Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       SECRETARIA DE ECONOMIA  
RESPUESTA a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -209-SCFI -2016, Industria del gas -Conexión integral y conexión flexible que se utilizan 
en instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. o gas natural -Especifi caciones y métodos de prueba ( cancela a la NOM -014-SESH -2013), publicado el 23 de enero de 2017.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Economía.  
RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DEL PROYECTO DE NORMA OFICI AL MEXICANA “PROY -NOM -209-SCFI -2016, INDUSTRIA DEL GAS -CONEXIÓN INTEGRAL Y 
CONEXIÓN FLEXIBLE QUE SE UTILIZAN EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. O GAS NATURAL -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA” 
(CANCELA A LA NOM -014-SESH -2013), PUBLICADO EN FECHA 23 DE ENERO DE 2017 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía 
(CCONNSE), con fundamento en los artículos 34, fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 39, fracción V, 40, fracción I; 46 y 47, fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Norm alización, 33, de l Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; y 22, fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Econo mía, publica las respuestas a los 
comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana Respuesta a lo s comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY -NOM -209-SCFI -2016, 
Industria del gas -Conexión integral y conexión flexible que se utilizan en instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. o gas natural -Especificaciones y métodos de 
prueba”, publi cado en fecha 23 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.  
Empresas e Instituciones que presentaron comentarios durante el período de consulta pública:  
Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)  
Asociación Mexicana de Fabricantes  de Válvulas y Conexos (AMEXVAL)  
COFLEX, S.A. de C.V. (COFLEX)  
Grupo IUSA, S.A. de C.V. (IUSA)  
Desarrollo Miber, S.A. de C.V. (MIBER)  
TRUPER, S.A. DE C.V.  
# ACTOR  DICE  DEBE DECIR  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  RESPUESTA DEL CCONNSE  
1 ANCE  2. Referencias No rmativas  
Los siguientes documentos referidos, 
son indispensables para la aplicación 
del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  2. Referencias Normativas  
Para los fines de este Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, es 
indispensable aplicar las Normas 
Oficiales Mexicanas y las Normas 
Mexicanas que se listan a continuación 
o las que las sustituyan, ya que 
constituyen disposiciones de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana:  Se sugiere la redacción propuesta, en 
cumplimiento con el inciso 6.2.2, de la NMX -
Z-013-SCFI -2015, Guía para la 
estructuración y redacción de Normas, en el 
cual se establece que debe proporcionarse 
una lista de los documentos normativos 
vigentes a los cuales se hace referencia en 
la norma y que son indispensables para su 
aplicación.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo, quedando el texto de 
la siguiente manera:  
“2. Referencias Normativas  
Para los fine s de esta Norma Oficial Mexicana, es 
indispensable aplicar las Normas Oficiales 
Mexicanas y las Normas Mexicanas que se listan a 
continuación o las que las sustituyan, ya que 
constituyen disposiciones de esta Norma Oficial 
Mexicana: …”        (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   2 IUSA  No indica  NMX-E-131-CNCP -2005 Industria del 
plástico -Resistencia al cloruro de 
metileno de los tubos de poli(cloruro de 
vinilo) (PVC) sin plastificante -Método 
de ensayo. (CANCELA A LA NMX -E-
131-1999 -SCFI). Declaratoria de 
vigencia publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de junio de 
2005.  
NMX -T-181-SCFI -2011 Industria 
hulera -Resistencia al agrietamiento por 
ozono -Método de prueba. (CANCELA 
A LA NMX -T-181-SCFI -2002). 
Declaratoria de vigencia publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 
de agosto de  2011.  En caso de ser aceptada la inclusión de 
métodos. Incluir en referencias normativas, 
las normas que se indican, ya que los 
métodos propuestos y la especificación que 
se indica hace referencia a estas normas  Con fundamento en los artículos 64 de la Le y Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió rechazarlo, ya que los métodos 
de ensayo y de prueba contenidos en las Normas 
Mexicanas referidas en la cuarta columna, no fueron 
incluidos en la presente NOM.  
3 ANCE  3.2 conector  
elemento roscado de la conexión 
integral o flexible  3.2 conector  
elemento roscado de la conexión.  Se sugiere eliminar la parte “ integral o 
flexible ”, porque el elemento roscado se 
presenta en todos los tipos  de conexiones 
descritos en el capítulo 4. Clasificación . Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó todos 
los comentarios recibidos al presente numeral y 
decidió aceptarlos parcialmente, quedando el texto 
del presente numeral como se muestra:  
“3.7 conector  
Elemento roscado de la conexión”  
4 AMEXVAL  3.2 Conector  
elemento roscado de la conexión 
integral o flexible  
 3.2 Conector  
elemento roscado de la conexión  
 Se debe hacer mención de todas las 
conexiones en  
4. Clasificación  
Las conexiones se clasifican en:  
a) Tipo 1: Conexión integral (cola de 
cochino).  
b) Tipo 2: Conexión integral flexible.  
c) Tipo 3: Conexión flexible.  
1. I Alta presión.  
2. II Baja presión.  
d) Tipo 4: Conexión punta POL.    
 
5 MIBER  3.2 Conector  
elemento roscado de la conexión 
integral o flexible  
 3.2 Conector  
elemento roscado de la conexión 
integral, integral flexible, flexible y 
punta POL  
 Se debe hacer mención de todas las 
conexiones en  
4. Clasificación  
Las conexiones se clasifican en:  
a) Tipo 1: Conexión integral (cola de 
cochino).  
b) Tipo 2: Conexión integral flexible.  
c) Tipo 3: Conexión flexible.  
1. I Alta presión.  
2. II Baja presión.  
d) Tipo 4: Conexión punta POL.    Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       6 AMEXVAL  Sin re ferencia a definición de manguera 
trenzada  
 3.10 Manguera trenzada:  
trenzado de fibras resistentes a la 
abrasión y a la corrosión  
 Se debe integrar la definición de la 
manguera trenzada derivado de la mención 
a ella, como sigue:  
5.3 Conexión integral flexi ble 
Debe conformarse como un ensamble 
formado por una manguera flexible tramada 
o trenzada que se une a una punta POL con 
tuerca con rosca EXT izquierda en un 
extremo, la cual puede integrarse a un 
maneral, y en el otro extremo una tuerca 
con rosca EXT der echa con abocinado 
interno (véase Figura 2).  
y 
5.4 Conexión flexible  
Debe conformarse como un ensamble 
formado por una manguera flexible tramada 
o trenzada, casquillos o férulas y conectores 
(véase Figura 3). Esta condición se 
comprueba visualmente.  Con fu ndamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó todos 
los comentarios recibidos a este numeral y decidió 
aceptarlos parcialmente, para quedar como sigue:  
“3.21 manguer a trenzada  
Elemento compuesto por un tubo de hule sintético o 
plástico recubierto con refuerzo exterior trenzado de 
fibras resistentes a la abrasión y a la corrosión”  
 
 
7 COFLEX  Sin referencia a definición de manguera 
trenzada  3.10 Manguera trenzada:  
elem ento compuesto por una 
manguera de material polimérico (por 
ejemplo, hule, plástico, poli (cloruro de 
vinilo), polietileno, nitrilo, entre otros) 
recubierto con refuerzo exterior 
trenzado de fibras resistentes a la 
abrasión y a la corrosión  Se debe integra r la definición de la 
manguera trenzada ya que esta 
mencionada en 5.3 y 5.4  
5.3 Conexión integral flexible  
Debe conformarse como un ensamble 
formado por una manguera flexible tramada 
o trenzada que se une a una punta POL con 
tuerca con rosca EXT izquierda en un 
extremo, la cual puede integrarse a un 
maneral, y en el otro extremo una tuerca 
con rosca EXT derecha con abocinado 
interno (véase Figura 2).  
5.4 Conexión flexible  
Debe conformarse como un ensamble 
formado por una manguera flexible tramada 
o trenzada , casquillos o férulas y conectores 
(véase Figura 3). Esta condición se 
comprueba visualmente.   
8 IUSA  No presenta  Manguera trenzada: elemento 
compuesto por una manguera de 
material polimérico o manguera 
tramada con un refuerzo exterior 
trenzado de fibras  sintéticas o 
metálicas.  La manguera trenzada es de uso común en 
la conexión integral flexible y la conexión 
flexible. Se hace referencia  en 5.3 y 5.4         (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   9 MIBER  Sin referencia a definición de manguera 
trenzada  
 3.10 Manguera trenzada:  
elemento compuesto p or una 
manguera de material polimérico (por 
ejemplo, hule, plástico, poli (cloruro de 
vinilo), polietileno, nitrilo, entre otros) 
recubierto con refuerzo exterior 
trenzado de fibras resistentes a la 
abrasión y a la corrosión  
 Se debe integrar la definición  de la 
manguera trenzada derivado de la mención 
a ella, como sigue:  
5.3 Conexión integral flexible  
Debe conformarse como un ensamble 
formado por una manguera flexible tramada 
o trenzada que se une a una punta POL con 
tuerca con rosca EXT izquierda en un 
extremo, la cual puede integrarse a un 
maneral, y en el otro extremo una tuerca 
con rosca EXT derecha con abocinado 
interno (véase Figura 2).  
y 
5.4 Conexión flexible  
Debe conformarse como un ensamble 
formado por una manguera flexible tramada 
o trenzada, casq uillos o férulas y conectores 
(véase Figura 3). Esta condición se 
comprueba visualmente.   
 
10 IUSA  No presenta  Manguera : conducto flexible 
compuesto de una o más capas, que 
sirve para conducir el gas  
 La manguera es un elemento común que es 
posible utili zarse en la conexión integral 
flexible y la conexión flexible.  
En base a esta definición se abarca todo el 
abanico de posibilidades que se puedan 
presentar en las conexiones tipo 2 y 3, ya 
que se considera el uso de un tubo 
multicapa.  
Actualmente esta mang uera es la unica que 
se incluye en la NMX -X-029-SCFI/1 -2005   
11 ANCE  3.13 punta POL  
conexión caracterizada por presentar un 
diseño radial como medio de sello  3.13 conexión punta POL  
Aquella que se caracteriza por 
presentar un diseño radial como medio 
de sello, que permite la conexión de la 
válvula del recipiente transportable al 
regulador  De acuerdo con la propuesta de 
clasificación para el capítulo 4. 
Clasificación , se sugiere la modificación en 
la definición.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó ambos 
comentarios y decidió aceptarlos para quedar como 
sigue:  
“3.10 conexión punta POL  
Aquella que se caracteriza por presentar un diseño 
radial como medio d e sello, que permite la conexión 
de la válvula del recipiente transportable al regulador ” 
12 COFLEX  3.13 punta POL  
conexión caracterizada por presentar un 
diseño radial como medio de sello  3.13conexiónpunta POL  
Aquella que se caracteriza por 
presentar un diseño radial como medio 
de sello, que permite la conexión de la 
válvula del recipiente transportable al 
regulador  De acuerdo a la sección 4. Clasificación  
a) Tipo 1: Conexión integral (cola de 
cochino).  
b) Tipo 2: Conexión integral flexible.  
c) Tipo 3: Co nexión flexible.  
1. I Alta presión.  
2. II Baja presión.  
d) Tipo 4: Conexión punta POL.    Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)        
13 ANCE  N/A 3.XX manguera trenzada  
Elemento compuesto por un tubo de 
hule sintético o plástico recubierto con 
refuerzo exterior trenzado de fibras 
resistentes a la ab rasión y a la 
corrosión.  Con el fin de dar claridad presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, se sugiere 
incluir en el inciso 3, la definición de 
manguera trenzada, y misma que es 
utilizada en la clasificación de las 
conexiones, así como en sus 
especifi caciones correspondientes.  
En caso de ser aceptado se deberán 
asignar los subincisos correspondientes.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comenta rio y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
“3.21 manguera trenzada  
Elemento compuesto por un tubo de hule sintético o 
plástico recubierto con refuerzo exterior trenzado de 
fibras resistentes a la abrasión y a la corrosión”  
14 ANCE  N/A 3.XX presión de  trabajo  
Es la presión manométrica a la que 
operan las conexiones conforme al 
diseño de una instalación.  Con el fin de dar claridad presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, se sugiere 
incluir en el inciso 3, la definición de presión 
de trabajo, y misma  que es utilizada en las 
especificaciones correspondientes.  
En caso de ser aceptado se deberán 
asignar los subincisos correspondientes.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFM N), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
“3.27 presión de trabajo  
Es la presión manométrica a la que operan las 
conexiones conforme al diseño de una instalación”  
15 ANCE  N/A 3.XX DGN  
A la Dirección General de Normas  de 
la Secretaría de Energía.  Con el fin de dar claridad presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, se sugiere 
incluir en el inciso 3, la definición de DGN, y 
misma que es utilizada en el procedimiento 
para la evaluación de la conformidad.  
En caso de ser  aceptado se deberán 
asignar los subincisos correspondientes.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente para  
quedar como sigue:  
“3.11 DGN  
La Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Economía ” 
16 ANCE  N/A 3.XX organismo de certificación para 
producto  
A la persona moral acreditada y 
aprobada en el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana conforme a la 
Ley, que tiene por objeto realizar 
funciones de certificación de la 
conformidad de las conexiones 
integrales y conexiones flexibles que 
se utilizan en las instalaciones de 
aprovechamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural.  Con el fin de dar claridad presente Proyec to 
de Norma Oficial Mexicana, se sugiere 
incluir en el inciso 3, la definición de 
organismo de certificación para producto, y 
misma que es utilizada en el procedimiento 
para la evaluación de la conformidad.  
En caso de ser aceptado se deberán 
asignar los su bincisos correspondientes.  
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
“3.24 organismo de certific ación para producto  
A la persona moral acreditada y aprobada en la 
presente Norma Oficial Mexicana conforme a la Ley, 
que tiene por objeto realizar funciones de 
certificación de la conformidad de las conexiones 
integrales y conexiones flexibles que se util izan en 
las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o 
Gas Natural ” 
 
17 ANCE  N/A 3.XX organismo de certificación de 
sistemas de gestión de la calidad  
A la persona moral, acreditada 
conforme a la Ley, que tenga por 
objeto realizar funciones de 
certific ación de sistemas de gestión de 
la calidad de la línea de producción de 
las conexiones integrales y conexiones 
flexibles que se utilizan en las 
instalaciones de aprovechamiento de 
Gas L.P. o Gas Natural, y tengan los 
procedimientos de seguimiento de 
confor midad con lo dispuesto en la 
Ley. Con el fin de dar claridad presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, se sugiere 
incluir en el inciso 3, la definición de 
organismo de certificación de sistemas de 
gestión de la calidad, y misma que es 
utilizada en el pr ocedimiento para la 
evaluación de la conformidad.  
En caso de ser aceptado se deberán 
asignar los subincisos correspondientes.  
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CC ONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente para 
quedar como sigue:  
“3.25 organismo de certificación de sistemas de 
control de la calidad  
A la persona moral, acreditada conforme a la Ley, 
que tenga por objeto realizar funciones de 
certific ación de sistemas de control de la calidad de 
la línea de producción de las conexiones integrales y 
conexiones flexibles que se utilizan en las 
instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural, y tengan los procedimientos de seguimiento 
de confor midad con lo dispuesto en la Ley ”       (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   18 ANCE  N/A 3.XX. ampliación de titularidad  
Extensión de la propiedad y 
responsabilidad que el titular del 
certificado tiene y otorga, a una 
persona física o moral, que él designe.  Con el fin de dar claridad presente Proy ecto 
de Norma Oficial Mexicana, se sugiere 
incluir en el inciso 3, la definición de 
ampliación de titularidad, y misma que es 
utilizada en el procedimiento para la 
evaluación de la conformidad.  
En caso de ser aceptado se deberán 
asignar los subincisos corr espondientes.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
“3.2 ampliación de titularidad  
Extensión de la propiedad y responsabilidad que el 
titular del certificado tiene y otorga, a una persona 
física o moral, que él designe”  
19 ANCE  N/A 3.XX. cancelación del certificado de la 
conformidad  
Acto por medio del cual el organismo 
de certificación de product o deja sin 
efectos de modo definitivo el certificado 
de cumplimiento.  Con el fin de dar claridad presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, se sugiere 
incluir en el inciso 3, la definición de 
cancelación del certificado de la 
conformidad, y misma que es utilizada en el 
procedimiento para la evaluación de la 
conformidad.  
En caso de ser aceptado se deberán 
asignar los subincisos correspondientes.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamen to (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente para 
quedar como sigue:  
“3.3 cancelación del certificado de la conformidad  
Acto mediante el cual, la DGN, deja sin efectos, de 
modo definitivo, el certificado de cumplimiento ” 
 
20 ANCE  N/A 3.XX. suspensión del certificado de la 
conformidad  
Acto mediante el cual el organismo de 
certificación de producto interrumpe la 
validez, de manera temporal, parcial o 
total, del certificado de cumplimiento.  Con el fin de dar claridad presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, se sugiere 
incluir en el inciso 3, la definición de 
suspensión del certificado de la 
conformidad, y misma que es utilizada en el 
procedimiento para la evaluación de la 
conformidad.  
En caso de ser aceptado se deberán 
asignar los subincisos correspondientes.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente para 
quedar como sigue:  
“3.29 suspensión del certificado de la conformidad  
Acto mediante el cual, la DGN interrumpe la validez, 
temporalmente, de manera parcial o total, del 
certificado de cumplimiento ” 
21 ANCE  N/A 3.XX. lote  
Conjunto de unidades de producto del 
cual se toma la muest ra tipo para su 
evaluación y así determinar su 
conformidad con el presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana y puede ser 
diferente del conjunto de unidades 
llamadas lote para otros propósitos 
(por ejemplo: producción, embarque, 
etc.).  Con el fin de dar cl aridad presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, se sugiere 
incluir en el inciso 3, la definición de lote, y 
misma que es utilizada en el procedimiento 
para la evaluación de la conformidad.  
En caso de ser aceptado se deberán 
asignar los subincisos corre spondientes.  
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
“3.19 lote  
Conjunto de unidades de produc to del cual se toma 
la muestra tipo para su evaluación y así determinar 
su conformidad con la presente Norma Oficial 
Mexicana y puede ser diferente del conjunto de 
unidades llamadas lote para otros propósitos (por 
ejemplo: producción, embarque, etc.) ” 
22 ANCE  4. Clasificación  
Las conexiones se clasifican en:  
a) Tipo 1: Conexión integral (cola de 
cochino).  
b) Tipo 2: Conexión integral flexible.  
c) Tipo 3: Conexión flexible.  
1. I Alta presión.  
2. II Baja presión.  
d) Tipo 4: Conexión punta POL.  
 4. Clasificac ión 
Las conexiones se clasifican en:  
a) Tipo 1: Conexión integral (cola de 
cochino).  
b) Tipo 2: Conexión integral flexible.  
c) Tipo 3: Conexión flexible.  
1. I Alta presión.  
2. II Baja presión.  
d) Tipo 4: Conexión punta POL.  
I Con rosca tipo NPT macho  
II Co n rosca tipo ACME  En 5.5, se establece la punta POL con 
rosca tipo NTP macho ( Figura 4 ), así 
mismo, en dicho inciso también se hace 
referencia a la punta POL con rosca tipo 
ACME ( Figura 5 ). Por lo que se sugiere 
integrar la subclasificación para dicha 
cone xión punta POL (Tipo 4 I y Tipo 4 II).  
En caso de aceptarse el comentario, se 
sugiere sustituir el término: “Conector tipo 
ACME”, por “rosca tipo ACME”, en los 
incisos, tablas y figuras siguientes:  
5.5 Punta POL con rosca NPT macho  
Figura 5 -Conexión punta POL Tipo 4, con 
conector tipo ACME (Ilustrativa)  
5.13.1 Tipo ACME  
Tabla 5-Dimensiones del conector con 
rosca tipo ACME  
Figura 6 -Conector tipo ACME (Ilustrativa)  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente para 
quedar como sigue:  
“4. Clasificación  
Las conexiones objeto de la presente Norma Oficial 
Mexicana se clasifican en:  
a) Tipo 1: Conexión integral (cola de coc hino).  
b) Tipo 2: Conexión integral flexible.  
c) Tipo 3: Conexión flexible.  
i. I Alta presión.  
ii. II Baja presión.  
d) Tipo 4: Conexión punta POL.  
i. I Con rosca tipo NPT macho  
ii. II Con rosca tipo ACME “ 
  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       23 ANCE  5.4 Conexión flexible  
La conexión flexibl e para alta presión 
Tipo 3, I, debe cumplir con las mismas 
especificaciones que la conexión 
integral flexible Tipo 2, establecidas en 
5.8, 5.9, 5.14 y 5.15.  
… 5.4 Conexión flexible  
La conexión flexible para alta presión 
Tipo 3 I, debe cumplir con las misma s 
especificaciones que la conexión 
integral flexible Tipo 2, establecidas en 
5.8, 5.9, 5.14 y 5.15.  
… Con el objeto de clarificar la clasificación 
referida en la presente definición, se sugiere 
realizar el cambio en la redacción.  Con fundamento en los artí culos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó todos 
los comentarios recibidos al presente numeral y 
decidió aceptarlos parcialmente, quedando el texto 
como sigue:  
“5.4 Conexión flexible  
La conexión flexible para alta presión Tipo 3 I, debe 
cumplir con las mismas especificaciones que la 
conexión integral flexible Tipo 2, establecidas en 5.8, 
5.9, 5.15 y 5.16.  
Debe conformarse como un ensamble formado por 
una manguera flexible tramada o tr enzada, casquillos 
o férulas y conectores (véase Figura 3). Esta 
condición se comprueba visualmente.  
Las designaciones de las roscas deben cumplir con 
lo establecido en las Tablas 1 y/o 2, según 
corresponda. Esta condición se comprueba mediante 
medición ” 
24 AMEXVAL  5.4 Conexión flexible  
La conexión flexible para alta presión 
Tipo 3, I, debe cumplir con las mismas 
especificaciones que la conexión 
integral flexible Tipo 2, establecidas en 
5.8, 5.9, 5.14 y 5.15.  
Debe conformarse como un ensamble 
formado por u na manguera flexible 
tramada o trenzada, casquillos o férulas 
y conectores (véase Figura 3). Esta 
condición se comprueba visualmente.  
Las designaciones de las roscas deben 
cumplir con lo establecido en las Tablas 
1 y/o 2, según corresponda. Esta 
condición se comprueba mediante 
medición  5.4 Conexión flexible  
La conexión flexible para alta presión 
Tipo 3 I, debe cumplir con las mismas 
especificaciones que la conexión 
integral flexible Tipo 2, establecidas en 
5.8, 5.9, 5.14 y 5.15.  
Debe conformarse como un ens amble 
formado por una manguera flexible 
tramada o trenzada, casquillos o 
férulas y conectores (véase Figura 3). 
Esta condición se comprueba 
visualmente.  
Las designaciones de las roscas deben 
cumplir con lo establecido en las 
Tablas 1 y/o 2, según correspon da. 
Esta condición se comprueba mediante 
medición  Se debe eliminar la , después de 3 ya que 
se presta a confusión, el tipo de conexión 
según la clasificación es 3 I Conexión 
flexible alta presión  
  
 
25 MIBER  5.4 Conexión flexible  
La conexión flexible para  alta presión 
Tipo 3, I, debe cumplir con las mismas 
especificaciones que la conexión 
integral flexible Tipo 2, establecidas en 
5.8, 5.9, 5.14 y 5.15.  
Debe conformarse como un ensamble 
formado por una manguera flexible 
tramada o trenzada, casquillos o féru las 
y conectores (véase Figura 3). Esta 
condición se comprueba visualmente.  
Las designaciones de las roscas deben 
cumplir con lo establecido en las Tablas 
1 y/o 2, según corresponda. Esta 
condición se comprueba mediante 
medición  5.4 Conexión flexible  
La co nexión flexible para alta presión 
Tipo 3 I, debe cumplir con las mismas 
especificaciones que la conexión 
integral flexible Tipo 2, establecidas en 
5.8, 5.9, 5.14 y 5.15.  
Debe conformarse como un ensamble 
formado por una manguera flexible 
tramada o trenzada , casquillos o 
férulas y conectores (véase Figura 3). 
Esta condición se comprueba 
visualmente.  
Las designaciones de las roscas deben 
cumplir con lo establecido en las 
Tablas 1 y/o 2, según corresponda. 
Esta condición se comprueba mediante 
medición  Se debe eliminar la , después de 3 ya que 
se presta a confusión, el tipo de conexión 
según la clasificación es 3 I Conexión 
flexible alta presión  
        (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   26 ANCE  
 
Figura 4 - Conexión punta POL Tipo 4, 
con rosca NPT macho (Ilustrativa)  
 
 
Figura 4 - Conexión punta POL Ti po 4 I, 
con rosca NPT macho (Ilustrativa)  
 Eliminar la fuente cursiva del pie de título de 
la figura, para dejarlo únicamente en Arial.  
En caso de ser aceptada la clasificación 
propuesta para la conexión Tipo 4. Punta 
POL, debe indicarse que la figura es p ara la 
conexión punta POL Tipo 4 I con rosca NTP 
macho.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente, para 
qued ar como sigue:  
 
FIGURA 4 - Conexión punta POL Tipo 4 I, con 
rosca NPT macho (Ilustrativa no limitativa)  
27 ANCE  
 
 
Figura 5 -Conexión punta POL Tipo 4, 
con conector tipo ACME (Ilustrativa)  
 
 
Figura 5 -Conexión punta POL Tipo 4 II, 
con rosca tipo ACME (Ilu strativa)  Eliminar la fuente cursiva del pie de título de 
la figura, para dejarlo únicamente en Arial.  
En caso de ser aceptada la clasificación 
propuesta para la conexión Tipo 4. Punta 
POL, debe indicarse que la figura es para la 
conexión punta POL Tipo 4 II con rosca 
ACME.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente para 
quedar como sigue:  
 
FIGURA 5 - Conexión p unta POL Tipo 4 II, con 
rosca tipo ACME (Ilustrativa no limitativa)  
 
28 ANCE  5.6 Tubo de cobre flexible  
El tubo de cobre flexible que se utiliza 
en la conexión Tipo 1 debe cumplir con 
la composición química, abocardado y 
características mecánicas indicada s en 
la Norma Mexicana NMX -W-023-SCFI -
2004, lo cual se comprueba mediante la 
presentación del certificado de calidad, 
en los términos de lo dispuesto en el 
PEC a que se refiere el Capítulo 9 del 
presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana  5.6 Tubo de cobre  flexible  
El tubo de cobre flexible que se utiliza 
en la conexión Tipo 1 debe cumplir con 
la composición química, abocardado y 
características mecánicas indicadas en 
la Norma Mexicana NMX -W-023-SCFI -
2004, lo cual se comprueba mediante 
la presentación del c ertificado de 
calidad, cuyo contenido sea en idioma 
español o en su defecto en idioma 
inglés, en los términos de lo dispuesto 
en el PEC a que se refiere el Capítulo 
9 del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana  Considerando que en la actualidad los 
interesados en la certificación de los 
productos sujetos al cumplimiento del 
PROY -NOM en comento, ingresan el 
certificado de calidad en distintos idiomas y 
éstos, complica la verificación con el 
cumplimiento de dichos requisitos, se 
sugiere que el contenido d el certificado sea 
como mínimo en idioma español o en su 
defecto en idioma inglés.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó todos 
los comentarios recibido s al presente numeral y 
decidió aceptarlos, quedando el texto como se  
muestra enseguida:  
“5.6 Tubo de cobre flexible  
El tubo de cobre flexible que se utiliza en la conexión 
Tipo 1 debe cumplir con la composición química, 
abocardado y características mecáni cas indicadas en 
la Norma Mexicana NMX -W-023-SCFI -2004 o la que 
la sustituya, lo cual se comprueba mediante la 
presentación del certificado de calidad, cuyo 
contenido sea en idioma español o en su defecto en 
idioma inglés, en los términos de lo dispuesto e n el 
PEC a que se refiere el Capítulo 8 de la presente 
Norma Oficial Mexicana ”  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       29 AMEXVAL  5.6 Tubo de cobre flexible  
El tubo de cobre flexible que se utiliza 
en la conexión Tipo 1 debe cumplir con 
la composición química, abocardado y 
características mecán icas indicadas en 
la Norma Mexicana NMX -W-023-SCFI -
2004, lo cual se comprueba mediante la 
presentación del certificado de calidad, 
en los términos de lo dispuesto en el 
PEC a que se refiere el Capítulo 9 del 
presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  5.6 Tubo de cobre flexible  
El tubo de cobre flexible que se utiliza 
en la conexión Tipo 1 debe cumplir con 
la composición química, abocardado y 
características mecánicas indicadas en 
la Norma Mexicana NMX -W-023-SCFI -
2004 o la que la sustituya , lo cual se 
comprueba mediante la presentación 
del certificado de calidad, en los 
términos de lo dispuesto en el PEC a 
que se refiere el Capítulo 9 del 
presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  Se debe agregar la frase “o la que la 
sustituya” con el objeto de no dejar  fuera 
posibles actualizaciones de la norma de 
referencia en el futuro.   
30 MIBER  5.6 Tubo de cobre flexible  
El tubo de cobre flexible que se utiliza 
en la conexión Tipo 1 debe cumplir con 
la composición química, abocardado y 
características mecánicas ind icadas en 
la Norma Mexicana NMX -W-023-SCFI -
2004, lo cual se comprueba mediante la 
presentación del certificado de calidad, 
en los términos de lo dispuesto en el 
PEC a que se refiere el Capítulo 9 del 
presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  5.6 Tubo de  cobre flexible  
El tubo de cobre flexible que se utiliza 
en la conexión Tipo 1 debe cumplir con 
la composición química, abocardado y 
características mecánicas indicadas en 
la Norma Mexicana NMX -W-023-SCFI -
2004 o la que la sustituya , lo cual se 
comprueba m ediante la presentación 
del certificado de calidad, en los 
términos de lo dispuesto en el PEC a 
que se refiere el Capítulo 9 del 
presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  Se debe agregar la frase “o la que la 
sustituya” con el objeto de no dejar fuera 
posibles actualizaciones de la norma de 
referencia en el futuro.  
  
 
31 IUSA  5.7 Manguera  
La manguera que se utiliza en las 
conexiones Tipo 2 y Tipo 3 debe cumplir 
con la Norma Mexicana  NMX -X-029/1 -
SCFI -2005 o la que sustituya, lo cual se 
comprueba mediant e la presentación 
del certificado de cumplimiento, de 
acuerdo a lo dispuesto en el PEC a que 
se refiere el Capítulo 9 del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
 Manguera  
La manguera que se utiliza en las 
conexiones Tipo 2 y Tipo 3 puede ser:  
I Mangu era  (véase figura 1a)  
II Manguera tramada (véase figura 1b)  
III Manguera trenzada (véase figura 1c)  
 
(a) 
 
(b) 
 
(c) 
FIGURA 1. Conformación de las  
mangueras para la conducción de gas  La norma NMX -X-029 SCFI -2005, no 
contempla la gama de tec nologías 
existentes en el mercado, por lo que se 
propone incluir métodos de prueba que 
aseguren el buen desempeño de las 
conexiones. Se refuerza comentario 2  
Se debe asegurar que la conexión tipo 2 y 
tipo 3 como producto cumplan con el fin 
para el cual fue ron diseñadas.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió rechazarlo, toda vez que dicha 
información se publicará en la NMX -X-029-1-SCFI -
2017.        (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   (Estas figuras son ilustrativas)  
Adicionalmente la manguera debe 
cumpli r con las pruebas de  
Doblado repetido ver 7.8  
Permeabilidad ver 7.9  
Resistencia al cloruro de metileno ver 
7.10 
Resistencia a la acción del gas L.P. ver 
7.11 
Flexibilidad a baja temperatura ver 7.12  
32 ANCE  5.8 Presión máxima de trabajo  
… 
La conexión no debe presentar fugas ni 
deformaciones visibles cuando se aplica 
el método de prueba que se establece 
en 7.3.  5.8 Presión máxima de trabajo  
… 
La conexión no debe presentar fugas ni 
deformaci ones visibles cuando se 
aplica el método de prueba que se 
establece en 7.4.  
 Se sugiere hacer el cambio en el método de 
prueba referido, toda vez que el inciso 7.3 
describe la prueba de resistencia al 
momento de torsión de los conectores 
roscados, siendo l o correcto 7.4 que es la 
prueba para la presión máxima de trabajo.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó todos 
los comentarios vertidos a este numeral y decidió 
aceptarlos parcialmente, quedando el texto del 
presente como a continuación se muestra:  
“5.8 Presión máxima de trabajo  
Para las conexiones Tipo 1, 2, 3 I y 4, la presión 
máxima de trabajo debe ser 1,72 MPa (17,54 
kgf/cm2). 
Para las conexiones Tip o 3 II, la presión máxima de 
trabajo debe ser 7 kPa (71,38 gf/cm2). 
La conexión no debe presentar fugas ni 
deformaciones visibles cuando se aplica el método 
de prueba que se establece en 6.4”  
 
33 ANCE  5.8 Presión máxima de trabajo  
Para las conexiones Tipo  1, 2, 3 I y 4, la 
presión máxima de trabajo debe ser 
1,72 MPa (17,54 kgf/cm2). 
Para las conexiones Tipo 3 II, la presión 
máxima de trabajo debe ser 7 kPa 
(71,38 gf/cm2). 
La conexión no debe presentar fugas ni 
deformaciones visibles cuando se aplica 
el mét odo de prueba que se establece 
en 7.3.  5.8 Presión máxima de trabajo  
Para las conexiones Tipo 1, 2, 3 I y 4, 
la presión máxima de trabajo debe ser 
1,72 MPa (17,54 kgf/cm2). 
Para las conexiones Tipo 3 II, la 
presión máxima de trabajo debe ser 7 
kPa (71,38 g f/cm2). 
La conexión no debe presentar fugas ni 
deformaciones visibles cuando se 
aplica el método de prueba que se 
establece en 7.4.  Se sugiere hacer la correcta referencia de la 
presente especificación a su método de 
prueba 7.4.   
34 AMEXVAL  5.8 Presión má xima de trabajo  
Para las conexiones Tipo 1, 2, 3 I y 4, la 
presión máxima de trabajo debe ser 
1,72 MPa (17,54 kgf/cm2).  
Para las conexiones Tipo 3 II, la presión 
máxima de trabajo debe ser 7 kPa 
(71,38 gf/cm2).  
La conexión no debe presentar fugas ni 
deform aciones visibles cuando se aplica 
el método de prueba que se establece 
en 7.3.  5.8 Presión máxima de trabajo  
Para las conexiones Tipo 1, 2, 3 I y 4, 
la presión máxima de trabajo debe ser 
1,72 MPa (17,54 kgf/cm2).  
Para las conexiones Tipo 3 II, la 
presión m áxima de trabajo debe ser 7 
kPa (71,38 gf/cm2).  
La conexión no debe presentar fugas ni 
deformaciones visibles cuando se 
aplica el método de prueba que se 
establece en 7.4.  Modificar 7.3 por 7.4  
7.3 Resistencia al momento de torsión de 
los conectores Roscad os 
7.4 Presión máxima de trabajo   
35 MIBER  5.8 Presión máxima de trabajo  
Para las conexiones Tipo 1, 2, 3 I y 4, la 
presión máxima de trabajo debe ser 
1,72 MPa (17,54 kgf/cm2).  
Para las conexiones Tipo 3 II, la presión 
máxima de trabajo debe ser 7 kPa 
(71,38 gf/cm2).  
La conexión no debe presentar fugas ni 
deformaciones visibles cuando se aplica 5.8 Presión máxima de trabajo  
Para las conexiones Tipo 1, 2, 3 I y 4, 
la presión máxima de trabajo debe ser 
1,72 MPa (1 7,54 kgf/cm2).  
Para las conexiones Tipo 3 II, la 
presión máxima de trabajo debe ser 7 
kPa (71,38 gf/cm2).  
La conexión no debe presentar fugas ni 
deformaciones visibles cuando se Modificar 7.3 por 7.4  
7.3 Resistencia al momento de torsión de 
los conectores Roscados  
7.4 Presión máxima de trabajo    Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       el método de prueba que se establece 
en 7.3.  aplica el método de prueba que se 
establece en 7.4.  
 
36 COFLEX  5.8Presión máxima de trabajo  
… 
La conexión no debe presentar fugas ni 
deformaciones visibles cuando se aplica 
el método de prueba que se establece 
en 7. 3. 5.8Presión máxima de trabajo  
… 
La conexión no debe presentar fugas ni 
deformaciones visibles cuando se 
aplica el método de prueba que se 
establece en 7.4.  Esta errónea la referencia .  
7.3 Resistencia al momento de torsión de 
los conectores roscados  
7.4 Presión máxima de trabajo.   
37 ANCE  5.9 Presión de reventamiento  
… 
Lo anterior se comprueba conforme a lo 
establecido en 7.4.  5.9 Presión de reventamiento  
… 
Lo anterior se comprueba conforme a 
lo establecido en 7.5.  Se sugiere hacer el cambio en el métod o de 
prueba referido, toda vez que el inciso 7.4 
describe la prueba para la presión máxima 
de trabajo, siendo lo correcto 7.5 que es la 
prueba de resistencia hidrostática.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalizació n (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó todos 
los comentarios recibidos a este numeral y decidió 
aceptarlos parcialmente, para quedar como se 
muestra a continuación:  
“5.9 Presión de reventamiento  
En el caso de las conexiones Tipo 1, 2, 3  I y 4, la 
presión de reventamiento debe ser como mínimo 8,6 
MPa (87,70 kgf/cm2). Para las conexiones Tipo 3 II, 
dicha presión debe ser 3,5 MPa (35,69 kgf/cm2) 
como mínimo.  
Lo anterior se comprueba conforme a lo establecido 
en 6.5 ” 
 
38 AMEXVAL  5.9 Presión  de reventamiento  
En el caso de las conexiones Tipo 1, 2, 
3 I y 4, la presión de reventamiento 
debe ser como mínimo 8,6 MPa (87,70 
kgf/cm2). Para las conexiones Tipo 3 II, 
dicha presión debe ser 3,5 MPa (35,69 
kgf/cm2) como mínimo.  
Lo anterior se comprueba  conforme a lo 
establecido en 7.4.  
 5.9 Presión de reventamiento  
En el caso de las conexiones Tipo 1, 2, 
3 I y 4, la presión de reventamiento 
debe ser como mínimo 8,6 MPa (87,70 
kgf/cm2). Para las conexiones Tipo 3 II, 
dicha presión debe ser 3,5 MPa (35,69  
kgf/cm2) como mínimo.  
Lo anterior se comprueba conforme a 
lo establecido en 7.5.  
 Modificar 7.4 por 7.5  
7.4 Presión Máxima de trabajo  
7.5 Resistencia hidrostática  
Posteriormente, comprobar la presión de 
reventamiento, por lo que, en este caso, 
aumentar la  presión gradualmente en la 
conexión a probar, la cual no debe 
reventarse a una presión menor que la 
establecida en 5.9 de acuerdo con el tipo de 
conexión.   
39 COFLEX  5.9Presión de reventamiento  
… 
Lo anterior se comprueba conforme a lo 
establecido en 7.4.  5.9Presión de reventamiento  
… 
Lo anterior se comprueba conforme a 
lo establecido en 7.5.  Esta errónea la referencia .  
7.4 Presión máxima de trabajo.  
7.5 Resistencia hidrostática  
  
40 MIBER  5.9 Presión de reventamiento  
En el caso de las conexiones Tipo 1,  2, 
3 I y 4, la presión de reventamiento 
debe ser como mínimo 8,6 MPa (87,70 
kgf/cm2). Para las conexiones Tipo 3 II, 
dicha presión debe ser 3,5 MPa (35,69 
kgf/cm2) como mínimo.  
Lo anterior se comprueba conforme a lo 5.9 Presión de rev entamiento  
En el caso de las conexiones Tipo 1, 2, 
3 I y 4, la presión de reventamiento 
debe ser como mínimo 8,6 MPa (87,70 
kgf/cm2). Para las conexiones Tipo 3 II, 
dicha presión debe ser 3,5 MPa (35,69 
kgf/cm2) como mínimo.  
Lo anterior se comprueba confor me a Modificar 7.4 por 7.5  
7.4 Presión Máxima de trabajo  
7.5 Resistencia hidrostática  
Posteriormente, comprobar la presión de 
reventamiento, por lo que, en este caso, 
aumentar la presión gradualmente en la 
conexión a probar, la cual  no debe 
reventarse a una presión menor que la        (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   establecido en 7.4.  
 lo establecido en 7.5.  
 establecida en 5.9 de acuerdo con el tipo de 
conexión.  
 
41 ANCE  5.10 Conectores  
No deben usarse conectores fabricados 
a partir de un proceso de fundición. El 
material de los conectores debe cumplir 
con la co mposición química y 
características mecánicas de la Norma 
Mexicana NMX -W-020-SCFI -2006 y 
cumplir con la composición química y 
propiedades mecánicas de la Norma 
Mexicana NMX -X-002-1-SCFI -2015, o 
las que las sustituyan.  
Las condiciones descritas en el párraf o 
anterior se comprueban mediante la 
presentación de los certificados de 
calidad, de acuerdo a lo dispuesto en el 
PEC a que se refiere el Capítulo 9 del 
presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  5.10 Conectores  
No deben usarse conectores 
fabricados a pa rtir de un proceso de 
fundición. El material de los conectores 
objeto del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana debe cumplir con la 
composición química y características 
mecánicas de la Norma Mexicana 
NMX -W-020-SCFI -2006 y cumplir con 
la composición química y propiedades 
mecánicas de la Norma Mexicana 
NMX -X-002-1-SCFI -2015, o las que las 
sustituyan.  
Las condiciones descritas en el párrafo 
anterior se comprueban mediante la 
presentación de los certificados de 
calidad, cuyo contenido sea en idioma 
españ ol o en su defecto en idioma 
inglés, de acuerdo a lo dispuesto en el 
PEC a que se refiere el Capítulo 9 del 
presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  Se sugiere integrar la redacción propuesta 
para clarificar que la especificación 5.10, 
aplica a los con ectores de todas las 
conexiones.  
Considerando que en la actualidad los 
interesados en la certificación de los 
productos sujetos al cumplimiento del 
PROY -NOM en comento, ingresan el 
certificado de calidad en distintos idiomas y 
éstos, complica la verificaci ón con el 
cumplimiento de dichos requisitos, se 
sugiere que el contenido del certificado sea 
como mínimo en idioma español o en su 
defecto en idioma inglés.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 d e su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
“5.10 Conectores  
No deben usarse conectores fabricados a partir de 
un proceso de fundición. El material de los 
conectores objeto de la presente Norma Ofic ial 
Mexicana debe cumplir con la composición química y 
características  mecánicas de la Norma Mexicana 
NMX -W-020-SCFI -2006 y cumplir con la composición 
química y propiedades mecánicas de la Norma 
Mexicana NMX -X-002-1-SCFI -2015, o las que las 
sustituyan.  
Las condiciones descritas en el párrafo anterior se 
comprueban mediante la presentación de los 
certificados de calidad, cuyo contenido sea en idioma 
español o en su defecto en idioma inglés, de acuerdo 
a lo dispuesto en el PEC a que se refiere el Capítulo 
8 de la presente Norma Oficial Mexicana ” 
42 ANCE  5.10.1 Resistencia al momento de 
torsión  
Para las conexiones Tipo 1 y Tipo 2 la 
tuerca con rosca EXT izquierda debe 
soportar un momento de torsión de 50 
N•m, la tuerca con rosca EXT derecha 
debe soportar un mo mento de torsión 
de 20 N•m. Para las conexiones que 
presentan maneral, éste debe soportar 
un momento de torsión de 20 N•m. En 
todos los casos debe tenerse una 
tolerancia de ± 1%. Las características 
descritas se comprueban conforme a la 
establecido en 7.3.  
Las conexiones Tipo 3 I y Tipo 3 II 
deben resistir el momento de torsión 
que se establece en las Tablas 1 y/o 2, 
según corresponda, comprobándose 
conforme a lo descrito en 7.3.  
La conexión Tipo 4 debe resistir el 
momento de torsión que se establece 
en la Tabla 1, comprobándose conforme 
a lo descrito en 7.3.  
En el caso de las medidas nominales 
que no se incluyen en las mencionadas 5.10.1 Resistencia al momento de 
torsión  
Para las conexiones Ti po 1 y Tipo 2 la 
tuerca con rosca EXT izquierda debe 
soportar un momento de torsión de 50 
N•m, la tuerca con rosca EXT derecha 
debe soportar un momento de torsión 
de 20 N•m. Para las conexiones que 
presentan maneral, éste debe soportar 
un momento de torsió n de 20 N•m. En 
todos los casos debe tenerse una 
tolerancia de ± 1 %. Las características 
descritas se comprueban conforme a la 
establecido en 7.3.  
Las conexiones Tipo 3 I y Tipo 3 II 
deben resistir el momento de torsión 
que se establece en las Tablas 1 y/ o 2, 
según corresponda, comprobándose 
conforme a lo descrito en 7.3.  
Las conexiones Tipo 4 I y Tipo 4 II 
deben resistir el momento de torsión 
que se establece en la Tabla 1, 
comprobándose conforme a lo descrito 
en 7.3.  
En el caso de las medidas nominales Se sugiere dar el espacio entre número y 
símbolo porcentual, de acuerdo con las 
reglas de escritura establecidas en los 
ejemplos de la Tabla 20 de la NOM -008-
SCFI -2002.  
Se sugiere integrar las clasificaciones de las 
conexiones Tipo 4 I y Tipo 4 II.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y de cidió aceptarlo parcialmente para 
quedar como sigue:  
“5.11 Resistencia al momento de torsión  
Para las conexiones Tipo 1 y Tipo 2 la tuerca con 
rosca EXT izquierda debe soportar un momento de 
torsión de 50 N•m, la tuerca con rosca EXT derecha 
debe soportar un momento de torsión de 20 N•m. 
Para las conexiones que presentan maneral, éste 
debe soportar un momento de torsión de 20 N•m. En 
todos los casos debe tenerse una  tolerancia de ± 1 
%. Las características descritas se comprueban 
conforme a la establecido e n el numeral 6.3.  
Las conexiones Tipo 3 I y Tipo 3 II deben resistir el 
momento de torsión que se establece en las Tablas 1 
y/o 2, según corresponda, comprobándose conforme 
a lo descrito en el numeral 6.3.  
Las conexiones Tipo 4 I y Tipo 4 II deben resistir  el 
momento de torsión que se establece en la Tabla 1, 
comprobándose conforme a lo descrito en el numeral 
6.3. 
En el caso de las medidas nominales que no se 
incluyen en las mencionadas tablas, debe aplicarse  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       tablas, debe aplicarse el momento de 
torsión inmediato superior.  que no se incluyen en las mencionadas 
tablas, debe aplicarse el momento de 
torsión inmediato superior.  el momento de torsión inmediato superior”  
 
43 ANCE  Tabla 4 -Longitud para la conexión  
Conexión  Longitud  
Mínima  Máxima  
cm cm 
Tipo 1  50 60 
Tipo 2  30 60 
Tipo 3 I y 3 II  30 250 
Tipo 4  5 14 
 Tabla 4 -Longitud para la conexión  
Conexión  Longitud  
Mínima  Máxima  
cm cm 
Tipo 1  50 60 
Tipo 2  30 60 
Tipo 3 I y 3 II  30 250 
Tipo 4  5 14 
 Se sugiere hacer el cambio en las unidades 
longitudinales con prefijo, en base a la 
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General de 
Unidades de Medida , en su Tabla 19. -
Prefijos para formar múltiplos y 
submúltiplos . Con fundamento en  los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
TABLA 4 -Longitud para la conexión  
Conexión  Longitud  
Mínima  Máxima  
cm cm 
Tipo 1  50 60 
Tipo 2  30 60 
Tipo 3 I y 3 II  30 250 
Tipo 4  5 14 
 
 
44 ANCE  5.11 Resistencia a la tensión  
Las partes que se sueldan, engargolan 
o engrapan, deben soportar una 
resistencia a la tensión como se 
especifica en la Tabla 3. Esta condición 
se comprueba conforme se establece 
en 7.2.  
 5.11 Resistencia a la tensión  
Las conexiones, deben soportar una 
resistencia a la tensión como se 
especifica en la Tabla 3. Esta condición 
se comprueba conforme se establece 
en 7.2.  
 
 Se sugiere eliminar el tipo  de unión que se 
utiliza para la conexión, para no liminar 
nuevas tecnologías.  
Se sugiere eliminar de la Tabla 3, las 
pruebas a la conexión Tipo 4, lo anterior se 
resuelve con las condiciones descritas en 
5.10 donde es necesaria la comprobación 
mediante la  presentación de los certificados 
de calidad, de acuerdo a lo dispuesto en el 
PEC a que se refiere el Capítulo 9 del 
presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y  33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó todos 
los comentarios recibidos a este numeral y decidió 
aceptarlos parcialmente, quedando como sigue:  
“5.12 Resistencia a la tensión  
Las conexiones, deben soportar una resistencia a la 
tensión como se espec ifica en la Tabla 3. Esta 
condición se comprueba conforme a lo establecido 
en el numeral 6.2 ” 
 
 
 
45 COFLEX  5.11Resistencia a la tensión  
Las partes que se sueldan, engargolan 
o engrapan, deben soportar una 
resistencia a la tensión como se 
especifica en la  Tabla 3. Esta condición 
se comprueba conforme se establece 
en 7.2  5.11 Resistencia a la tensión  
Las conexiones, deben soportar una 
resistencia a la tensión como se 
especifica en la Tabla 3. Esta condición 
se comprueba conforme se establece 
en 7.2.  
 Se sugiere eliminar de la Tabla 3, las 
pruebas a la conexión Tipo 4.  
Esto se puede corroborar con lo solicitado  
en 5.10 donde es necesaria la 
comprobación mediante la presentación de 
los certificados de calidad, de acuerdo a lo 
dispuesto en el PEC a que s e refiere el        (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   
 
 
 
 Capítulo 9 del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana.  
 
46 IUSA  5.11 Resistencia a la tensión  
Las partes que se sueldan, engargolan 
o engrapan, deben soportar una 
resistencia a la tensión como se 
especifica en la Tabla 3. Esta condición  
se comprueba conforme se establece 
en 7.2.  5.11 Resistencia a la tensión  
Las partes que se sueldan, engargolan 
o engrapan, deben soportar  la tensión 
que se especifica en la Tabla 3. Esta 
condición se comprueba conforme se 
establece en 7.2.  Mejorar redacc ión  
47 IUSA  5.12 Longitudes  
La conexión debe tener una longitud 
conforme a lo señalado en la Tabla 4, lo 
que se comprueba por medición.  
 Longitudes  
La conexión debe tener una longitud 
conforme a lo señalado en la Tabla 4, 
lo que se comprueba por medición . 
Para la conexión tipo 3 II se permiten  
longitudes hasta 5 m, teniendo en 
cuenta que para estos casos se deben 
cumplir las especificaciones como si se 
tratase de una conexión tipo 3 I.  Las conexiones de más de 2.5m son de uso 
común, por lo que es preferi ble  contar con 
conexiones seguras en lugar de permitir 
conexiones hechizas.  
El objetivo de la propuesta es cumplir con el  
presente Proy de NOM y no correr riesgos 
de tener conexiones que pongan en riesgo 
la seguridad de los usuarios.  
 Con fundamento en l os artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
“5.13 Longitudes  
La conexión debe tener una longitud conforme a lo 
señalad o en la Tabla 4, lo que se comprueba por 
medición.  
Para la conexión tipo 3 II se permiten longitudes 
hasta 5 m, teniendo en cuenta que para estos casos 
se deben cumplir las especificaciones como si se 
tratase de una conexión tipo 3 I ” 
 
48 ANCE  5.13.2 Vást ago de punta POL  
… 
La longitud de la punta POL de extremo 
a extremo debe cumplir con lo 
establecido en la Tabla 4 (véase Figura 
4). Lo anterior se comprueba por 
medición.  5.13.2 Vástago de punta POL  
… 
La longitud de la punta POL de 
extremo a extremo debe c umplir con lo 
establecido en la Tabla 4 (véase Figura 
4). Lo anterior se comprueba por 
medición.  Se sugiere eliminar el último párrafo de 
5.13.2, porque el requisito ya se establece 
en 5.5. Punta POL con rosca NTP macho.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó ambos 
comentarios y decidió aceptarlos, por lo que, se 
elimina el párrafo respectivo.  
 
49 COFLEX  5.13.2Vástago de punta POL  
… 
La longitud de la pun ta POL de extremo 
a extremo debe cumplir con lo 
establecido en la Tabla 4 (véase Figura 
4). Lo anterior se comprueba por 
medición.  5.13.2Vástago de punta POL  
… 
La longitud de la punta POL de 
extremo a extremo debe cumplir con lo 
establecido en la Tabla 4 ( véase Figura 
4). Lo anterior se comprueba por 
medición.  5.5 Punta POL con rosca NPT macho  
Se sugiere eliminar el último párrafo de 
5.13.2, porque el requisito ya se establece 
en 5.5. Punta POL con rosca NTP macho.   
50 IUSA  TABLA 12  
No indica  En caso de se r aprobada la inclusión 
de métodos incluir en la tabla 12 los 
métodos 7.7  a 7.12  Continuar con la metodología establecida 
en la norma, en caso de aceptarse la 
inclusión de métodos.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y No rmalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió rechazarlo, toda vez que los 
métodos de prueba referidos, no fueron incluidos en 
la presente NOM.  
 
51 ANCE  5.14 Resistencia a la presión 
hidrostática  5.14 Resistencia a la presión 
hidrostática  Se sugiere integrar las subclasificaciones 
para la conexión Tipo 4.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y N ormalización (LFMN) y 33 de su  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       Las conexion es Tipo 1, 2, 3 I y 4 no 
deben presentar fugas al someterse a 
una presión hidrostática de 3,4 MPa 
(34,67 kgf/cm2) y las conexiones Tipo 3 
II no deben presentar fugas al 
someterse a una presión hidrostática de 
2,06 MPa (21 kgf/cm2). Estas 
condiciones se com prueban conforme a 
7.5. 
 Las conexiones Tipo 1, 2, 3 I, 4 I y 4 II,  
no deben presentar fugas al someterse 
a una presión hidrostática de 3,4 MPa 
(34,67 kgf/cm2) y las conexiones Tipo 3 
II no deben presentar fugas al 
someterse a una presión hidrostática 
de 2,06 MPa (21 kgf/cm2). Estas 
condiciones se comprueban conforme 
a 7.5.  
 Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
“5.15 Resistencia a la presión hidrostática  
Las conexiones Tipo 1, 2, 3 I, 4 I y 4 II, no deben 
presentar fugas al someterse a u na presión 
hidrostática de 3,4 MPa (34,67 kgf/cm2) y las 
conexiones Tipo 3 II no deben presentar fugas al 
someterse a una presión hidrostática de 2,06 MPa 
(21 kgf/cm2). Estas condiciones se comprueban 
conforme al numeral 6.5 ” 
 
52 IUSA  5.15 Acabado  
Todas l as partes de la conexión no 
deben presentar porosidades ni grietas, 
y las superficies externas o internas 
deben estar libres de rebabas. Estas 
características se comprueban 
visualmente.  Acabado  
Los conectores no deben presentar 
porosidades ni grietas, y la s superficies 
externas o internas deben estar libres 
de rebabas. Estas características se 
comprueban visualmente.  Puntualizar las partes en las que se debe 
corroborar el acabado.  
En la conexión por su construcción no es 
posible determinar el acabado en la 
manguera, manguera tramada o manguera 
trenzada.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
“5.16 A cabado  
Los conectores no deben presentar porosidades ni 
grietas, y las superficies externas o internas deben 
estar libres de rebabas. Estas características se 
comprueban visualmente”  
53 ANCE  5.16 Soldadura  
La soldadura utilizada en la conexión 
Tipo 1 debe  ser compatible con los 
materiales que van a soldarse y tener 
un punto de fusión mínimo de 573 °C. 
Estas especificaciones se comprueban 
mediante la presentación del certificado 
de calidad, de conformidad a lo 
dispuesto en el PEC a que se refiere el 
Capítul o 9 del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  5.16 Soldadura  
La soldadura utilizada en la conexión 
Tipo 1 debe ser compatible con los 
materiales que van a soldarse y tener 
un punto de fusión mínimo de 573 °C. 
Estas especificaciones se comprueban 
mediante la presentación del 
certificado de calidad, cuyo contenido 
sea en idioma español o en su defecto 
en idioma inglés, de conformidad a lo 
dispuesto en el PEC a que se refiere el 
Capítulo 9 del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  Considerando qu e en la actualidad los 
interesados en la certificación de los 
productos sujetos al cumplimiento del 
PROY -NOM en comento, ingresan el 
certificado de calidad en distintos idiomas y 
éstos, complica la verificación con el 
cumplimiento de dichos requisitos, se 
sugiere que el contenido del certificado sea 
como mínimo en idioma español o en su 
defecto en idioma inglés.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parciamente para 
quedar como sigue:  
“5.17 Soldadura  
La soldadura utilizada en la conexión Tipo 1 debe ser 
compatible con los materiales que van a soldarse y 
tener un punto de fusión mínimo de 573 °C. Estas 
especificaciones se comprueban mediante la 
presentación del certificado de calidad, cuyo 
contenido sea en idioma español o en su defecto en 
idioma inglés, de conformidad a lo dispuesto en el 
PEC a que se refiere el Capítulo 8 de la presente 
Norma Oficial Mexicana ” 
 
54 IUSA  5.16 Soldadura  
La soldadura utilizada en la conexión 
Tipo 1 debe ser compatible con los 
materiales que van a soldarse y tener 
un punto de fusión mínimo de 573 °C. 
Estas especificaciones se comprueban 
mediante la presentación del certificado 
de calidad, de c onformidad a lo 
dispuesto en el PEC a que se refiere el 
Capítulo 9 del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  Soldadura  
La soldadura utilizada en la conexión 
Tipo 1 debe ser compatible con los 
materiales que van a soldarse y tener 
un punto de fusión mínimo de 573 °C. 
Esta condición se comprueba conforme 
a 7.7  Determinar de forma fehaciente que la 
soldadura cumple con el punto de fusión 
indicado  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió rechazarlo, toda vez que el 
método de prueba a que se refiere en 7.7, no fue 
incluido en la presente NOM.  
 
55 ANCE  5.18 Accesorios adicionales  
Cuando las conexiones de cualquiera 
de los tipos menc ionados en el presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
cuenten con accesorios o elementos 
adicionales, tales como guías, 
dispositivos de exceso, interrupción o 
apertura de flujo, entre otros, éstos 5.18 Accesorios adicionales  
Cuando las conexiones de cualquiera 
de los tipos mencionados en el 
presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana cuenten con accesorios o 
elementos adicionales declarados por 
el interesado, tales como guías, 
dispositivos de e xceso, interrupción o Con el objeto de garantizar que el producto 
cumple con las especificaciones y que lo s 
métodos de pruebas sean repetibles y 
reproducibles, se sugiere integrar la 
redacción para establecer que existen 
Normas Mexicanas aplicables a guías, 
dispositivos de exceso, interrupción o 
apertura de flujo, entre otros.  Con fundamento en los artículos 6 4 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente, para 
quedar como sigue:  
“5.19 Accesorios adicionales  
Cuando las conexiones de cualquiera de los ti pos 
mencionados en la presente Norma Oficial Mexicana       (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   deben cumplir con las especificaciones 
del fabricante, lo cual se comprueba 
mediante la presentación de un informe 
de pruebas, en términos de lo dispuesto 
en el PEC a que se refiere el Capítulo 9, 
sin perjuicio del cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en el 
presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexic ana. apertura de flujo, entre otros, éstos 
deben cumplir con las especificaciones 
establecidas en Normas Mexicanas, lo 
cual se comprueba mediante la 
presentación del certificado de 
conformidad de producto 
correspondiente, en términos de lo  
dispuesto en el PEC a que se refiere el 
Capítulo 9, sin perjuicio del 
cumplimiento de las especificaciones 
establecidas en el presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana.  cuenten con accesorios o elementos adicionales, 
tales como guías, dispositivos de exceso, 
interrupción o apertura de flujo, entre otros, éstos 
deben cumplir con las especificaciones del 
fabricante, lo c ual se comprueba mediante la 
presentación de un informe de pruebas, en términos 
de lo dispuesto en el PEC a que se refiere el Capítulo 
8, sin perjuicio del cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en la presente Norma 
Oficial Mexicana ” 
 
56 IUSA  No indica  5.xx Resistencia a la exposición de 
ozono (O3)  
La presente especificación aplica 
únicamente a mangueras con cubierta 
de hule. Dicha cubierta no debe 
presentar grietas en su superficie, 
después de someterse durante 70 h ± 
1 h al envejecimiento de o zono a una 
concentración de 100 mPa ± 10 mPa 
(1 ppm ± 0,10 ppm) y a una 
temperatura de 40 °C ± 2 °C de 
acuerdo con el método de prueba de la 
Norma Mexicana NMX -T-181-SCFI -
2011 (ver 2 Referencias normativas).  
La prueba se realiza sobre la 
manguera y no a la  materia prima, por 
lo que se descarta el uso de las 
probetas requeridas en la NMX -T-181-
SCFI -2011 (ver 2 Referencias 
normativas).  Complementar las pruebas necesarias en 
caso de usar mangueras con cubierta de 
hule, con la finalidad de asegurar la vida útil . 
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió rechazarlo, toda vez que el 
método de prueba a que se refiere, no fue incluido en 
la presente NOM.  
 
57 IUSA  7.2.4 Expresión de resultados  
El ensamble no debe presentar 
desprendimiento ni fractura.  
 Expresión de resultados  
La conexión no debe presentar 
desprendimiento ni fractura.  
 Mejorar redacción  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente para 
quedar como sigue:  
“6.2 Resistencia a la tensión  
a) a c) …  
d) Expresión de resultados  
La conexión no d ebe presentar desprendimiento ni 
fractura ” 
 
58 ANCE  7.4.2 Procedimiento  
Montar la conexión en el dispositivo y 
elevar la presión de acuerdo al tipo de 
conexión a probar, como se especifica 
en 5.14 y mantener dicha presión 
durante 1 h.  7.4.2 Procedimiento  
Montar la conexión en el dispositivo y 
elevar la presión de acuerdo al tipo de 
conexión a probar, como se especifica 
en 5.8 y mantener dicha presión 
durante 1 h.  
 Se sugiere hacer el cambio en la 
especificación referida, toda vez que el 
inciso 5.14 estable ce la resistencia a la 
presión hidrostática, siendo lo correcto 5.8 
que especifica la presión máxima de 
trabajo.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó los 
comentarios recibidos a este numeral y decidió 
aceptarlos parcialmente, para quedar como sigue:  
“6.4 Presión máxima de trabajo  
a) …  
b) Procedimiento  
Montar la conexión en el dispositivo y elevar la  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       presión de acuerdo al tipo de conexión a probar, 
como se especifica en 5.8 y mantener dicha presión 
durante 1 h.  
…” 
59 AMEXVAL  7.4.2 Procedimiento  
Montar la conexión en el dispositivo y 
elevar la presión de acuerdo al tipo de 
conexión a probar, como se especifica 
en 5.14 y mantener dicha presión 
durante 1 h.  7.4.2 Procedimiento  
Montar la conexión en el dispositivo y 
elevar la presión de acuerdo al tipo de 
conexión a probar, como se especifica 
en 5.8 y mantener dicha presión 
durante 1 h.  Modificar 5.14 por 5.8  
5.14 Resistencia a la presión hidrostática  
5.8 Pre sión máxima de trabajo   
60 COFLEX  7.4.2 Procedimiento  
Montar la conexión en el dispositivo y 
elevar la presión de acuerdo al tipo de 
conexión a probar, como se especifica 
en 5.14 y mantener dicha presión 
durante 1 h.  7.4.2 Procedimiento  
Montar la conexión  en el dispositivo y 
elevar la presión de acuerdo al tipo de 
conexión a probar, como se especifica 
en 5.8 y mantener dicha presión 
durante 1 h.  Modificar 5.14 por 5.8  
5.14 Resistencia a la presión hidrostática  
5.8 Presión máxima de trabajo   
61 MIBER  7.4.2  Procedimiento  
Montar la conexión en el dispositivo y 
elevar la presión de acuerdo al tipo de 
conexión a probar, como se especifica 
en 5.14 y mantener dicha presión 
durante 1 h.  7.4.2 Procedimiento  
Montar la conexión en el dispositivo y 
elevar la presión d e acuerdo al tipo de 
conexión a probar, como se especifica 
en 5.8 y mantener dicha presión 
durante 1 h.  Modificar 5.14 por 5.8  
5.14 Resistencia a la presión hidrostática  
5.8 Presión máxima de trabajo   
 
62 ANCE  7.6.4.2 Determinación de la variación de 
la masa 
Tomar el espécimen a probar y 
determinar la masa (P 1) en la balanza 
analítica.  
La determinación de la masa debe 
realizarse con aproximación al 
miligramo.  
Introducir el espécimen en n -hexano 
cubriéndolo completamente durante 70 
h ± 1 h a temperatura amb iente en un 
recipiente cerrado.  
Al final de ese tiempo, sacar el 
espécimen y enjuagar con alcohol etílico 
y agua destilada.  
Secar el espécimen con el papel filtro y 
dejar reposar a temperatura ambiente 
durante 72 h y al final determinar la 
masa (P 2). 
Esta última determinación de masa (P 2) 
puede realizarse también de la forma 
siguiente:  
Después de secar el espécimen con el 
papel filtro se introduce en un horno de 
circulación de aire a una temperatura de 
70 °C ± 2 °C durante 2 h.  
Al término de ese período, sa car del 
horno y dejar reposar entre 1 h y 2 h. 7.6.4.2 Determinación de la variación 
de la masa  
Tomar el espécimen a probar y 
determinar la masa ( P1) en la balanza 
analítica.  
La determinación de la masa debe 
realizarse con aproximación al 
miligramo.  
Introducir el espécimen en n -hexano 
cubri éndolo completamente durante 70 
h ± 1 h a temperatura ambiente en un 
recipiente cerrado.  
Al final de ese tiempo, sacar el 
espécimen y enjuagar con alcohol 
etílico y agua destilada.  
Secar el espécimen con el papel filtro y 
dejar reposar a temperatura ambien te 
durante 72 h y al final determinar la 
masa ( P2). 
Esta última determinación de masa ( P2) 
puede realizarse también de la forma 
siguiente:  
Después de secar el espécimen con el 
papel filtro se introduce en un horno de 
circulación de aire a una temperatura 
de 70 °C ± 2 °C durante 2 h.  
Al término de ese período, sacar del 
horno y dejar reposar entre 1 h y 2 h. Para ser congruente con las literales de la 
fórmula, se sugiere modificar las literales en 
la redacción del procedimiento ( P1, P2,  Li y  
Lf). 
 Con fundamento en los artículos 64 de la Le y Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente para 
quedar como sigue:  
“6.6 Variación de volumen y pérdida en la masa  
a) a d.1) …  
d.2) Determinación de la v ariación de la masa  
Tomar el espécimen a probar y determinar la masa 
(P1) en la balanza analítica.  
La determinación de la masa debe realizarse con 
aproximación al miligramo.  
Introducir el espécimen en n -hexano cubriéndolo 
completamente durante 70 h ± 1 h a  temperatura 
ambiente en un recipiente cerrado.  
Al final de ese tiempo, sacar el espécimen y enjuagar 
con alcohol etílico y agua destilada.  
Secar el espécimen con el papel filtro y dejar reposar 
a temperatura ambiente durante 72 h y al final 
determinar la masa (P 2). 
Esta última determinación de masa (P 2) puede 
realizarse también de la forma siguiente:  
Después de secar el espécimen con el papel filtro se 
introduce en un horno de circulación de aire a una 
temperatura de 70 °C ± 2 °C durante 2 h.  
Al término de  ese período, sacar del horno y dejar 
reposar entre 1 h y 2 h. Después del proceso de       (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   Después del proceso de enfriado, 
determinar la masa (P 2). 
7.6.5 Expresión de resultados  
7.6.5.1 Fórmula para calcular el por 
ciento de la variación de la masa  
La prueba se cumple cuando no existen 
fugas ni def ormaciones permanentes en 
la conexión bajo prueba.  
 
En donde:  
P1 es la masa del espécimen, en mg; y  
P2 es la masa del espécimen, después 
de secarse del agua y dejarse reposar 
el tiempo que se requiere, en mg.  
7.6.5.2 Fórmula para calcular el cambio 
del po r ciento en la dimensión  
 
En donde:  
Li es la dimensión inicial, en mm, y  
Lf es la dimensión final después de la 
inmersión, en mm.  
Esta fórmula debe aplicarse para cada 
una de las características que se miden 
(diámetro interno, diámetro externo y 
espesor).  
Al final de la prueba el espécimen no 
debe presentar:  
a) Deformaciones permanentes o 
deterioros;  
b) Grietas;  
c) Fracturas;  
d) Degradación;  
e) Aumento en dimensiones mayores 
que 3 % o disminuciones en 
dimensiones mayores  que 1 %, y  
f) Pérdida en masa mayo r que 10 %.  Después del proceso de enfriado, 
determinar la masa ( P2). 
7.6.5 Expresión de resultados  
7.6.5.1 Fórmula para calcular el por 
ciento de la variación de l a masa  
La prueba se cumple cuando no 
existen fugas ni deformaciones 
permanentes en la conexión bajo 
prueba.  
 
En donde:  
P1 es la masa del espécimen, en mg; y  
P2 es la masa del espécimen, después 
de secarse del agua y dejarse reposar 
el tiempo que se requie re, en mg.  
7.6.5.2 Fórmula para calcular el cambio 
del por ciento en la dimensión  
 
En donde:  
Li es la dimensión inicial, en mm, y  
Lf es la dimensión final después de la 
inmersión, en mm.  
Esta fórmula debe aplicarse para cada 
una de las características que  se 
miden (diámetro interno, diámetro 
externo y espesor).  
Al final de la prueba el espécimen no 
debe presentar:  
a) Deformaciones permanentes o 
deterioros;  
b) Grietas;  
c) Fracturas;  
d) Degradación;  
e) Aumento en dimensiones mayores 
que 3 % o disminuciones e n 
dimensiones mayores  que 1 %, y  
f) Pérdida en masa mayor que 10 %.  enfriado, determinar la masa (P 2). 
e) Expresión de resultados  
e.1) Fórmula para calcular el por ciento de la 
variación de la masa  
La prueba se cumple cuando no existen fu gas ni 
deformaciones permanentes en la conexión bajo 
prueba.  
 
En donde:  
P1 es la masa del espécimen, en mg; y  
P2 es la masa del espécimen, después de secarse 
del agua y dejarse reposar el tiempo que se requiere, 
en mg.  
e.2) Fórmula para calcular el cambio  del por ciento 
en la dimensión  
 
En donde:  
Li es la dimensión inicial, en mm, y  
Lf es la dimensión final después de la inmersión,  en 
mm. 
Esta fórmula debe aplicarse para cada una de las 
características que se miden (diámetro interno, 
diámetro externo y e spesor).  
Al final de la prueba el espécimen no debe presentar:  
i Deformaciones permanentes o deterioros;  
ii Grietas;  
iii Fracturas;  
iv Degradación;  
v Aumento en dimensiones mayores que 3 % o 
disminuciones en dimensiones mayores  que 1 %, y  
vi Pérdida en ma sa mayor que 10 % ” 
 
63 IUSA  No presenta  7.7 Resistencia a la temperatura de 
fusión  
7.7.1 Fundamento  
Este método de prueba se utiliza para 
comprobar que el punto de fusión de la 
soldadura cumple con la especificación 
5.16 
7.7.2 Aparatos y/o instrumentos - Horno 
o mufla con capacidad mínima de 600 
°C; y - Termómetro con resolución 
máxima de 1 °C.  
7.7.3 Procedimiento  Incluir un método que permi ta determinar el 
punto de fusión de la soldadura, en lugar de 
corroborarse con un certificado de calidad.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
come ntario y decidió rechazarlo, toda vez que el 
método de prueba a que se refiere, no fue incluido en 
la presente NOM.   Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       Colocar la conexión tipo 1 en el horno 
o muflas, durante 1 h a una 
temperatura de 560 °C ± 10 °C.  
Al finalizar los 60 min, dejar enfriar la 
conexi ón a temperatura ambiente.  
7.7.4 Expresión de resultados  
Se considera que la conexión cumple 
con lo que se especifica si la soldadura 
no muestra indicios de escurrimiento y 
el tubo al sostenerlo mantiene la punta 
de la conexión.  
 
64 IUSA  No indica  7.8 Doblado repetido  
7.8.1 Principio  
Este método de prueba tiene por objeto 
comprobar la resistencia que presentan 
las c onexiones bajo condiciones de 
doblado repetido.  
7.8.2 Aparatosa) Armazón para montar 
rodillos, cada rodillo debe tener una 
ranura semicircular en la 
circunferencia, que actúe como guía de 
la manguera. El radio de los rodillos 
medido en la base de las ranur as 
circunferenciales debe estar conforme 
a la distancia entre centros establecida 
en la Tabla x. Los rodillos deben 
montarse con los extremos en el 
mismo plano vertical de modo que la 
distancia entre centros sea como se 
indica en dicha Tabla x. Cada rodill o 
debe girar libremente por su eje 
central; con un mecanismo impulsado 
por un motor para jalar de la manguera 
sobre los rodillos, permitiéndole 
alcanzar como mínimo cuatro ciclos 
completos por minuto (ver Figura x); y  
b) Masa de 2,5 kg.  
7.8.3 Preparación y  acondicionamiento 
de los especímenes  
La prueba se realiza sobre una 
muestra de tres especímenes de 
longitud de 3,4 m.  
7.8.4 Procedimiento  Colocar los 
especímenes sobre los rodillos como 
se indica en la Figura x. Este 
mecanismo debe ajustarse de forma 
que los especímenes se muevan a una 
distancia aproximada de 1,2 m en cada 
dirección. Después de que los 
especímenes completen los 3 000 
ciclos de doblado, éstos se retiran del 
aparato para examinarlos y comprobar 
la presencia de falla alguna.  
7.8.5 Expresión d e resultados  
La prueba se cumple cuando los 
especímenes no presenta rompimiento Corroborar que la conexión tipo 2 y tipo 3 
cumplen pruebas esenciales para su 
funcionamient o y comportamiento en 
campo.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió rechazarlo, toda vez que los 
métodos de prueba a que se refi ere, no fueron 
incluidos en la presente NOM.  
       (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   ni deformaciones visibles.  
Designación nominal  
Radio de 
doblado 
mm Distancia entre 
centros  
 mm Vertical  
mm Horizontal  
mm 
≤ 1/2  ≤ 13 102 241 102 
> 1/2 a 5/8  > 13 a 16  152 356 152 
> 5/8 a 1  > 16 a 25  178 419 178 
> 1 a 1 1/2  > 25 a 38  203 483 203 
> 1 1/2 a 2  > 38 a 50  254 635 254 
 
 
   7.9 Permeabilidad (por pérdida de 
peso)  
7.9.1 Principio  
Este método de prueba tiene por objeto 
comprobar que el espécimen no 
presenta filtraciones.  
7.9.2 Reactivos y/o materiales  
a) n-hexano.  
7.9.3 Aparatos  
a) Tapones para las conexiones a 
probar; y  
b) Balanza con aprox. máxima de 0,1 
g. 
7.9.4 Preparación y acondicionamiento 
de los especímenes  
La prueba se realiza a la conexión  
7.9.5 Procedimiento  
Previo a la prueba retirar las impurezas 
que pudiese presenta r la conexión y 
lavar los conectores con n -hexano, 
obturar ambos extremos de los 
especímenes, apretar sólo un extremo; 
llenar los especímenes con n -hexano, 
apretar el otro extremo y determinar su 
masa, registrar como m1; 
posteriormente dejar reposar en 
posición vertical durante 168 h ± 2 h a 
temperatura ambiente; transcurrido el 
tiempo, determinar nuevamente la 
masa de los especímenes, registrar 
como m2.  
7.9.6 Expresión de resultados  
La determinación de la pérdida de n -
hexano debido a fugas a través de la 
pared de la manguera se calcula 
mediante la ecuación siguiente:  
pérdida de n -hexano = (m1 -m 2) /π × L 
× Di 
En donde:  
Pérdida de n -hexano en, g/cm2;     Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       m1 es la masa del espécimen inicial, 
en g;  
m2 es la masa del espécimen final,  en 
g; 
π es 3,1416;  
L es la longitud del espécimen,  en cm; 
y 
Di es el diámetro interior del 
espécimen, en cm.  
La prueba se cu mple cuando la pérdida 
de n -hexano es como máximo 0,016 
g/cm2.  
 
65 IUSA  No indica  7.10 Resistencia al cloruro de metileno 
(CH2Cl2)  
7.10.1 Principio  
Este método de prueba tiene por objeto 
comprobar la resistencia que presentan 
las mangueras de poli(cloru ro de vinilo) 
al someterse al ataque de cloruro de 
metileno.  
7.10.2 Aparatos  
a) Los que se indican en la Norma 
Mexicana NMX -E-131-CNCP -2005  
7.10.3 Preparación y 
acondicionamiento de los especímenes  
La prueba se realiza sobre una 
muestra de tres especímenes  de 100 
mm de longitud (ver Figura) el cual 
debe acondicionarse durante 1 h a una 
temperatura de 23 °C ± 2 °C.  
7.10.4 Procedimiento  
Retirar la cubierta y el refuerzo, la 
mitad de la longitud de los 
especímenes, realizando en la parte 
descubierta del tubo u n chaflán largo 
como se indica en la Norma Mexicana 
NMX -E-131-CNCP -2005, para tener 
una zona de exposición aceptable.  
ver figura  
Colocar los especímenes en forma 
horizontal dentro del baño de metileno, 
procurando que queden totalmente 
cubiertos por éste. R ealizar el resto de 
la prueba de acuerdo con el 
procedimiento de la Norma Mexicana 
NMX -E-131-CNCP -2005  
7.10.5 Expresión de resultados  
La prueba se cumple cuando los 
especímenes no presentan ámpulas o Corroborar que la conexión tipo 2 y tipo 3 
cumplen pruebas esenciales para su 
funcionamiento y comportamiento en 
campo.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN),  el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió rechazarlo, toda vez que los 
métodos de prueba a que se refiere, no fueron 
incluidos en la presente NOM.  
       (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   deformaciones visibles en la superficie 
interna y extern a. 
 
 
Figura  
 
66 7.11 No indica  7.11 Resistencia a la acción del Gas 
L.P. 
7.11.1 Principio  
Este método de prueba tiene  por objeto 
comprobar que la conexión resiste la 
acción del Gas L.P.  
7.11.2 Reactivos y/o materiales  
a) Recipiente transportable con Gas 
L.P.; 
b) Solución de agua con jabón; y  
c) Conectores.  
7.11.3 Procedimiento  
Acoplar el espécimen bajo prueba a la 
salida  de la válvula del recipiente 
transportable, mediante los conectores 
necesarios, obturar la salida de la 
conexión.  
Abrir la válvula del recipiente y 
comprobar mediante la solución de 
agua con jabón que no existan fugas, 
en caso de existir, corregir hasta q ue 
no se presenten fugas.  
Colocar el recipiente en posición 
invertida a la posición normal de 
operación durante 72 h, después de 
ese tiempo colocar el recipiente en su 
posición normal de operación, permitir 
que el gas que se usa durante la 
prueba retorne a l recipiente, cerrar la 
válvula del recipiente y retirar el 
espécimen bajo prueba, 
posteriormente, realizar la prueba que 
se indica en 7.4.  
7.11.4 Expresión de resultados  
La prueba se cumple cuando no hay 
fugas ni rupturas en el espécimen.  Corroborar que l a conexión tipo 2 y tipo 3 
cumplen pruebas esenciales para su 
funcionamiento y comportamiento en 
campo.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
coment ario y decidió rechazarlo, toda vez que los 
métodos de prueba a que se refiere, no fueron 
incluidos en la presente NOM.  
 
 
67 IUSA  No indica  7.12 Flexibilidad a baja temperatura  
7.12.1 Principio  
Este método de prueba tiene por objeto 
determinar la resisten cia al doblado de 
las conexiones sometidas a bajas 
temperaturas.  Corroborar que la conexión tipo 2 y tipo 3 
cumplen pruebas esenciales para su 
funcionamiento y comportamiento en 
campo.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrolog ía y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió rechazarlo, toda vez que los 
métodos de prueba a que se refiere, no fueron 
incluidos en la presente NOM.  
  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       7.12.2 Aparatos  
a) Cámara capaz de mantener la 
temperatura de -20 °C ± 2 °C;  
b) Termómetro con resolución de 1 °C;  
c) Mandril de 6,4 mm de diámetro; y  
d) Mandriles con diámetros iguales a 
10 veces ± 2,54 mm de la designación 
nominal de la manguera a probar.  
7.12.3 Preparación y 
acondicionamiento de los especímenes  
La prueba se realiza sobre una 
muestra de tres especímenes.  
7.12.4 Procedimiento  
Colocar en la cámara los especímenes 
y los mandril es en posición recta, a una 
temperatura de -20 °C ± 2 °C durante 
24 h; transcurrido el tiempo y de 
manera inmediata doblar los 
especímenes sobre el mandril, 
posteriormente, realizar la prueba que 
se indica en 7.4.  
7.12.5 Expresión de resultados  
La prueba s e cumple cuando los 
especímenes no presentan grietas u 
otros daños .  
 
68 ANCE  9.1.2 El certificado de la conformidad a  
que se refiere el numeral anterior debe 
emitirse por cada modelo de conexiones 
integrales y conexiones flexibles que se 
utilizan en las instalaciones de 
aprovechamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural, de acuerdo a la clasificación 
señalada en el numeral 4, y p odrá incluir 
una familia de modelos conforme a lo 
siguiente:  
Los modelos deben cumplir con cada 
uno de los criterios indicados a 
continuación:  
a) Se permiten cambios estéticos, 
gráficos y variaciones de color;  
b) Los diferentes modelos deben ser 
fabricados  en la misma planta 
productiva;  
c) Se permiten diferentes marcas, 
siempre y cuando se fabriquen por la 
misma planta productiva;  
d) Se permiten variantes de 
componentes externos en cuanto a 
forma y diseño siempre y cuando sean 
del mismo material;  
e) Mismos materiales utilizados en la 
fabricación;  
f) Se permite la variación en la longitud 9.1.2 El certifica do de la conformidad a 
que se refiere el numeral anterior debe 
emitirse por cada modelo de 
conexiones integrales y conexiones 
flexibles que se utilizan en las 
instalaciones de aprovechamiento de 
Gas L.P. o Gas Natural, de acuerdo a 
la clasificación señalad a en el numeral 
4, y podrá incluir una familia de 
modelos conforme a lo siguiente.  
Los modelos deben cumplir con cada 
uno de los criterios indicados a 
continuación:  
Que sean del mismo tipo:  
Conexión integral (cola de cochino).  
Conexión integral flexible.  
Conexión flexible de alta presión.  
Conexión flexible de baja presión.  
Conexión punta POL.  
Los diferentes modelos deben ser 
fabricados en la misma planta 
productiva;  
Se permiten diferentes marcas, 
siempre y cuando se fabriquen por la 
misma planta productiva;  
Se permiten variantes de componentes 
externos en cuanto a forma y diseño 
siempre y cuando sean del mismo Se sugiere integrar el inciso a), porque 
especificaciones y métodos de prueba son 
diferentes para las conexiones, por ejemplo, 
para la Tipo 1 no aplican las mismas 
presiones hidrostáticas que para la Tipo 3 I.  
Se sugiere modificar  el inciso f), para 
establecer que partes de la conexión deben 
ser del mismo material para ser la misma 
familia de productos.  
Para ser congruente con la definición 3.19 
familia de modelos , se sugiere modificar  la 
redacción del procedimiento para la 
evalua ción de la conformidad.  
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente, para 
quedar como sigue:  
“8.2.1 Fase prep aratoria  
El cumplimiento de las especificaciones descritas en 
la presente Norma Oficial Mexicana debe hacerse 
constar mediante certificado de la conformidad, 
emitido a partir de la evaluación de la conformidad 
que se realice a las conexiones integrales y 
conexiones flexibles que se utilizan en las 
instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural. Dicho certificado podrá obtenerse a través 
de la DGN en términos de lo dispuesto en el numeral 
8.2.2, inciso a) o, en su caso, de un organismo de 
certifi cación conforme al inciso b) del mismo numeral.  
Los procedimientos de certificación de la 
conformidad que instrumenten los organismos de 
certificación con motivo de la presente Norma Oficial 
Mexicana estarán sujetos a la aprobación de la DGN.  
El certificad o de la conformidad a que se refiere el 
numeral anterior debe emitirse por cada modelo de 
conexiones integrales y conexiones flexibles que se 
utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de 
Gas L.P. o Gas Natural, de acuerdo a la clasificación 
señalada  en el numeral 4, y podrá incluir una familia 
de modelos conforme a lo siguiente:        (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   de la conexión, según corresponda, 
siempre que las dimensiones de los 
conectores sean las mismas y que 
estén de acuerdo con las longitudes 
indicadas en la Tabla 4. Debe eval uarse 
la conexión que presente menor 
longitud.  
No deben considerarse como modelos 
de productos para efectos de 
certificación a aquellos que no cumplan 
con uno o más de los criterios aplicables 
a la definición de familia del numeral 
3.19.  material;  
El ensamble formado por una 
manguera flexible tramada o 
trenzada/tubo, casquillos o férulas y 
conectores deben ser del mismo 
material utiliz ado en la fabricación;  
Se permite la variación en la longitud 
de la conexión, según corresponda, 
siempre que las dimensiones de los 
conectores sean las mismas y que 
estén de acuerdo con las longitudes 
indicadas en la Tabla 4. Debe 
evaluarse la conexión que  presente 
menor longitud;  Los modelos deben cumplir con cada uno de los 
criterios indicados a continuación:  
a) Que sean del mismo tipo:  
i. Conexión integral (cola de cochino).  
ii. Conexión integral fl exible.  
iii. Conexión flexible de alta presión.  
iv. Conexión flexible de baja presión.  
v. Conexión punta POL.  
b) Los diferentes modelos deben ser fabricados en la 
misma planta productiva;  
c) Se permiten diferentes marcas, siempre y cuando 
se fabriquen por la misma planta productiva;  
  Para efectos de certificación inicial se 
tendrá que enviar a pruebas de 
laboratorio el o los modelos más 
representativos de la familia propuesta.  
Se considerará como modelo más 
representativo de la familia, aquel que 
cumpla c on la mayor cantidad de 
características existentes en los demás 
modelos pertenecientes a la misma 
familia.  
En caso de que algún modelo cuente 
adicionalmente con características 
diferentes, dicho modelo también debe 
ser sometido a pruebas de laboratorio.  
El número de modelos que pertenezcan 
a una familia, para ser certificada, no 
está limitado siempre que cumplan con 
cada uno de los criterios aplicables e 
indicados en el presente numeral.  
Cualquier controversia en la 
clasificación de familia de modelos será 
resuelta por la DGN.  Se permiten cambios estéticos, 
gráficos y variaciones de color.  
No deben considerarse como modelos 
de productos para efectos de 
certificación a aquellos que no cumplan 
con uno o más de los criterios 
aplicables a la definición de famili a de 
modelos del numeral 3.19.  
Para efectos de certificación inicial se 
tendrá que enviar a pruebas de 
laboratorio el o los modelos más 
representativos de la familia de 
modelos propuesta.  
Se considerará como modelo más 
representativo de la familia, aquel q ue 
cumpla con la mayor cantidad de 
características existentes en los demás 
modelos pertenecientes a la misma 
familia.  
En caso de que algún modelo cuente 
adicionalmente con características 
diferentes, dicho modelo también debe 
ser sometido a pruebas de labo ratorio.  
El número de modelos que 
pertenezcan a una familia, para ser 
certificada, no está limitado siempre 
que cumplan con cada uno de los 
criterios aplicables e indicados en el 
presente numeral.  
Cualquier controversia en la 
clasificación de familia de mo delos 
será resuelta por la DGN.   d) Se permiten variantes de componentes externos 
en cuanto a forma y diseño siempre y cuando sean 
del mismo material;  
e) El ensamble formado por una manguera flexible 
tramada o trenzada/tubo, casquillos o férulas y 
conector es deben ser del mismo material utilizado en 
la fabricación;  
f) Se permite la variación en la longitud de la 
conexión, según corresponda, siempre que las 
dimensiones de los conectores sean las mismas y 
que estén de acuerdo con las longitudes indicadas 
en e l Tabla 4. Debe evaluarse la conexión que 
presente menor longitud.  
g) Se permiten cambios estéticos, gráficos y 
variaciones de color.  
No deben considerarse como modelos de productos 
para efectos de certificación a aquellos que no 
cumplan con uno o más de l os criterios aplicables a 
la definición de familia de modelos del numeral 3.13.  
Para efectos de certificación inicial se tendrá que 
enviar a pruebas de laboratorio el o los modelos más 
representativos de la familia de modelos propuesta.  
Se considerará como  modelo más representativo de 
la familia, aquel que cumpla con la mayor cantidad 
de características existentes en los demás modelos 
pertenecientes a la misma familia.  
En caso de que algún modelo cuente adicionalmente 
con características diferentes, dicho m odelo también 
debe ser sometido a pruebas de laboratorio.  
El número de modelos que pertenezcan a una 
familia, para ser certificada, no está limitado siempre 
que cumplan con cada uno de los criterios aplicables 
e indicados en el presente numeral.  
Cualquier controversia en la clasificación de familia 
de modelos será resuelta por la DGN”  
 
69 COFLEX  8.0 Marcado  8.3 Si la conexión flexible se 
comercializa como parte de un kit de 
instalación, la conexión flexible debe 
cumplir con el 8.1 Marcado del En la actualidad en el mercado las 
conexiones flexibles para gas se venden 
como kits para instalar estufas, 
calentadores, etc.  Con fundamento en los artículos 64 de l a Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente, para  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       producto.  Solo dejar claro que cuando sea el caso, 
con el marcado del producto 8.1 se da 
cumplimiento.  quedar como sigue:  
“7.2 En el empaque  
El empaque, de acuerdo como se comercialice, debe 
marcarse en  forma clara y, como mínimo, con la 
información siguiente, en idioma español:  
a) Marca, nombre y dirección del fabricante, 
importador, distribuidor o comercializador;  
b) Modelo del producto;  
c) Longitud de la conexión, en centímetros o en 
metros;  
d) La ley enda HECHO EN MÉXICO o HECHO EN 
[país de origen], para la designación del país de 
origen, por ejemplo: HECHO EN ITALIA, HECHO EN 
DINAMARCA;  
e) Contraseña oficial de cumplimiento con la 
presente Norma Oficial Mexicana, conforme a lo 
establecido en la NOM -106-SCFI -2000 , y 
f) Cantidad de piezas.  
En caso de que la conexión objeto de la presente 
Norma Oficial Mexicana se comercialice como parte 
de un kit de instalación, ésta debe cumplir con lo 
establecido en el numeral 7.1”  
70 TRUPER  
 En el Inciso 8.1 Marcado en el producto 
se propone incluir el símbolo del 
fabricante.  8. Marcado  
8.1 En el producto  
La conexión debe marcarse en alguna 
de las partes metálicas de forma 
permanente con la marca del 
fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador.  
DEBE DECIR:  
8. Marcado  
8.1 En el producto  
La conexión debe marcarse en alguna 
de las partes metálicas de forma 
permanente con la marca ó símbolo del 
fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador.  Se propone incluir el símbolo del fabricante 
como opción en el marcado del producto, 
debido a que existen conexiones que por su 
tamaño no permite colocar la  marca.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentar io y decidió aceptarlo parcialmente para 
quedar como sigue:  
“7. Marcado  
7.1 En el producto  
La conexión debe marcarse en alguna de las partes 
metálicas de forma permanente con la marca o 
símbolo del fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador”  
 
71 ANCE  9.1.6 La vigencia de los certificados de 
la conformidad será de acuerdo con las 
modalidades que se describen a 
continuación estará sujeta al 
cumplimiento en todo momento de las 
especificaciones y disposiciones 
señaladas en el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana:  
I. Un año a partir de la fecha de su 
emisión, para los certificados con 
verificación y seguimiento, mediante 
pruebas periódicas;  
II. Tres años a partir de la fecha de 
emisión, para los certificados con 9.1.6 La vigencia de los certificados de 
la conformidad será de acuerdo con las 
modalidades que se describen a 
continuación y estará sujeta al 
cumplimiento en todo momento de las 
especificaciones y disposiciones 
señaladas en el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana:  
I. Un año a partir de la fecha de su 
emisión, para los certificad os con 
verificación y seguimiento, mediante 
pruebas periódicas;  
II. Tres años a partir de la fecha de 
emisión, para los certificados con Para ser congruente con lo descrito en 
9.1.6 , se sugiere modificar la redacción del 
procedimiento para la evaluación de la 
conformidad.  
 Con fundamento en los artículos 6 4 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó todos 
los comentarios realizados al capítulo 8, 
Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, 
y derivado de su revisión en Grupo de Trabajo,  en 
cumplimiento a lo dispuesto por la NMX -Z-013-SCFI -
2015 y por los artículos 73 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, y 22, fracciones I, IX y X 
del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía, se acordó lo siguiente:  
Primero. Se orden a la inclusión del capítulo 6, 
Muestreo, en el Procedimiento para la Evaluación de 
la Conformidad , toda vez que se advierte que dicho       (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   verificación y seguimiento, med iante el 
sistema de gestión de la calidad;  
III. Los certificados por lote sólo 
amparan la cantidad de conexiones 
integrales y conexiones flexibles que se 
utilizan en las instalaciones de 
aprovechamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural que se fabriquen, comercial icen, 
importen, distribuyan o exporten, con 
base en dichos certificados, por lo que 
carecerán de vigencia. Los certificados 
deben indicar la cantidad de piezas del 
lote y su fecha o fechas de fabricación.  
Las vigencias a que se refiere este 
numeral están s ujetas al resultado de la 
verificación y, en su caso, del 
seguimiento correspondiente, en los 
términos establecidos en el numeral 9.3.  
Las ampliaciones de titularidad de los 
certificados expedidos dentro de las 
modalidades mencionadas en las 
fracciones I y  II, del numeral 9.1.5, 
tendrán como fecha de vencimiento la 
misma que la indicada en los 
certificados que dieron origen a éstos.  
Para el caso de ampliación de titularidad 
en modalidad I, el ampliado debe contar 
con un sistema de gestión de la calidad 
de la línea de producción certificado, por 
lo que la verificación y seguimiento se 
realizará conforme a los requisitos de 
dicha modalidad.  
Los certificados podrán ser cancelados 
de inmediato a petición del fabricante, 
importador, distribuidor o 
comercializador  que solicitó el 
certificado, o bien, su ampliación. 
Cuando sea cancelado un certificado, 
las ampliaciones de los certificados y/o 
titularidad, según corresponda, serán 
igualmente canceladas. La vigencia de 
los certificados quedará sujeta al 
resultado de l as verificaciones y, en su 
caso, del seguimiento correspondiente, 
así como a la evaluación del producto 
muestreado, conforme a lo dispuesto en 
este numeral y al numeral 9.3.  verificación y seguimiento, mediante el 
sistema de gestión de la calidad;  
III. Los certificados por lote sólo 
amparan l a cantidad de conexiones 
integrales y conexiones flexibles que 
se utilizan en las instalaciones de 
aprovechamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural que se fabriquen, 
comercialicen, importen, distribuyan o 
exporten, con base en dichos 
certificados, por lo que care cerán de 
vigencia. Los certificados deben indicar 
la cantidad de piezas del lote y su 
fecha o fechas de fabricación.  
Las vigencias a que se refiere este 
numeral están sujetas al resultado de 
la verificación y, en su caso, del 
seguimiento correspondiente, e n los 
términos establecidos en el numeral 
9.3. 
Las ampliaciones de titularidad de los 
certificados expedidos dentro de las 
modalidades mencionadas en las 
fracciones I y II, del numeral 9.1.5, 
tendrán como fecha de vencimiento la 
misma que la indicada en lo s 
certificados que dieron origen a éstos.  
Para el caso de ampliación de 
titularidad en modalidad I, el ampliado 
debe contar con un sistema de gestión 
de la calidad de la línea de producción 
certificado, por lo que la verificación y 
seguimiento se realizará  conforme a 
los requisitos de dicha modalidad.  
Los certificados podrán ser cancelados 
de inmediato a petición del fabricante, 
importador, distribuidor o 
comercializador que solicitó el 
certificado, o bien, su ampliación. 
Cuando sea cancelado un certificado , 
las ampliaciones de los certificados y/o 
titularidad, según corresponda, serán 
igualmente canceladas. La vigencia de 
los certificados quedará sujeta al 
resultado de las verificaciones y, en su 
caso, del seguimiento correspondiente, 
así como a la evaluaci ón del producto 
muestreado, conforme a lo dispuesto 
en este numeral y al numeral 9.3.  apartado forma parte integrante del PEC.  
Segundo. En consecuencia, se elimina el capítulo 6, 
“Muestreo” y se recorren los números de los 
capítulos contenidos en la Norma.  
Tercero. Con el propósito de mejorar la redacción, y 
por ende, el entendimiento no sólo de los numerales 
que se comentan sino del capítulo correspondiente al 
Procedimiento para la Evaluación de la Conformida d, 
todos los comentarios se analizaron y se aceptaron 
parcialmente, quedando el PEC, como se muestra  a 
continuación:  
“8. Procedimiento para la Evaluación de la 
Conformidad (PEC)  
8.1 Muestreo  
Para efectos de la evaluación de la conformidad, el 
muestreo está  sujeto a lo dispuesto en la Tabla 12, 
seleccionando de manera aleatoria el lote y los 
especímenes para prueba.  
TABLA 12 - Especímenes que se requieren para las 
pruebas  
Prueba  Conexión  
Observaciones  
Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3 I  Tipo 3 II  Tipo 4  
6.2 
Resistenc ia 
a la tensión  3 3 3 3 3 ----- 
6.3 
Resistencia 
al momento 
de torsión 
de los 
conectores 
roscados  ----- ----- ----- ----- ----- Utilizar los mismos 
especímenes de 6.2  
6.4 Presión 
máxima de 
trabajo  3 3 3 3 3 ----- 
6.5 
Resistencia 
hidrostática  ----- ----- ----- ----- ----- Utilizar los mismos 
especímenes de 6.4  
6.6 
Variación 
de volumen 
y pérdida 
en la masa  ----- ----- ----- ----- ----- Para esta prueba 
deben entregarse 5 
especímenes de 
arosellos nuevos 
independientes a las 
piezas muestreadas, 
cuando apliqu e 
 
 
72 ANCE  9.3 Verificación y seguimiento  
Los actos de verificación que se 
requieran llevar a cabo para evaluar la 
conformidad de las conexiones 9.3 Verificación y seguimiento  
Los actos de verificación que se 
requieran llevar a cabo para evaluar la 
conformidad de las conexiones Se sugiere referenciar el correcto título de la 
“Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, y su Reglamento ”. 8.2. Procedimiento  
El presente procedimiento es aplicable a las 
conexiones integrales y conexiones flexibles que se 
utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       integrales y conexiones flexibles que se 
utilizan en las instalaciones de 
aprovechamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural estarán a cargo de la DGN o los 
organismos de certificación 
correspondientes y serán realizados en 
términos de la Ley Federal de 
Metrología y Normalización y su 
Reglamento. Dichos actos podrán 
realizarse mediante inspección visual y 
documental, med iante muestreo, 
mediciones y realización de pruebas, en 
términos de lo dispuesto en los 
numerales 5, 6, 7 y 8.…  integrales  y conexiones flexibles que 
se utilizan en las instalaciones de 
aprovechamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural estarán a cargo de la DGN o 
los organismos de certificación 
correspondientes y serán realizados en 
términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Norma lización, y su 
Reglamento. Dichos actos podrán 
realizarse mediante inspección visual y 
documental, mediante muestreo, 
mediciones y realización de pruebas, 
en términos de lo dispuesto en los 
numerales 5, 6, 7 y 8  …  Gas L.P. o Gas N atural materia de esta Norma Oficial 
Mexicana, de fabricación nacional o extranjera, que 
se importen, distribuyan o comercialicen en los 
Estados Unidos Mexicanos.  
8.2.1 Fase Preparatoria  
El cumplimiento de las especificaciones descritas en 
la presente Norm a Oficial Mexicana debe hacerse 
constar mediante certificado de la conformidad, 
emitido a partir de la evaluación de la conformidad 
que se realice a las conexiones integrales y 
conexiones flexibles que se utilizan en las 
instalaciones de aprovechamiento de  Gas L.P. o Gas 
Natural. Dicho certificado podrá obtenerse a través 
de la DGN en términos de lo dispuesto en el numeral 
8.2.2, inciso a) o, en su caso, de un organismo de 
certificación conforme al inciso b) del mismo numeral.  
Los procedimientos de certific ación de la 
conformidad que instrumenten los organismos de 
certificación con motivo de la presente Norma Oficial 
Mexicana estarán sujetos a la aprobación de la DGN.  
El certificado de la conformidad a que se refiere el 
numeral anterior debe emitirse por cad a modelo de 
conexiones integrales y conexiones flexibles que se 
utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de 
Gas L.P. o Gas Natural, de acuerdo a la clasificación 
señalada en el numeral 4, y podrá incluir una familia 
de modelos conforme a lo siguien te: 
73 ANCE  N/A 9.X. Suspensión y cancelación  
Sin perjuicio de las condiciones 
contractuales de la prestación del 
servicio de certificación, se deben 
aplicar los supuestos siguientes para 
suspender o cancelar un certificado.  
9.X.1. Se procederá a la suspe nsión 
del certificado:  
Por incumplimiento con del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
en aspectos de marcado o información 
requerida por la norma aplicable.  
Cuando el seguimiento no pueda 
llevarse a cabo por causas imputables 
al titular del certifi cado.  
Cuando el titular del certificado no 
presente al organismo de certificación 
el informe de pruebas derivado de los 
seguimientos 30 días naturales a partir 
de la fecha de emisión del informe de 
pruebas y dentro la vigencia del 
certificado.  
Por cambios o modificaciones a las 
especificaciones o diseño de los 
productos certificados que no hayan 
sido evaluados por causas imputables 
al titular del certificado.  Se sugiere incluir una guía base para que 
los organismos de certificación de producto 
(OCP) procedan con la suspensión o 
cancelación de un certificado de la 
conformidad de producto, con el objeto de 
no dejar a la libre consideración o 
interpretación de cada OCP que se acredite 
y apruebe cuando este proyecto de norma 
oficial mexicana se publique en el DOF 
como definitiva.  
De ser aprobado el comentario sobre el 
numeral, se deberá homologar la 
numeración en todo el proyecto de NOM.  
 Los modelos  deben cumplir con cada uno de los 
criterios indicados a continuación:  
a) Que sean del mismo tipo:  
i. Conexión integral (cola de cochino).  
ii. Conexión integral flexible.  
iii. Conexión flexible de alta presión.  
iv. Conexión flexible de baja presión.  
v. Con exión punta POL.  
b) Los diferentes modelos deben ser fabricados en la 
misma planta productiva;  
c) Se permiten diferentes marcas, siempre y cuando 
se fabriquen por la misma planta productiva;  
d) Se permiten variantes de componentes externos 
en cuanto a form a y diseño siempre y cuando sean 
del mismo material;  
e) El ensamble formado por una manguera flexible 
tramada o trenzada/tubo, casquillos o férulas y 
conectores deben ser del mismo material utilizado en 
la fabricación;  
f) Se permite la variación en la long itud de la 
conexión, según corresponda, siempre que las 
dimensiones de los conectores sean las mismas y 
que estén de acuerdo con las longitudes indicadas 
en el Tabla 4. Debe evaluarse la conexión que 
presente menor longitud.  
g) Se permiten cambios estético s, gráficos y 
variaciones de color.        (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   Cuando la dependencia lo determine 
con base en el artículo 112, fracción V 
de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 102 de su reglamento.  
La suspensión debe ser notificada al 
titular del certificado, otorgando un 
plazo de 30 días naturales para hacer 
las aclaraciones pertinentes o 
subsanar las deficiencias del producto 
o del proceso de certi ficación. Pasado 
el plazo otorgado y en caso de que no 
se hayan subsanado los 
incumplimientos, el organismo de 
certificación de producto procederá a la 
cancelación inmediata del certificado 
de cumplimiento.  
9.X.2. Se procederá a la cancelación 
inmediata de l certificado:  
 No deben considerarse como modelos de productos 
para efectos de certificación a aquellos que no 
cumplan con uno o más de los criterios aplicables a 
la definición de familia de modelos del numeral 3.13.  
Para efectos de ce rtificación inicial se tendrá que 
enviar a pruebas de laboratorio el o los modelos más 
representativos de la familia de modelos propuesta.  
Se considerará como modelo más representativo de 
la familia, aquel que cumpla con la mayor cantidad 
de característica s existentes en los demás modelos 
pertenecientes a la misma familia.  
En caso de que algún modelo cuente adicionalmente 
con características diferentes, dicho modelo también 
debe ser sometido a pruebas de laboratorio.  
   En su caso, por cancelación del 
certificado del sistema de gestión de la 
calidad de la línea de producción.  
Cuando se detecte falsificación o 
alteración de documentos relativos a la 
certificación.  
A petición del titular de la certificación, 
o bien, su ampliación, siempre y 
cuando se hayan cu mplido las 
obligaciones contraídas en la 
certificación, al momento en que se 
solicita la cancelación. Cuando sea 
cancelado un certificado, la ampliación 
de los certificados y/o titularidad, según 
corresponda, serán igualmente 
canceladas.  
Cuando se incurra en declaraciones 
engañosas en el uso del certificado.  
Por incumplimiento con 
especificaciones del presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, que no 
sean aspectos de marcado o 
información.  
Una vez notificada la suspensión, no 
se corrija el motivo de ésta en el plazo 
establecido.  
Cuando la dependencia lo determine 
con base en el artículo 112, fracción V 
de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 102 de su reglamento.  
Se hayan efectuado modificaciones al 
producto sin haber notificado al 
organismo d e certificación 
correspondiente.   El número de modelos que pertenezcan a una 
familia, para ser certificada, no está limitado siempre 
que cumplan con cada uno de los criterios aplicables 
e indicados en el presente numeral.  
Cualquier controversia en la clasificación de familia 
de modelos será resuelta por la DGN.  
8.2.2. Fase de Certificación  
Para obtener el certificado de la conformidad de las 
conexiones integrales y conexiones flexibles que se 
utilizan en las instalaciones de a provechamiento de 
Gas L.P. o Gas Natural, se estará a lo siguiente:  
a) Para obtener el certificado de la conformidad por 
parte de la autoridad competente, el interesado debe 
obtener en el módulo de información de la autoridad 
competente, en su sitio de int ernet 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1303
7/SE -04-005_Solicitud_de_certificacion.pdf en la 
delegación o subdelegación correspondiente, el 
formato de solicitud SE -04-005 “Certificación a 
Solicitud de Parte de Normas Oficiales Mexicanas 
compete ncia de la Secretaria de Economía” y/o a 
través de la página https://www.sinec.gob.mx , en la 
sección de Trámites. El interesado debe llenar la 
solicitud en original y copia y la acompañará de la 
documentación técnica correspondiente. Para tal 
efecto, debe  cumplir con las especificaciones 
señaladas en la presente Norma Oficial Mexicana, 
incluyendo los planos o dibujos y especificaciones 
técnicas del modelo o de la familia de modelos de las 
conexiones integrales y conexiones flexibles que se 
utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de 
Gas L.P. o Gas Natural.  
En dichas especificaciones, se debe incluir la 
descripción y comprobación de la totalidad de los 
requisitos técnicos requeridos de acuerdo a su  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       No se cumpla con las características y 
condiciones establecidas en el 
certificado.  
El documento donde consten los 
resultados de la evaluación de la 
conformidad pierda su utilidad o se 
modifiquen o dejen de existir las 
circu nstancias que dieron origen al 
mismo, previa petición de parte.  clasificación, incluyendo certificados, informes, 
reportes, lista de partes y componentes, memorias 
técnicas, fotografías, descripción de materiales, 
especificaciones del proceso de fabricación, 
propiedades, evidencia de información comercial, 
información de marcado y demás documentación que 
avale el cumpli miento con las especificaciones 
carentes de procedimiento técnico.  
Los certificados de calidad deben contener como 
mínimo, nombre y dirección del fabricante, 
importador, distribuidor o comercializador, según 
corresponda, nombre y firma del responsable o 
representante legal, fecha y lote de fabricación, 
especificaciones y referencia a la normatividad 
aplicable.  
74 ANCE  N/A 9.X. Ampliación, modificación o 
reducción del alcance del certificado de 
la conformidad de producto.  
9.X.1. Una vez otorgado el certific ado 
de la conformidad de producto se 
puede ampliar, reducir o modificar su 
alcance, a petición del titular del 
certificado, siempre y cuando se 
demuestre que se cumple con los 
requisitos del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, mediante 
análisis do cumental y, de ser el caso, 
pruebas tipo.  
9.X.2. El titular del certificado puede 
ampliar, modificar o reducir en los 
certificados de la conformidad de 
producto, modelos, marcas, 
especificaciones técnicas, entre otros, 
siempre y cuando se cumpla con los 
criterios generales en materia de 
certificación y correspondan a la misma 
familia de productos.  
9.X.3. Los certificados de la 
conformidad de producto que se 
expidan por solicitud de ampliación 
serán vigentes hasta la misma fecha 
que los certificados de cumpl imiento 
que correspondan.  
 Se sugiere incluir una guía base para que 
los organismos de certificación de producto 
(OCP) procedan con la ampliación, 
modificación o reducción del alcance del 
certificado de conformidad de producto, con 
el objeto de no dejar a la libre consideración 
o interpretación de cada OCP que se 
acredite y apruebe cuando este proyecto de 
norma oficial mexicana se publique en el 
DOF como definitiva.  
De ser aprobado el comentario sobre el 
numeral, se deberá homologar la 
numeración en todo el  proyecto de NOM.  
 El interesado debe obtener el listado completo de los 
laboratorios de prueba aprobados en el campo de 
aplicación de la NOM de que se trate, mismo que 
podrán consultar en los sitios de internet 
http://www.gob.mx/se/acciones -y-
programas/co mpetitividad -y-normativida d-
normalizacion?state=published , y/o a través de la 
página https://www.sinec.gob.mx. El informe de 
resultados de las pruebas aplicables al producto 
correspondiente, tendrá una vigencia máxima de 
noventa días naturales a partir de la fecha de su 
emisión.  
El interesado debe obtener información sobre el 
monto correspondiente al pago vigente, que debe 
hacer por concepto de productos y 
aprovechamientos para la certificación solicitada 
conforme al pago señalado en el sitio de internet 
http://www.e5cinco.economia.gob.mx/swb/es/e5 cinco
/listadetramites_servicios , o la página de internet de 
la autoridad competente.  
El interesado debe entregar en la oficialía de partes 
de la autoridad competente o en las delegaciones o 
subdelegaciones de la de pendencia, el original de la 
solicitud, los documentos indicados en su instructivo, 
además de los documentos indicados de acuerdo al 
esquema de certificación que elija; o bien, los enviará 
por correo certificado o servicio de mensajería, 
siempre y cuando e l particular haya cubierto el 
importe de ese servicio de mensajería.  
b)  Para obtener el certificado de la conformidad por 
parte de los organismos de certificación, el 
interesado, deberá contactar directamente a dichos 
organismos y cumplir con los requisit os 
correspondientes en los términos de los 
procedimientos de certificación de la conformidad 
señalados en el artículo 80 de la Ley. Los 
organismos de certificación podrán requerir 
documentación similar a la mencionada en el inciso  
a) del presente numeral;        (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018      9.X.4. Para ampliar, modificar o reducir 
el alcance del certificado de la 
conformidad de producto, se deben 
presentar los documentos siguientes:  
Información técnica que justifique los 
cambios solicitados y que demuestre el 
cumplimiento con las especifi caciones 
establecidas en el presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, y con los 
requisitos de agrupación de familia y 
con la modalidad de certificación 
correspondiente.  
b) En caso de que el producto sufra 
alguna modificación, el titular del 
certificado deberá notificarlo al 
organismo de certificación de producto 
correspondiente, para que se 
compruebe que continúa cumpliendo 
con el presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana.  
NOTA: Para propósitos de la 
evaluación de la conformidad del 
presente Proyecto d e Norma Oficial 
Mexicana, se establecen los criterios 
para la agrupación de modelos de 
productos similares como una familia 
de productos, mismos que podrán ser 
modificados o complementados 
mediante criterios generales en materia 
de certificación.  
9.X.5. Lo s titulares deberán informar 
por escrito cuando cese la relación con 
sus importadores, distribuidores y 
comercializadores para la cancelación 
de las ampliaciones de los certificados 
respectivos.   c) Para obtener el certificado del sistema de control 
de la calidad, el interesado deberá contactar 
directamente a los organismos de certificación de 
sistemas de control de la calidad y cumplir con los 
requisitos aplicables a dicha certificación.  
Los certificados de la conformidad son intransferibles 
y se otorgarán  al fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador de las conexiones integrales y 
conexiones flexibles que se utilizan en las 
instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural, materia de esta Norma Oficial Mexicana, que 
lo solicite, previ o cumplimiento de los requisitos a 
que se refieren los numerales 8.2.1, párrafo 3 y 8.2.2 
del presente PEC.  
8.2.3. Procedimientos y tipos de certificación  
Los procedimientos para la certificación y verificación 
de la presente Norma Oficial Mexicana serán 
realizados conforme a las modalidades siguientes:  
a) Certificación con verificación y seguimiento, 
mediante pruebas periódicas;  
b) Certificación con verificación y seguimiento, 
mediante el sistema de control de la calidad de la 
línea de producción;  
c) Certi ficación por lote.  
La certificación por lote será posible, siempre y 
cuando haya una identificación única por cada 
modelo de producto que conforme dicho lote. Para la 
certificación por lote, es necesario realizar un 
muestreo previo para seleccionar la mues tra de 
producto que será enviada a pruebas de laboratorio.  
8.2.4. Vigencia del Certificado  
La vigencia de los certificados de la conformidad será 
de acuerdo con las modalidades que se describen a 
continuación y estará sujeta al cumplimiento en todo 
momento  de las especificaciones y disposiciones 
señaladas en la presente Norma Oficial Mexicana:  
I. Un año a partir de la fecha de su emisión, para los 
certificados con verificación y seguimiento, mediante 
pruebas periódicas;  
II. Tres años a partir de la fecha de  emisión, para los 
certificados con verificación y seguimiento, mediante 
el sistema de control de la calidad;  
III. Los certificados por lote sólo amparan la cantidad 
de conexiones integrales y conexiones flexibles que 
se utilizan en las instalaciones de ap rovechamiento 
de Gas L.P. o Gas Natural que se fabriquen, 
comercialicen, importen, distribuyan o exporten, con 
base en dichos certificados, por lo que carecerán de 
vigencia. Los certificados deben indicar la cantidad 
de piezas del lote y su fecha o fechas de fabricación.  
Las vigencias a que se refiere este numeral están 
sujetas al resultado de la verificación y, en su caso,  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       del seguimiento correspondiente, en los términos 
establecidos en el numeral 8.2.7.  
     8.2.5. Ampliación, modificación o reducción de l 
alcance del certificado de la conformidad de producto  
Una vez otorgado el certificado de la conformidad de 
producto se puede ampliar, reducir o modificar su 
alcance, a petición del titular del certificado, siempre 
y cuando se demuestre que se cumple con los 
requisitos de la presente Norma Oficial Mexicana, 
mediante análisis documental y, de ser el caso, 
pruebas tipo.  
El titular del certificado puede ampliar, modificar o 
reducir en los certificados de la conformidad de 
producto, modelos, marcas, especifica ciones 
técnicas, entre otros, siempre y cuando se cumpla 
con los criterios generales en materia de certificación 
y correspondan a la misma familia de productos.  
Los certificados de la conformidad de producto que 
se expidan por solicitud de ampliación serán  vigentes 
hasta la misma fecha que los certificados de 
cumplimiento que correspondan.  
Para ampliar, modificar o reducir el alcance del 
certificado de la conformidad de producto, se deben 
presentar los documentos siguientes:  
a) Información técnica que justi fique los cambios 
solicitados y que demuestre el cumplimiento con las 
especificaciones establecidas en la presente Norma 
Oficial Mexicana, y con los requisitos de agrupación 
de familia y con la modalidad de certificación 
correspondiente.  
b) En caso de que el producto sufra alguna 
modificación, el titular del certificado debe notificarlo 
al organismo de certificación de producto 
correspondiente, para que se compruebe que 
continúa cumpliendo con la presente Norma Oficial 
Mexicana.  
NOTA: Para propósitos de la evaluación de la 
conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana, 
se establecen los criterios para la agrupación de 
modelos de productos similares como una familia de 
productos, mismos que podrán ser modificados o 
complementados mediante criterios genera les en 
materia de certificación.  
Los titulares deben informar por escrito cuando cese 
la relación con sus importadores, distribuidores y 
comercializadores para la cancelación de las 
ampliaciones de los certificados respectivos.  
Las ampliaciones de titulari dad de los certificados 
expedidos dentro de las modalidades mencionadas 
en los incisos a) y b) del numeral 8.2.3, tendrán como 
fecha de vencimiento la misma que la indicada en los 
certificados que dieron origen a éstos.        (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018        Para el caso de ampliación de titularidad en 
modalidad I, el ampliado debe contar con un sistema 
de control de la calidad de la línea de producción 
certificado, por lo que la verificación y seguimiento se 
realizará conforme a los requisitos de dicha 
modalidad.  
Los certificados podrán s er cancelados de inmediato 
a petición del fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador que solicitó el certificado, o bien, su 
ampliación. Cuando sea cancelado un certificado, las 
ampliaciones de los certificados y/o titularidad, según 
correspond a, serán igualmente canceladas. La 
vigencia de los certificados quedará sujeta al 
resultado de las verificaciones y, en su caso, del 
seguimiento correspondiente, así como a la 
evaluación del producto muestreado, conforme a lo 
dispuesto en este numeral y al  numeral 8.2.7.  
8.2.6. Producción  
Las personas físicas o morales que cuenten con 
certificado de la conformidad de las conexiones 
integrales y conexiones flexibles que se utilizan en 
las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o 
Gas Natural, materia de  esta Norma Oficial 
Mexicana, deben conservar los registros e informes 
de resultados de las pruebas referidas en los 
numerales 5 y 6.  
8.2.7. Verificación y seguimiento  
Los actos de verificación que se requieran llevar a 
cabo para evaluar la conformidad de las conexiones 
integrales y conexiones flexibles que se utilizan en 
las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o 
Gas Natural estarán a cargo de la DGN o los 
organismos de certificación correspondientes y serán 
realizados en términos de la Ley Federal  sobre 
Metrología y Normalización, y su Reglamento. Dichos 
actos podrán realizarse mediante inspección visual y 
documental, mediante muestreo, mediciones  y 
realización de pruebas, en términos de lo dispuesto 
en los numerales 5, 6, 7 y 8.1.  
     Los actos referidos en el párrafo anterior podrán 
realizarse en los lugares de fabricación, almacenaje, 
comercialización y/o venta de las conexiones 
integrales y conexiones flexibles que se utilizan en 
las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o 
Gas Natural, según corresponda.  
De conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, los gastos que se originen por las 
verificaciones requeridas para llevar a cabo la 
evaluación de la conformidad con la presente Norma 
Oficial Mexicana, serán a cargo de la person a a 
quien se efectúen dichas verificaciones.  
Las verificaciones de seguimiento serán realizadas  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       por la DGN o el organismo de certificación y se 
programarán de común acuerdo con el titular del 
certificado. La periodicidad de estas verificaciones 
será de dos  veces al año para la certificación con 
verificación mediante pruebas periódicas al producto 
y una vez al año para la certificación con verificación 
mediante el sistema de control de la calidad de línea 
de producción.  
Para los certificados emitidos en la m odalidad 
prevista en el inciso c) de 8.2.3, certificación por lote, 
no aplica verificación de seguimiento.  
En el caso de certificados emitidos por la DGN, las 
verificaciones de vigilancia serán realizadas por la 
DGN, además podrá realizar visitas de verifi cación 
con base en denuncias recibidas o como medida 
preventiva a posibles violaciones a la Ley, la 
presente Norma Oficial Mexicana y demás normativa 
aplicable, pudiendo auxiliarse de los laboratorios de 
pruebas y organismos de certificación.  
Para fines de  certificación y cuando en la verificación 
se requiera de muestreo y pruebas al producto, para 
la selección de la muestra, se aplicará el método 
siguiente:  
a) Para cualquiera de las familias de modelos de los 
productos materia de esta Norma Oficial Mexican a, la 
muestra estará constituida conforme al numeral 8.1 
de la presente Norma Oficial Mexicana;  
b) El muestreo se realizará en la fábrica o bodega del 
titular del certificado o directamente en punto de 
venta. Para el caso de muestreo en punto de venta 
no se requiere un lote mínimo de especímenes;  
c) La muestra seleccionada en la fábrica se podrá 
tomar de la línea de producción o del área de 
producto terminado.  
     Los resultados del informe de pruebas y de las 
verificaciones que se practiquen a las conexi ones 
integrales y conexiones flexibles que se utilizan en 
las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o 
Gas Natural, materia de esta Norma Oficial 
Mexicana, serán tomados en cuenta por la DGN o 
por los organismos de certificación, para efectos de 
susp ender, cancelar y/o mantener la vigencia del 
certificado de la conformidad correspondiente. En 
caso de que derivado de dichos resultados se 
demuestre cumplimiento con todas las 
especificaciones y requisitos establecidos en la 
presente Norma Oficial Mexican a, el titular del 
certificado podrá solicitar la emisión de un nuevo 
certificado por un período de vigencia igual al 
anteriormente otorgado, sujetándose a lo indicado en 
el numeral 8.2.2 del presente PEC utilizando los 
informes derivados de las verificacio nes 
correspondientes.        (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   8.2.8.  Suspensión y cancelación de certificación de la 
conformidad  
Sin perjuicio de las condiciones contractuales de la 
prestación del servicio de certificación, se deben 
aplicar los supuestos siguientes para suspender o 
cancelar un c ertificado de la conformidad del 
producto.  
8.2.8.1 Se procederá a la suspensión del certificado:  
a) Por incumplimiento con la NOM aplicable en 
aspectos de marcado o información requerida por la 
norma aplicable.  
b) Cuando el seguimiento no pueda llevarse a cabo 
por causas imputables al titular del certificado.  
c) Cuando el titular del certificado no presente al 
OCP el informe de pruebas derivado de los 
seguimientos 30 días naturales a partir de la fecha de 
emisión del informe de pruebas y dentro la vigencia 
del certificado.  
d) Por cambios o modificaciones a las 
especificaciones o diseño de los productos 
certificados que no hayan sido evaluados por causas 
imputables al titular del certificado.  
e) Cuando la dependencia lo determine con base en 
el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y 102 de su Reglamento.  
La suspensión debe ser notificada al titular del 
certificado, otorgando un plazo de 30 días naturales 
para hacer las aclaraciones pertinentes o subsanar 
las deficiencias del producto o del proceso de 
certificación. Pasado el plazo otorgado y en caso de 
que no se hayan subsanado los incumplimientos, la 
DGN procederá a la cancelación inmediata del 
certificado de la conformidad del producto.  
     8.2.8.2 Se procederá a la ca ncelación inmediata del 
certificado:  
a) En su caso, por cancelación del certificado del 
sistema de control de la calidad de la línea de 
producción.  
b) Cuando se detecte falsificación o alteración de 
documentos relativos a la certificación.  
c) A petición de l titular del certificado, siempre y 
cuando se hayan cumplido las obligaciones 
contractuales en la certificación, al momento en que 
se solicita la cancelación.  
d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en 
el uso del certificado de la conformidad del producto.  
e) Por incumplimiento con especificaciones de la 
NOM, que no sean aspectos de marcado o 
información.  
f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el  Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       motivo de ésta, en el plazo establecido.  
g) Cuando la dependencia lo determine con base en 
el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y 102 de su Reglamento.  
h) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin 
haber notificado al organismo de certificación 
correspondiente.  
i) No se cumpla con las característi cas y condiciones 
establecidas en el certificado de conformidad de 
producto.  
j) El documento donde consten los resultados de la 
evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se 
modifiquen o dejen de existir las circunstancias que 
dieron origen al mismo , previa petición de parte.  
En todos los casos de cancelación se procede dar 
aviso a las autoridades correspondientes, informando 
los motivos de esta. El organismo de certificación de 
producto mantendrá el expediente de los productos 
con certificados de la  conformidad de producto 
cancelados por incumplimiento con la presente NOM.  
Los organismos de certificación deben informar 
permanentemente a la DGN sobre los certificados de 
la conformidad que hayan otorgado, suspendido y/o 
cancelado.  
     8.2.9.  Certifi cado del sistema de control de la calidad  
En caso de pérdida, o suspensión de la vigencia del 
certificado del sistema de control de la calidad, el 
titular del certificado de la conformidad debe dar 
aviso inmediato al organismo de certificación y/o a la 
DGN , según corresponda.  
En el caso de pérdida de la vigencia del certificado 
del sistema de control de la calidad, el certificado de 
la conformidad quedará cancelado a partir de la 
fecha de terminación de la auditoría realizada por el 
organismo de certificaci ón de sistemas de control de 
la calidad.  
Los organismos de certificación notificarán de 
inmediato a la DGN para los efectos a que hubiere 
lugar.  
En caso de suspensión de la vigencia del certificado 
del sistema de control de la calidad, el certificado de 
la conformidad quedará suspendido por un período 
máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de 
terminación de la auditoría realizada por el 
organismo de certificación de sistemas de control de 
la calidad. Si dentro del término anteriormente 
señalado se  restablece la vigencia del certificado del 
sistema de control de la calidad, la vigencia del       (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   certificado de la conformidad se restablecerá hasta la 
fecha para la que originalmente fue otorgado. En 
caso contrario, dicho certificado quedará 
automáticamente cancelado y los organismos de 
certificación notificarán de inmediato a la DGN para 
los efectos a que hubiere lugar.  
En ambos casos, el titular del certificado de la 
conformidad cancelado podrá solicitar la modalidad 
de certificación de la conformidad con v erificación 
mediante pruebas periódicas a producto”  
75 AMEXVAL  10. Vigilancia  
La vigilancia del Presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana estará a cargo 
de la Secretaría de Economía y de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, 
conforme a sus respectivas  
atribuciones.  10. Vigilancia  
La vigilancia del Presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana estará a cargo 
de la Secretaría de Economía , de la 
Procuraduría Federal del Consumidor y 
La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a través de la Administración 
General de Aduanas, en los puntos de 
ingreso al país conforme a sus 
respectivas atribuciones.  Se considera necesario incluir a la SHCP 
que a través de la Administración General 
de aduanas para la vigilancia en frontera y 
así impedir el ingreso al país de p roducto no 
certificado y de mala calidad, ya que de no 
ser así se vería afectado el usuario final y la 
seguridad del mismo, y el productor ó 
comercializador certificado ante una 
competencia desleal  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre  Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó todos 
los comentarios recibidos a este apartado y decidió 
aceptarlos parcialmente para quedar como sigue:  
“9. Vigilancia  
La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexican a, 
estará a cargo de la Secretaría de Economía y de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a 
sus respectivas atribuciones”  
 76 COFLEX  10. Vigilancia  
La vigilancia del Presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana estará a cargo 
de la Secretaría de  Economía y de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, 
conforme a sus respectivas 
atribuciones.  10. Vigilancia  
La vigilancia del Presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana estará a cargo 
de la Secretaría de Economía , de la 
Procuraduría Federal del Consum idor y 
La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a través de la Administración 
General de Aduanas, en los puntos de 
ingreso al país conforme a sus 
respectivas atribuciones.  Se considera necesario incluir a la SHCP 
que a través de la Administración Genera l 
de aduanas para la vigilancia en frontera y 
así impedir el ingreso al país de producto no 
certificado y de mala calidad, ya que de no 
ser así se vería afectado el usuario final y la 
seguridad del mismo, y el productor ó 
comercializador certificado ante u na 
competencia desleal  
 
77 MIBER  10. Vigilancia  
La vigilancia del Presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana estará a cargo 
de la Secretaría de Economía y de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, 
conforme a sus respectivas 
atribuciones.  10. Vigilancia  
La vigilancia del Presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana estará a cargo 
de la Secretaría de Economía , de la 
Procuraduría Federal del Consumidor y 
La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a través de la Administración 
General de Aduanas, en los pu ntos de 
ingreso al país conforme a sus 
respectivas atribuciones.  Se considera necesario incluir a la SHCP 
que a través de la Administración General 
de aduanas para la vigilancia en frontera y 
así impedir el ingreso al país de producto no 
certificado y de m ala calidad, ya que de no 
ser así se vería afectado el usuario final y la 
seguridad del mismo, y el productor ó 
comercializador certificado ante una 
competencia desleal   
78 ANCE  11. Concordancia con normas 
internacionales  
Este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana no es equivalente (NEQ) con 
ninguna Norma Internacional, por no 
existir esta última al momento de 11. Concordancia con normas 
internacionales  
Este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana no es equivalente (NEQ) con 
ninguna Norma Intern acional, por no 
existir esta última al momento de Se sugiere hacer realizar el cambio 
pertinente en el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre M etrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo parcialmente, para 
quedar como sigue:  
“10. Concordancia con normas internacionales   Jueves 27 de septiembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       elaborar la Norma.  elaborar el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente 
(NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no 
existir esta última al momento de su elaboración ” 
 
79 AMEXVAL  TRANSITORIOS  
Primero: El presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana, una vez que sea 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación como norma definitiva, 
entrará en vigor a los 120 días naturales 
siguientes al día de su publicación . TRANSITORIOS  
Primero: El presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, una vez que 
sea publicado en el Diario Oficial de la 
Federación como norma definitiva, 
entrará en vigor a l os 365 días 
naturales siguientes al día de su 
publicación . Se propone incrementar el tiempo de 
entrada en vigor de 120 dias a 365 dias 
naturales toda vez que la NMX -X-029/1 -
SCFI -2015 gas L.P. Mangueras con 
refuerzo de alambre o fibras textiles para la 
cond ucción de gas L.P. no ha sido 
´publicada  Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó todos 
los comentarios recibidos y decidió aceptarlos 
parcialmente para q uedar como sigue:  
“TRANSITORIOS  
Primero: La presente Norma Oficial Mexicana, una 
vez que sea publicada en el Diario Oficial de la 
Federación como norma definitiva, entrará en vigor a 
los 180 días naturales siguientes al día de su 
publicación”   
80 COFLEX  TRANSITORIOS  
Primero: El presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana, una vez que sea 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación como norma definitiva, 
entrará en vigor a los 120 días naturales 
siguientes al día de su publicación . 
 TRANSITORIOS  
Primero : El presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, una vez que 
sea publicado en el Diario Oficial de la 
Federación como norma definitiva, 
entrará en vigor a los 365 días 
naturales siguientes al día de su 
publicación . 
 Se sugiere cambiar a 365 días naturales  la 
entrada en vigor una vez publicada.  
La solicitud obedece a que desde el 26 de 
Julio del 2016 fue firmado el   ANT -PROY -
NMX -X-029-1-SCFI -2016 INDUSTRIA DEL 
GAS -MANGUERAS PARA LA 
CONDUCCIÓN DE GAS L.P. Y/O 
NATURAL -ESPECIFICACIONES Y 
MÉTODOS DE PRUEBA -PARTE 1: PARA 
USO EN ALTA Y BAJA PRESIÓN 
REGULADA (CANCELARÁ A LA NMX -X-
029/1 -SCFI -2005 Y A LA NMX -X-029/3 -
SCFI -2005) y aun no está disponible para la 
consulta pública, dicho esto  se sugiere  la 
ampliación de entrada en vigor para que la 
NMX tenga una declar atoria de vigencia.   
 
81 MIBER  TRANSITORIOS  
Primero: El presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana, una vez que sea 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación como norma definitiva, 
entrará en vigor a los 120 días naturales 
siguientes al día de su p ublicación . TRANSITORIOS  
Primero: El presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, una vez que 
sea publicado en el Diario Oficial de la 
Federación como norma definitiva, 
entrará en vigor a los 270 días 
naturales siguientes al día de su 
publicación . Se propo ne incrementar el tiempo de 
entrada en vigor de 120 días naturales a 
270 días naturales, derivado que es el 
tiempo promedio que la EMA necesita para 
acreditar a OCP y laboratorios  
  
82 ANCE  Segundo: Los certificados de la 
conformidad vigentes respecto de la 
Norma Oficial Mexicana NOM -014-
SESH -2013, Conexión integral y 
conexión flexible que se utilizan en 
instalaciones de aprovechamiento de Segundo : Los certificados de la 
conformidad vigentes respecto de la 
Norma Oficial Mexicana NOM -014-
SESH -2013, Conexión integral y 
conexión flexible que se utilizan en 
instalaciones de aprovechamiento de Para evitar repetitividad en la vigencia del 
certificado, se elimina “ vigentes ” en la 
marcación color rojo, y se agrega la 
descripción optativa una vez que se 
consuma todo el producto amparado por el 
certificado de conformidad, lo que primero Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el C CONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
“Segundo: Los certificados de la conformidad       (Primera Sección)   DIARIO OFICIAL  Jueves 27 de septiembre de 2018   Gas L.P. o Gas Natural. 
Especificaciones y métodos de prueba, 
que hayan sido emitidos con 
anterioridad a la fecha de e ntrada en 
vigor del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana como Norma Oficial 
Mexicana, continuarán vigentes hasta 
que concluya su término. La vigencia de 
dichos certificados no podrá exceder  de 
un año contado a partir de su fecha de 
emisión.  Gas L.P. o Gas Natural. 
Especificaciones y métodos de prueba , 
que hayan sido emitidos con 
anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana como Norma Oficial 
Mexicana, continuarán vigentes hasta 
que concluya su término, o hasta 
agotar inventario de los productos 
amparados por el certificado referido. 
La vigencia de dichos certificados no 
podrá exceder de un año contado a 
partir de su fecha de emisión.  suceda.  
 vigentes respecto de la Norma Oficial Mexicana 
NOM -014-SESH -2013, Conexión integral y conexión 
flexible que se utilizan en instalaciones d e 
aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural. 
Especificaciones y métodos de prueba, que hayan 
sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana como 
definitiva, continuarán vigentes hasta que concluya 
su tér mino, o hasta agotar inventario de los 
productos amparados por el certificado referido. La 
vigencia de dichos certificados no podrá exceder de 
un año contado a partir de su fecha de emisión ” 
83 ANCE  N/A Tercero.  Los laboratorios de prueba y 
los organismo s de certificación para 
producto podrán iniciar los trámites de 
acreditación en el presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana 
contemplando las respectivas normas 
referidas en este documento, una vez 
que el Diario Oficial de la Federación 
publique la norma  definitiva.  Con objeto de contar con infraestructura 
para la evaluación de la conformidad en 
tiempo y forma se solicita la inclusión del 
artículo transitorio tercero.  
 Con fundamento en los artículos 64 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización ( LFMN) y 33 de su 
Reglamento (RLFMN), el CCONNSE analizó el 
comentario y decidió aceptarlo para quedar como 
sigue:  
“Tercero. Los laboratorios de prueba y los 
organismos de certificación para producto podrán 
iniciar los trámites de acreditación en la present e 
Norma Oficial Mexicana contemplando las 
respectivas normas referidas en este documento, 
una vez que el Diario Oficial de la Federación 
publique la norma definitiva ” 
 
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017. - El Director General de Normas y Presidente d el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de 
Economía , Alberto Ulises Esteban Marina .- Rúbrica.  Jueves 27 de septiembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)