PROCEDE  
La excepción establece la cantidad 
mínima de circuitos que debe tener 
una vivienda de es as características.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Este circuito no debe tener otras salidas.  
 
 
   3) Circuitos derivados para cuartos de baño. Además del número de circuitos 
derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un 
circuito derivado de 120 volts y de 20 amperes para alimentar los contac tos del cuarto 
de baño. Estos circuitos no deben tener otras salidas.  
Excepción 2: Cuando un circuito de 20 amperes alimenta un solo cuarto de baño, 
se permitirán otras salidas para otros equipos dentro del mismo cuarto de baño de 
acuerdo con 210 -23(a)(1) y (a)(2).  
4) Circuitos derivados del garage.  Además del número de circuitos derivados 
requeridos por otras partes de esta sección, se instalará al menos un circuito derivado 
de 120 volts de 20 amperes para alimentar, con energía eléctrica, las tomas de los  
contactos en los garajes adjuntos y en los garajes aislados. Este circuito no tendrá 
otras salidas.  
Excepción:  Se permitirá que este circuito alimente contactos al aire libre fácilmente 
accesibles  
Soporte o fundamento:  
Se solicita  eliminar la  excepción de  los 60 metros  cuadrados, por seguridad de los  
usuarios, con el fin  de disminuir sobre cargas, corto circuitos, falla  a tierra en la 
instalación y con ello prevenir  accidentes.  
De acuerdo a  los estudios  realizados por  el Programa Casa Segura,  la incidencia  de 
los lesionados  por descargas  eléctricas en hogares  va en aumento.  
De la misma forma y  para reforzar  nuestra  petición, se adjuntan un fragmento de las 
conclusiones del peritaje realizado a una vivienda, la  cual refleja la  realidad a la que los  
usuarios se enfrentan  en el uso de la energía.  
La norma  oficial  mexicana  NOM -001-SEDE -2012,  vigente,  restringe  la aplicación  
de la sección  210-11 y 220 -52 para la cantidad mínima de circuitos derivados a 
viviendas mayores de 60m².  
El proyecto  NOM -001-SEDE -2018,  se elimina  la restricción  para la sección  220-52 y 
en el caso  de la 210-11(c), se especifica, dentro de una de sus excepciones, la 
cantidad mínima de circuitos derivados (4 circuitos) para unidades de vivienda de 
hasta 60m².  
Los diferentes  análisis  para deter minar  la cantidad  mínima  de 
circuitos derivados  para unidades  de vivienda de 60m² o menos, arrojan 
5 circuitos derivados sin considerar circuitos específicos.  
Considerando  que las unidades  de vivienda,  como  la auditada,  utilizan  una 
cantidad  importante  de aparatos eléctricos en condición normal, esto sin considerar 
las épocas de clima extremo (calor y frío), es de suma importancia que las 
instalaciones cuenten con la capacidad para tal uso y evitar que sean sobrecargados   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       los circuitos.  
 
143. 210-11 c) 3) 
excepción 1  Empresa:  
BTICINO  Dice:  
Excepción 1: Para unidades de vivienda de hasta 60 m2 se debe tener, como mínimo, 
cuatro circuitos derivados, de los cuales, tres serán conforme a lo establecido en los 
incisos 1 y 2 anteriores y uno de uso general  
Debe d ecir:  
Excepción 1: Para unidades de vivienda con un solo baño , se debe tener, como 
mínimo, cuatro circuitos derivados, de los cuales, tres serán conforme a lo establecido 
en los incisos 1 y 2 anteriores y uno de uso general que alimente a los contactos 
instalados en el cuarto de baño.  
Soporte o fundamento:  
La excepción no está mal, está de acuerdo con lo que indica la NOM en los incisos 
anteriores, sin embargo, menciona viviendas de hasta 60 m2, puede ser mejor si se 
cambia por viviendas que cuentan solo co n un baño. Por ejemplo:  
Excepción 1: Para unidades de vivienda con un solo baño, se debe tener, como 
mínimo, cuatro circuitos derivados, de los cuales, tres serán conforme a lo establecido 
en los incisos 1 y 2 anteriores y uno de uso general que alimente a los contactos 
instalados en el cuarto de baño.  NO PROCEDE  
La excepción establece la cantidad 
mínima de circuitos que debe tener 
una vivienda de esas características.  
 
144. 210-11(c)  
(4)  ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
4) Circuitos deriv ados del garage. Además del número de circuitos derivados 
requeridos por otras partes de esta sección, se instalará al menos un circuito derivado 
de 120 volts de 20 amperes para alimentar, con energía eléctrica, las tomas de los 
contactos en los garajes ad juntos y en los garajes aislados. Este circuito no tendrá 
otras salidas.   
Debe decir:  
4) Circuitos derivados del garage. Además del número de circuitos derivados 
requeridos por otras partes de esta sección, se instalará al menos un circuito derivado 
de 120  volts de 20 amperes para alimentar, con energía eléctrica, las salidas de los 
contactos en los garajes adjuntos y en los garajes aislados. Este circuito no tendrá 
otras salidas.  
Soporte o fundamento:  
En el NEC 2017, indica outlets, son salidas de contact os,  
no tomas de contactos  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
4) Circuitos derivados del garage.  
Además del número de circuitos 
derivados requeridos por otras partes 
de esta sección, se instalará al menos 
un circuito derivado de 120 volts de 20 
amperes para alimentar, con energía 
eléctrica, las salidas de los contactos 
en los garajes adjuntos y en los 
garajes aislados. Este circuito no 
tendrá otras salidas  
145. 210-12 ING. RODOLFO 
TEJEDA  
(CIMECH)  Dice:   
210-12. Protección con interruptor de circ uito por falla de arco (AFCI). Se debe brindar 
protección con interruptores de circuito por falla de arco, según lo requerido en (a), (b) 
y (c) siguientes. El interruptor de circuito por falla de arco se debe instalar en un lugar 
fácilmente accesible.  
Debe  decir:  
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco (AFCI Arc fault 
circuit interruptor, ICFA interruptor contra falla de arco ). Se debe brindar 
protección con interruptores de circuito por falla de arco, según lo requerido en (a), (b)  
y (c) siguientes. El interruptor de circuito por falla de arco se debe instalar en un lugar 
fácilmente accesible.  
Soporte o fundamento:  
Escribir el significado de las siglas como son, y además su traducción, se propone el NO P ROCEDE  
 
Se evitan los nombres en inglés y se 
eliminan los acrónimos        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   acrónimo en español también.  
 
146.  
210-12. 
Protección con 
interruptor de 
circuito por falla 
de arco  ANCE  
 Dice:   
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco (AFCI).  
a) Unidades de vivienda.   
(2) Un AFCI de tipo de alimentación/derivado, instalado en el origen del circuito 
derivado, combinado con un interruptor de circuito por falla de arco de tipo de circuito 
derivado de salida, instalado en la primera caja de salida, sobre el circuito derivado. La 
primera caja de salida del circuito derivado debe estar marcada con el fin de indicar 
que es la primera salida del circuito.  
(3) Un interruptor suplementario de circuito de protección de arco, instalado en el 
origen del circuito derivado, combinado con un interruptor de circuito por falla de arco 
de tipo de circuito derivado de salida, instalado en la primera caja de salida, sobre el 
circuito derivado, donde se cumplan todas las siguientes condiciones:  
b. La longitud máxima del cableado del circuito deri vado desde el dispositivo contra 
sobrecorriente del circuito derivado hasta la primera salida no debe exceder de 15.2 m 
para un conductor de 14 AWG o de 21.3 m para un conductor de 12 AWG.  
NOTA:  Los dispositivos AFCI también pueden ser capaces de realizar otras funciones 
tales como protección contra sobrecorriente, interrupción del circuito de falla a tierra y 
supresión de sobretensiones. Se reconoce actualmente cuatro tipos de AFCI: 
Derivación / alimentador, cordón, caja de salida del circuito derivado y p ortátil.  
(4) Un interruptor de circuito por falla de arco de tipo de circuito derivado de salida, 
instalado en la primera salida, sobre el circuito derivado, combinado con un dispositivo 
de protección contra sobrecorriente del circuito derivado, donde se c umplan todas las 
siguientes condiciones:  
b. La longitud máxima del cableado del circuito derivado desde el dispositivo contra 
sobrecorriente del circuito derivado hasta la primera salida no debe exceder de 15.2 m 
para un conductor de 14 AWG o de 21.3 m pa ra un conductor de 12 AWG.  
d. La combinación del dispositivo contra sobrecorriente del circuito derivado y el AFCI 
del circuito derivado de salida debe estar identificada para indicar que cumple con los 
requisitos de un AFCI de tipo combinado de un sistema  y debe estar aprobado como 
tal. 
(5) Cuando se instalan tubo conduit metálico pesado RMC, IMC, EMT, cable tipo MC o 
cable armado de acero, tipo AC, que cumplan con los requisitos de la sección 250 -118, 
mediante el uso de canalizaciones metálicas para cable s, canaletas metálicas 
auxiliares y cajas metálicas de salida y de conexiones para  la porción del circuito 
derivado entre el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado y 
la primera salida, debe permitirse la instalación de un AFC I de tipo de circuito derivado 
de salida en la primera salida para brindar protección para la porción restante del 
circuito derivado.  
(6) Donde una tubería o conduit metálico o no metálico o cable de tipo MC está en una 
envoltura de un mínimo de 50 mm de c oncreto para la porción del circuito derivado 
entre el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado y la 
primera salida, debe permitirse instalar un circuito derivado de salida tipo AFCI en la PROCEDE PARCIALMENTE  
Se incluyeron las magnitudes en 
Sistema Métrico Decimal   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       primera salida para brindar protección  para la porción restante del circuito derivado.  
 
 
   d) Modificaciones o extensiones de circuitos derivados -Unidades de vivienda y 
dormitorios.  
Excepción : No debe requerirse pro tección AFCI donde la extensión de los 
conductores existentes no sea mayor de 1.8 m y no incluya ningún dispositivo o salida 
adicional.  
Debe decir:  
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco (ICFA).  
a) Unidades de vivienda.  
(2) Un ICF A de tipo de alimentación/ derivado aprobado , instalado en el origen del 
circuito derivado, combinado con un interruptor de circuito por falla de arco de tipo de 
circuito derivado de salida aprobado , instalado en la primera caja de salida, sobre el 
circuito  derivado. La primera caja de salida del circuito derivado debe estar marcada 
con el fin de indicar que es la primera salida del circuito.  
(3) Un interruptor suplementario de circuito de protección de arco aprobado, instalado 
en el origen del circuito deri vado, combinado con un interruptor de circuito por falla de 
arco de tipo de circuito derivado de salida aprobado,  instalado en la primera caja de 
salida, sobre el circuito derivado, donde se cumplan todas las siguientes condiciones:  
b. La longitud máxima d el cableado del circuito derivado desde el dispositivo contra 
sobrecorriente del circuito derivado hasta la primera salida no debe exceder de 15.2 m 
para un conductor de  2,08 mm2 (14 AWG) o  de 21.3 m para un conductor de 3,31 mm2 
(12 AWG).  
NOTA:  Los dispos itivos ICFA también pueden ser capaces de realizar otras funciones 
tales como protección contra sobrecorriente, interrupción del circuito de falla a tierra y 
supresión de sobretensiones. Se reconoce actualmente cuatro tipos de ICFA:  
Derivación / alimentado r, cordón, caja de salida del circuito derivado y portátil.  
(4) Un interruptor de circuito por falla de arco de tipo de circuito derivado de salida 
aprobado , instalado en la primera salida, sobre el circuito derivado, combinado con un 
dispositivo de protec ción contra sobrecorriente del circuito derivado aprobado, donde  
se cumplan todas las siguientes condiciones:  
b. La longitud máxima del cableado del circuito derivado desde el dispositivo contra 
sobrecorriente del circuito derivado hasta la primera salida  no debe exceder de 15.2 m 
para un conductor de 2,08 mm2 (14 AWG)  o de 21.3 m para un conductor de C (12 
AWG).  
d. La combinación del dispositivo contra sobrecorriente del circuito derivado y el ICFA  
del circuito derivado de salida debe estar identificada p ara indicar que cumple con los 
requisitos de un ICFA  de tipo combinado de un sistema y debe estar aprobado como        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   tal. 
 
   (5) Cuando se instalan tubo conduit metálico pesado RMC, IMC, EMT, cable tipo MC o 
cable armado de acero, tipo AC, que cumplan con lo s requisitos de la sección 250 -118, 
mediante el uso de canalizaciones metálicas para cables, canaletas metálicas 
auxiliares y cajas metálicas de salida y de conexiones para  la porción del circuito 
derivado entre el dispositivo de protección contra sobrecor riente del circuito derivado y 
la primera salida, debe permitirse la instalación de un AFCI de tipo de circuito derivado 
de salida aprobado  en la primera salida para brindar protección para la porción 
restante del circuito derivado.  
(6) Donde una tubería o  conduit metálico o no metálico o cable de tipo MC está 
recubierto con  un mínimo de 50 mm de concreto para la porción del circuito derivado 
entre el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado y la 
primera salida, debe permitirse instalar un circuito derivado de salida tipo ICFA 
aprobado en  la primera salida para brindar protección para la porción restante del 
circuito derivado.  
d) Modificaciones o extensiones de circuitos derivados -Unidades de vivienda y 
dormitorios.  
Excepción : No  debe requerirse protección ICFA  donde la extensión de los 
conductores existentes no sea mayor de 1.8 m y no incluya ningún dispositivo o salida 
adicional.  
Soporte o fundamento:  
De acuerdo con 210.12 del NEC:  
210.12 Arc -Fault Circuit -Interrupter Protection . 
(A) Dwelling Units.  
(2) A listed branch/feeder -type AFCI installed at the origin of the branch -circuit in 
combination with a listed outlet branch -circuit type arc -fault circuit interrupter installed at 
the first outlet box on the branch circuit. The firs t outlet box in the branch circuit shall be 
marked to indicate that it is the first outlet of the circuit.  
(3) A listed supplemental arc protection circuit breaker installed at the origin of the 
branch circuit in combination with a listed outlet branch -circuit type arc -fault circuit 
interrupter installed at the first outlet box on the branch circuit where all of the following 
conditions are met:  
(4) A listed outlet branch -circuit type arc -fault circuit interrupter installed at the first 
outlet on the branch  circuit in combination with a listed branch -circuit overcurrent 
protective device where all of the following conditions are met:  
(5) If RMC, IMC, EMT, Type MC, or steel -armored Type AC cables meeting the 
requirements of 250.118, metal wireways, metal auxi liary gutters, and metal outlet and 
junction boxes are installed for the portion of the branch circuit between the branch -
circuit overcurrent device and the first outlet, it shall be permitted to install a listed outlet 
branchcircuit type AFCI at the first  outlet to provide protection for the remaining portion   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       of the branch circuit.  
 
   (6) Where a listed metal or nonmetallic conduit or tubing or Type MC cable is encased 
in not less than 50 mm (2 in.) of concrete for the portion of the branch circuit betw een 
the branch -circuit overcurrent device and the first outlet, it shall be permitted to install a 
listed outlet branch -circuit type AFCI at the first outlet to provide protection for the 
remaining portion of the branch circuit.  
Asimismo, con base en la se cción 110 -2: 
1. Incluir la palabra “aprobado” en donde se indica ya que se requiere que el dispositivo 
esté aprobado, de acuerdo al uso previsto.  
2. Incluir la designación en mm2 (AWG) en donde se indica.  
3. Con base en la norma NMX -J-638-ANCE vigente para  Interruptores de circuito por 
falla de arco, se indica que la abreviatura es ICFA, por lo que debe cambiarse el 
término “AFCI” por “ICFA” o bien por “interruptor de circuito por falla de arco”.   
147. 210-12 CANAME  
 
ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE 
 
 
ROBERTO RUELAS 
GOMEZ  
FECIME  
 
 
SCHNEIDER  Dice:   
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco (AFCI).  Se puede 
brindar protección con interruptores de circuito por falla de arco, según lo requerido en 
(a), (b) y (c) siguientes. El in terruptor de circuito por falla de arco se debe instalar en un 
lugar fácilmente accesible.  
a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 
amperes que alimenten salidas o dispositivos instalados en cocinas, habitaciones 
familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, 
alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, áreas de lavandería, pasillos o 
cuartos o áreas similares, se deben proteger mediante alguno de los medios descritos 
a contin uación:  
Debe decir:  
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco (AFCI).  Se debe 
brindar protección con interruptores de circuito por falla de arco, según lo requerido en 
(a), (b) y (c) siguientes. El interruptor de circuito por falla d e arco se debe instalar en un 
lugar fácilmente accesible.  
a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 
amperes que alimenten salidas o dispositivos instalados en cocinas, habitaciones 
familiares, comedores, salas de estar , salones, bibliotecas, cuartos de estudio, 
alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, áreas de lavandería, pasillos o 
cuartos o áreas similares, se deben proteger mediante alguno de los medios descritos 
a continuación:  
Soporte o fundamento:  
Existe una inconsistencia, ya que en 210 -12 aparece como “Se puede” y en el inciso a) 
“Se deben”.  
El NEC 2017 lo marca como obligatorio, por lo que debemos homologar y marcarse PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
210-12. Protección co n 
interruptor de circuito por falla de 
arco. Se debe brindar protección con 
interruptores de circuito por falla de 
arco, según lo requerido en (a), (b) y 
(c) siguientes. El interruptor de circuito 
por falla de arco se debe instalar en un 
lugar fácilmente a ccesible.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   como “Se debe”  
 
148. 
210-12 a)  Empresa:  
BTICINO  Dice:   
a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 
amperes que alimenten salidas o dispositivos instalados en cocinas, habitaciones 
familiares, comedores, salas de estar, salo nes, bibliotecas, cuartos de estudio, 
alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, áreas de lavandería, pasillos o 
cuartos o áreas similares, se deben  proteger mediante alguno de los medios descritos 
a continuación:  
Debe decir:  
a) Unidades de vivi enda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 
amperes que alimenten salidas o dispositivos instalados en cocinas, habitaciones 
familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, 
alcobas, solarios, salones para r ecreación, armarios, áreas de lavandería, pasillos o 
cuartos o áreas similares, se pueden  proteger mediante alguno de los medios 
descritos a continuación:  
Soporte o fundamento:  
El uso de interruptores de circuito por falla de arco, en México no es una prác tica 
común su instalación, los fabricantes en México no están preparados para la 
fabricación de estos productos. El desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, 
requiere de una fuerte inversión y un tiempo de por lo menos 6 años para su 
desarrollo e implementación.  
Se solicita que el proyecto sea congruente en las especificaciones contenidas en el 
mismo, el artículo 210 -12 especifica que no es obligatoria la protección mediante AFCI. 
De acuerdo en hacerlo obligatorio para la para la próxima revisión quinquenal de esta 
NOM, estimada para 2023 -2024.  
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco (AFCI). Se puede 
brindar protección  con interruptores de circuito por falla de arco, según lo requerido 
en (a), (b) y (c) siguientes. El inte rruptor de circuito por falla de arco se debe instalar en 
un lugar fácilmente accesible.  NO PROCEDE  
La proteccion por interruptor de circuito 
por falla de arco es un requisito de 
seguridad.  
149. 210-12 (a) (5)  
 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice: 
(5) Cuando se instalan tubo conduit metálico pesado RMC, IMC, EMT, cable tipo MC o 
cable armado de acero, tipo AC, que cumplan con los requisitos de la sección 250 -118, 
mediante el uso de canalizaciones metálicas para cables, canaletas metálicas 
auxili ares y cajas metálicas de salida y de conexiones para la porción del circuito 
derivado entre el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado y 
la primera salida, debe permitirse la instalación de un AFCI de tipo de circuito derivad o 
de salida en la primera salida para brindar protección para la porción restante del 
circuito derivado.   
Debe decir:  
(5) Cuando se instalan tubo conduit metálico pesado RMC, IMC, EMT, cable tipo MC o 
cable armado de acero tipo AC, que cumplan con los requ isitos de la sección 250 -118, PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(5) Cuando se instalan tubo 
conduit metálico pesado RMC, IMC, 
EMT, cable tipo MC o cable armado de 
acero, tipo AC, que cumplan con los 
requisitos de la sección 250 -118, 
mediant e el uso de canalizaciones 
metálicas para cables, canaletas 
metálicas auxiliares y cajas metálicas 
de salida y de empalmes para  la 
porción del circuito derivado entre el  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       mediante el uso de canalizaciones metálicas para cables, canaletas metálicas 
auxiliares y cajas metálicas de salida y de empalmes para la porción del circuito 
derivado entre el dispositivo de protección contra sobrecorriente d el circuito derivado y 
la primera salida, debe permitirse la instalación de un AFCI de tipo de circuito derivado 
de salida en la primera salida para brindar protección para la porción restante del 
circuito derivado.   
Soporte o fundamento:  
Editorial  
La com a  
En el NEC -2017  
dice empalmes  
 dispositivo de protección contra 
sobrecorriente del circuito derivado y la 
primera sal ida, …  
 
150. 210-12 a) (3) b.  Empresa:  
BTICINO  Dice:   
b. La longitud máxima del cableado del circuito derivado desde el dispositivo contra 
sobrecorriente del circuito derivado hasta la primera salida no debe exceder de 15.2 m 
para un conductor de 14 AWG o  de 21.3 m para un conductor de 12 AWG.  
Debe decir:  
b. La longitud máxima del cableado del circuito derivado desde el dispositivo contra 
sobrecorriente del circuito derivado hasta la primera salida no debe exceder de 15.2 m 
para un conductor de 2.08 mm2 (14 AWG) o de 21.3 m para un conductor de 3.31 mm2 
(12 AWG).  
Soporte o fundamento:  
Para clarificar y hacer más entendible este artículo, se solicita especificar la 
designación de los conductores en mm2 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b. La longi tud máxima del cableado del 
circuito derivado desde el dispositivo 
contra sobrecorriente del circuito 
derivado hasta la primera salida no 
debe exceder de 15.2 m para un 
conductor de 2.08 mm2 (14 AWG) o de 
21.3 m para un conductor de 3.31 mm2 
(12 AWG).  
 
151. 210-12 a) (4) b.  Empresa:  
BTICINO  Dice:  
b. La longitud máxima del cableado del circuito derivado desde el dispositivo contra 
sobrecorriente del circuito derivado hasta la primera salida no debe exceder de 15.2 m 
para un conductor de 14 AWG o de 21.3 m p ara un conductor de 12 AWG.  
Debe decir:  
b. La longitud máxima del cableado del circuito derivado desde el dispositivo contra 
sobrecorriente del circuito derivado hasta la primera salida no debe exceder de 15.2 m 
para un conductor de 2.08 mm2 (14 AWG) o de  21.3 m para un conductor de 3.31 mm2 
(12 AWG).  
Soporte o fundamento:  
Para clarificar y hacer más entendible este artículo, se solicita especificar la PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b. La longitud máxima del cableado del 
circuito derivado desde el dispositivo 
contra sobrecorriente del circuito 
derivado hasta la primera salida no 
debe exceder de 15.2 m para un 
conductor de 2.08 mm2 (14 AWG) o de 
21.3 m para un conductor de 3.31 mm2 
(12 AWG).  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   designación de los conductores en mm2 
 
152. 210-12 (a) (6)  
 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
(6) Donde una tubería o conduit metálico o no metálico o cable de tipo MC está en una 
envoltura de un mínimo de 50 mm de concreto para la porción del circuito derivado 
entre el dispositivo de protecc ión contra sobrecorriente del circuito derivado y la 
primera salida, debe permitirse instalar un circuito derivado de salida tipo AFCI en la 
primera salida para brindar protección para la porción restante del circuito derivado.   
Debe decir:  
(6) Donde una t ubería o conduit metálico o no metálico o cable de tipo MC está 
embebida en concreto un mínimo de 50 mm de para la porción del circuito derivado 
entre el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado y la 
primera salida, debe permit irse instalar un circuito derivado de salida tipo AFCI en la 
primera salida para brindar protección para la porción restante del circuito derivado.   
Soporte o fundamento:  
Editorial  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
6) Donde una tubería o conduit  
metálico o no metálico o cable de tipo 
MC está embebida en concreto un 
mínimo de…  
153. 210-12 b)  Empresa:  
BTICINO  Dice:   
b) Dormitorios . Todos los circuitos derivados monofásicos de 120 volts, de 15 y 20 
amperes que alimentan salidas y dispositivos insta ladas en habitaciones dormitorio, 
salas de estar, antesalas, armarios, cuartos de baño y habitaciones similares deben 
estar  protegidos por cualquiera de los medios descritos en las secciones 210 -12(a)(1) 
hasta (6).  
Debe decir:  
b) Dormitorios . Todos los cir cuitos derivados monofásicos de 120 volts, de 15 y 20 
amperes que alimentan salidas y dispositivos instaladas en habitaciones dormitorio, 
salas de estar, antesalas, armarios, cuartos de baño y habitaciones similares pueden 
estar  protegidos por cualquiera d e los medios descritos en las secciones 210 -12(a)(1) 
hasta (6).  
Soporte o fundamento:  
El uso de interruptores de circuito por falla de arco, en México no es una práctica 
común su instalación, los fabricantes en México no están preparados para la 
fabricació n de estos productos. El desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, 
requiere de una fuerte inversión y un tiempo de por lo menos 6 años para su 
desarrollo e implementación.  
Se solicita que el proyecto sea congruente en las especificaciones conteni das en el 
mismo, el artículo 210 -12 especifica que no es obligatoria la protección mediante AFCI. 
De acuerdo en hacerlo obligatorio para la para la próxima revisión quinquenal de esta 
NOM, estimada para 2023 -2024.  
210-12. Protección con interruptor de cir cuito por falla de arco (AFCI). Se puede 
brindar protección  con interruptores de circuito por falla de arco, según lo requerido 
en (a), (b) y (c) siguientes. El interruptor de circuito por falla de arco se debe instalar en 
un lugar fácilmente accesible.  NO PROCEDE  
La protecció n por interruptor de circuito 
por falla de arco es un requisito de 
seguridad.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)        
 
154. 210-12 c)  Empresa:  
BTICINO  Dice:  
c) Habitaciones y suites para huéspedes. Todos los circuitos de 120 volts, 
monofásicos, de 15 y 20 amperes que alime ntan salidas y dispositivos instalados en 
habitaciones y suites de hoteles y moteles deberán estar  protegidos por cualquiera de 
los medios descritos en 210 -12(a)(1) a (6).  
Debe decir:  
c) Habitaciones y suites para huéspedes. Todos los circuitos de 120 vol ts, 
monofásicos, de 15 y 20 amperes que alimentan salidas y dispositivos instalados en 
habitaciones y suites de hoteles y moteles pueden estar  protegidos por cualquiera de 
los medios descritos en 210 -12(a)(1) a (6).  
Soporte o fundamento:  
El uso de interrup tores de circuito por falla de arco, en México no es una práctica 
común su instalación, los fabricantes en México no están preparados para la 
fabricación de estos productos. El desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, 
requiere de una fuerte inver sión y un tiempo de por lo menos 6 años para su 
desarrollo e implementación.  
Se solicita que el proyecto sea congruente en las especificaciones contenidas en el 
mismo, el artículo 210 -12 especifica que no es obligatoria la protección mediante AFCI. 
De acu erdo en hacerlo obligatorio para la para la próxima revisión quinquenal de esta 
NOM, estimada para 2023 -2024.  
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco (AFCI). Se puede 
brindar protección  con interruptores de circuito por falla de a rco, según lo requerido 
en (a), (b) y (c) siguientes. El interruptor de circuito por falla de arco se debe instalar en 
un lugar fácilmente accesible.  NO PROCEDE  
La protecci ón por interruptor de circuito 
por falla de arco es un requisito de 
seguridad.  
155. 210-12 (6) exc  
 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
Excepción: Se permite omitir la protección de interruptor de circuito por falla de arco, 
cuando un circuito derivado individual para un sistema de alarma contra incendio 
instalado según 760 -41(b) o 760 -121(b), se instala en tubo conduit metálico pesado, 
tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico ligero, o cables armados de 
acero tipo AC o MC, cumpliendo con los requisitos de 250 -118 y utilizando cajas 
metálicas de salida y de cone xiones.   
Debe decir:  
Excepción: Se permite omitir la protección de interruptor de circuito por falla de arco, 
cuando un circuito derivado individual para un sistema de alarma contra incendio 
instalado según 760 -41(b) o 760 -121(b), se instala en tubo condui t metálico pesado, 
tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico ligero, o cables armados de 
acero tipo AC o MC, cumpliendo con los requisitos de 250 -118 y utilizando cajas 
metálicas de salida y de empalmes.   
Soporte o fundamento:  
En el NEC -2017  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Excepción:  Se permite omitir la 
protección de interruptor de circuito por 
falla de arco, cuando un circuito 
derivado individual para … requisitos 
de 250 -118 y utilizando cajas metálicas 
de salid a y de empalmes  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   dice empalmes  
 
 
156. 210-18  
 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
210-18. Clasificación. Los circuitos derivados reconocidos por este artículo deben ser 
clasificados de acuerdo con la capacidad de conducción de corriente en amperes 
máxima per mitida o el ajuste del dispositivo de sobrecorriente. La clasificación para los 
circuitos derivados distintos de los circuitos derivados individuales será de 15 hasta 50 
amperes  
Cuando se utilicen conductores de mayor ampacidad por cualquier razón, la cap acidad 
o ajuste del dispositivo de sobrecorriente especificado determinará la clasificación del 
circuito.  
Debe decir:  
210-18. Clasificación. Los circuitos derivados reconocidos por este artículo deben ser 
clasificados de acuerdo con su rango en amperes má ximo permitido o el ajuste del 
dispositivo de sobrecorriente. La clasificación para los circuitos derivados distintos de 
los circuitos derivados individuales será de 15 hasta 50 amperes  
Cuando se utilicen conductores de mayor ampacidad por cualquier razón , el rango o 
ajuste del dispositivo de sobrecorriente en amperes especificado determinará la 
clasificación del circuito  
Soporte o fundamento:  
Editorial en base al NEC y a la sección 210 -3 de la NOM -001-SEDE -2012   PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para qued ar como sigue:  
210-18. Clasificación. Los 
circuitos derivados reconocidos por 
este artículo deben ser clasificados de 
acuerdo con la corriente nominal 
máxima permitida en amperes o con el 
valor de ajuste del dispositivo de 
protección contra sobrecorriente.  La 
clasificación para los circuitos 
derivados distintos de los circuitos 
derivados individuales será de 15 
hasta 50 amperes. Cuando se utilicen 
conductores de mayor ampacidad por 
cualquier razón, la clasificación del 
circuito será determinada por la 
corriente nominal o por el valor de 
ajuste del dispositivo de protección 
contra sobrecorriente.  
157. 210-19 Mtro. Enrique Balam 
Romero  
 Dice:  
NOTA 4: Los conductores de circuitos derivados como están definidos en el Artículo 
100, dimensionados para evitar una caída de tensión mayor que 3 por ciento en la 
salida más lejana que alimente a cargas de calefacción, de fuerza, de alumbrado o 
cualquier combinación de ellas y en los que la caída máxima de tensión combinada de 
los circuitos alimentadores y los circuitos derivados hasta el contacto más lejano no 
supere 5 por ciento, proporcionarán una razonable eficiencia de funcionamiento. Para 
la caída de tensión de los conductores de los circuitos alimentadores, ver la NOTA 2 de 
la Sección 215 -2(a)(1).  
Debe decir:  
NOTA 4: La caída de tensión máxima admisible para cualquier circuito será de 1.5 por 
ciento en la salida más lejana que alimente a cargas de calefacción, de fuerza, de 
alumbrado o cualquier combinación de ellas y en los que la caída máxima de tensión 
combinada de los circuitos alimentadores y de los circuitos derivados hasta el contacto 
más lejano no supere 2.5 por ciento.  
Soporte o fundamento:  
Es una nota, no es obligatoriedad, proporciona un referente para incrementar la 
eficiencia en el cableado eléctrico. Lo s valores 3% + 2%, son los que se utilizan en 
forma generalizada e implica pérdida de energía en el cableado de hasta 5 % durante 
la vida útil de la instalación  lo cual en la actualidad ya no es aceptable, por la 
contaminación indirecta que se produce, la emisión de gases de efecto invernadero y 
la presión económica y social  para generar más energía eléctrica,  (ver la norma  NMX -
AA-164-SCFI -2013, Edificación sustentable) y las acciones que se tratan de imponer 
en la "Ley de Transición Energética". Combinada  la caída de tensión en los 
conductores con la variación de + /- 10% permitida al suministrador (es común en las NO PROCEDE  
El porcentaje de caída de tensión no 
es un requisito obligatorio.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       redes de alimentación eléctrica) sitúa a la carga en riesgo de daño y 
sobrecalentamiento del cableado eléctrico para equipo no lineal y de contr ol 
electrónico.  
 
158. 210-19 (1  Colegio de 
Ingenieros 
Mecánicos Y 
Electricistas del 
Estado de Jalisco 
A.C. Dice:   
Los conductores de los circuitos derivados deben tener una ampac idad no menor que 
la correspondiente a la carga máxima que será alimentada. Los conductores se deben 
dimensionar para conducir un valor no menor del mayor valor establecido en (1) o (2) 
siguientes:  
Debe decir:  
Los conductores de los circuitos derivados deb en tener una ampacidad no menor que 
la correspondiente a la carga máxima que será alimentada. Los conductores se deben 
dimensionar para conducir un valor no menor del mayor valor establecido en (a) o (b) 
siguientes:  
Soporte o fundamento:  
Los subincisos sig uientes al párrafo indicado, no tienen los números 1 y 2, tienen las 
letras a y b.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Los conductores de los circuitos 
derivados deben tener una ampacidad 
no menor que la correspondiente a la 
carga máxima que será a limentada. 
Los conductores se deben dimensionar 
para conducir un valor no menor del 
mayor valor establecido en (a) o (b) 
siguientes  
159. 210-19 (A)(1)  ING. RODOLFO 
TEJEDA  
(CIMECH)  Dice:   
1) Generalidades. Los conductores de los circuitos derivados deben t ener una 
ampacidad no menor que la correspondiente a la carga máxima que será 
alimentada. Los conductores se deben dimensionar para conducir un valor no 
menor del mayor valor establecido en (1) o (2)  siguientes: a) Donde un circuito 
derivado suministra car gas continuas o una combinación de cargas continuas y no 
continuas, el tamaño mínimo del conductor del circuito derivado, antes de la aplicación 
de cualquier factor de ajuste o de corrección, deberá tener una ampacidad permisible 
no menor que la carga no -continua más el 125 por ciento de la carga continua. b) El 
tamaño mínimo del conductor del circuito derivado debe tener una ampacidad 
permitida no menor que la carga máxima que se va a alimentar después de la 
aplicación de cualquier factor de ajuste o de co rrección.  
Debe decir:  
1) Generalidades. Los conductores de los circuitos derivados deben tener una 
ampacidad no menor que la correspondiente a la carga máxima que será 
alimentada. Los conductores se deben dimensionar para conducir un valor no 
menor del may or valor establecido en 219 (A)(1)(a) o 219(A)(1)(b)  siguientes: a) 
Donde un circuito derivado suministra cargas continuas o una combinación de cargas 
continuas y no continuas, el tamaño mínimo del conductor del circuito derivado, antes 
de la aplicación de  cualquier factor de ajuste o de corrección, deberá tener una 
ampacidad permisible no menor que la carga no -continua más el 125 por ciento de la 
carga continua. b) El tamaño mínimo del conductor del circuito derivado debe tener una 
ampacidad permitida no m enor que la carga máxima que se va a alimentar después de 
la aplicación de cualquier factor de ajuste o de corrección.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
1) Generalidades.  Los 
conductores de los circuitos derivados 
deben tener una ampacidad no menor 
que la correspondiente a la carga 
máxima que será alimentada. Los 
conductores se deben dimensionar 
para conducir  un valor no menor del 
mayor valor establecido en (a) o (b) 
siguientes:  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Soporte o fundamento:  
Después de leerlo y compararlo con el NEC nos dimos cuenta que los incisos 1) y 2) 
en realidad son los incisos a) y  b) 
 
160. 210-19 a)  ING. RODOLFO 
TEJEDA  
(CIMECH)  Dice:   
210-19. Conductores. Ampacidad y tamaño mínimos. a) Circuitos derivados de 
hasta 600 volts.  
Debe decir:  
210-19. Conductores. Ampac idad y tamaño mínimos. (A) Circuitos derivados de 
hasta 600 volts.  
Soporte o fundamento:  
Para que coincida en el orden del NEC, el inciso a) es necesario indicarlo con “(A)” 
mayúscula para evitar confusión con un inciso que lleva “(a)” minúscula.  NO PROCED E 
El formato de la NOM es diferente al 
del NEC  
161. 210-19 a) 1)  
 Ing. Santiago Neftalí 
Sánchez Alcalá  
UVIE  Dice:   
210-19 a) 1) Generalidades. Los conductores de los circuitos derivados deben tener 
una ampacidad no menor que la correspondiente a la carga  máxima que será 
alimentada. Los conductores se deben dimensionar para conducir un valor no menor 
del mayor valor establecido en (1) o (2) siguientes:  a) Donde un circuito derivado 
suministra cargas continuas o una combinación de cargas continuas y no -continuas, el 
tamaño mínimo del conductor del circuito derivado, antes de la aplicación de cualquier 
factor de ajuste o de corrección, deberá tener una ampacidad permisible no menor que 
la carga no -continua más el 125 por ciento de la carga continua.  b) El tam año mínimo 
del conductor del circuito derivado debe tener una ampacidad permitida no menor que 
la carga máxima que se va a alimentar después de la aplicación de cualquier factor de 
ajuste o de corrección.  
Debe decir:  
210-19 a) 1) Generalidades. Los conduct ores de los circuitos derivados deben 
tener una ampacidad no menor que la correspondiente a la carga máxima que 
será alimentada. Los conductores se deben dimensionar para conducir un valor 
no menor del mayor valor establecido en (a) o (b) siguientes:  a) Do nde un 
circuito derivado suministra cargas continuas o una combinación de cargas 
continuas y no -continuas, el tamaño mínimo del conductor del circuito derivado, 
antes de la aplicación de cualquier factor de ajuste o de corrección, deberá tener 
una ampacida d permisible no menor que la carga no -continua más el 125 por 
ciento de la carga continua.  
b) El tamaño mínimo del conductor del circuito derivado debe tener una 
ampacidad permitida no menor que la carga máxima que se va a alimentar 
después de la aplicació n de cualquier factor de ajuste o de corrección.  
Soporte o fundamento:  
Dar claridad a este importante cambio que apareció por primera vez en el NEC -2014 y 
que continua sin cambios en el NEC -2017, indicando en forma correcta la letras PROCEDE  
Se mo difica para quedar como sigue:  
1) Generalidades.  Los 
conductores de los circuitos derivados 
deben tener una ampacidad no menor 
que la correspondiente a la carga 
máxima que será alimentada. Los 
conductores se deben dimensionar 
para conducir un valor no meno r del 
mayor valor establecido en (a) o (b) 
siguientes:  
a) Donde un circuito derivado 
suministra cargas continuas o una 
combinación de cargas continuas  y no-
continuas, el tamaño mínimo del 
conductor del circuito derivado, deberá 
tener una ampacidad permisib le no 
menor que la carga no -continua más el 
125 por ciento de la carga continua.  
b) El tamaño mínimo del conductor   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       correspondientes a la s subsecciones involucradas, por otra parte en la fuente original 
para la subsección a) no se menciona la frase "antes de la aplicación de cualquier 
factor de ajuste o corrección", precisamente el objetivo para esta opción es no 
considerarlo.  
 
162. 210-19(a)(1  René Moisés García 
Gómez  
UVSEIE No. 008 -A 
 Dice:  
Generalidades. Los conductores… mayor establecido en (1) o (2) siguientes : 
Debe decir:  
Generalidades. Los conductores… mayor establecido en (a) o (b) siguientes:  
Soporte o fundamento:  
Congruencia de nomenclatura  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Generalidades. Los conductores… 
mayor establecido en (a) o (b) 
siguientes  
163. Tabla 210 -24 Colegio de 
Ingenieros 
Mecánicos Y 
Electricistas del 
Estado de Jalisco 
A.C. Dice:   
Tabla 210 -24 
Debe decir:  
Tabla 210 -24 eliminando la fila donde está el texto de Carga Máxima (amperes)  
Soporte o fundamento:  
Quitarlo ya que pone como car ga máxima un valor y abajo carga permisible y confunde 
y ya no aplicarán los artículos de las cargas permisibles mencionados 210 -23(a,b,y c)  NO PROCEDE  
La carga máxima y la carga permisible 
son conceptos diferentes.  
164. Tabla 210 -24 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
Valor nominal del circuito (amperes):  columna 2: 15 ó 16  
Columna 3:  30 o 32  
Dede decir:  
Valor nominal del circuito (amperes):  columna 2: 15  
Columna 3: 30  
Soporte o fundamento:  
De acuerdo a la sección 210 -18 
El valor nominal circu ito debe ser igual al valor máximo del dispositivo de 
protección contra sobrecorriente del circuito derivado  NO PROCEDE  
La norma mexicana NMX -J-569-
ANCE - 2005 Accesorios eléctricos – 
Interruptores automáticos para 
protección contra sobrecorriente en 
instal aciones domésticas y similares, 
que es la adopción de la norma 
internacional IEC 60898 -1, establece 
valores normalizados de corriente de 
16 A y 32 A para los interruptores 
automáticos para protección contra 
sobrecarga  
165.  
210-52. Salidas 
para contactos 
en unidades de 
vivienda.  
 ANCE  
 Dice:   
c) Cubiertas  
… 
5) Ubicación de las salidas de contacto.  Las salidas de contacto deben estar 
ubicadas en o sobre las cubiertas, pero a no más de 50 centímetros por encima de la 
cubierta o superficie de trabajo. Se perm ite que ensambles de salidas de contactos 
aprobados para uso en cubiertas o superficies de trabajo se instalen en las cubiertas o 
superficies de trabajo. Las salidas de contactos que no queden fácilmente accesibles 
debido a aparatos fijos, alacenas, fregad ero o estufa sobrepuesta como los cubiertos 
en (c)(1), Excepción, o por aparatos que ocupen un espacio dedicado, no se deben 
considerar como parte de las salidas exigidas.  
Debe decir:  
c) Cubiertas  
… 
5) Ubicación de las salidas de contacto.  Las salidas de c ontacto deben estar PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
5) Ubicación de las salidas de 
contacto.  Las salidas de contacto 
deben estar ubicadas en o sobre las 
cubiertas o superficie de trabajo, pero 
a no más de 50 centímetros por 
encima de la cubierta o s uperficie de 
trabajo. Se permite que ensambles de 
salidas de contactos aprobados para 
uso en cubiertas o superficies de 
trabajo se instalen en las cubiertas o 
superficies de trabajo. Las salidas de 
contactos que no queden fácilmente 
accesibles debido a apa ratos fijos, 
alacenas, fregadero o estufa       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   ubicadas en o sobre las cubiertas o superficie de trabajo , pero a no más de 50 
centímetros por encima de la cubierta o superficie de trabajo. Se permite que 
ensambles de salidas de contactos aprobados para uso en cubiertas o superficies  de 
trabajo se instalen en las cubiertas o superficies de trabajo. Las salidas de contactos 
que no queden fácilmente accesibles debido a aparatos fijos, alacenas, fregadero o 
estufa sobrepuesta como los cubiertos en (c)(1), Excepción, o por aparatos que 
ocupen un espacio dedicado, no se deben considerar como parte de las salidas 
exigidas.  
Soporte o fundamento:  
De acuerdo con 210.52 del NEC:  
(C) Countertops and Work Surfaces.  
… 
(5) Receptacle Outlet Location. Receptacle outlets shall be located on or above, but not 
more than 500 mm (20 in.) above, the countertop or work surface. Receptacle outlet 
assemblies listed for use in countertops or work surfaces shall be permitted to be 
installed in countertops or work surfaces. Receptacle outlets rendered not readily  
accessible by appliances fastened in place, appliance garages, sinks, or rangetops as 
covered in 210.52(C)(1), Exception, or appliances occupying dedicated space shall not 
be considered as these required outlets.  
Incluirse “o superficies de trabajo” en do nde se indica.  sobrepuesta como los cubiertos en 
(c)(1), Excepción, o por aparatos que 
ocupen un espacio dedicado, no se 
deben considerar como parte de las 
salidas exigidas.  
 
 
166.  
210-52. Salidas 
para contactos 
en unidades de 
vivienda.  ANCE  
 Dice:   
d) Cuartos de baño. En los cuartos de baño de unidades de vivienda se debe instalar 
por lo menos un contacto a no más de 90 centímetros del borde exterior de cada 
lavabo. Las salidas de contacto se deben localizar en una pared o una división que sea 
adyacente al lavabo o a la cubierta del lavabo, localizadas en la cubierta, o se debe 
instalar en la superficie lateral o en el frente del gabinete del lavabo. En ningún caso 
debe el contacto estar a más de 30 centímetros por debajo del la vabo o a la cubierta 
del lavabo. Se permite que los ensambles de salidas de contacto aprobados para uso 
en cubiertas sean instalados en las cubiertas.  
Debe decir:  
d) Cuartos de baño. En los cuartos de baño de unidades de vivienda se debe instalar 
por lo me nos un contacto a no más de 90 centímetros del borde exterior de cada 
lavabo. Las salidas de contacto se deben localizar en una pared o una división que sea 
adyacente al lavabo o a la cubierta del lavabo, localizadas en la cubierta, o se debe 
instalar en l a superficie lateral o frontal del gabinete del lavabo a no más de 30 
centímetros por debajo de la parte superior  del lavabo o de la cubierta del lavabo. Se 
permite que los ensambles de salidas de contacto aprobados para esta aplicación sean 
instalados en las cubiertas.  
Soporte o fundamento:  
De acuerdo con 210.52 del NEC:  
(D) Bathrooms . At least one receptacle outlet shall be installed in bathrooms within 
900 mm (3 ft) of the outside edge of each basin. The receptacle outlet shall be located 
on a wall or pa rtition that is adjacent to the basin or basin countertop, located on the PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
d) Cuartos de baño. En los 
cuart os de baño de unidades de 
vivienda se debe instalar por lo menos 
un contacto a no más de 90 
centímetros del borde exterior de cada 
lavabo. Las salidas de contacto se 
deben localizar en una pared o una 
división que sea adyacente al lavabo o 
a la cubierta de l lavabo, localizadas en 
la cubierta, o se debe instalar en la 
superficie lateral o en el frente del 
gabinete del lavabo. En ningún caso 
debe el contacto estar a más de 30 
centímetros por debajo de la parte 
superior del lavabo o a la cubierta del 
lavabo. S e permite que los ensambles 
de salidas de contacto aprobados para 
uso en cubiertas sean instalados en las 
cubiertas.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       countertop, or installed on the side or face of the basin cabinet. In no case shall the 
receptacle be located more than 300 mm (12 in.) below the top of the basin or basin 
countertop . Receptacle outlet assemblies listed for use in countertops shall be 
permitted to be installed in the countertop.  
Incluir “de la parte superior” porque la distancia puede variar.  
 
167. 210-52. Salidas 
para contactos 
en unidades de 
vivienda.  
 ANCE  
 Dice:   
g) Garajes, edificios accesorios y sótanos. En las viviendas unifamiliares deben 
instalarse por lo menos una salida de contacto en las áreas especificadas en los 
incisos (1) hasta (3) siguientes. Estos contactos deben ser adicionales a los contactos 
requeridos para equipos específicos:  
Debe decir:  
g) Garajes, edific ios accesorios y sótanos.  En las viviendas para una y dos familias,  
debe instalarse por lo menos una salida de contacto en las áreas especificadas en los 
incisos (1) hasta (3) siguientes. Estos contactos deben ser adicionales a los contactos 
requeridos par a equipos específicos.  
Soporte o fundamento:  
De acuerdo con 210.52 del NEC:  
(G) Basements, Garages, and Accessory Buildings.  For one and two - family 
dwellings, at least one receptacle outlet shall be installed in the areas specified in 
210.52(G)(1) through  (3). These receptacles shall be in addition to receptacles required 
for specific equipment.  
Deben agregarse las viviendas para dos familias, con el objetivo de que también estén 
cubiertas por los requisitos de 210.52 (G)(1) hasta (3).  
En otras partes del proyecto si se incluyen “viviendas bifamiliares”, uniformizar en todo 
el texto del proyecto, según corresponda.  NO PROCEDE  
 
Se elimina en toda la NOM la frase 
“una y dos familias” ya que es un 
concepto que no se usa en el país  
168. Figura 210 -
52(c)(1). - 
 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ   
 
FECIME  Dice:  Figura 210 -52(c)(1). -  
Espacio libre desde la pared  si x…  
Debe decir:  Espacio exento de la línea de la pared  si x…  
Soporte o fundamento:  La traducción no es correcta. En el texto se habla de la 
línea de la pared.  NO PROCEDE  
Si bien en la estructuración de la NOM 
se han traducido las partes aplicables 
del NEC no significa que haya sido 
palabra por palabra porque como se 
menciona en la Introducción se ha 
cuidado la claridad de expresión en 
nuestro idioma.   
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   
 
 
 
 
169.  
210-62. 
Aparadores  ANCE  
 Dice:   
210-62. Aparadores. Directamente por encima de un aparador debe instalarse por lo 
menos una salida para contacto monofásico de 125 volts y  15 o 20 amperes dentro de 
una distancia de 45 cm de la parte superior del aparador  por cada 3.70 metros lineales 
o más del aparador, medidos horizontalmente en su parte más ancha.  
Debe decir:  
210-62. Aparadores. Directamente por encima de un aparador debe instalarse por lo 
menos una salida para contacto monofásico de  120 volts y 15 ampe res o 20 amperes 
dentro de una distancia de 45 cm de la parte superior del aparador por cada 3.70 
metros lineales o más del aparador, medidos horizontalmente en su parte más ancha.  
Soporte o fundamento:  
De acuerdo en el concepto de tensión nominal , cambiar  “125 volts” por “120 volts ”, 
ya que 125 V no es una tensión normalizada. Esta corrección debe hacerse en todo el 
texto de proyecto de NOM.  
Siempre después de la cantidad debe ir el símbolo o nombre de la unidad.  
Incorrecto 15 o 20 amperes.  
Correcto 15 amp eres o 20 amperes.  NO PROCEDE  
 
En el Capítulo 100 se establece:  
Tensión nominal: Valor nominal 
asignado a un circuito o sistema para 
designar convenientemente su clase 
de tensión. La tensión a la cual un 
circuito opera puede variar de la 
nominal, dentro de  un margen que 
permite el funcionamiento satisfactorio 
de los equipos, por ejemplo: 120/240V, 
220Y/127V, 480Y/277V, 600 V.  
NOTA 1:  Donde se lea 120 volts, 
podrá ser 120 o 127 volts.  
 
170.  
210-64. Área del 
interruptor 
general  ANCE  
 Dice:   
Área del interru ptor general . Debe instalarse al menos una salida de contacto 
monofásica, de 125 volts y  de 15 o 20 amperes nominales en un lugar accesible dentro 
de los 7.5 m del equipo del interruptor general. La salida de contacto requerida debe 
estar localizada dentro  del mismo cuarto o área del interruptor general.  
Debe decir:  
Áreas del servicio eléctrico.  Debe instalarse al menos una salida de contacto 
monofásica de 120 volts  y de 15 amperes o 20 amperes nominales en un lugar 
accesible dentro de los 7.5 m del equipo del servicio eléctrico interi or. La salida de 
contacto requerida debe estar localizada dentro del mismo cuarto o área del equipo de 
servicio.  
Soporte o fundamento:  
De acuerdo con 210.52 del NEC:  
210.64 Electrical Service Areas.  At least one 125 -volt, singl ephase, 15 - or 20 -NO PROCEDE  
Si bien en la estructuración de la NOM 
se han traducido las partes aplicables 
del NEC no significa que haya sido 
palabra por palabra porque como se 
menciona en la Introducción se ha 
cuidado la claridad de expresión en 
nuestro idioma.  
 
En el Capítulo 100 se establece:  
Tensión nominal: Valor nominal 
asignado a un circuito o sistema para  
designar convenientemente su clase 
de tensión. La tensión a la cual un 
circuito opera puede variar de la  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       ampere -rated receptacle outlet shall be installed in an accessible location within 7.5 m 
(25 ft) of the indoor electrical service equipment. The required receptacle outlet shall be 
located within the same room or area as the service equip ment.  
En el NEC se le llama “áreas del servicio eléctrico” no “área del interruptor general”  
De acuerdo en el concepto de tensión nominal , cambiar “ 125 volts” por “120 volts ”, 
ya que 125 V no es una tensión normalizada. Esta corrección debe hacerse en todo  el 
texto de proyecto de NOM.  
Siempre después de la cantidad debe ir el símbolo o nombre de la unidad.  
Incorrecto 15 o 20 amperes.  
Correcto 15 amperes o 20 amperes.  nominal, dentro de un margen que 
permite el funcionamiento satisfactorio 
de los equipos, por ejemplo: 120/240V, 
220Y/127V, 480Y/277V, 600 V.  
NOTA 1:  Donde se lea 120 volts, 
podrá ser 120 o 127 volts.  
 
 
 
171.  
210-70. Salidas 
requeridas para 
alumbrado.  ANCE  
 Dice:   
a) Unidad o unidades de vivienda.   
1) Cuartos habitables.  Debe instalarse al menos una salida para alumbrado 
controlada por un apagador, en todos los cuartos habitables, cocina y cuartos de baño.  
Excepción 1:  En otros lugares diferentes de cocinas y cuartos de baño se permite uno 
o más contactos controlados mediante apagador en lugar de salidas de alumbrado.  
Excepción 2:  Se permite que las sal idas de alumbrado estén controladas por sensores 
de presencia que (1) Sean complementarios a los apagadores, o (2) estén situados 
donde se instalan normalmente los apagadores y estén equipados con un control 
manual adicional que permita que el sensor funci one como apagador.  
2) Lugares adicionales.  
(1) Por lo menos una salida de alumbrado controlada con un apagador, en 
pasillos, escaleras, garajes adjuntos y garajes separados con energía eléctrica.  
(2) Para unidades de vivienda, garajes adjuntos y garajes in dependientes con 
energía eléctrica, se debe instalar por lo menos una salida de alumbrado controlada 
por apagador para iluminar el lado exterior de las entradas o salidas con acceso a nivel 
del piso. Una puerta vehicular en un garaje no se debe considerar como una entrada o 
salida exterior.  
(3) Cuando estén instaladas una o más salidas de alumbrado en escaleras 
interiores, debe haber un apagador al nivel de cada piso y en cada nivel del descanso 
que incluya una entrada, para controlar las salidas de alumbra do, en todos los casos 
cuando la escalera entre niveles sea de seis escalones o más.  
3) Espacios para almacenamiento o equipo.  En desvanes, sótanos, espacios bajo el 
piso, cuartos de servicio y cuartos de máquinas, debe instalarse al menos una salida 
para alumbrado con interruptor colgante  o controlado por un apagador, en donde estos 
espacios se utilizan para almacenamiento o para contener equipo que requiere 
reparación. Al menos un apagador debe estar en el punto habitual de entrada a estos 
espacios. La sa lida de alumbrado debe instalarse en el o cerca del equipo que requiere 
servicio.  
b) Habitaciones de huéspedes.  En las habitaciones de huéspedes y suites de NO PROCEDE  
Si bien en la estructuración de la NOM 
se han traducido las partes aplicables 
del NEC no significa que haya sido 
palabra por palabra porque como se 
menciona en la Introducción se ha 
cuida do la claridad de expresión en 
nuestro idioma.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   huéspedes de los hoteles, moteles o lugares similares, debe haber al menos una salida 
para alumbrad o controlada por un apagador en cada cuarto habitable y en el cuarto de 
baño.  
Excepción 1:  En otros lugares diferentes de cuartos de cocina y cuartos de baño se 
permitirán uno o más contactos controlados mediante un apagador en lugar de una 
salida de alumb rado.  
Excepción 2:  Se permitirá que las salidas de alumbrado estén controladas por 
sensores de presencia que: (1) sean adicionales a los apagadores o (2) estén situados 
donde se instalan normalmente los apagadores y estén equipados con un control 
manual ad icional que permita que el sensor funcione como apagador.  
 
 
   c) Todos los lugares.  En los áticos, espacios bajo el piso, cuartos de servicio y 
sótanos que albergan equipos que requieren servicio, debe instalarse al menos una 
salida de alumbrado con interruptor co lgante o controlada por un apagador debe 
instalarse donde estos espacios se utilicen para almacén o que tengan equipo que 
requieran mantenimiento. Al menos un apagador debe estar en el punto habitual de 
entrada a estos espacios. La salida de alumbrado debe  instalarse en el o cerca del 
equipo que necesita servicio.  
Debe decir:  
a) Unidad o unidades de vivienda.   
1) Cuartos habitables.  Debe instalarse al menos una salida para alumbrado 
controlada por un interruptor de pared, en todos los cuartos habitables, co cina y 
cuartos de baño.  
Excepción 1:  En otros lugares diferentes de cocinas y cuartos de baño se permite uno 
o más contactos controlados mediante interruptor de pared en lugar de salidas de 
alumbrado.  
Excepción 2:  Se permite que las salidas de alumbrado es tén controladas por sensores 
de presencia que (1) Sean complementarios a los interruptores de pared, o (2) estén 
situados donde se instalan normalmente los interruptores de pared y estén equipados 
con un control manual adicional que permita que el sensor f uncione como interruptor 
de pared.  
2) Lugares adicionales.  
(1) Por lo menos una salida de alumbrado controlada con un interruptor de 
pared, en pasillos, escaleras, garajes adjuntos y garajes separados con energía 
eléctrica.  
(2) Para unidades de vivienda, g arajes adjuntos y garajes independientes con 
energía eléctrica, se debe instalar por lo menos una salida de alumbrado controlada 
por interruptor de pared para iluminar el lado exterior de las entradas o salidas con 
acceso a nivel del piso. Una puerta vehic ular en un garaje no se debe considerar como 
una entrada o salida exterior.  
(3) Cuando estén instaladas una o más salidas de alumbrado en escaleras   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       interiores, debe haber un interruptor de pared al nivel de cada piso y en cada nivel del 
descanso que incluy a una entrada, para controlar las salidas de alumbrado, en todos 
los casos cuando la escalera entre niveles sea de seis escalones o más.  
3) Espacios para almacenamiento o equipo.  En desvanes, sótanos, espacios bajo el 
piso, cuartos de servicio y cuartos de  máquinas, debe instalarse al menos una salida 
para alumbrado con interruptor o controlado por un interruptor de pared, en donde 
estos espacios se utilizan para almacenamiento o para contener equipo que requiere 
reparación. Al menos un interruptor de pared  debe estar en el punto habitual de 
entrada a estos espacios. La salida de alumbrado debe instalarse en el o cerca del 
equipo que requiere servicio.  
 
   b) Habitaciones de huéspedes.  En las habitaciones de huéspedes y suites de 
huéspedes de los hoteles, moteles o lugares similares, debe haber al menos una salida 
para alumbrado controlada por un interruptor de pared en cada cuarto habitable y en el 
cuarto de baño.  
Excepción 1:  En otros lugares diferentes de cuartos de cocina y cuartos de baño se 
permitirán  uno o más contactos controlados mediante un interruptor de pared en lugar 
de una salida de alumbrado.  
Excepción 2:  Se permitirá que las salidas de alumbrado estén controladas por 
sensores de presencia que: (1) sean adicionales a los interruptores de pared  o (2) 
estén situados donde se instalan normalmente los interruptores de pared y estén 
equipados con un control manual adicional que permita que el sensor funcione como 
interruptor de pared.  
c) Todos los lugares.  En los áticos, espacios bajo el piso, cuart os de servicio y 
sótanos que albergan equipos que requieren servicio, debe instalarse al menos una 
salida de alumbrado con interruptor o controlada por un interruptor de pared debe 
instalarse donde estos espacios se utilicen para almacén o que tengan equip o que 
requieran mantenimiento. Al menos un interruptor de pared debe estar en el punto 
habitual de entrada a estos espacios. La salida de alumbrado debe instalarse en el o 
cerca del equipo que necesita servicio.  
Soporte o fundamento:  
De acuerdo con 210.70 del NEC:  
210.70 Lighting Outlets Required.   
(A) Dwelling Units .  
(1) Habitable Rooms.  At least one wall switch –controlled lighting outlet shall be 
installed in every habitable room, kitchen, and bathroom.  
Exception No. 1: In other than kitchens and bathroo ms, one or more receptacles 
controlled by a wall switch shall be permitted in lieu of lighting outlets.  
Exception No. 2: Lighting outlets shall be permitted to be controlled by occupancy 
sensors that are (1) in addition to wall switches or (2) located at a  customary wall switch 
location and equipped with a manual override that will allow the sensor to function as a 
wall switch.  
(2) Additional Locations.  
(1) At least one wall switch –controlled lighting outlet shall be installed in hallways,        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   stairways, attach ed garages, and detached garages with electric power.  
(2) For dwelling units, attached garages, and detached garages with electric power, at 
least one wall switch –controlled lighting outlet shall be installed to provide illumination 
on the exterior side of  outdoor entrances or exits with grade -level access. A vehicle 
door in a garage shall not be considered as an outdoor entrance or exit.  
(3) Storage or Equipment Spaces. For attics, underfloor spaces, utility rooms, and 
basements, at least one lighting outl et containing a switch or controlled by a wall switch 
shall be installed where these spaces are used for storage or contain equipment 
requiring servicing. At least one point of control shall be at the usual point of entry to 
these spaces. The lighting outl et shall be provided at or near the equipment requiring 
servicing.  
 
   (B) Guest Rooms or Guest Suites. In hotels, motels, or similar occupancies, guest 
rooms or guest suites shall have at least one wall switch –controlled lighting outlet 
installed in eve ry habitable room and bathroom.  
Exception No. 1: In other than bathrooms and kitchens where provided, one or more 
receptacles controlled by a wall switch shall be permitted in lieu of lighting outlets.  
Exception No. 2: Lighting outlets shall be permitted t o be controlled by occupancy 
sensors that are (1) in addition to wall switches or (2) located at a customary wall switch 
location and equipped with a manual override that allows the sensor to function as a 
wall switch.  
(C) All Occupancies.  For attics and u nderfloor spaces, utility rooms, and basements, 
at least one lighting outlet containing a switch or controlled by a wall switch shall be 
installed where these spaces are used for storage or contain equipment requiring 
servicing. At least one point of contr ol shall be at the usual point of entry to these 
spaces. The lighting outlet shall be provided at or near the equipment requiring 
servicing.  
El nombre técnico correcto es “interruptor” no “apagador”.  
En 3) Espacios para almacenamiento o equipo y en c) Todo s los lugares , se indica 
que es una salida con interruptor pero nunca se indica que sea interruptor colgante, 
quitar el término “colgante”   
172. 210-71 Salas de 
reuniones.  
 ANCE  
 Dice:   
a) Generalidades.  Cada sala de reuniones de no más de 93 m2 en unida des que no 
sean unidades de vivienda tendrá salidas para contactos de tipo no bloqueable, de 125 
volts, de 15 o 20 amperes. Las salidas se instalarán de acuerdo con 210 -71(b). 
Cuando una habitación o espacio esté provisto de divisiones móviles, cada tamaño  de 
la habitación se determinará con la división en la posición que resulte en la sala de 
reuniones de tamaño más pequeño.  
Debe decir:  
a) Generalidades.  Cada sala de reuniones de no más de 93 m2 en unidades que no 
sean unidades de vivienda tendrá salidas p ara contactos de tipo no bloqueable, de 120 
volts, de 15 amperes o 20 amperes. Las salidas se instalarán de acuerdo con 210 -
71(b). Cuando una habitación o espacio esté provisto de divisiones móviles, cada NO PROCEDE  
En el Capítulo 100 se establece:  
Tensión nominal: Valor nominal 
asignado a un circuito o sistema para 
designar convenientemente su clase 
de tensión. La tensión a la cual un 
circuito opera puede variar de la 
nominal, dentro de un margen que 
permite el funcionamiento satisfactorio 
de los equipos, por ejemplo: 120/240V, 
220Y/127V,  480Y/277V, 600 V.  
NOTA 1:  Donde se lea 120 volts,  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       tamaño de la habitación se determinará con la divis ión en la posición que resulte en la 
sala de reuniones de tamaño más pequeño.  
Soporte o fundamento:  
De acuerdo en el concepto de tensión nominal , cambiar “ 125 volts” por “120 volts ”, 
ya que 125 V no es una tensión normalizada. Esta corrección debe hacerse en todo el 
texto de proyecto de NOM.  
Siempre después de la cantidad debe ir el símbolo o nombre de la unidad.  
Incorrecto 15 o 20 amperes.  
Correcto 15 amperes o 20 amperes.  podrá ser 120 o 127 volts.  
 
 
173. 210-71 
(b)(1)  ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
(1) Contactos en pared fija. Las tomas de los contactos se instalarán de acuerdo 
con 210 -52(a)(1)  a (a) (4).  
Debe decir:  
(1) Contactos en pared fija. Las salidas de los contactos se instalarán de acuerdo 
con 210 -52(a)(1)  a (a) (4).  
Soporte o fundamento  
Cambiar la palabra tomas, por salidas  
En el NEC -2017 y la NOM -001-SEDE -2012, dice outlets, salidas  PROCEDE  
Se m odifica para quedar como sigue:  
(1) Contactos en pared fija. Las 
salidas de los contactos se instalarán 
de acuerdo con 210 -52(a)(1)  a (a) (4).  
 
174. 210-71 ROBERTO RUELAS 
GOMEZ  
FECIME  Dice:  
a) Generalidades.  Cada sala de reuniones de no más de 93 m2 en unidades que 
no sean unidades de vivienda tendrá salidas para contactos de tipo no bloqueable, de 
125 volts, de 15 o 20 amperes. Las salidas se instalarán de acuerdo con 210 -71(b). 
Cuando una habitación  o espacio esté provisto de divisiones móviles, cada ta maño de 
la habitación  se determinará con la división en la posición que resulte en la sala de 
reuniones de tamaño más pequeño.  
Debe decir:  
a) Generalidades.  Cada sala de reuniones de no más de 93 m2 que no sean 
unidades de vivienda tendrá salidas para cont actos de tipo no bloqueable, de 125 volts, 
de 15 o 20 amperes. Las salidas se instalarán de acuerdo con 210 -71(b). Cuando un 
cuarto  o espacio esté provisto de divisiones móviles, cada tamaño del cuarto  se 
determinará con la división en la posición que resu lte en la sala de reuniones de 
tamaño más pequeño.  
Soporte o fundamento:  
Se sugiere eliminar la palabra habitación para definir  un lugar que no es vivienda.  
Referencia: Diccionario de la RAE  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Generalidades.  Cada sala de 
reuniones de no más de 93 m2 que no 
sean de vivienda tendrá salidas para 
contactos de tipo no bloqueable, de 
125 volts, de 15 o 20 amperes. Las 
salidas se instalarán de acuerdo con 
210-71(b). Cuando un cuarto o espacio 
esté provisto de division es móviles, 
cada tamaño del cuarto se determinará 
con la división en la posición que 
resulte en la sala de reuniones de 
tamaño más pequeño  
 
175.  ANCE  Dice:   PROCEDE        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   215-2. 
Capacidad y 
tamaños 
mínimos del 
conductor.   a) Alimentadores hasta de 600 volts.  
1) Genera l. 
Excepción  2: Cuando una parte de un alimentador esté conectada en sus extremos al 
de suministro y al de carga mediante conectores a presión instalados separadamente 
como se indica en 110 -14(c)(2), se permitirá tener una ampacidad admisible no menor 
a la suma de la carga continua más la carga no continua. Ninguna porción de un 
alimentador instalado bajo las provisiones de esta excepción se extenderá dentro de 
un recinto que contenga ya sea el alimentador de suministro o las terminales de carga 
de alimenta ción, como se describe en 110 -14(c)(1).  
Debe decir:  
a) Alimentadores hasta de 600 volts.  
1) General.  
Excepción  2: Cuando una parte de un alimentador esté conectada en sus extremos al 
de suministro y al de carga mediante conectores a presión instalados sepa radamente 
como se indica en 110 -14(c)(2), se permitirá tener una ampacidad admisible no menor 
a la suma de la carga continua más la carga no continua. Ninguna porción de un 
alimentador instalado bajo las provisiones de esta excepción se extenderá dentro de  
un envolvente  que contenga ya sea el alimentador de suministro o las terminales de 
carga de alimentación, como se describe en 110 -14(c)(1).  
Soporte o fundamento:  
Con base en el NEC 2017  
Exception No. 2: Where a portion of a feeder is connected at both its  supply and load 
ends to separately installed pressure connections as covered in 110.14(C)(2), it shall 
be permitted to have an allowable ampacity not less than the sum of the continuous 
load plus the noncontinuous load. No portion of a feeder installed un der the provisions 
of this exception shall extend into an enclosure containing  either the feeder supply or 
the feeder load terminations, as covered in 110.14(C)(1).  
Cambiar “recinto” por “envolvente”, ya que así se utiliza en toda la norma.  Se modi fica para quedar como sigue  
Excepción  2: Cuando una parte 
de un alimentador esté conectada en 
sus extremos al de suministro y al de 
carga mediante conectores a presión 
instalados separadamente como se 
indica en 110 -14(c)(2), se permitirá 
tener una ampacida d admisible no 
menor a la suma de la carga continua 
más la carga no continua. Ninguna 
porción de un alimentador instalado 
bajo las provisiones de esta excepción 
se extenderá dentro de un envolvente 
que contenga ya sea el alimentador de 
suministro o las ter minales de carga de 
alimentación, como se describe en 
110-14(c)(1).  
 
176. 215-2 a) Mtro. Enrique Balam 
Romero  
 Dice:  
NOTA 1: Los conductores para alimentadores, tal como se definen en el Artículo 100, 
dimensionados para evitar una caída de tensión superio r al 3 por ciento en la salida 
más alejada de las cargas de potencia, calefacción e iluminación o combinaciones de 
tales cargas y donde la caída de tensión total máxima en alimentadores y circuitos 
derivados a la salida más alejada no exceda el 5 por cient o, proporcionarán una 
eficiencia razonable de operación . 
Debe decir:  
La caída de tensión máxima admisible para cualquier circuito será de 1.5 por ciento en 
la salida más lejana que alimente a cargas de calefacción, de fuerza, de alumbrado o 
cualquier combi nación de ellas y en los que la caída máxima de tensión combinada de 
los circuitos alimentadores y de los circuitos derivados hasta el contacto más lejano no NO PROCEDE  
El porcenta je de caída de tensión no 
es un requisito obligatorio.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       supere 2.5 por ciento.  
Soporte o fundamento:  
Estos valores son los que se utilizan en forma genera lizada e implica pérdida de 
energía en el cableado de hasta 5 % durante la vida útil de la instalación  lo cual en la 
actualidad ya no es aceptable, por la contaminación indirecta que se produce, la 
emisión de gases de efecto invernadero y la presión económ ica y social  para generar 
más energía eléctrica,  (ver la norma NMX -AA-164-SCFI -2013, Edificación sustentable) 
y las acciones que se tratan de imponer en la "Ley de Transición Energética", 
diciembre 24 de 2015. Combinada la caída de tensión en los conductor es con la 
variación de +/ - 10% permitida al suministrador (es común en las redes de alimentación 
eléctrica sitúa a la carga en riesgo de daño y sobrecalentamiento del cableado eléctrico 
para equipo no lineal y de control electrónico.  
 
177. 215-2 a) Mtro. Enrique Balam 
Romero  
 Dice:   
210-52. Salidas para contactos en unidades de vivienda.  
Nuevo: Agregar inciso j)  
Debe decir:  
j) Conductores de aluminio y aluminio recubierto de cobre . Los conductores de 
aluminio o aluminio recubierto de cobre no deben estar expuestos a condiciones 
corrosivas. Los conductores de aluminio o aluminio recubierto de cobre no deben 
terminarse a 45 centímetros de la tierra o menos. Se deberá tener especial a tención en 
los contactos que se colocan a distancia menor a 45 del suelo principalmente en 
aquellos instalados en el exterior, sin demérito de la observación en todos los ubicados 
en planta baja, sótanos y pisos bajo el nivel del terreno natural.  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Estos valores son los que se utilizan en forma generalizada e implica pérdida de 
energía en el cableado de hasta 5 % durante la vida útil de la instalación  lo cual en la 
actualidad ya no es aceptable, por la contaminación indirecta q ue se produce, la 
emisiónn de gases de efecto invernadero y la presión económica y social  para generar 
mas energía eléctrica,  (ver la norma NMX -AA-164-SCFI -2013, Edificación sustentable) 
y las acciones que se tratan de imponer en la "Ley de Transición Ener gética", 
diciembre 24 de 2015. Combinada la caída de tensión en los conductores con la 
variación de +/- 10% permitida al suministrador  (es común en las redes de alimentación 
eléctrica sitúa a la carga en riesgo de daño y sobrecalentamiento del cableado elé ctrico 
para equipo no lineal  y de control electrónico.  NO PROCEDE  
 
La propuesta no tiene que ver con la 
seguridad de las instalaciones  
 
178. 215-2 a) Mtro. Enrique Balam 
Romero  
 Dice:  
NOTA 2: Véase 210 -19(a), NOTA 4, para la caída de tensión en los circui tos derivados.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Esta es una referencia circular con lo establecido en "210 -19 (a), NOTA 4" no aporta NO PROCEDE  
El artículo 210 se refiere a circuitos 
derivados y el 215 a ci rcuitos 
alimentadores.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   información y cada uno redirige al otro  
179.  
215-2 a) 1)  
 Ing. Santiago Neftalí 
Sánchez Alcalá  
UVIE  Dice:   
1) Generalidades. Los conductores de los alimentadores deben tener una ampacidad 
no menor que la necesaria para suministrar energía a las cargas calculadas de 
acue rdo a las Partes C, D y E del Artículo 220. El tamaño mínimo del conductor del 
circuito alimentador debe estar dimensionado para conducir no menos que el valor más 
alto de los siguientes:  
(a) Donde un alimentador abastece cargas continuas o cualquier combi nación de 
cargas continuas y no continuas, el calibre mínimo del conductor del alimentador debe 
tener una ampacidad permisible no menor a la carga no continua, más el 125 por 
ciento de la carga continua.  NO PROCEDE  
El formato de la NOM es diferente al 
del NEC  
 
 
   Excepción 1: Si el conjunto, incluyendo los dispositivos de sobrecorriente que protegen 
al (los) alimentador (es), está aprobado para operar al 100 por ciento de su corriente 
nominal, se permitirá que la ampacidad admisible de los conductores de l alimentador 
no sea menor que la suma de la carga continua más la carga no continua.  Excepción 
2: Cuando una parte de un alimentador esté conectada en ambos extremos al de 
suministro y al de carga a conexiones de presión instaladas separadamente como se 
contempla en 110 -14(c)(2), se le permitirá tener una ampacidad permisible no menor 
que la suma de la carga continua más la carga no continua.  Ninguna porción de un 
alimentador instalado bajo las provisiones de esta excepción se extenderá dentro de 
un recint o que contenga ya sea el alimentador de suministro o las terminales de carga 
de alimentación, como se describe en 110 -14(c)(1).  Excepción 3: Los conductores 
puestos a tierra que no estén conectados a un dispositivo de sobrecorriente deberán 
ser dimensionad os al 100 por ciento de la carga continua y no continua.  
(b) El calibre mínimo del conductor del alimentador debe tener una ampacidad 
permitida no menor que la carga máxima que se va a alimentar después de la 
aplicación de cualquier factor de ajuste o de c orrección.  
Debe decir:  
1) Generalidades. Los conductores de los alimentadores deben tener una 
ampacidad no menor que la necesaria para suministrar energía a las cargas 
calculadas de acuerdo a las Partes C, D y E del Artículo 220. El tamaño mínimo 
del condu ctor del circuito alimentador debe estar dimensionado para conducir 
no menos que el valor más alto de a) y b)  siguientes:  (a) Donde un alimentador 
abastece cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no 
continuas, el calibre mínimo del c onductor del alimentador debe tener una 
ampacidad permisible no menor a la carga no continua, más el 125 por ciento de 
la carga continua.  
Excepción 1: Si el conjunto, incluyendo los dispositivos de sobrecorriente que 
protegen al (los) alimentador (es), est á aprobado para operar al 100 por ciento de   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       su corriente nominal, se permitirá que la ampacidad admisible de los 
conductores del alimentador no sea menor que la suma de la carga continua más 
la carga no continua.  
Excepción 2: Cuando una parte de un aliment ador esté conectada en ambos 
extremos al de suministro y al de carga a conexiones de presión instaladas 
separadamente como se contempla en 110 -14(c)(2), se le permitirá tener una 
ampacidad permisible no menor que la suma de la carga continua más la carga 
no continua.  Ninguna porción de un alimentador instalado bajo las provisiones 
de esta excepción se extenderá dentro de un recinto que contenga ya sea el 
alimentador de suministro o las terminales de carga de alimentación, como se 
describe en 110 -14(c)(1).  
 
   Excepción 3: Los conductores puestos a tierra que no estén conectados a un 
dispositivo de sobrecorriente deberán ser dimensionados al 100 por ciento de la 
carga continua y no continua.  
(b) El calibre mínimo del conductor del alimentador debe tener una  ampacidad 
permitida no menor que la carga máxima que se va a alimentar después de la 
aplicación de cualquier factor de ajuste o de corrección.  
Soporte o fundamento:  
Dar claridad a este importante cambio que apareció por primera vez en el NEC -2014 y 
que co ntinua sin cambios en el NEC -2017, indicando en forma correcta la letras 
correspondientes a las subsecciones involucradas.   
180. 215-3 Mtro. Enrique Balam 
Romero  
 Dice:  
“Protección contra sobrecorriente. Los alimentadores deben estar protegidos contra 
sobrecorriente según lo establecido en la Parte A del Artículo 240. Cuando un 
alimentador suministra cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas 
y no continuas…  
Debe decir:  
Protección contra sobrecorriente. Los alimentadores deben estar prote gidos contra 
sobrecorriente según lo establecido en la Parte A del Artículo 240. Cuando un 
alimentador suministra energía  a cargas continuas o a cualquier combinación de 
cargas continuas y no continuas…  
Soporte o fundamento:  
Clarificar, hay error de traduc ción PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
215-3. Protección contra 
sobrecorriente.  Los alimentadores 
deben estar protegidos contra 
sobrecorriente según lo establecido en 
la Parte A del Artículo 240. Cuando un 
alimentador alimenta a car gas 
continuas o a cualquier combinación 
de cargas continuas y no continuas, la 
capacidad …  
181. 215-4 a) ING. RODOLFO 
TEJEDA  
(CIMECH)  Dice:   
215-4 alimentadores con neutro común.  
Debe decir:  
Explicar mejor esta sección.  
Soporte o fundamento:  
No se compren de bien el significado.  NO PROCEDE  
No se identifica propuesta alguna.  
182. 215-4 a) Mtro. Enrique Balam 
Romero  Dice:  
Se permitirá que hasta tres grupos de alimentadores de tres hilos o dos grupos de NO PROCEDE  
La propuesta está consider ada en la       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018    alimentadores cuatro o cinco hilos utilicen un neutro c omún.  
Debe decir:  
Se permitirá que hasta tres grupos de alimentadores  de tres hilos o dos grupos de 
alimentadores de cuatro o cinco hilos utilicen un neutro común, siempre y cuando se 
tome en cuenta las armónicas en el neutro causados por cargas no lineale s y el cálculo 
del tamaño del neutro se realice tomando en cuenta la caída de tensión provocado por 
esas armónicas, de lo contrario, cada alimentador tendrá su propio hilo de neutro el 
cual por ningún motivo será de calibre menor al de las fases.  
Soporte o  fundamento:  
Cuando las cargas son no lineales (la mayoría de las cargas son no lineales), existe 
distorsión armónica que causa conflicto en otros equipos principalmente en motores y 
en sistemas de control de velocidad  sección 220 -61 a)  
 
183. 215-5 ING. JOSÉ ANTONIO 
LÓPEZ AGUAYO  
(FECIME)  Dice:   
215-5. Diagrama unifilar de alimentadores.  Antes de la instalación de los 
circuitos alimentadores debe de elaborarse un diagrama unifilar que muestre los 
detalles de di chos circuitos. Este diagrama debe mostrar la superficie en metros 
cuadrados del edificio u otra estructura alimentada por cada alimentador; la carga total 
conectada antes de aplicar los factores de demanda; los factores de demanda 
aplicados; la carga calc ulada después de aplicar los factores de demanda y el tipo y 
tamaño de los conductores utilizados.  
Debe decir:  
215-5. Diagrama unifilar de alimentadores.  Antes de la instalación de los 
circuitos alimentadores debe de elaborarse un diagrama unifilar que mu estre los 
detalles de dichos circuitos. Este diagrama debe mostrar la carga total conectada antes 
de aplicar los factores de demanda; los factores de demanda aplicados; la carga 
calculada después de aplicar los factores de demanda y el tipo y tamaño de los  
conductores utilizados.  
Soporte o fundamento:  
En el Hanbook del NEC 1999, se establece lo siguiente:  
“Si lo exige la autoridad con jurisdicción…….”  
En México ninguna Autoridad exige el dato de superficie en metros cuadrados.  
No se utiliza para proyectos este dato.  
No tiene nada que ver con seguridad en las instalaciones eléctricas el indicar la 
superficie en metros cuadrados.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
215-5. Diagrama unifilar de 
alimentadores.  Antes de la instalación 
de los circuitos al imentadores debe de 
elaborarse un diagrama unifilar que 
muestre los detalles de dichos 
circuitos. Este diagrama debe mostrar 
la carga total conectada antes de 
aplicar los factores de demanda; los 
factores de demanda aplicados; la 
carga calculada después de  aplicar los 
factores de demanda y el tipo y tamaño 
de los conductores utilizados.  
 
184. 215-5 ROBERTO RUELAS 
GÓMEZ   
(FECIME)  El texto del proyecto de la NOM es utilizado en el NEC para establecer el conductor de 
la acometida en un anteproyecto.  
En Méxic o el conductor de la acometida lo establece el suministrador del servicio 
basado en otra normatividad y no es permitido que lo establezca el usuario, por eso si 
indica solamente los elementos que permiten conocer las condiciones de la instalación 
como se a plica en el país  NO PROCEDE  
No se identifica propuesta alguna  
 
185.  ANCE  Dice:   NO PRO CEDE   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       215-12. 
Identificación 
de los 
alimentadores.   (2) Alimentadores abastecidos por sistemas de corriente continua . Donde un 
alimentador sea abastecido por un sistema de corrien te continua que funcione a más 
de 60 volts, cada conductor no puesto a tierra de 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor debe 
estar identificado por su polaridad en todos los puntos de terminación, conexión y 
empalme mediante cinta de marcado, etiquetado u otro medio apr obado; cada uno de 
los conductores no puesto a tierra de 13.3 mm2 (6 AWG) o menor debe ser identificado 
por su polaridad en todos los puntos de terminación, conexión y empalme, de 
conformidad con lo establecido en (a) y (b) siguientes. Los métodos de ident ificación 
utilizados para los conductores que se originen dentro de cada panel de distribución de 
un alimentador o equipo similar de distribución de un alimentador deben ser 
documentados de manera que estén fácilmente disponibles o deben ser publicados de 
modo permanente en cada panel de distribución de un alimentador o equipo similar de 
distribución de un alimentador.  
Debe decir:  
(2) Alimentadores abastecidos por sistemas de corriente continua . Donde un 
alimentador sea abastecido por un sistema de corrient e continua que funcione a más 
de 60 volts, cada conductor no puesto a tierra de 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor debe 
estar identificado por su polaridad en todos los puntos de terminación, conexión y 
empalme mediante cinta de marcado, etiquetado u otro medio apro bado; cada uno de 
los conductores no puesto a tierra de 13.3 mm2 (6 AWG) o menor debe ser identificado 
por su polaridad en todos los puntos de terminación, conexión y empalme, de 
conformidad con lo establecido en (a) y (b) siguientes. Los métodos de identi ficación 
utilizados para los conductores que se originen dentro de cada tablero de  distribución 
de un alimentador o equipo similar de distribución de un alimentador deben ser 
documentados de manera que estén fácilmente disponibles o deben ser publicados de  
modo permanente en cada panel de distribución de un alimentador o equipo similar de 
distribución de un alimentador.  
Soporte o fundamento:  
Con base en el NEC 2017, 215 -12 indica:  
(2) Feeders Supplied from Direct -Current Systems. Where a feeder is supplied from a 
dc system operating at more than 60 volts, each ungrounded conductor of 4 AWG or 
larger shall be identified by polarity at all termination, connection, and splice points by 
marking tape, tagging, or other approved means; each ungrounded conductor of  6 
AWG or smaller shall be identified by polarity at all termination, connection, and splice 
points in compliance with 215.12(C)(2)(a) and (b). The identification methods utilized for 
conductors originating within each feeder panelboard or similar feeder d istribution 
equipment shall be documented in a manner that is readily available or shall be 
permanently posted at each feeder panelboard or similar feeder distribution equipment.  
Cambiar “panel” por “tablero”, ya que así se utiliza en toda la norma.   
Ambos términos son conocidos en el 
medio y se usan indistintamente en 
toda la NOM  
 
186. 215-12(a) 
conductor puesto 
a tierra.  Colegio de 
Ingenieros 
Mecánicos Y 
Electricistas del Dice:   
El conductor puesto a tierra de un aliment ador, si está aislado, se debe identificar 
según lo establecido en 200 -6. 
Debe decir:  NO PROCEDE  
Se están dando las especificaciones 
para identificarlo en el caso de que 
esté aislado        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Estado de Jalisco 
A.C. El conductor puesto a tierra de un alimentador, se debe identificar según lo establecido 
en 200 -6. 
Soporte o fundamento:  
- No debe mencionar que si está aislado ya que se  puede confundir con el conductor 
de puesta a tierra que si puede no estar aislado más no el conductor puesto a tierra.  
187.  
220-1. Alcance  ANCE  
 Dice:   
Alca nce. Este Artículo cubre los requisitos para calcular las cargas de los circuitos 
derivados, de los alimentadores y de las acometidas. La Parte A proporciona los 
requisitos generales para los métodos de cálculo. La Parte B suministra los métodos 
de cálculo  para las cargas de los circuitos derivados. Las Partes C y D proporcionan 
los métodos de cálculo para los alimentadores  y acometidas. La Parte E proporciona 
los métodos de cálculo para instalaciones agrícolas.  
Debe decir:  
Alcance.  Este Artículo cubre los requisitos para calcular las cargas de los circuitos 
derivados, de los alimentadores y de las acometidas. La Parte A proporciona los 
requisitos generales para los métodos de cálculo. La Parte B suministra los métodos 
de cálculo para las cargas de los circu itos derivados. Las Partes C y D proporcionan 
los métodos de cálculo para las cargas de los  alimentadores y acometidas. La Parte E 
proporciona los métodos de cálculo para instalaciones agrícolas.  
Soporte o fundamento:  
Con base en el NEC 2017:  
220.1 Scope.  This article provides requirements for calculating branch -circuit, feeder, 
and service loads. Part I provides general requirements for calculation methods. Part II 
provides calculation methods for branch -circuit loads. Parts III and IV provide 
calculation methods for feeder and service loads . Part V provides calculation methods 
for farm loads.  
Incluir “las cargas de” porque lo que se va a calcular son las cargas, no los 
alimentadores y acometidas.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
220-1. Alcance.  Este Artículo cubre los 
requisitos para calcular las cargas de 
los circuitos derivados, de los 
alimentadores y de las acometidas. La 
Parte A proporciona los requisitos 
generales para los métodos  de cálculo. 
La Parte B suministra los métodos de 
cálculo par a las cargas de los circuitos 
derivados. Las Partes C y D 
proporcionan los métodos de cálculo 
para las cargas de los alimentadores y 
acometidas. La Parte E proporciona los 
métodos de cálculo para instalaciones 
agrícolas.  
 
 
188. 220-5 ROBERTO RUELAS 
GOMEZ  
FECIME  Dice:  
a) Tensiones.  Si no se especifican otras tensiones, para el cálculo de cargas del 
alimentador y de los circuitos derivados, deben aplicarse las tensiones de 120, 
120/240, 220Y/127, 208Y/120, 220, 240, 347, 440, 460,  480Y/277, 480, 600Y/347 y 
600 volts.  
Debe decir:  
a) Tensiones.  Si no se especifican otras tensiones, para el cálculo de cargas del 
alimentador y de los circuitos derivados, deben aplicarse las tensiones de 120, 
120/240, 220Y/127, 208Y/120, 220, 240, 347, 480Y/277, 480, 600Y/347 y 6 00 volts.  
Soporte o fundamento:  
Para ser congruente con la sección 110 -4 y con la NMX -J-098-ANCE mencionada en 
el texto, deben eliminarse las tensiones 440 y 460 V.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Tensiones.  Si no se especifican 
otras tensi ones, para el cálculo de 
cargas del alimentador y de los 
circuitos derivados, deben aplicarse las 
tensiones de 120, 120/240, 220Y/127, 
208Y/120, 220, 240, 347, 480Y/277, 
480, 600Y/347 y 600 volts.  
 
189.  
220-14 k)  Ing. Santiago Neftalí 
Sánchez Alcalá  Dice:   
220-14 k) Bancos y edificios de oficinas. En bancos o edificios de oficinas, las cargas PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)        UVIE de contactos se deben calcular de modo que sean superiores a las que se indican en 
los numerales (1) o (2), siguientes:  
(1) La carga calculada a partir de 220 -14(i) 
(2) 11 voltamperes/m2  
Debe decir:  
220-14 k) Bancos y edificios de oficinas. En bancos o edificios de oficinas, las 
cargas de contactos debe ser la mayor calculada en los numerales (1) o (2), 
siguientes:  
(1) La carga calculada a partir de 220 -14(i) 
(2) 11 voltamperes/m2  
Soporte o fundamento:  
Corregir error de traducción de la sección,  para cumplir con el objetivo de la fuente 
original para esta sección y no obtener un valor mayor al requerido.  k) Bancos y e dificios de oficinas.  
En bancos o edificios de oficinas, las 
cargas de contactos debe ser la mayor 
calculada en los numerales (1) o (2), 
siguientes:  
 
 
190. 220-42 ROBERTO RUELAS 
GÓMEZ   
(FECIME)  Dice:   
220-42. Alumbrado general.  Los factores de demanda esp ecificados en la Tabla 
220-42 se deben aplicar a la parte de alumbrado general de la carga total calculada del 
circuito derivado. Esos factores no se deben aplicar para calcular el número de 
circuitos derivados para iluminación general.  
Debe decir:  
220-42. Alumbrado general.  Los factores de demanda especificados en la Tabla 
220-42 se deben aplicar a la parte de alumbrado general de la carga total calculada del 
circuito derivado. Esos factores no se deben aplicar para calcular el número de 
circuitos derivad os para iluminación general.   
Soporte o fundamento:  
El segundo párrafo del texto, es contradictorio con lo indicado en la primera parte  NO PROCEDE  
 
No se identifica la contradicción 
mencionada en el soporte de la 
propuesta  
191. 220-86 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
Se permite que los conductores de los alimentadores y las acometidas cuya carga 
calculada sea determinada por este cálculo opcional, tengan una carga para el 
conductor neutro determinada como se indica en 220 -61. Cuando se calcul e la carga 
del edificio o estructura por este método opcional, los alimentadores dentro del edificio 
o estructura deben tener la ampacidad como se permite en la Parte C de este Artículo; 
no obstante, no se requiere que la ampacidad de un alimentador indivi dual sea mayor 
que la ampacidad de todo el edificio.  
Esta Sección no se aplica a edificios portátiles salones de clase.  
Debe decir:  
Se permite que los conductores de los alimentadores y las acometidas cuya carga 
calculada sea determinada por este cálculo opcional, tengan una carga para el 
conductor neutro determinada como se indica en 220 -61. Cuando se calcule la carga 
del edificio o estructura por este método opcional, los alimentadores dentro del edificio 
o estructura deben tener la ampacidad como se per mite en la Parte C de este Artículo; 
no obstante, no se requiere que la ampacidad de un alimentador individual sea mayor PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Esta Sección no se aplica a 
edificios portátiles de salones de clase.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   que la ampacidad de todo el edificio.  
Esta Sección no se aplica a edificios portátiles de salones de clase.  
Soporte o fundamento:  
Editorial  
 
192. 225-2 René Moisés García 
Gómez  
UVSEIE No. 008 -A 
 Dice:  
Subestación. Es un conjunto…  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Ya se definió en la Parte A  PROCEDE  
Se elimina sección  
 
193. 225-11 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
225-11. Conductores de alimentadores y circuitos derivados que entran, salen o 
van adjuntos a edificios o estructuras. Los conductores de alimentadores y circuitos 
derivados  
Debe decir:  
225-11. Conductores de alimentadores y circuitos derivados que entran, salen o 
van adjuntos a edificios o estructuras . Los conductores de alimentadores y circuitos 
derivados  
Soporte o fundamento:  
Editorial  
El título de la sección es con letra negrita  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
225-11. Conductores de 
alimentadores y circuitos derivados 
que entran, salen o van adjuntos a 
edificios o estructuras.  
194. 225-27 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
225-27. Sellado de canalizaciones. Cuando una canalización entre a un edificio o 
estructura desde el exterior se deberá sellar de conformidad con 300 -5(g). Las 
canalizaciones de repuesto o que no se utilicen también se deben sellar. Los 
sellado res deben ser adecuados para usarlos con el aislamiento de cables, aislamiento 
del conductor, conductores desnudos, la pantalla u otros componentes.  
Debe decir:  
225-27. Sellado de canalizaciones. Cuando una canalización entre a un edificio o 
estructura de sde el exterior se deberá sellar de conformidad con 300 -5(g). Las 
canalizaciones de reserva o que no se utilicen también se deben sellar. Los selladores 
deben ser adecuados para usarlos con el aislamiento de cables, aislamiento del 
conductor, conductores d esnudos, la pantalla u otros componentes.  
Soporte o fundamento:  
Editorial  NO PROCEDE  
La propuesta es editorial  
195. 225-33(a)  ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
225-33. Número máximo de desconectadores.  
a) Generalidades.  Los medios de descone xión para cada suministro permitido en 
225-30 deben constar de máximo seis interruptores automáticos de circuito o seis PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Generalidades.  Los medios de 
desconexión para cada suministro  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       interruptores montados en una sola envolvente, en un grupo de envolventes separadas 
o sobre o dentro de un tablero de distribución. No d ebe haber más de seis 
desconectadores por suministro agrupados en cualquier lugar.  
Debe decir:  
225-33. Número máximo de desconectadores.  
a) Generalidades.  Los medios de desconexión para cada suministro permitido en 225 -
30 deben constar de máximo seis inte rruptores automáticos de circuito o seis 
interruptores montados en una sola envolvente, en un grupo de envolventes separadas 
o sobre o dentro de un tablero de distribución o tablero de potencia con envolventes 
metálicas. No debe haber más de seis desconect adores por suministro agrupados en 
cualquier lugar  
Soporte o fundamento:  
Editorial  
De acuerdo al NEC -2017, indica también Switchgear  permitido en 225-30 deben constar de 
máximo seis interruptores automáticos 
de circuito o seis interruptores 
montados en una sola envolvente, en 
un grupo de envolventes separadas o 
sobre o dentro de un tablero de 
distribución o tablero de potencia. No 
debe haber más de seis 
desconectadores por suministro 
agrupados en cualquier lugar.  
 
196. 
 
225-56 
 Ing. Santiago Neftalí 
Sánchez Alcalá  
UVIE  Dice:   
Debe decir:  
225-56 Inspecciones y Pruebas  
a) Pre -energización y pruebas de operación. El diseño completo del sistema 
eléctr ico, incluidos los ajustes de los circuitos de protección, conmutación y 
control, se preparará con antelación y se pondrá a disposición de la autoridad 
competente y se someterá a prueba cuando se instalen por primera vez en el 
lugar. Cada circuito de prote cción, conmutación y control debe ajustarse en 
concordancia con el diseño del sistema y probarse para la operación real 
utilizando inyección de corriente o los métodos equivalentes requeridos para 
asegurar que cada circuito opera correctamente y a satisfac ción de la autoridad.  
(1) Transformadores de instrumento. La totalidad de los transformadores de 
instrumento deben ser probados para verificar la correcta polaridad y capacidad 
de carga que se puede conectar al transformador de instrumento.  (2) 
Relevadores  de protección. Se debe demostrar la operación de cada relevador de 
protección inyectando corriente o tensión o ambas en las terminales de salida de 
los transformadores de instrumentos respectivos para observar que la  
operación, secuencia y tiempo de apert ura, cierre  o recierre de los interruptores 
asociados y sus respectiva señalización sea correcta.  
(3)Circuitos de conmutación. En cada circuito de conmutación se debe observar 
que el equipo asociado sea conectado o desconectado.  
(4) Circuitos de control y señalización. En cada circuito de control y señalización 
se debe observar una adecuada función de control y la generación de una 
correcta señal de salida.  
(5) Circuitos de medición . En todos los circuitos de medición se debe verificar la 
correcta operació n de las fuentes de tensión y corriente de forma similar a como 
se llevo a cabo con los circuitos de los relevadores de protección  (6) Pruebas de 
aceptación. La totalidad de las pruebas de aceptación deben llevarse a cabo 
después de que la instalación de l a subestación se haya terminado, en todos los 
montajes, equipos, conductores y  sistemas de control y protección involucrados, 
para verificar la integridad de todos los sistemas.  (7) Relevadores y medidores NO PROCEDE  
La propuesta son activida des de 
operación y mantenimiento de la 
instalación, responsabilidad del usuario 
final.        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   que utilicen diferencial de fase. Todos los releva dores y medidores que utilicen 
diferencial de fase para su operación deben verificarse para que la medición de 
los ángulos de fase de los relevadores se realice bajo las condiciones de carga 
que se presenten cuando el sistema entre en operación.  
b) Informe  de Prueba. El reporte de prueba que cubra los resultados de las 
pruebas requeridaspor 225 -56 a) deben entregarse a la autoridad previas a la 
energización de la instalación.  
Soporte o fundamento:  
Debe incluirse esta sección la cual se encuentra presente al  menos desde el  NEC -
2011 y que es necesaria, para la verificación de este tipo de instalaciones de 
utilización, las cuales se han visto incrementadas debido al  libre acceso e 
indebidamente discriminatorio para la conexión de estos centros de carga a las R edes 
Generales de Distribución (No confundir con la actividad de la Unidad de Inspección), 
también cabe mencionar que si se incluyó en el ANTEPROYECTO de la  NOM -001-
SEDE -2018 la sección 110 -41, que versa sobre el  tema.  
 
197.  
230-1. Alcance.  
 ANCE  
 Dice:   
Acometidas de más de 600 volts nominales  Parte H  
Debe decir:  
Acometidas de más de 1000 volts nominales  Parte H  
Soporte o fundamento : 
Con base en el NEC 2017  
Cambiar “600 volts” por “1000 volts” para ser congruente con el resto del proyecto.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Acometidas de más de 1000 volts 
nominales  
198. 230-1 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
Acometidas de más de 600 volts nominales  
Debe decir:  
Acometidas de más de 1000 volts nominales  
Soporte o fundamento:  
Editorial  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Acometidas de más de 1000 volts 
nominales  
199. 230-7 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS DE 
MEXICALI B.C. A.C  Dice:  
Otros conductores en canalizaciones o cables.  No se deben instalar otros 
conductores en la misma canalización de la acometida, ni en el cable de acometida los 
cuales están instalados los conductores de acometida.  
Debe decir:  
Otros conductores en canalizaciones o cables.  No se deben instalar otros 
conductores en la misma canalización de la acometida, ni en el cable de acometida en 
que esten instalados los conductores de acometida.  
Soporte o  fundamento:  
Cambiar expresion "los cuales están" por " en que esten" Referencia NEC 2017 230 -7 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
230-7. Otros conductores en 
canalizaciones o cables.  No se 
deben instalar otros conductores en la 
misma canalizació n de la acometida, ni 
en el cable de acometida en los que 
estén instalados los conductores de 
acometida.  
 
200.  
230-30. 
Instalación.  ANCE  
 Dice:   
a) Aislamiento.  
Excepción:  
(2) Un conductor de cobre desnudo directamente enterrado, donde el cobre es NO PROCEDE  
En el Capítulo 4 de la NOM se 
establece que:  
4.4.1.1 La construcción de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       adecua do para las condiciones del suelo.  
Debe decir:  
a) Aislamiento.  
Excepción:  
(2) Un conductor de cobre desnudo directamente enterrado, donde el cobre esté 
aprobado para las condiciones del suelo.  
Soporte o fundamento:  
230.30 Installation.  
(A) Insulation.  
Exce ption: A grounded conductor shall be permitted to be uninsulated as follows:  
(2) Bare copper for direct burial where bare copper is approved for the soil conditions  
Debe cambiarse “adecuado” por “aprobado” de acuerdo con el NEC porque es difícil 
asegurars e que el conductor es adecuado si no se cuenta con la aprobación de un 
organismo de certificación.  instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados  
 
201. 230-30(b)  ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
b)  Métodos de cableado. Los conductores de acometida subterránea se deben 
instalar de acuerdo con los requisitos aplicables de esta NOM que abarcan el tipo de 
métodos de ala mbrado utilizados y que deben limitarse a los siguientes  
Debe decir:  
b)  Métodos de alambrado. Los conductores de acometida subterránea se 
deben instalar de acuerdo con los requisitos aplicables de esta NOM que 
abarcan el tipo de métodos de alambrado utili zados y que deben limitarse a 
los siguientes:  
Soporte o fundamento:  
Editorial  
Se refiere a los métodos de alambrado, no a los métodos de cableado   
NO PROCEDE  
 
Ambos términos son conocidos en el 
medio y se usan indistintamente en 
toda la NOM  
202. 230-40 exc 2 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  
René Moisés García 
Gómez  
UVSEIE No. 008 -A 
 Dice:  
Excepción 2: Cuando en un lugar se agrupen de dos a seis medios de desconexión 
de la acometida en envolventes independientes y que estén agrupadas en un ligar y  
que alimenten cargas separadas desde una bajada de acometida, un conjunto de 
conductores de acometida aérea,  
Debe decir:  
Excepción 2: Cuando en un lugar se agrupen de dos a seis medios de desconexión 
de la acometida en envolventes independientes y que est én agrupadas en un lugar y 
que alimenten cargas separadas desde una bajada de acometida, un conjunto de 
conductores de acometida aérea,  
Soporte o fundamento:  
Editorial  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Excepción 2: Cuando en un lugar se 
agrupen de dos a seis medios de 
desconexión de la acometida en 
envolventes independientes y que 
estén agrupadas en un lugar y que 
alimenten cargas separadas desde una 
bajada de acometida, un conjunto de 
conductores de acometida aérea,  
 
203.  
230-41. 
Aislamiento d e ANCE  
 Dice:   
Excepción:  
(2) Un conductor de cobre desnudo directamente enterrado, cuando el cobre es NO PROCEDE  
En el Capítulo 4 de la NOM se 
establece que:        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   conductores de 
acometida.   
 adecuado a las condiciones del suelo.  
Debe decir:  
Excepción:  
(2) Un conductor de cobre desnudo directamente enterrado, cuando  el cobre 
está aprobado para  las condiciones del suelo.  
Soporte o fundamento:  
Con base en el NEC 2017  
230.41 Insulation of Service -Entrance Conductors.  
Exception:  
(2) Bare copper for direct burial where bare copper is approved for the soil conditions  
Debe cambiarse “adecuado” por “aprobado” de acuerdo con el NEC porque es difícil 
asegurarse que el conductor es adecuado si no se cuenta con la aprobación de un 
organismo de certificación.  4.4.1.1 La const rucción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados  
 
204.  
230-42. Tamaño 
y ampacidad del 
conductor.  ANCE  
 Dice:   
a) Generalidades Los conductores de acometida deben tener una ampacidad no 
menor que la de  la carga máxima a ser alimentada. Los conductores deben ser 
dimensionados para conducir no menos que el valor mayor de lo que se indica en (1) o 
(2) siguientes. Las cargas se deben determinar de acuerdo con las Partes C, D o E del 
Artículo 220, según corr esponda. La ampacidad se determinará de acuerdo con 310 -
15. La corriente máxima permisible de los electroductos ( busway ) debe ser el valor 
para el cual fueron aprobados o etiquetados:  
Debe decir:  
a) Generalidades Los conductores de acometida deben tener un a ampacidad no 
menor que la de la carga máxima a ser alimentada. Los conductores deben ser 
dimensionados para conducir no menos que el valor mayor de lo que se indica en (1) o 
(2) siguientes. Las cargas se deben determinar de acuerdo con las Partes C, D o E del 
Artículo 220, según corresponda. La ampacidad se determinará de acuerdo con 310 -
15. La corriente máxima permisible de los electroductos d ebe ser el valor para el cual 
fueron aprobados o etiquetados:  
Soporte o fundamento:  
Con base en la NMX -Z-013-SCFI -2015 Guía para la estructuración y redacción de 
Normas, los términos tienen que estar en español:  
Eliminar la palabra “Busway”. Uniformizar el término electroducto en todo el texto de la 
NOM -001-SEDE.  NO PROCEDE  
En la introducción de la NOM se 
establece:  
La estructura de esta Norma Oficial 
Mexicana (en adelante NOM), 
responde a las necesidades técnicas 
que se requieren para la utilización de 
la energía eléctrica en las instalaciones 
eléctricas en el ámbito nacional; se 
cuida el uso de vocablos y se respeta n 
los términos habituales para evitar 
confusiones en los conceptos.  
 
205.  ANCE  Dice:   NO PROCEDE   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       230-43. Métodos 
de alambrado 
para 1000 volts 
o menos.  
  (9) Electroductos ( Busway ) 
(12) Canalizaciones prealambradas (Cablebus)  
Debe decir:  
(9) Electroductos ( Busway ) 
(12) Canalizaciones prealambradas (Cablebus)  
Soporte o fundamento:  
Con base en la NMX -Z-013-SCFI -2015, los términos tienen que estar en español:  
Eliminar las palabras “Busway” y “Cablebus”. Uniformizar términos electroducto en todo 
el texto de la NOM -001-SEDE.  En la introducción de la NOM se 
establece:  
La estructura de esta Norma Oficial 
Mexicana (en adelante NOM), 
responde a las necesidades técnicas 
que se requieren para la utilización de 
la energía eléctrica en las instalaciones 
eléctricas en e l ámbito nacional; se 
cuida el uso de vocablos y se respetan 
los términos habituales para evitar 
confusiones en los conceptos.  
 
206.  
230-44. 
Charolas 
portacables  ANCE  
 Dice:   
Charolas portacables.  Los sistemas de charolas portacables para soportar los 
conductores de entrada de acometida. También puede ser permitido a través de las 
siguientes formas.  
Debe decir:  
Charolas portacables.  Se permite que las charolas portacables soporten los 
conductores de acometida. Las charolas portacables que se utilizan com o soporte de 
conductores de acometida sólo deben contener conductores de acometida y deben 
limitarse a los métodos siguientes:  
Soporte o fundamento:  
Con base en el NEC 2017, 230 -43:  
230.44 Cable Trays. Cable tray systems shall be permitted to support serv ice-entrance 
conductors. Cable trays used to support service -entrance conductors shall contain only 
service -entrance conductors and shall be limited to the following methods:  
El texto del proyecto es confuso y no refleja la disposición de seguridad normat iva que 
se requiere en el NEC.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
230-44. Charolas portacables.  Se 
permite que las charolas portacables 
soporten los conductores de 
acometida. Las charolas portacables 
que se utilizan como soporte de 
conductores de  acometida sólo deben 
contener conductores de acometida y 
deben limitarse a los métodos 
siguientes:  
 
207. 230-62 (b)  ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  Dice:  
b) Resguardadas.  Las partes energizadas que no estén encerradas deben 
instalarse dentro de un tablero de distribución, tablero de fuerza y alumbrado o de PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:        (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   UVIE  control, y deben estar resguardadas de acuerdo con  110-18 y 110 -27.  
Debe decir:  
b) Resguardadas.  Las partes energizadas que no estén encerradas deben instalarse 
dentro de un tablero de distrib ución, tablero de  alumbrado y control o tablero de 
control, y deben estar resguardadas de acuerdo con  110-18 y 110 -27.  
Soporte o fundamento:  
Editorial  
NEC 2017  b) Resguardadas.  Las partes 
energizadas que no est én encerradas 
deben instalarse dentro de un tablero 
de distribución, tablero de alumbrado y 
control o tablero de control, y deben 
estar resguardadas de acuerdo con  
110-18 y 110 -27 
 
208.  
230-66. 
Marcado.  ANCE  
 Dice:   
Marcado.  El equipo de recepción del su ministro de 1000 volts o menos, se debe 
marcar para identificar que es adecuado para su uso como equipo de acometida. Todo 
equipo de acometida debe estar aprobado. No se considera equipo de acometida las 
envolventes de las bases para medidores.  
Debe decir:  
Marcado.  El equipo de acometida  de 1000 volts o menos, se debe marcar para 
identificar que es adecuado para su uso como equipo de acometida. Todo equipo de 
acometida debe estar aprobado. No se considera equipo de acometida las envolventes 
de las bases par a medidores.  
Soporte o fundamento:  
Con base en el NEC 2017:  
230.66 Marking. Service equipment rated at 1000 volts or less shall be marked to 
identify it as being suitable for use as service equipment. All service equipment shall be 
listed or field labeled.  Individual meter socket enclosures shall not be considered 
service equipment but shall be listed and rated for the voltage and ampacity of the 
service.  
Cambiar el término “equipo de recepción de suministro” por “equipo de acometida”  ya 
que este es el térm ino correcto y así debe emplearse en todo el documento.  NO PROCEDE  
Los dos términos son de uso común y 
se conservan ambos para evitar 
confusiones  
 
 
209.  
230-70. ANCE  Dice:   
Generalidades. En un inmueble u otra infraestructura debe proporc ionarse de un PROCEDE   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       Generalidades   medio para desconectar todos los conductores de recepción del suministro.  
a) Ubicación.  Los medios de desconexión de los conductores de recepción del 
suministro deben ser instalados de acuerdo a (1), (2) y (3) siguientes:  
1) Ubicación fácilme nte accesible.  Los medios de desconexión de acometida se 
deben instalar, ya sea dentro o fuera de un edificio u otra infraestructura, en un lugar 
fácilmente accesible en el punto más cercano de entrada de los conductores de 
recepción del suministro y a una  distancia no mayor que 5.00 metros del equipo de 
medición.  
2) Baños.  Los medios de desconexión de los conductores de recepción del suministro 
no se deben instalar en cuartos de baño.  
Debe decir:  
Generalidades.  Debe proporcionarse un medio para desconectar  todos los 
conductores de un edificio u otra estructura de los conductores de entrada de 
acometida.  
a) Ubicación.  Los medios de desconexión de la acometida deben ser instalados de 
acuerdo a (1), (2) y (3) siguientes:  
1) Ubicación fácilmente accesible.  Los medios de desconexión de la acometida  se 
deben instalar, ya sea dentro o fuera de un edificio u otra estructura, en un lugar 
fácilmente accesible en el punto más cercano de entrada de los conductores de 
acometida.  
2) Baños.  Los medios de desconexión de los  conductores de la acometida no se 
deben instalar en cuartos de baño.  
Soporte o fundamento:  
Con base en el NEC 2017:  
230.70 General.  Means shall be provided to disconnect all conductors in a building or 
other structure from the service entrance conductors.  
(A) Location. The service disconnecting means shall be installed in accordance with 
230.70(A)(1), (A)(2), and (A)(3).  
(1) Readily Accessible Location. The service disconnecting means shall be installed 
at a readily accessible location either outside of a building or structure or inside nearest 
the point of entrance of the service conductors.  
(2) Bathrooms. Service disconnecting means shall not be installed in bathrooms.  
Cambiar “recepción de suministro” por “entrada de acometida”.  Se modifica para quedar como sigue:  
1) Ubicación fácilmente 
accesible.  Los medios de desconexión 
de la acometida se deben instalar, ya 
sea dentro o fuera de un edific io u otra 
infraestructura, en un lugar fácilmente 
accesible en el punto más cercano de 
entrada de los conductores de 
recepción del suministro y a una 
distancia no mayor que 5.00 metros del 
equipo de medición.  
2) Baños.  Los medios de 
desconexión de los cond uctores de la 
acometida no se deben instalar en 
cuartos de baño.  
       (Segunda Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   El texto del proyecto es confuso y no refleja la disposición de seguridad normativa que 
establece el NEC.  
 
210. 230-71(a)  René Moisés García 
Gómez  
UVSEIE No. 008 -A 
 Dice:  
…de acometida que se permita en 230 -40, Excepción,…   
Debe decir:  
…de acometida que se permita en 230 -40, Excepción 1,…  
Sopor te o fundamento:  
La Secc. cuenta con más de una excepción.   PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Generalidades.  El medio de 
desconexión de los conductores  de 
recepción del suministro para cada 
acometida que se permita en 230 -2 o 
para cada grupo d e conductores de 
acometida que se permita en  230-40, 
Excepción 1, debe consistir…  
 
211. 230-75 ING. JAVIER 
ARMANDO 
OROPEZA ANGELES  
UVIE  Dice:  
230-75. Desconexión del conductor puesto a tierra.  Cuando el medio de 
desconexión de los conductores de recepción  del suministro no desconecte el 
conductor puesto a tierra de la instalación del usuario, debe instalarse otro medio en el 
equipo de acometida. Para tal fin, se permitirá instalar una terminal o barra a la que se 
conecten todos los conductores puestos a ti erra mediante conectores de presión. En 
un tablero de distribución o tablero de potencia con envolvente metálico dividido en 
varias secciones se permitirá un medio de desconexión para el conductor puesto a 
tierra en cualquier sección del tablero de distrib ución o tablero de potencia con 
envolvente metálico, si la sección del tablero de distribución está marcada para indicar 
que hay un desconectador del conductor puesto a tierra en el interior del mismo.   
Debe decir:  
230-75. Desconexión del conductor puesto a tierra.  Cuando el medio de 
desconexión de los conductores de recepción del suministro no desconecte el 
conductor puesto a tierra de la instalación del usuario, debe instalarse otro medio en el 
equipo de acometida. Para tal fin, se permitirá instalar una terminal o barra a la que se 
conecten todos los conductores puestos a tierra mediante conectores de presión. En 
un tablero de distribución o tablero de potencia con envolvente metálico dividido en 
varias secciones se permitirá un medio de desconexión para el conductor puesto a PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
230-75. Desconexión del conductor 
puesto a tierra.  Cuando el medio de 
desconexión de los conductores  de 
recepción del suministro no 
desconecte el conductor puesto a tierra 
de la instalación del usuario, debe 
instalarse otro medio en el equipo de 
acometida. Para tal fin, se permitirá 
instalar una terminal o barra a la que 
se conecten todos los conductores 
puestos a tierra mediante conectores 
de presión. En un tablero de 
distribución o tablero de potencia con 
envolvente metálico dividido en varias 
secciones se permitirá un medio de 
desconexión para el conductor puesto 
a tierra en cualquier sección del tablero  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Segunda Sección)       tierra en cualquier sección del tablero de distribución o tablero de potencia con 
envolvente metálico, si la sección del tablero de distribución o tablero de potencia con 
envolventes metálicas está marcada para indicar que hay un desc onectador del 
conductor puesto a tierra en el interior del mismo   
Soporte o fundamento:  
Editorial  
NEC 2017  de distribución o tablero de potencia 
con envolvente metálico, si la sección 
del tablero de distribución o tablero de 
potencia con envolventes metálicas 
está marcada para indicar que hay un 
desconectador del conductor puesto a 
tierra en el interior del mism o 
 
 
(Continúa en la Tercera Sección)