594145
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
de persona con enfermedad terminal, lo que determina 
que la continuidad de la persecución penal pierda todo sentido jurídico y social;
De conformidad con lo dispuesto por los incisos 8 y 
21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias Presidenciales; y, el literal a) del artículo 31 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conceder el INDULTO POR RAZONES 
HUMANITARIAS al interno del Establecimiento 
Penitenciario del Callao, SANCHO SANCHEZ, 
FRANCISCO JAVIER.
Artículo 2.- Expulsar del territorio nacional al interno 
extranjero comprendido en la presente Resolución, 
quedando impedido de ingresar nuevamente al país.
Artículo 3.- Otorgar el plazo improrrogable de 
treinta (30) días contados a partir del momento en que el solicitante recupere su libertad, para que cumpla con abandonar el territorio nacional, disponiendo que el Ministerio del Interior ejecute las acciones para el cumplimiento de la presente Resolución.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
ALDO VÁSQUEZ RÍOS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1408434-4
PRODUCE
Aprueban el Reglamento Técnico sobre 
Conductores Eléctricos de cobre de baja tensión de uso en Edificaciones 
Domiciliarias, Comerciales y Usos Similares
DECRETO SUPREMO
Nº 013-2016-PRODUCE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OTC-
OMC) y las Decisiones 419 y 562 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN), establecen que los países tienen la facultad de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar objetivos legítimos tales como, la protección de la salud, la seguridad y la vida de las personas, así como, prever prácticas que puedan inducir a error a los consumidores;
Que, las medidas que pueden ser adoptadas 
por un País, a fin de alcanzar los objetivos legítimos antes indicados, pueden ser establecidas a través de Reglamentos Técnicos de cumplimiento obligatorio, no debiendo diferenciar entre productos nacionales e importados, ni crear obstáculos innecesarios al comercio;
Que, la utilización de la electricidad trae consigo ciertos 
peligros relacionados, como: las descargas eléctricas por contacto directo o indirecto (choque eléctrico o arco eléctrico) que conlleva a la electrocución, quemaduras, embolias, caídas o golpes; o los incendios y explosiones ante la existencia de conductores eléctricos de baja tensión que no cumplen los requerimientos mínimos de seguridad en su fabricación e inadecuada utilización;
Que, es necesario establecer las características 
técnicas y de etiquetado que deben cumplirse para la producción, importación y comercialización de los conductores eléctricos de cobre de baja tensión de uso en edificaciones domiciliarias, comerciales y usos similares, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad y disposiciones administrativas de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo OTC-OMC y en la Decisiones 419 y 562 de la Comunidad Andina;
Que, en tal sentido resulta necesario establecer un 
Reglamento Técnico sobre conductores eléctricos de cobre de baja tensión de uso en edificaciones domiciliarias, comerciales y usos similares, el que ha sido formulado sobre la base de Normas Técnicas Internacionales sobre 
la materia, y que tiene como finalidad salvaguardar la 
salud y seguridad de las personas, la seguridad de las instalaciones, así como prevenir prácticas que pueden inducir a error a los consumidores;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, señala que este Sector es competente, entre otros, en industrias manufactureras, asignándole competencia exclusiva en materia de normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados, y otorgándole funciones específicas para aprobar las disposiciones normativas que le correspondan;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 349-2013- 
PRODUCE del 11 de diciembre del 2013, se dispuso la publicación del proyecto de Reglamento Técnico por el plazo de noventa (90) días calendario de conformidad con el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
Que, los literales b), g) y q) del artículo 91º 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 343-2012-PRODUCE, establece como función de la Dirección de Regulación de la Dirección General de Políticas y Regulación la de formular los reglamentos técnicos pertinentes para los productos de la industria manufacturera, en el marco de los acuerdos internacionales, fiscalizar su cumplimiento de acuerdo a la normatividad vigente y expedir las respectivas constancias de cumplimiento.
Que, el artículo 4 del Decreto Ley Nº 25629, establece 
que las disposiciones por medio de las cuales se establezcan trámites o requisitos o que afecten de alguna manera la libre comercialización interna o la exportación o importación de bienes o servicios podrán aprobarse únicamente mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Sector involucrado;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo aprobado por la Ley Nº 29158, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1047 y modificatorias, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción aprobada por la Resolución Ministerial Nº 343-2012-PRODUCE, el Decreto Ley Nº 25909, Decreto Ley Nº 25629 y el Decreto Supremo Nº 149-2008-EF;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Aprobar el Reglamento Técnico sobre Conductores 
Eléctricos de cobre de baja tensión de uso en Edificaciones Domiciliarias, Comerciales y Usos Similares y sus Anexos, que forman parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Carácter ObligatorioEl referido Reglamento Técnico establece los 
requisitos técnicos mínimos y de etiquetado que deben cumplir conductores eléctricos de cobre de baja tensión de uso en edificaciones domiciliarias, comerciales y usos similares, sean de procedencia nacional o importada, siendo su cumplimiento de carácter obligatorio.594146
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Vigencia
El presente Reglamento entrará en vigencia a los seis 
(6) meses contados desde su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Segunda.- RefrendoEl presente Decreto Supremo es refrendado por el 
Ministro de la Producción y por el Ministro de Economía y Finanzas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA
Única.- Norma DerogatoriaA partir de la fecha de entrada en vigencia del 
Reglamento Técnico, queda derogado el Decreto Supremo Nº 187-2005-EF y sus normas modificatorias.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós 
días del mes de julio del año dos mil dieciséis.
OLLANTA HUMALA TASSOPresidente de la República
PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS DE COBRE DE BAJA TENSIÓN DE USO 
EN EDIFICACIONES DOMICILIARIAS, COMERCIALES 
Y USOS SIMILARES
CAPÍTULO I
OBJETIVO Y ALCANCE DEL REGLAMENTO TÉCNICO
Artículo 1.- ObjetoEl presente Reglamento Técnico tiene por objeto 
establecer las características técnicas de seguridad y de etiquetado que deben cumplir en su producción, importación y comercialización, los conductores eléctricos de cobre de baja tensión de uso en edificaciones domiciliarias, comerciales y usos similares.
Tiene como finalidad establecer las condiciones de 
seguridad que deben cumplir los conductores eléctricos de cobre de baja tensión con el fin de salvaguardar la seguridad y vida de las personas, así como prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.
Artículo 2.- Ámbito de aplicaciónEl presente Reglamento Técnico es aplicable a:
2.1. Conductores eléctricos rígidos y flexibles con 
aislamiento, y cubierta si la hubiera, basada en cloruro 
de polivinilo (PVC) para tensiones nominales (Uo/U) hasta e inclusive 450/750 volts utilizados en instalaciones de 
energía de baja tensión.
Cuadro No. 1
Designación 
del conductorDenominación
60227 IEC 01 Cable sin cubierta de un solo conductor rígido aislado para 
propósitos generales.
60227 IEC 02 Cable sin cubierta de un solo conductor flexible aislado para propósitos generales.
60227 IEC 05 Cable sin cubierta de un solo conductor rígido aislado para alambrado interno para una temperatura en el conductor de 70 ºC.
60227 IEC 06 Cable sin cubierta de un solo conductor flexible aislado para alambrado interno para una temperatura en el conductor de 70 ºC.Designación 
del conductorDenominación
60227 IEC 07 Cable sin cubierta de un solo conductor sólido aislado para 
alambrado interno para una temperatura en el conductor de 
90 ºC.
60227 IEC 08 Cable sin cubierta de un solo conductor flexible aislado para 
alambrado interno para una temperatura en el conductor de 
90 ºC.
60227 IEC 10 Cable liviano con cubierta de cloruro de polivinilo.
60227 IEC 41 Cordones de oropel (tinsel) planos.
60227 IEC 43 Cable decorativo para interior para cadenas de iluminación.
60227 IEC 52 Cordón liviano de cloruro de polivinilo con cubierta.
60227 IEC 53 Cordón común de cloruro de polivinilo con cubierta.
60227 IEC 56 Cordón liviano resistente al calor con cubierta de PVC para 
temperatura máxima de 90 ºC en el conductor.
60227 IEC 57 Cordón común resistente al calor con cubierta de PVC para temperatura máxima de 90 ºC en el conductor.
2.2 Conductores eléctricos rígidos y flexibles con 
aislamiento, y cubierta si la hubiera, basados en caucho 
etileno propileno, o materiales equivalentes, para tensiones nominales (Uo/U) hasta e inclusive 450/750 volts utilizados en instalaciones de energía de baja tensión.
Cuadro No. 2
Designación 
del conductorDenominación
60245 IEC 03 Cable aislado con silicona resistente al calor para un 
conductor de temperatura máxima de 180 ºC.
60245 IEC 53 Cordón cubierto de caucho común.
60245 IEC 57 Cordón cubierto con policloropreno común u otro elastómero sintético equivalente.
60245 IEC 66 Cable flexible cubierto con caucho policloropreno pesado u otro elastómero sintético equivalente.
60245 IEC 
58/58fCable circular o plano para cadenas decorativas cubierto con 
caucho policloropreno u otro elastómero sintético equivalente. 
60245 IEC 89 Cordón trenzados aislados con caucho etileno – propileno 
(EPR) para aplicaciones que requieren alta flexibilidad.
2.3 Conductores eléctricos, sean éstos unipolares 
o flexibles con aislamiento y/o cubierta termoplástica o 
reticulada libre de halógenos y baja emisión de humo, para tensiones nominales (Uo/U) hasta e inclusive 450/750 volts.
Cuadro No. 3
Designación del 
conductorDenominación
H03Z1Z1-F y 
H03Z1Z1H2-FCables flexibles con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para servicios ligeros.
H05Z1Z1-F y H05Z1Z1H2-FCables flexibles con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para servicios ordinarios.
H07ZZ-F Cables flexibles con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para servicios exigentes.
H07ZZ-F Cables flexibles con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables multiconductores para 
servicios exigentes.
H07Z1-U y 
H07Z1-R (Tipo 1 y 2)Cables unipolares rígidos y sólidos sin cubierta con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para instalaciones fijas.
H07Z1-K (Tipo 1 y 2)Cables unipolares flexibles sin cubierta con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para instalaciones fijas.594147
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
Designación del 
conductorDenominación
H05Z1-U y 
H05Z1-RCables unipolares rígidos y sólidos sin cubierta con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión 
de humos. Cables para cableado interno.
H05Z1-K Cables unipolares flexibles sin cubierta con aislamiento 
termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humos. 
Cables para cableado interno.
H07Z-U y 
H07Z-RCables unipolares rígidos y sólidos sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de 
humos. Cables para instalaciones fijas.
H07Z-K Cables unipolares flexibles sin cubierta con aislamiento 
reticulado libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para instalaciones fijas.
H05Z-U Cables unipolares sólidos sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para cableado interno.
H05Z-K Cables unipolares flexibles sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para cableado interno.
2.4 Los conductores eléctricos de baja tensión de 
uso en edificaciones domiciliarias, comerciales y usos 
similares referidos en el cuadro siguiente, serán tratados conforme a los dispuesto en el numeral 4.4 del presente reglamento técnico.
Cuadro No. 4
THW (90) Cable unipolar rígido aislado con PVC 90 ºC
THWF (90 Cable unipolar flexible aislado con PVC 90 ºC
XHHW-2 (90) Cable unipolar rígido aislado con XLPE 90 ºC
THWN-2 (90). Cable unipolar rígido aislado con PVC y cubierto con nylon 
90 ºC
2.5 Los productos comprendidos en la siguiente 
partida del Sistema Armonizado y Subpartida 
Nacional1:
CODIGO DESCRIPCIÓN CAMPO DE APLICACIÓN 
DEL REGLAMENTO 
TÉCNICOSA SPN
85.44 Hilos, conductores (incluidos 
los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; conductores de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión.
- Los demás conductores 
eléctricos para una tensión 
inferior o igual a 1.000 V:
8544.49 - - Los demás:
8544.49.10 - - - De cobre:
8544.49.10.90 - - - - Los demás Aplica a conductores eléctricos de cobre, para una tensión superior a 80 V pero inferior o igual a tensiones nominales (Uo/U) hasta e inclusive 450/750 volts, excepto los provistos de piezas de conexión que se indican en los artículos 2.1, 2.2 y 2.3 del presente reglamento técnico.Artículo 3.- Definiciones
Para los fines de este Reglamento se aplican las 
definiciones siguientes:
3.1 Aislamiento (material): Todo material usado para 
aislar un dispositivo.
3.2 Conductor sólido : Es el conductor formado por 
un solo alambre.
3.3 Alambre: Es el producto de cualquier sección 
maciza, obtenido a partir del alambrón por trefiliación, laminación en frío o ambos procesos combinados, resultando un cuerpo de metal estirado generalmente de forma cilíndrica y de sección circular.
3.4 Autoridad aduanera: Se refiere a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT.
3.5 Baja tensión: Para efecto del presente 
Reglamento, cualquier tensión nominal comprendida 
desde 80 volts hasta 1 000 volts.
3.6 Compuesto de caucho de etileno-propileno 
(EPR) u otro elastómero sintético equivalente: 
Compuesto reticulado en el que el elastómero es etileno-propileno o un elastómero sintético equivalente proporcionando un compuesto con propiedades similares al EPR.
3.7 Conductor cableado: Es el conductor formado 
por un conjunto de alambres o cualquier combinación de conjunto de alambres.
3.8 Conductor eléctrico (conductor): Alambre o 
conjunto de alambres, no aislados entre sí destinados a conducir la corriente eléctrica. Puede ser desnudo, aislado o cubierto.
3.9 Conductor flexible: Es el formado por uno o varios 
alambres sin torsión. Se usa en instalaciones móviles.
3.10 Conductor rígido : Conductor sólido (alambre) o 
cableado que se usa en instalaciones fijas.
3.11 Cubierta: Recubrimiento externo de uno o más 
conductores aislados.
3.12 DIRE: Dirección de Regulación de la Dirección 
General de Políticas y Regulación, del Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción.
3.13 Elongación : Longitud final que alcanza un 
material al momento de romperse cuando se le somete a un ensayo de tracción, expresada en porcentaje de la longitud inicial.
3.14 Ensayo o Prueba: Operación técnica que 
consiste en la determinación de una o más características de un producto siguiendo un procedimiento especificado.
3.15 Ensayos de muestreo (S): Ensayos hechos 
en muestras de conductores eléctricos terminados o componentes tomados de un conductor terminado, adecuados para verificar que el producto terminado 
cumple con las especificaciones de diseño.
3.16 Ensayos tipo (T): Ensayo de conformidad 
que se aplica a una o más muestras de un producto 
representativo de la producción. Estos ensayos son de 
tal naturaleza que, después de realizados, no necesitan 
1 Arancel de Aduanas 2012 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 238-
2011-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de diciembre de 
2011 y sus modificatorias.594148
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
ser repetidos a menos que se hayan efectuado cambios 
en los materiales del conductor o en el diseño, los cuales podrían variar las características de desempeño.
3.17 Envejecimiento: Proceso de someter a un 
material a una temperatura elevada durante un tiempo determinado establecido en esta reglamentación para simular un envejecimiento acelerado del material.
3.18 Multiconductores: Es una combinación 
de conductores aislados entre sí (cable de múltiples conductores o multipolar.
3.19 Organismo certificador: Tercera parte 
reconocida formalmente por un organismo competente para asegurar por escrito que un producto está conforme con los requisitos especificados.
3.20 Policloruro de Vinilo (PVC): Material 
termoplástico compuesto de una combinación de materiales convenientemente seleccionados, 
proporcionados y tratados, del cual el elemento 
característico es la resina de cloruro de polivinilo o uno de 
sus copolímeros. El mismo término es designado también para compuestos que contienen policloruro de vinilo y ciertos de sus polímeros.
3.21 Productor o fabricante: Persona natural o 
jurídica responsable del diseño, fabricación y ensayo de los productos.
3.22 Recubrimiento metálico: Recubrimiento de una 
fina capa de un metal apropiado, por ejemplo, estaño o aleación de estaño.
3.23 Resistencia a la tracción: Resistencia a la rotura 
de un material cuando se le somete a estiramiento en una máquina de tracción, expresada en Pa (N/m
2).
3.24 Resistencia de aislamiento: La oposición 
del aislamiento al paso de la corriente eléctrica y que normalmente se expresa en MΩ x km.
3.25 Resistencia eléctrica: La oposición del conductor 
al paso de la corriente eléctrica y que normalmente es expresada en Ω/km.
3.26 Sección de un conductor: Es el área de la 
sección transversal expresada en milímetros cuadrados.
3.27 Sección nominal : Valor que identifica una 
medida particular del conductor pero que no está sujeto a medida directa.
3.28 Tensión nominal: La tensión nominal de un 
conductor es la tensión de referencia para la cual el conductor es diseñado y la cual sirve para definir los ensayos eléctricos. Es expresada por una combinación de dos valores Uo/U, expresada en volt: Uo es el valor eficaz de la tensión entre cualquier conductor aislado y la “tierra” (recubrimiento metálico del conductor o el medio alrededor del conductor). U es el valor eficaz de la tensión entre dos conductores de fase cualquiera de un conductor multipolar o de un sistema de conductores unipolares. En un sistema de corriente alterna, la tensión nominal de un conductor debe ser al menos igual a la tensión nominal del sistema para el cual está destinado. Está condición se aplica a ambos, al valor Uo y al valor U.
3.29 Tipo de compuesto: La categoría en la cual un 
compuesto es situado de acuerdo a sus propiedades, siendo estas determinadas por ensayos específicos. La designación del tipo no está directamente relacionada a la composición del compuesto.
3.30 volt (V): Es la unidad derivada del Sistema 
Internacional para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica.CAPÍTULO II
REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS Y DEL ETIQUETADO
Artículo 4.- Requisitos TécnicosLos conductores eléctricos descritos en el artículo 2, 
que son objetos del presente reglamento, deben cumplir las especificaciones siguientes:
4.1 Conductores eléctricos rígidos y flexibles 
con aislamiento, y cubierta si la hubiera, basada en cloruro de polivinilo (PVC) para tensiones nominales (Uo/U) hasta e inclusive 450/750 volts utilizados en instalaciones de energía de baja tensión.
Requisitos de los conductoresLos conductores deberán cumplir con los requisitos 
siguientes:
a) Del conductorLos conductores eléctricos deberán ser 
construidos con conductores de cobre recocido puro con o sin recubrimiento metálico que cumplan con los requisitos que se establecen en las tablas del Anexo A.
b) Del aislamiento y la cubiertaEl material de aislamiento y de la cubierta exterior de 
los conductores deberá consistir de cloruro de polivinilo (PVC) de los tipos que indican en el Cuadro No. 5 y que cumple con las especificaciones establecidas en la Tabla B1.
De acuerdo al tipo de conductores el material de 
aislamiento y cubierta a utilizar es:
Cuadro No. 5.- Tipos de compuesto termoplástico 
para aislamiento y cubierta
Designación IEC del conductor Tipo de compuesto PVC
Aislamiento Cubierta
60227 IEC 01 PVC/C
-60227 IEC 02
60227 IEC 05
60227 IEC 06
60227 IEC 07 PVC/E
60227 IEC 0860227 IEC 10 PVC/C PVC/ST 4
60227 IEC 41 PVC/D -
60227 IEC 4360227 IEC 52 PVC/ST 5
60227 IEC 5360227 IEC 56 PVC/E PVC/ST 10
60227 IEC 57
En el Anexo No. 1 se describen los tipos de compuestos 
del aislante y cubierta.
c) Del conductor aislado
Los conductores aislados de acuerdo a su designación 
IEC deberán cumplir con los requisitos específicos correspondientes al espesor de aislamiento, diámetro exterior y resistencia de aislamientos establecidos en la Tabla B2 a B14. Los métodos de ensayo se establecen en las Tablas B15 a B18 y los requisitos eléctricos se especifican en la Tabla B19.
En el Cuadro No. 6 se establecen los requisitos 
técnicos de los conductores con/sin cubierta y aislados con material termoplástico para tensiones nominales hasta e inclusive 450 / 750 V.594149
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
Cuadro No. 6.- Requisitos técnicos de los conductores eléctricos de PVC para tensiones nominales hasta e 
inclusive 450/750 volts
Código de 
designación
60227 IECTensión 
nominalConstrucción Aislamiento
Diámetro 
exteriorCubierta
EnsayosGuía de 
utilización 
(1)Número de 
conductoresConductor
Clase –IEC 
60228 (1)Compuesto Espesor Resistencia Compuesto Espesor
IEC 60227-3
01
450/750 V
11 y 2
PVC/CTabla B2, 
Col. 3Tabla B2, 
Col 6Tabla B2, 
Col 5--
--Tabla B15
70 ºC02  5Tabla B3, 
Col. 2Tabla B3, 
Col 5Tabla B3, 
Col 4--
-
-Tabla B15
05
300/500 V1Tabla B4, 
Col. 2Tabla B4, 
Col 5Tabla B4, 
Col 4---
-Tabla B15
06 5Tabla B5, 
Col. 2Tabla B5, 
Col 5Tabla B5, 
Col 4--
--Tabla B15
07 1
PVC/ETabla B6, 
Col. 2Tabla B6, 
Col 5Tabla B6, 
Col 4----Tabla B15
90 ºC
08 5Tabla B7, 
Col. 2Tabla B7, 
Col 5Tabla B7, 
Col 4--
-
-Tabla B15
IEC 60227-4
10 300/500 V 2, 3, 4 o 5 1 y 2 
(2)PVC/CTabla B8, Col. 3Tabla B8, 
Col 8Tabla B8, Col 
6 y 7PVC/ST4 
(2)Tabla B8
Col 4 Tabla B10 70 ºC
IEC 60227-5
41
300/300 V2-PVC/DTabla B9, Col. 1Tabla B9, 
Col 4Tabla B9, Col 
2 y 3-- - Tabla B17
70 ºC43 1 6 PVC/D 
(5)Tabla B10,Col. 3 y 4
(3)Tabla B10, 
Col 7Tabla B10, 
Col 5 y 6 (3) - - Tabla B17
52(4)2 y 35PVC/D Tabla B11, 
Col 2Tabla B11, 
Col 6Tabla B11, 
Col 4 y 5PVC/ST5(2)Tabla B11, 
Col 3 Tabla 
B18
53(4)300/500 V 2, 3, 4, o 55PVC/DTabla B12, 
Col. 2Tabla B12, 
Col 6Tabla B12, 
Col 4 y 5PVC/ST5(2) Tabla B12, 
Col 3Tabla B18
56(4)300/300 V 2 y 35PVC/ETabla B13, 
Col 2Tabla B13, 
Col 6Tabla B13, 
Col 4 y 5PVC/ST10(2)Tabla B13, 
Col 3Tabla B18 90 ºC
57(4)300/500 2 y 3 5 PVC/ETabla B14, 
Col. 2Tabla B14, 
Col 6Tabla B14, 
Col 4 y 52PVC/ST10 (2)Tabla B14, 
Col 3Tabla B18 90 ºC
(1) Temperatura máxima del conductor en uso normal.
(2) El compuesto termoplástico para la cubierta se aplica alrededor de la cubierta interna según las especificadores particulares de cada conductor.
(3) El espesor del aislamiento deberá consistir de dos capas y en ningún punto el espesor de cualquiera de las capas será menor de 0,2 mm.
(4) Para los cordones circulares las fases deben trenzarse juntas. Para los cordones planos las fases deben estar paralelas. 
4.2 Conductores eléctricos rígidos y flexibles con 
aislamiento, y cubierta si la hubiera, basados en caucho 
etileno propileno, o materiales equivalentes, para tensiones nominales (Uo/U) hasta e inclusive 450/750 volts utilizados en instalaciones eléctricas de baja tensión.
Requisitos de los Conductores eléctricosLos conductores deberán cumplir con los requisitos 
siguientes:
a) Del conductorLos conductores deberán ser construidos con conductores 
de cobre recocido puro con o sin recubrimiento metálico que cumplan con los requisitos que se establecen en el Anexo A.
b) Del aislamiento y la cubiertaEl material de aislamiento y de la cubierta exterior de los 
conductores deberá consistir de elastómero de caucho de los tipos que indican en el cuadro No. 7 y que cumple con las especificaciones establecidas en las Tablas C1 y C2.
De acuerdo al tipo de cable el material de aislamiento 
y cubierta a utilizar es:
Cuadro No. 7.- Tipo de compuesto elastómero para 
aislamiento y cubierta
Designación IEC del cable Tipo de compuesto de caucho
Aislamiento Cubierta
60245 IEC 03 IE2 -Designación IEC del cable Tipo de compuesto de caucho
Aislamiento Cubierta
60245 IEC 53 IE4 SE3
60245 IEC 57 IE4 SE4
60245 IEC 66 IE4 SE4
60245 IEC 58/58f IE4 SE4
60245 IEC 89 IE4 Material textil
En Anexo No. 1, se describe los tipos de compuestos 
del aislante y cubierta.
c) Del cable aislado
Los conductores aislados de acuerdo a su 
designación IEC deberán cumplir con los requisitos específicos correspondientes a la sección, espesor de aislamiento y cubierta y diámetro exterior, establecidos en las Tablas C3 a C8. Los métodos de ensayo se establecen en las Tablas C9 a C11 y requisitos no eléctricos y eléctricos se especifican en la Tabla C1 y C2 y Tabla C12.
El Cuadro No. 8 presenta los requisitos técnicos de los 
conductores con aislamiento de caucho para tensiones nominales hasta e inclusive 450/750 V.594150
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
4.3 Conductores eléctricos, sean éstos unipolares 
o flexibles con aislamiento y/o cubierta termoplástica 
o reticulada libre de halógenos y baja emisión de humo, para tensiones nominales (Uo/U) hasta e inclusive 450/750 volts.
Requisitos de los conductoresLos conductores deberán cumplir con los requisitos 
siguientes:
a) Del conductorLos conductores que se indican en las Tablas D5 a 
D16 deberán ser construidos con conductores de cobre recocido puro con o sin recubrimiento metálico que cumplan con los requisitos para las clases 1, 2 y 5 que se establecen en el Anexo A.
b) Del aislamiento y la cubiertaEl material de aislamiento y de la cubierta exterior 
de los conductores deberá consistir de compuesto termoplástico y poliolefinas reticulada de los tipos que se indican en el Cuadro No. 9 y que cumplan con las especificaciones establecidas en la Tabla D1 a Tabla D4.
De acuerdo al tipo de cable el material de aislamiento 
y cubierta a utilizar es:
Cuadro No. 9.- Tipos de compuestos
para aislamiento y cubierta
Designación
del conductorAislamiento 
Compuesto 
termoplástico/ 
Poliolefina reticuladaCubierta
Poliolefina 
reticuladaClase de 
conductor
H03Z1Z1-F y H03Z1Z1H2-F TI 6 TM 7 Clase 5Designación
del conductorAislamiento 
Compuesto 
termoplástico/ 
Poliolefina reticuladaCubierta
Poliolefina 
reticuladaClase de 
conductor
H05Z1Z1-F y H05Z1Z1H2-F TI 6 TM 7 Clase 5
H07ZZ-F EI 8 EM 8/EM 10 Clase 5
H07ZZ-F multipolar EI 8 EM 8/EM 10 Clase 5
H07Z1-U y H07Z1-R TI 7 - Clase 1 y 2
H07Z1-K TI 7 - Clase 5
H05Z1-U y H05Z1-R TI 7 - Clase 1 y 2
H05Z1-K TI 7 - Clase 5
H07Z-U y H07Z-R EI 5 - Clase 1 y 2
H07Z-K EI 5 - Clase 5
H05Z-U EI 5 - Clase 1
H05Z-K EI 5 - Clase 5
En el Anexo No. 2, se describe las siglas utilizadas 
para las designaciones de los conductores eléctricos.
c) Del cable aisladoLos conductores aislados de acuerdo a su designación, 
deberán cumplir con los requisitos específicos correspondientes a la sección, espesor de aislamiento y cubierta y diámetro exterior, establecidos en las Tablas D5 a D16. Los métodos de ensayo se establecen en las Tablas D17 a D20 y los requisitos eléctricos se especifican en la Tabla D21.
El Cuadro No. 10 presenta los requisitos técnicos de 
los conductores libres de halógenos.Cuadro No. 8.- Requisitos técnicos de los conductores aislados con caucho para tensiones nominales hasta e 
inclusive 450/750 volts
Código de 
designación
60245 IECTensión 
nominalConstrucción Aislamiento
Diámetro 
exteriorCubierta
EnsayosGuía 
utilización (1) Número de 
conductoresConductor
Clase –IEC 
60228Compuesto(2)Espesor(3)
Compuesto(4)Espesor
IEC 60245-3
03 300/500 V15 IE2Tabla C3,
Col 2Tabla C3,
Col 3--
-
-Tabla C9180 ºC
IEC 60245-4
53
300/500 V2, 3, 4 ó 5
5 IE4Tabla C4,
Col 2Tabla C4,
Col 4 y 5SE3 Tabla C4,
Col 3 
Tabla C10 60 ºC57Tabla C5,
Col 2Tabla C5, Col 
4 y 5SE4 Tabla C5,
Col 3 
58 1 ó 2Tabla C7,
Col 2Tabla C7,
Col 6 y 7 SE4 Tabla C7,
Col 3, 4 
y 5
66 450/750 V 1, 2, 3, 4 ó 5Tabla C6,
Col 2 Tabla C6,
Col 6 y 7SE4 Tabla C6,
Col 3, 4 
y 5
IEC 60245-8
89 300/300 V 2 6(4)IE4Tabla C8,
Col 2Tabla C8,
Col 3 y 4- - Tabla C1160ºC
(1) Temperatura máxima del conductor en uso normal.
(2) El aislante debe ser aplicado en una o varias capas y puede ser cubierto con una capa protectora. El aislamiento debe ser posible sepáralo sin causar daño al 
mismo aislante, al conductor o al revestimiento, si lo hay.
(3) El espesor del aislamiento en cualquier punto puede ser menor que el especificado, siempre que la diferencia entre valores no exceda de 0,1 mm + 10% del valor especificado.
(4) La cubierta puede consistir de una o dos capas conforme las especificaciones particulares de la IEC 60245-3-4-5. Véase 5.5.2 de las IEC 602454-1. 594151
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
En el Anexo No. 2 se describe los tipos y clases de 
conductores.
4.4 Los Conductores eléctricos, según lo previsto en 
el numeral 2.4 del artículo 2, deben cumplir las medidas 
sobre designación, requisitos técnicos y ensayos de la Norma Técnica Peruana NTP 370-252:2014
2.
Artículo 5.- Requisitos de etiquetado
5.1 La información debe estar expresada en idioma 
español, sin perjuicio de que además se presente la 
información en otros idiomas.
5.2 Los conductores eléctricos deben estar 
acondicionados de manera que estén protegidos durante el manipuleo, transporte y almacenamiento. Los conductores eléctricos deben embalarse en rollos, carretes o bobinas de resistencia adecuada libres de defectos que puedan afectar la integridad de los conductores.
5.3 Externamente, los carretes y bobinas deben ser 
etiquetados, cuando menos en una de las caras laterales, directamente o sobre un disco o placa con caracteres legibles e indelebles como mínimo con la siguiente información:
a) Nombre o marca del fabricante o importador;b) País de origen;c) Tensión del aislamiento (V) o (Uo/U) en volts;d) Número de conductores;e) Sección nominal en mm
2. Adicionalmente podrá 
colocarse, entre paréntesis ( ), otra referencia de unidad de medición;
f) Longitud, en metros;g) Masa bruta, en kg;h) Designación del conductor; y,i) Lote y fecha de fabricación.5.4 Externamente los rollos, debe tener una etiqueta 
que contenga como mínimo la siguiente información impresa con medios legibles e indelebles:
a) Nombre o marca del fabricante o importador;b) País de origen;c) Tensión del aislamiento ( V) o (Uo/U) en volts;d) Número de conductores;e) Sección nominal en mm
2. Adicionalmente podrá 
colocarse, entre paréntesis ( ), otra referencia de unidad de medición;
f) Longitud, en metros;g) Designación del conductor; y,h) Lote y fecha de fabricación.
5.5 Etiquetado de los conductores eléctricos
Los conductores eléctricos deberán ser etiquetados 
en forma indeleble y legible, sobre su superficie, con la siguiente información:
5.5.1 En el conductor:
a) País de origen;
b) Nombre del fabricante;c) Tipo de conductor;d) Designación del conductor;e) Sección en mm
2. Adicionalmente podrá colocarse, 
entre paréntesis ( ), otra referencia de unidad de medición y,
f) Tensión nominal en volts.Cuadro No. 10.- Requisitos técnicos de los conductores libres de halógenos
para tensiones nominales hasta e inclusive 450/750 volts
Código de 
designaciónTensión 
nominalConstrucción Aislamiento
Diámetro exteriorCubierta
EnsayosGuía 
utilización
(2)Número de 
conductoresConductor
Clase – IEC 
60228Compuesto
(1)Espesor
(4) ResistenciaCompuesto
(3)Espesor
(5)
H03Z1Z1-F 
H03Z1Z1H2-F300/300 V
1 5 TI 6Tabla D5, Col 2 Tabla D5 Col 6 Tabla D5, Col 4 y 5
TM 7Tabla D5, Col 3
Tabla D17 70 ºC
H05Z1Z1-F y 
H05Z1Z1H2-F300/500 V Tabla D6, Col 2 Tabla D6, Col 6 Tabla D6, Col 4 y 5 Tabla D6, Col 3
H07ZZ-F
450/750 V2, 3, 4 ó 5
5 EI 8Tabla D7, Col 3 Tabla D7, Col 8 Tabla D7, Col 6 y 7
EM 8 o 
EM 10Tabla D7
Col 3, 4 y 5
Tabla D18 90 ºC
H07ZZ-F 
multipolar6,12,18, 
24, 36Tabla D8, Col 2 Tabla D8, Col 8 Tabla D8, Col 6 y 7Tabla D8
Col 3, 4 y 5
H07Z1-U y 
H07Z1-R
450/750 V2 1 y 2
TI 7Tabla D9, Col 3 Tabla D9, Col 6 Tabla D9, Col 4 y 5 - -
Tabla D19 70 ºCH07Z1-K 1 5 Tabla D10, Col 26) Tabla D10, 
Col 5Tabla D10, Col 5 - -
H05Z1-U y 
H05Z1-R
300/500 V2 y 3 1 y 2 Tabla D11, Col 3Tabla D11, 
Col 6Tabla D11, Col 
4 y 5- -
H05Z1-K 2, 3, 4, ó 5 5 Tabla D12, Col 2Tabla D12, 
Col 5Tabla D12, Col 
3 y 4- -
H07Z-U y
H07Z-R
450/750 V2 y 3 1 y 2
EI 5Tabla D13, Col, 3Tabla D13, 
Col 6Tabla D13, Col 
4 y 5- -
Tabla D20 90 ºCH07Z-K 2 y 3 5 Tabla D14, Col 2Tabla D14, 
Col 5Tabla D14, Col 
3 y 4- -
H05Z-U
300/500 V1 1 Tabla D15, Col 2Tabla D15, 
Col 5Tabla D15, Col 
3 y 4- -
H05Z-K 1 5 Tabla D16, Col 2Tabla D16, 
Col 5Tabla D16, Col 
3 y 4- -
(1) El aislamiento debe aplicarse por extrusión de manera que se ciña sobre el conductor pero sin adherirse. Debe ser posible retirar el aislamiento sin daño para el mismo ni para el conductor.
(2) Temperatura del conductor máximo en uso normal. Debe ser posible separar las fases fácilmente.
(3) La cubierta debe aplicarse por extrusión sobre el aislante, en una o dos capas homogéneas. Véase 5.7.2 de la EN 50525-1.
(4) Véase 5.2.3 de la EN 50525-1, sobre tolerancia del espesor del aislamiento.
(5) Véase 5.7.3 de la EN 50525-1, sobre tolerancia del espesor de la cubierta.
2 NTP 370.252:2014 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables aislados 
con compuestos termoplásticos y termoestables para tensiones hasta e 
inclusive 450/750 V.594152
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
5.5.2 El etiquetado se colocará sobre la superficie con 
un distanciamiento entre marcas que no exceda de:
- 550 mm sí el etiquetado está hecho sobre la cubierta 
del cable
- 275 mm si el rotulado está hecho:
o sobre el aislamiento de un cable no cubierto
o sobre el aislamiento de un cable cubiertoo sobre una cinta dentro de un cable cubierto
Artículo 6.- Muestreo
A fin de demostrar el cumplimiento del presente 
Reglamento, el muestreo en los diferentes tipos de conductores eléctricos se realizará:
6.1 Para la certificación de productos, por los 
Organismos de Evaluación de la Conformidad a que se refiere el Artículo 9, bajo responsabilidad del fabricante o importador, según corresponda. El muestreo a ser aplicado para la certificación e inspección de la producción, deberá 
ser realizado de acuerdo a lo establecido en los métodos 
de ensayo y requisitos especificados en los Anexos del 
presente Reglamento Técnico.
6.2 Para la fiscalización o inspección efectuada por el 
Ministerio de la Producción, el muestreo deberá realizarse en la fábrica, almacenes y mercado.
6.3 La autoridad aduanera dentro del ejercicio de su 
potestad para una mejor identificación del producto a fin de determinar su clasificación arancelaria o valor en aduana, podrá extraer muestras, en la forma prevista Decreto Legislativo Nº 1053, Ley General de Aduanas y su Reglamento.
CAPÍTULO III
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
Artículo 7.- Los Esquemas de la Evaluación de la 
Conformidad
7.1 Los productores nacionales o importadores 
de conductores eléctricos deberán aplicar uno de los esquemas de certificación que se indican a continuación para evaluar la conformidad del producto:
a) Esquema de Certificación de Tipo .- Una o más 
muestras del producto son sometidos a ensayos con el propósito de demostrar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el reglamento, y cuyo certificado es emitido por un organismo de certificación para el tipo de producto.
b) Esquema de certificación de un lote completo 
de productos.- Comprende la certificación de un lote completo de productos, seguido de la selección y la determinación mediante ensayos e inspección. La proporción a ser ensayada, incluirá la toma de una muestra representativa del lote, sobre la base de considerar la homogeneidad de los elementos del lote y la aplicación de un plan de muestreo en función de normas técnicas internacionales de acuerdo al tipo de 
producto; los que deben ser consignados en el certificado 
de conformidad.
Si el resultado de la determinación, revisión y decisión 
es positiva, el certificado que emita el organismo de 
certificación reconocerá la conformidad de todos los 
productos del lote; debiéndose identificar en el certificado 
y en los productos, el lote evaluado.
c) Esquema de certificación de Tipo con 
seguimiento en el mercado.- comprende una evaluación 
inicial mediante el ensayo de una muestra representativa 
de la producción, con seguimiento tomando muestras del 
producto en el mercado mediante un procedimiento de selección establecido en normas técnicas internacionales, a los que se someten a ensayos e inspección para 
comprobar que cumplen con los requisitos contemplados 
en el reglamento. El monitoreo se deberá realizar por lo 
menos una (01) vez al año.7.2 Además, de los esquemas descritos por el 
presente reglamento técnico se aceptará los esquemas de certificación que comprendan ensayos y seguimiento en fábrica; ensayos de control, en adición al seguimiento en la fábrica o en el mercado abierto o ambos; y, el esquema basado en los ensayos, evaluación y seguimiento de sistemas calidad, además de la vigilancia continua de los productos provenientes de la fabricación, del mercado o ambos.
7.3. Los esquemas de certificación deberán incluir 
los elementos que se indican en el Anexo E, asimismo, los certificados de conformidad deberán contener la información que se indica en el Anexo F.
7.4 Para esquemas de certificación que involucren un 
seguimiento en el mercado, será exigible la realización de ensayos de elongación y tracción antes y después de envejecidos, ensayos dimensionales y ensayos de 
tensión eléctrica y resistencia de aislamiento.
Artículo 8.- Demostración de la Conformidad con 
el Reglamento Técnico.
8.1 Previo a su comercialización y nacionalización, 
los fabricantes nacionales así como los importadores y/o 
comercializadores de los conductores eléctricos incursos en el presente reglamento técnico, deberán obtener el respectivo certificado de conformidad que demuestre el cumplimiento de los requisitos del reglamento conforme a uno de los esquemas de certificación que se establecen en el Artículo 7.
8.2 Los Certificados de Conformidad indicados 
deberán ser emitidos por Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados por el Ministerio de la Producción o Autorizados o Designados por la Autoridad competente del país de fabricación u otros países. Cuando no existan organismos autorizados o designados en el país de fabricación o en el país donde se pretenda realizar la evaluación de la conformidad se aceptarán Certificados de Conformidad emitidos por Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados ante la Autoridad Nacional de Acreditación de dichos países. Para los países de la Comunidad Andina se aplicará lo establecido en la Decisión 506.
Artículo 9.- Constancia de Cumplimiento del 
Reglamento Técnico
9.1 De conformidad con los artículos 9 y 10 del Decreto 
Supremo Nº 149-2005-EF, los fabricantes nacionales e importadores de conductores eléctricos comprendidos en el alcance del presente reglamento, deben obtener una Constancia de Cumplimiento del Reglamento Técnico de la DIRE del Ministerio de la Producción.
9.2 La Constancia de Cumplimiento del Reglamento 
Técnico será otorgada por fabricante, marca y tipo de producto. Para tal efecto, debe presentarse una solicitud con carácter de declaración jurada y de acuerdo al procedimiento descrito en el Capítulo VI.
Artículo 10.- Evaluación de la Conformidad con 
Reglamentos Técnicos o con Normas Técnicas 
equivalentes
10.1 La evaluación de conformidad se deberá realizar 
conforme lo establecido en el presente reglamento 
técnico o en reglamentos técnicos equivalentes del país 
de fabricación u otros países. En caso que no exista 
reglamento técnico en el país de fabricación o en el país 
donde se pretende realizar la evaluación se aceptará la evaluación con normas técnicas equivalentes.
10.2 La Dirección de Regulación del Ministerio de 
la Producción determinará los reglamentos técnicos o 
normas técnicas que considere equivalentes al presente 
reglamento técnico, la relación de estos será publicada en el portal institucional www.produce.gob.pe .
10.3 Cuando la Dirección de Regulación no haya 
determinado la equivalencia de reglamentos técnicos 
o normas técnicas, el productor nacional o importador 
le solicitará la equivalencia, para lo cual presentará 594153
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
una solicitud adjuntando el reglamento o norma 
correspondiente en idioma español o una traducción simple si se encuentra en otro idioma. En caso la autoridad tenga duda sobre un punto determinado de la traducción simple podrá requerir al productor nacional o importador una traducción oficial sobre ese punto. La Dirección de Regulación realizará la evaluación correspondiente y si la equivalencia es positiva incluirá la referencia del reglamento o norma técnica en la relación publicada en el portal institucional.
CAPÍTULO IV
SUPERVISIÓN
Artículo 11º.- Autoridad
11.1 Es competencia de la Dirección de Regulación 
o del órgano que haga sus veces en el Ministerio de la 
Producción, la fiscalización y supervisión del cumplimiento del reglamento técnico.
11.2 La Comisión de Protección del Consumidor del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, es 
la autoridad competente para fiscalizar y supervisar el etiquetado de los conductores eléctricos establecidos en el artículo 5º del presente Reglamento Técnico, siempre que dichos productos estén a disposición del consumidor o expeditos para su distribución en los puntos finales de venta conforme a lo establecido en la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
11.3 Es competencia de la Autoridad Aduanera 
verificar y supervisar que los conductores eléctricos de fabricación extranjera, comprendidos por el presente reglamento y destinados al régimen de importación para consumo, cuenten con la Constancia de Cumplimiento antes de la nacionalización de la mercancía; para cuyo efecto procederán según las facultades previstas en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053.
Artículo 12.- De la Supervisión
12.1 La Dirección de Regulación, a fin de verificar 
que los conductores eléctricos de fabricación nacional 
y los importados cumplen con el presente Reglamento Técnico, se encuentra facultada a realizar inspecciones y verificaciones, de oficio, en los centros de producción, almacenes y puntos de venta. En la realización de tales diligencias, deberán exigir al productor nacional o al importador o comercializador, la presentación del Certificado de Conformidad o la Constancia de Cumplimiento según corresponda al responsable del producto, asimismo, deberán solicitar información vinculada con los productos regulados y recoger las muestras correspondientes a fin de someterlas a pruebas o ensayos por parte de los Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados por el Ministerio de la Producción.
12.2 La Dirección de Regulación podrá solicitar a 
las Direcciones Regionales de Producción o al órgano que haga sus veces en los Gobiernos Regionales, la 
realización de determinadas diligencias de fiscalización 
y supervisión del cumplimiento del presente Reglamento 
Técnico, en concordancia con los artículos 67, 71 y 76 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y, cuando corresponda, podrá delegar dichas 
funciones en concordancia con los numerales 13.3 y 49.1 
de los artículos 13 y 49, respectivamente, de la Ley Nº 
27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
12.3 La Autoridad Aduanera, conforme a los 
procedimientos y la normativa aduanera, supervisará y 
verificará que las mercancías que estén comprendidas 
en el presente Reglamento Técnico, destinadas al 
régimen de importación, cuenten con la Constancia de Cumplimiento emitido por el Ministerio de la Producción. Si durante el reconocimiento físico, la Autoridad aduanera 
determina el incumplimiento de lo señalado en el párrafo 
anterior, notificará al dueño o consignatario a fin de 
que cumpla con subsanar las observaciones en los plazos establecidos en la Ley General de Aduanas, su Reglamento y sus procedimientos. Vencido el plazo sin haber efectuado la subsanación correspondiente, se procederá al reembarque de la mercancía conforme a la normativa respectiva.
Artículo 13.- Responsables
13.1 Es responsabilidad del productor nacional o 
importador, según corresponda, el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento Técnico.
13.2 Es responsabilidad del distribuidor o comerciante 
exigir al productor nacional o importador que le provee de los productos, copia de la Constancia de Cumplimiento que se indica en el artículo 9.
Artículo 14.- ObligatoriedadLas disposiciones contenidas en el presente 
reglamento son de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas que fabriquen, importen o 
comercialicen los conductores eléctricos de cobre de baja 
tensión comprendidos en el ámbito de aplicación previsto 
en el artículo 2 del presente reglamento.
Su incumplimiento constituye una infracción 
administrativa al presente reglamento y la consecuente aplicación de las sanciones administrativas; independientemente de verificarse las responsabilidades de naturaleza penal y civil que pudieran corresponder al marco legal respectivo.
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL 
REGLAMENTO TÉCNICO
Artículo 15.- Requisitos generales para la 
obtención de la Constancia de Cumplimiento
Las personas naturales y jurídicas que fabriquen 
y/o importen conductores eléctricos de cobre de baja tensión de alcance del presente reglamento, previa a su comercialización o nacionalización, deben solicitar a la DIRE la emisión de una Constancia de Cumplimiento del Reglamento Técnico que garantice que los productos cumplen con los requisitos de seguridad y etiquetado.
Artículo 16.- Trámite administrativoLa solicitud es canalizada como Solicitud Única de 
Comercio Exterior – SUCE y el trámite se desarrolla cumpliendo con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimiento Administrativo – TUPA del Ministerio de la Producción y consignada en el formulario virtual de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE (www.vuce.gob.pe ); siendo estos:
a. Consignar el número de RUC, el mismo debe 
encontrarse activo y habido.
b. Listar los conductores eléctricos, debiendo señalar la 
empresa fabricante, el país de fabricación, la(s) marca(s) y características del(os) conductor(es) eléctrico(s); y, el número de certificado de conformidad.
c. Adjuntar copia simple del Certificado de Conformidad 
que demuestre el cumplimiento de los requisitos del reglamento técnico, conforme lo previsto en el artículo 8 del reglamento.
d. Pago por derecho de trámite.
Es responsabilidad del solicitante, la veracidad de la 
información que acredita en el marco del cumplimiento de 
los requisitos generales mencionados.
Artículo 17.- Del control posterior de la 
documentación alcanzada para la obtención de las Constancias de Cumplimiento.
Lo señalado en el artículo anterior, no exonera la 
obligación de la autoridad de fiscalización y/o supervisión 
de realizar el control posterior de los documentos, 
declaraciones e información presentada, conforme 
a lo previsto en el artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley 594154
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, la 
obtención de la Constancia de Cumplimiento no exonera de la observancia de otras obligaciones previstas en la normativa nacional.
Artículo 18.- Vigencia de la Constancia de 
Cumplimiento.
La Constancia de Cumplimiento del Reglamento 
Técnico tiene la vigencia de un (1) año computado a partir de la fecha de emisión y se emite bajo los criterios de imparcialidad y no discriminación.
Al momento de solicitar la emisión de la Constancia 
de Cumplimiento del Reglamento Técnico, los certificados de conformidad deben estar vigentes. Cuando estos certificados tengan una vigencia menor a un año, la Constancia de Cumplimiento será otorgada por un período igual a la vigencia del certificado alcanzado.
Artículo 19.- Procedimientos para la evaluación de 
las solicitudes.
Ingresada la solicitud, en un plazo máximo de ocho (8) 
días hábiles, la DIRE:
a. Verificará que la documentación cumpla con las 
medidas establecidas en los artículos 4 y 5 del presente reglamento. En caso se adviertan deficiencias, tanto de carácter documental, técnico y/o legal, se otorga un único plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación correspondiente, contados a partir de la notificación.
b. De no presentarse la subsanación en el plazo 
dispuesto en el punto anterior o de haberse presentado sin que se hayan subsanado las deficiencias advertidas, declarará improcedente la solicitud.
c. De cumplir con los requisitos establecidos o de 
haberse levantado las deficiencias advertidas, procederá a emitir la Constancia de Cumplimiento del Reglamento Técnico.
La comunicación de la Constancia de Cumplimiento 
del Reglamento Técnico emitida y demás actos administrativos son notificad as a través del sistema de 
notificación electrónica de la VUCE.
Artículo 20.- Cancelación de la Constancia de 
Cumplimiento del Reglamento Técnico.
La DIRE, de oficio o a pedido de parte, supervisa el 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones del presente 
reglamento, en mérito de lo cual emite un informe técnico.
En caso que el informe técnico advierta el 
incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 4 y 5 del reglamento, se otorga al administrado un plazo no mayor a diez (10) días hábiles para la presentación de las subsanaciones respectivas.
Vencido dicho plazo y, de no haberse subsanado 
la observaciones, se procede a la cancelación de la autorización de la Constancia de Cumplimiento del Reglamento Técnico, la misma que es declarada a través 
de una Resolución Directoral; quedando el administrado 
obligado a efectuar las medidas correctivas y garantizar la inmovilización y retirada de productos.
Artículo 21.- No tenencia de la Constancia de 
Cumplimiento del Reglamento Técnico.
Las mercancías extranjeras que no cuenten con la 
Constancia de Cumplimiento del Reglamento Técnico no podrán ser nacionalizadas, debiendo la autoridad aduanera disponer el reembarque de las mismas.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIÓN FINAL
Artículo 22.- Excepción de Cumplimiento.Se excluye del cumplimiento del presente Reglamento 
Técnico los siguientes productos fabricados en el extranjero que se encuentren bajo régimen aduanero especial o de excepción según lo establecido la Ley General de Aduanas y su Reglamento:
a) Muestras que ingresan para exhibirse en 
exposiciones o ferias internacionales; y,
b) Productos a ser utilizados para investigaciones 
científicas.
ANEXO A
Tabla A1.- Conductores de un solo alambre (Clase 1), para conductores unipolares y multipolares
1 2 3
Sección nominal
mm2Resistencia máxima del conductor a 20 ºC
Conductor de cobre recocido, circular
Desnudo
Ω/kmRecubierto
Ω/km
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
101625
35
5070
95
120
150
185
240300
400
500630
800
1 000
1 20036,0
24,5
18,112,1
7,41
4,613,08
1,83
1,15
0,727 
a
0,524 a
0,387 a
0,268 a
0,193 a
0,153 a
0,124 a
0,101 a
0,0775 a
0,0620 a
0,0465 a
------
---
---
--36,7
24,8
18,212,2
7,56
4,70
3,11
1,841,16
---
---
------
---
------
---
------
---
------
---
------
a  Véase nota del apartado 5.1.1 b de la IEC 60228.594155
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
Tabla A2.- Conductores de varios alambres cableados (Clase 2) para conductores unipolares y multipolares
1 2 3 4 5 6
Sección 
nominal
mm2Número mínimo de alambres en el conductor Resistencia máxima del conductor a 20 ºC
Circular Circular compactado Sectorial Conductor de cobre recocido
Cu Cu CuAlambres desnudos
Ω/kmAlambres recubiertos de una 
capa metálica
Ω/km
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
1016
25
355070
95
120
150185240
300
400
500630800
1 0007
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1919
19
37
373737
61
61
619191
91------
---
66
6
6
6
6
6
66
12
15
18
183034
34
53
535353
53------
---
---
---
---
---
---
---
6
66
12
15
18
183034
34
53
5353
--
--36,024,5
18,1
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,5240,3870,268
0,193
0,153
0,124
0,09910,0754
0,0601
0,0470
0,03660,02830,0221
0,017636,724,8
18,2
12,2
7,56
4,70
3,11
1,84
1,16
0,734
0,5290,3910,270
0,195
0,154
0,1260,100
0,0762
0,0607
0,0475
0,03690,02860,0224
0,0177
1 200
1 400 
a
1 600
1 800 a
2 000
2 500b
b
bb
b
b0,0151
0,0129
0,0113
0,01010,00900,00720,01510,0129
0,0113
0,01010,00900,0072
a Estas medidas no son preferentes. La norma IEC 60228 no contempla otras medidas no preferentes y utilizadas en alguna aplicación especializada.
b Para estas medidas el número mínimo de alambres no está especificado. Estas medidas pueden construirse a partir de 4, 5 o 6 segmentos idénticos (Milliken).
Tabla A3.- Conductores flexibles de cobre (Clase 5) para conductores unipolares y multipolares.
1 2 3 4
Sección nominal
mm2Diámetro máximo de los 
alambres en el conductor
mmResistencia máxima del conductor a 20 ºC
Alambres desnudos
Ω/kmAlambres recubiertos de una 
capa metálica
Ω/km
0,5
0,75
1
1,52,5
46
10162535507095
1201501852403004005006300,210,210,210,260,260,310,310,410,410,410,410,410,510,510,510,510,510,510,510,510,610,6139,026,019,513,37,984,953,301,911,21
0,7800,5540,3860,2720,2060,1610,1290,106
0,08010,06410,04860,03840,028740,126,720,013,78,215,093,391,951,24
0,7950,5650,3930,2770,2100,1640,1320,108
0,08170,06540,04950,03910,0292594156
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
Tabla A4.- Conductores flexibles de cobre (Clase 6) para conductores unipolares y multipolares
1 2 3 4
Sección nominal
mm2Diámetro máximo de los 
alambres en el conductor
mmResistencia máxima del conductor a 20 ºC
Alambres desnudos
Ω/kmAlambres recubiertos de una 
capa metálica
Ω/km
0,5
0,75
1
1,5
2,5
46
10162535507095
1201501852403000,160,160,160,160,160,160,210,210,210,210,210,310,310,310,310,310,410,410,4139,026,019,513,37,984,953,301,911,21
0,7800,5540,3860,2720,2060,1610,1290,106
0,08010,064140,126,720,013,78,215,093,391,951,24
0,7950,5650,3930,2770,2100,1640,1320,108
0,08170,0654
ANEXO B
Conductores eléctricos rígidos y flexibles con aislamiento, y cubierta si la hubiera,
basada en cloruro de polivinilo (PVC) para tensiones nominales (Uo/U) hasta e inclusive 450/750 volts 
utilizados en instalaciones de energía de baja tensión.
Tabla B1.- Requisitos para los ensayos no eléctricos del aislamiento y cubiertas de cloruro de polivinilo (PVC)
1 2 3 4 5 6 7 8
Ref. Nº Ensayo Unidad Tipo de compuesto Método de 
ensayo descrito 
en:
IEC 3PVC/C
PVC/
ST 4PVC/D
PVC/
ST 5PVC/E PVC/ST10
11.11.1.1
1.1.2
1.2
1.2.11.2.2
1.2.3Resistencia a la tracción y elongación a la rotura
Propiedades en el estado en que es entregado
Valores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción:- Mediana, mínimoValores a ser obtenidos para la elongación a la rotura:- Mediana, mínimoPropiedades después del envejecimiento en horno de aire.
Condiciones de envejecimiento
- Temperatura- Duración del tratamientoValores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción- Mediana, mínimo- Variación 
1), máximo
Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura- Mediana, mínimo- Variación 
1), máximoN/mm2
%
ºC
h
N/mm2
%
%
%12,5
125
80 ± 2
7 x 24
12,5
± 20
125
± 2010,0
150
80 ± 2
7 x 24
10,0
± 20
150
± 2015,0
150
135 ± 2
10 x 24
15,0
± 25
150
± 2510,0
150
135 ± 2
10 x 24
10,0
± 25
150
± 2560811-501
60811-401
y
60811-501
2
2.1
2.2Ensayo de pérdida de masa
Condiciones de envejecimiento:- Temperatura- Duración del tratamientoValores a ser obtenidos para la pérdida de masa, máximoºC
h
mg/cm
280 ± 2
7 x 24
2,080 ± 2
7 x 24
2,0115 ± 2
10 x 24
2,0135 ± 2
10 x 24
2,060811-409
1) Variación, diferencia entre el valor de la mediana después de envejecer y el valor de la mediana sin envejecer, expresado como un porcentaje del último.
3 IEC 60811-100:2012-03 Edition 1.0 Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic material – Parts
 100 General
 201 Measurement of insulation thickness
 203 Measurement of overall dimensions
 401 Thermal ageing methods. Ageing in an air oven (Method 8.3 deleted)
 403 Ozone resistance test on cross-linked compounds
 404 Mineral oil immersion tests for sheaths
 405 Thermal stability test for PVC insulations and PVC sheaths
 409 Loss of mass test for thermoplastic insulations and sheaths
 412 Thermal ageing methods - Ageing in an air bomb
 504 Bending tests at low temperature for insulation and sheaths
 505 Elongation at low temperature for insulations and sheaths
 506 Impact test at low temperature for insulations and sheaths
 507 Hot set test for cross-linked materials
 508 Pressure test at high temperature for insulation and sheaths
 509 Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test)594157
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
1 2 3 4 5 6 7 8
Ref. Nº Ensayo Unidad Tipo de compuesto Método de 
ensayo descrito 
en:
IEC 3PVC/C
PVC/
ST 4PVC/D
PVC/
ST 5PVC/E PVC/ST10
3
3.1
3.2Ensayo de compatibilidad 2)
Condiciones de envejecimiento:
- Temperatura- Duración del tratamientoPropiedades mecánicas después del envejecimiento:Valores a ser obtenidosºC
h80 ± 2
7 x 2480 ± 2
7 x 24100 ± 2
10 x 24100 ± 2
10 x 2460811-401
Como en las referencias Nos.
1.2.2 y 1.2.3
44.1
4.2Ensayo de choque térmico
Condiciones de ensayo:- Temperatura- Duración del tratamiento
Resultados a ser obtenidosºC
h150 ± 2
1150 ± 2
1150 ± 2
1150 ± 2
160811-509
Ausencia de grietas
55.1
5.2Ensayo de presión a alta Temperatura
Condiciones de ensayo:- Fuerza ejercida por la cuchilla- Duración del calentamiento bajo carga- TemperaturaResultados a ser obtenidos para:- Mediana de la profundidad de la penetración, máximaºC
%90 ± 2
5060811-508
80 ± 2
5070 ± 2
5090 ± 2
50
6
6.16.2Ensayo de doblado a baja temperatura
Condiciones de ensayo:- Temperatura 
3)
- Periodo de aplicación de baja temperaturaResultado a ser obtenido:ºC -15 ± 2 -15 ± 2 -15 ± 2 -15 ± 260811-504
Ausencia de grietas
77.1
7.2Ensayo de elongación a baja temperatura
Condiciones de ensayo:- Temperatura 
3)
- Periodo de aplicación de baja temperaturaResultado a ser obtenidos:- Elongación sin rotura, mínimoºC
%-15 ± 2 -15 ± 2 - -15 ± 260811-505
20 20 - 20
88.1
8.2Ensayo de impacto a baja temperatura 
4)
Condiciones de ensayo:
- Temperatura 3)
- Periodo de aplicación de baja temperatura- Masa del martilloResultado a ser obtenidosºC -15 ± 2 -15 ± 2 - -15 ± 260811-506
99.1
9.2Ensayo de estabilidad térmica
Condiciones de ensayo:- TemperaturaResultado a ser obtenidos:- Valor medio del tiempo de estabilidad térmica, mínimoºC
min-
----200±0,5
180 -60811-405
10 Mínima estabilidad térmica a 200 ºC min - - - 180 60811-405
3) Debido a las condiciones climáticas, las normas nacionales pueden requerir que se use una temperatura de ensayo más baja.
Tabla B2.- Datos generales para el cable sin cubierta de un solo conductor rígido aislado para propósitos 
generales tipo 60227 IEC 01
1 2 3 4 5 6
Sección
Nominal del 
conductor
mm2Clase de conductor
IEC 60228Espesor de aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medio Mínima resistencia de
aislamiento a
70 ºC
MΩ- kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
1,5
1,52,52,5
4466
101016
25
3550
70
95
120
150
185240
300
4001212
1
212
1
22
2
22
2
22
2
22
2
20,70,70,80,8
0,8
0,80,80,8
1,0
1,01,0
1,2
1,21,4
1,4
1,61,6
1,8
2,02,2
2,4
2,62,62,73,23,3
3,6
3,84,14,3
5,3
5,66,4
8,1
9,0
10,6
12,1
14,115,6
17,3
19,322,0
24,5
27,53,23,33,94,0
4,4
4,65,05,2
6,4
6,77,8
9,7
10,9
12,8
14,6
17,118,8
20,9
23,326,6
29,6
33,20,011
0,0100,0100,009
0,00850,00770,00700,0065
0,0070
0,00650,0050
0,0050
0,00430,0043
0,0035
0,00350,0032
0,0032
0,00320,0032
0,0030
0,0028594158
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
Tabla B3.- Datos generales para el cable sin cubierta de un solo conductor flexible aislado
para propósitos generales tipo 60227 IEC 02
1 2 3 4 5
Sección
nominal del 
conductor
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medioMínima resistencia de
aislamiento a
70 ºC
MΩ-kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
1,5
2,5
4
6
10
16
25
3550
70
95
120
150
1852400,70,80,8
0,8
1,01,0
1,2
1,21,4
1,4
1,61,6
1,8
2,02,22,83,43,9
4,4
5,76,7
8,4
9,7
11,5
13,214,116,7
18,6
20,623,53,44,14,8
5,3
6,88,1
10,2
11,7
13,9
16,6
18,220,2
22,5
24,928,40,0100,0090,007
0,006
0,0056
0,0046
0,0044
0,00380,0037
0,0032
0,00320,0029
0,0029
0,00290,0028
Tabla B4.- Datos generales para el cable sin cubierta de un solo conductor rígido aislado
para alambrado interno para una temperatura en el conductor de 70 ºC tipo 60227 IEC 05
1 2 3 4 5
Sección
nominal
del
conductor
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
MmDiámetro exterior medio Mínima resistencia de
aislamiento a
70 ºC
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
0,5
0,75
10,6
0,60,61,92,12,22,32,52,70,0150,012
0,011
Tabla B5.- Datos generales para el cable sin cubierta de un solo conductor flexible aislado
para alambrado interno para una temperatura en el conductor de 70 ºC tipo 60227 IEC 06
1 2 3 4 5
Sección
nominal
del
conductor
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
MmDiámetro exterior medio Mínima resistencia de
aislamiento a
70 ºC
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
Superior
mm
0,5
0,75
10,60,60,62,12,22,42,52,72,80,013
0,011
0,010
Tabla B6.- Datos generales para el cable sin cubierta de un solo conductor sólido aislado
para alambrado interno para una temperatura en el conductor de 90 ºC tipo 60227 IEC 07
1 2 3 4 5
Sección
nominal del
conductor
mm²Espesor de aislamiento
Valor
especificado
mmDiámetro exterior medio Mínima resistencia de
aislamiento a
90 º C.
MΩ- kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
0,5
0,75
1
1,52,50,60,60,60,70,81,92,12,22,63,22,32,52,73,23,90,0150,0130,012
0,011
0,009594159
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
Tabla B7.- Datos generales para el cable sin cubierta de un solo conductor flexible aislado
para alambrado interno para una temperatura en el conductor de 90 ºC tipo 60277 IEC 08
1 2 3 4 5
Sección
nominal
del conductor
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
MmDiámetro exterior medio Mínima resistencia de
aislamiento a
90 ºC
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
0,5
0,75
1
1,5
2,50,60,60,60,70,82,12,22,42,83,42,52,72,83,44,10,0130,0120,0100,0090,009
Tabla B8.- Datos generales para el cable liviano con cubierta de cloruro de polivinilo tipo 60227 IEC 10
1 2 3 4 5 6 7 8
Nº de conductores y 
sección nominal
Nº x mm2Clase de 
conductor
IEC
60228Espesor de 
aislamiento
Valor especificado
mmEspesor 
de cubierta 
interna
Valor
aprox.
mmEspesor de cubierta
externa
Valor
Especificado
mmDiámetro exterior
medio Mínima resistencia
de aislamiento a 
70 ºC
MΩ-kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
2x1,5
2x2,5
2x42x6
2x102x16
2x252x35
3x1,5
3x2,5
3x43x6
3x103x16
3x253x35
4x1,5
4x2.51
212121212222121212121222212120,70,70,80,80,80,80,80,81,01,01,01,21,20,70,70,80,80,80,80,80,81,01,01,01,21,20,70,70,80,80,40,40,40,40,40,40,40,40,60,60,60,81,00,40,40,40,40,40,40,40,40,60,60,80,81,00,40,40,40,41,21,21,21,21,21,21,21,21,41,41,41,41,61,21,21,21,21,21,21,41,41,41,41,41,61,61,21,21,21,27.67.88.69.09.6
10.010.5
11.0
13.013.515.518.521.0
8.08.29.29,4
10.010.5
11.5
12.014.014.516.520.522.0
8.69.0
10.010.010,010,5
11,5
12,012,513,013,514,016,517,520,024,027,510,5
11,0
12,012,513,013,514,515,517,519,021,526,029,0
11,5
12,013,013,50,011
0,0100,0100,009
0,00850,00770,00700,00650,00700,00650,00520,00500,0044
0,011
0,0100,0100,009
0,00850,00770,00700,00650,00700,00650,00520,00500,0044
0,011
0,0100,0100,009
4x4
4x6
4x104x16
4x254x35
5x1,5
5x2,5
5x45x6
5x105x16
5x255x3512121222212121212122220,80,80,80,81,01,01,01,21,20,70,70,80,80,80,80,80,81,01,01,01,21,20,40,40,60,60,60,60,81,01,00,40,40,40,40,60,60,60,60,60,60,81,01,21,41,41,41,41,41,41,41,61,61,21,21,21,21,41,41,41,41,41,41,61,61,611,5
12,012,513,015,516,018,022,524,5
9,49,8
11,011,0
12,513,013,514,517,017,520,524,527,014,515,016,017,019,0
20,523,528,532,012,012,514,014,516,017,017,518,521,022,026,031,535,00,00850,00770,00700,00650,00700,00650,00520,00500,0044
0,011
0,0100,0100,009
0,00850,00770,00700,00650,00700,00650,00520,00500,0044
NOTA: Los limites inferior y superior del diámetro externo medio no ha sido calculado de acuerdo con IEC 60719:1992
4.
4 IEC 60719:1992 Calculation of the Lower and Upper Limits for the Average Outer Dimensions of Cables with Circular Copper Conductors and of Rated Voltages up 
to and Including 450/750 V.594160
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
Tabla B9.- Datos generales para los Cordones de oropel (tinsel) planos tipo 60227 IEC 41
1 2 3 4 5
Espesor de aislamiento
Valor
Especificado
mmDiámetro exterior medio aResistencia de aislamiento 
mínima a 70 ºC
MΩ - kmMáxima resistencia del 
conductor
a 20 ºC
Ω/kmLímite inferior
mmLímite superior
mm
0,8 2,2 x 44 3,5 x 7,0 0,019 270
a El diámetro exterior medio ha sido calculado de acuerdo con la IEC 60719.
Tabla B10.- Datos generales para el cable decorativo para interior para cadenas
de iluminación tipo 60227 IEC 43
1 2 3 4 5 6 7
Sección nominal del
conductor
mm2Espesor de cada capa de
Aislamiento
Valor
mínimo
mmEspesor de aislamiento
totalDiámetro exterior
medio aResistencia de aislamiento 
mínima a 70 ºC
MΩ-kmValor mínimo
mmValor
medio
mmLímite
inferior
mmLímite superior
mm
0,5
0,750,2
0,20,60,60,70,72,32,42,72,90,0140,012
a El diámetro exterior medio ha sido calculado de acuerdo con la IEC 60719.
Tabla B11.- Datos generales para el cordón liviano de cloruro de polivinilo con cubierta tipo 60227 IEC 52
1 2 3 4 5 6
Número y sección 
nominal del
conductor
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
mmEspesor de
cubierta
Valor especificado
mmDiámetro exterior medio aResistencia de
aislamiento
mínima a 70º C
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
2 x 0,5
2 x 0,75
3 x 0,5
3 x 0,750,5
0,50,5
0,50,6
0,60,6
0,64,6
o
3,0 x 4,9
4,9
o
3,2 x 5,2
4,95,25,9
o
3,7 x 5,9
6,3
o
3,8 x 6,3
6,36,70,012
0,010
0,012
0,010
a El diámetro exterior medio ha sido calculado de acuerdo con la IEC 60719.594161
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
Tabla B12.- Datos generales para el Cordón común de cloruro de polivinilo con cubierta tipo 60227 IEC 53
1 2 3 4 5 6
Nº de
conductores y
sección
nominal
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
MmEspesor de
cubierta
Valor Especificado
mmDimensión exterior mediaMínima resistencia de 
aislamiento de 70º C
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
2 x 0,75
2 x 1
2 x 1,5
2 x 2.5
2 x 4
3 x 0,75
3 x 1
3 x 1,5
3 x 2,5
3 x 4
4 x 0,75
4 x 1
4 x 1,5
4 x 2,5
4 x 4
5 x 0,75
5 x 1
5 x 1,5
5 x 2,5
5 x 40,6
0,6
0,7
0,80,8
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,6
0,6
0,7
0,8
0,80,8
0,8
0,8
1,01,1
0,8
0,8
0,9
1,1
1,1
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
0,9
0,9
1,1
1,2
1,35,7
o
3,7 x 6,0
5,9
o
3,9 x 6,2
6,88,49,7
6,0
6,3
7,4
9,2
10,5
6,6
7,1
8,4
10,1
11,5
7,47,8
9,3
11,2
12,87,2
o
4,5 x 7,2
7,5
o
4,7 x 7,5
8,6
10,612,1
7,6
8,0
9,4
11,4
13,2
8,39,0
10,512,5
14,3
9,39,8
11,6
13,6
15,90,011
0,010
0,010
0,0090,007
0.011
0.0100,010
0,009
0,007
0,011
0,010
0,010
0,009
0,007
0,011
0,010
0,010
0,009
0,007
a El diámetro exterior medio ha sido calculado de acuerdo con la IEC 60719.
Tabla B13.- Datos generales para el cordón liviano resistente al calor con cubierta de PVC
para temperatura máxima de 90 ºC en el conductor tipo IEC 56
1 2 3 4 5 6
Nº de
conductores y
sección
nominal
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
MmEspesor de
Cubierta
Valor especificado
mmDimensión exterior media a
Mínima resistencia de 
aislamiento de 90 ºC
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
2 x 0,5
2 x 0,75
3 x 0,5
3 x 0,750,5
0,5
0,5
0,50,6
0,6
0,6
0,64,6
o
3,0 x 4,9
4,9
o
3,2 x 5,2
4,95,25,9
o
3,7 x 5,9
6,3
o
3,8 x 6,3
6,36,70,012
0,010
0,012
0,010
a El diámetro exterior medio ha sido calculado de acuerdo con la IEC 60719.594162
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
Tabla B14.- Datos generales para el cordón común resistente al calor con cubierta de PVC
para temperatura máxima de 90 ºC en el conductor tipo 60227 IEC 57
1 2 3 4 5 6
Nº de
conductores y
sección
nominal
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
mmEspesor de
cubierta
Valor Especificado
mmDimensión exterior
media aMínima resistencia de 
aislamiento de 90 ºC
MΩ–kmLímite inferior
mmLímite
superior
mm
2 x 0,75
2 x 1
2 x 1,5
2 x 2,5
2 x 4
3 x 0,75
3 x 1
3 x 1,53 x 2,5
3 x 4
4 x 0,75
4 x 1
4 x 1,54 x 2,5
4 x 4
5 x 0,75
5 x 1
5 x 1,55 x 2,5
5 x 40,6
0,60,7
0,80,8
0,6
0,60,70,80,8
0,6
0,60,70,80,8
0,6
0,60,70,80,80,8
0,80,8
1,01,1
0,8
0,80,91,11,1
0,8
0,91,01,11,2
0,9
0,91,11,21,35,7
o
3,7 x 6,0
5,9
o
3,9 x 6,2
6,88,49,7
6,0
6,37,49,2
10,3
6,67,18,4
10,1
11,5
7,47,89,3
11,2
12,87,2
o
4,5 x 7,2
7,5
o
4,7 x 7,5
8,6
10,612,1
7,68,09,4
11,4
12,8
8,39,0
10,512,514,3
9,39,8
11,6
13,615,90,011
0,010
0,010
0,0090,007
0,011
0,0100,0100,0090,007
0,011
0,0100,0100,0090,007
0,011
0,0100,0100,0090,007
a El diámetro exterior medio ha sido calculado de acuerdo con la IEC 60719.
Tabla B15.- Métodos de Ensayo para los tipos de conductores: 60277 IEC 01;
60227 IEC 02, 60227 IEC 05; 60227 IEC 06; 60227 IEC 07; 60227 IEC 08
1 2 3 4 Aplicación de ensayos para los conductores 
con designación IEC 60227Nº de
referenciaEnsayo Categoría 
de ensayoMétodo de ensayo
descrito en :
IEC Apartado 01 02 05 06 07 08
1
1.11.21.3
1.4
1.5Ensayos EléctricosResistencia del conductorEnsayo de tensión a 2 500 VEnsayo de tensión a 2 000 V
Resistencia de aislamiento a 70 ºC
Resistencia de aislamiento a 90 ºCT, ST, ST, S
TT60227-2
5
60227-260227-2
60227-2
60227-22.12.22.4
2.4
2.4xx
-
x
-xx
-
x
-x
-
x
x
-x
-
xx
-x
-
x
-
xx
-
x
-
x
2
2.1
2.2
2.3Disposiciones que cubren las características constructivas y dimensionalesVerificación del cumplimiento de las disposiciones sobre la construcción
Medición del espesor del aislamiento
Medición del diámetro totalT, S
T, S
T, S60227-1 y
60227-2
60227-1
60227-2
20227-2Inspección 
y ensayos 
manuales
1,9
1,11x
x
xx
x
xx
x
xx
x
xx
x
xx
x
x
3
3.13.23.3Propiedades mecánicas del aislamientoEnsayos de tracción antes de envejecerEnsayos de tracción después de envejecerEnsayos de pérdida de masaTTT60811-50160811-40160811-401xxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 Ensayos de presión a temperatura elevada T 60811-508 x x x X x x
5
5.15.25.3Esfuerzo de impacto y elasticidad a baja TemperaturaEnsayo de doblado para el aislamientoEnsayo de elongación para el aislamiento
 a
Ensayo de impacto para el aislamientoTTT60811-50460811-50460811-504xxxxx
-x
--x
--x
--x
--
6 Ensayo de choque térmico T 60811-509 x x x X x x
7 Ensayo de resistencia a la llama T 60332-1
6- x x x X x x
8 Ensayo de estabilidad térmica T 60811-405 - - - - x x
a Solo aplicable al diámetro exterior del cable que excede los límites especificados en el método de e nsayo
5 IEC 60227-2:2003 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 2: Test methods
6 IEC 60332-1:1979 Test on electric cable under fire conditions – Part 1: Vertical insulated cable594163
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
Tabla B16.- Métodos de ensayo para el tipo 60227 IEC 10
1 2 3 4
Nº de
referenciaEnsayo Categoría
de ensayoMétodo de ensayo
descrito en:
IEC Apartado
1
1.1
1.21.3
1.4Ensayos EléctricosResistencia del conductor
Ensayo de tensión a 2500 VEnsayo de tensión en el cable terminado a 2 000 V
Resistencia de aislamiento a 70º CT, S
T,
T, S
T60227-2
60227-260227-2
60227-22.1
2.32.2
2.4
2
2.12.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2Disposiciones que cubren las característicasConstructivas y dimensionales
Cumplimiento de las disposiciones de la construcción
Medición del espesor del aislamiento
Medición de espesor de cubierta
Medición del diámetro exterior
Valor medio
OvalamientoT, S
T, S
T, S
T, S
T, S60227-1 y
60227-2
60227-1
60227-2
60227-2
60227-2
60277-2Inspección y ensayos 
manuales
1,9
1.10
1,111.11
33.1
3.2
3.3Propiedad mecánicas del aislamientoEnsayo de tracción antes de envejecer
Ensayo de tracción después de envejecer
Ensayo de pérdida de masaT
T
T60811-501
60811-401
60811-409
44.1
4.24.2Propiedad mecánica de la cubierta
Ensayo de tracción antes de envejecer
Ensayo de tracción después de envejecerEnsayo de pérdida de masaTTT60811-50160811-20160811-409
5 Ensayo de no contaminación T 60811-401
66.1
6.2Ensayo de presión a alta temperatura
Aislamiento
CubiertaTT60332-3.1
60811-508
77.1
7.2
7.3
7.4Elasticidad y esfuerzo de impacto a baja temperatura
Ensayo de doblado para el aislamiento
Ensayo de doblado para la cubierta
Ensayo de elongación a la cubierta
 a
Ensayo de impacto al cable terminadoT
T
T
T60811-50460811-504
60811-505
60811-506
8
8.1
8.2Ensayo de choque térmico
Aislamiento
CubiertaTT60811-50960811-5099.19.2
9 Ensayo de resistencia a la llama T 60332-1
a Sólo aplicable al diámetro exterior del cable que excede los límites especificados en el método de e nsayo.
Tabla B17.- Métodos de ensayos para los conductores tipos: 60227 IEC 41 y 60227 IEC 43
1 2 3 4 Aplicabilidad de 
los ensayos en los 
conductores tipos 
60227 IEC 41 y 43
Designación abreviadaNº
ReferenciaEnsayo Categoría
de ensayoMétodo de ensayo
descrito en:
IEC aApartado 41 43
1
1.11.21.31.4Ensayos EléctricosResistencia del conductorEnsayo de tensión a 2 000 VResistencia de aislamiento a 70º CResistencia de aislamiento de larga duración a c.c.T, ST, S
TT60227-260227-260227-260227-52.12.22.4
4.4.2xxx
-xxxx594164
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
1 2 3 4 Aplicabilidad de 
los ensayos en los 
conductores tipos 
60227 IEC 41 y 43
Designación abreviadaNº
ReferenciaEnsayo Categoría
de ensayoMétodo de ensayo
descrito en:
IEC aApartado 41 43
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5Características constructivas y dimensionales
Verificación del cumplimiento de las disposiciones sobre la construcción
Medición del espesor de aislamiento de la capa interna (Solo mínimo 
espesor)
Medición del espesor de aislamiento de la capa externa (Solo mínimo 
espesor)Medición del espesor del aislamiento 
b
Medición del diámetro totalT, S
T, S
T, ST, S
T, S60227-1 y
60227-260227-1
60227-2
60227-260227-2
60227-2Inspección y 
ensayos manuales
1,9
1,91.9
1.11x
--
x
xx
x
xx
x
33.1
3.2Propiedad mecánicas del aislamiento
Ensayos de tracción antes y después de envejecer 
b
Ensayos de pérdida de masa bT
T60811-501/
60811-401
60811-409x
xxx
4 Ensayos de presión a alta temperatura 
bT 60811-508 x x
5
5.1Elasticidad a baja temperaturaEnsayo de doblado para el aislamiento 
bT 60811-508 x x
6 Ensayo de choque térmico  bT 60811-509 9.1 x x
77.17.2Esfuerzo mecánico del cable terminadoEnsayo de dobladoEnsayo de tirón60227-260227-23.23.3xx--
8 Ensayo de resistencia a la llama T 60332-1 - x x
a Todos los documentos citados en esta tabla se refieren a las ediciones vigentes en la fecha del Reglamento Técnico.
b Debido a la extrusión simultánea del mismo compuesto para ambas capas de aislamiento, la capa c ompuesta deberá ser ensayada y evaluada como una capa.
Tabla B18.- Métodos de ensayos para los conductores tipos: 60227 IEC 52; 60227 IEC 53;
60227 IEC 56; 60227 IEC 57
1 2 3 4 Aplicabilidad de 
los ensayos en los 
conductores tipos 60227 
IEC 52, 53, 56 Y 57
Designación abreviada Nº de
referenciaEnsayo Categoría
de ensayoMétodo de ensayo
descrito en:
IEC aApartado 52 53 56 57
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.41.5
1.6Ensayos Eléctricos
Resistencia del conductor
Ensayo de tensión en las fases de acuerdo al espesor de aislamiento 
especificado:- a 1 500 V hasta e incluyendo 0,6 mm- a 2 000 V más de 0,6 mm
Ensayo de tensión en el cable terminado a 2 000 V
Ensayo de tensión en el cable terminado a 1 500 VResistencia de aislamiento a 70 ºC
Resistencia de aislamiento a 90 ºCT, S
T
T
T, ST, S
T
T60227-2
60227-2
60222-2
60227-2
60227-260227-2
60227-22.1
2.3
2.3
2.2
2.42.4
2.4x
-
-
xxx
-x
x
x
x
-
x
-x
-
-
xx
-
xx
x
x
x
-
-
x
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.12.4.2Disposición que cubren las características constructivas y dimensionales
Cumplimiento de las disposiciones de la construcción
Medición del espesor de aislamiento
Medición del espesor de cubierta
Medición de la dimensión exterior
- valor medio- ovalamientoT, S
T, S
T, S
T, S
T, S60227-1 y 
60227-2
60227-1 y
60227-260227-2
60227-2
60227-2Inspección 
y ensayos 
manuales
1.9
1.10
1.111.11x
x
x
x
xx
x
x
x
xx
x
x
x
xx
x
x
x
x
3
3.1
3.23.3
3.4Propiedad mecánicas del aislamientoEnsayos de tracción antes de envejecer
Ensayos de tracción después de envejecerEnsayos de pérdida de masa
Ensayo de compatibilidad 
bT
T
T
T60811-50160811-203
60811-409
60811-4019.1
8.1.3.1
8.1
8.1.4xx
x
-x
x
x
-x
x
x
-x
x
x
x
4.4.14.2Propiedad mecánicas de la cubiertaEnsayos de tracción antes de envejecerEnsayos de tracción después de envejecer
Ensayo de pérdida de masaT
T60811-40160811-409xxxxxxxx
5
5.1
5.2Ensayo de presión a alta temperatura
Aislamiento
CubiertaTT60811-50860811-508xxxxxxxx594165
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
1 2 3 4 Aplicabilidad de 
los ensayos en los 
conductores tipos 60227 
IEC 52, 53, 56 Y 57
Designación abreviada Nº de
referenciaEnsayo Categoría
de ensayoMétodo de ensayo
descrito en:
IEC aApartado 52 53 56 57
6
6.1
6.2
6.36.4Elasticidad y esfuerzo de impacto a baja temperaturaEnsayo de doblado para aislamiento
Ensayo de doblado para la cubierta 
c
Ensayo de elongación para la cubierta d
Ensayo de impacto al cable terminadoT
T
T
T60811-50460811-504
60811-504
60811-504xx
-
xxx
-
xxx
-
xxx
x
x
77.1
7.2Ensayo de choque térmico
Aislamiento
CubiertaTT60811-50960811-509xxxxxxxx
88.1Esfuerzo mecánico del cable terminadoEnsayo de flexión T 60227-2 3.1 x x x x
9 Ensayo de resistencia a la llama T 60332-1 x x x x
10 Estabilidad térmica
Aislamiento, sólo para el tipo 56 y 57Cubierta, sólo para el tipo 56 y 57TT60811-40560811-405----xxxx
a Todos los documentos citados en esta tabla se refieren a las ediciones con fecha que están listados en el apartado de normas de referencia.
b Ver 5.3.1 de IEC 60227-1.
c Solamente aplicable a conductores que tengan un diámetro medio total hasta e incluido 12,5 mm.
d Solamente aplicable si el diámetro medio total excede 12,5 mm.
Tabla B19.- Requisitos para los ensayos eléctricos de los conductores aislados
con cloruro de polivinilo (PVC)
1 2 3 4 5 6 7 8
Ref. Nº Ensayo UnidadTensión nominal (V) Método de ensayo descrito en:
300/300 300/500 450/750 IEC Apartado
1
1.1Medición de la resistencia de los ConductoresValores a ser obtenidos, máximoVéase IEC 60228 y las normas particulares (IEC
60227-3, IEC 60227-4, etc.)60227-2 2.1
2
2.1
2.2
2.32.4Ensayo de tensión en conductoresTerminadosCondiciones de ensayo- Longitud mínima de la muestra- Periodo mínimo de inmersión en agua- Temperatura del aguaTensión aplicada (c.a.)Duración de cada aplicación de TensiónResultados a obtenerm
h
ºC
V
min10
1
20 ± 5
2 000
510
1
20 ± 5
2 000
510
1
20 ± 5
2 500
560227-2 2.2
Ninguna ruptura del dieléctrico
33.1
3.2
3.3
3.4Ensayo de tensión en los conductores aislados
Condiciones de ensayo- Longitud de la muestra- Periodo mínimo de inmersión en agua- Temperatura del aguaTensión aplicada (c.a.) de acuerdo al espesor especificado del aislamiento.- Hasta e incluyendo 0,6 mm- Mayor de 0,6 mm
Duración de cada aplicación de
tensiónResultados a obtenerm
h
ºC
VV
min51
20 ± 5
1 5002 000
551
20 ± 5
1 5002 000
551
20 ± 5
-
2 500
560227-2 2.3
Ninguna ruptura del dieléctrico
44.1
4,2Medición de la resistencia de aislamiento
Condiciones de ensayo:- Longitud de la muestra- Ensayo de tensión previo, como se indica en Ref. Nos. 2 o 3- Periodo mínimo de inmersión en el agua- Temperatura del agua
Resultados a ser obtenidosm
h5
2525260227-2 2.4
Véanse las tablas en las normas particulares (IEC 
60227-3, IEC
60227-4, etc.)594166
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
ANEXO C
Conductores eléctricos rígidos y flexibles con asilamiento, y cubierta si la hubiera, basados
en caucho etileno propileno, o materiales equivalentes, para tensiones nominales (Uo/U) hasta
e inclusive 450/750 volts utilizados en instalaciones de energía de baja tensión.
Tabla C1.- Requisitos para los ensayos no eléctricos del aislamiento de caucho reticulado
1 2 3 4 5 6 7
Ref. Nº Ensayo Unidad Tipo de componente Método de ensayo 
descrito en:
IE 2 IE 3 IE 4 IEC
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.41.4.1
1.4.21.4.3Resistencia a la tracción y
elongación a la rotura
Propiedades en el estado en que es entregado
Valores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción
- mediana, mínimo
Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura
- mediana, mínimo
Propiedades después del envejecimiento en horno de aire.
Condiciones de envejecimiento 
a, b
- temperatura
- duración del tratamientoValores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción- mediana, mínimo- variación 
c, máximo
Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura- mediana, mínimo- variación 
c, máximo
(separado)
Propiedades después de envejecimientos en una bomba de 
aireCondiciones de envejecimiento- temperatura- duración del tratamientoValores a ser obtenidos para la resistencia a la tensión- mediana, mínimo- variación 
c, máximo.
Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura- variación 
c, máximoN/mm2
%
ºC
h
N/mm2
%
%
%
ºC
h
N/mm2
%
%5,0
150
200 ± 2
10 x24
4,0
-
120
-
-
-
-
-
-6,5
200
150 ±2
7 x 24
-
± 30
-
± 30
150 ± 3
7 x 24
6,0
-
-30 d5,0
200
135 ±2
7 x 24
4,2
± 25
200
± 25
127 ± 2
40
-
±30
±3060811-501
60811-501
y
60811-401
60811-412
2
2.1
2.2Ensayo en condición caliente
Condiciones de ensayo:- temperatura
- tiempo bajo carga
- esfuerzo tracción
Valores a ser obtenidos
- estiramiento bajo carga, máximo- estiramiento después de enfriamiento, máximo ºC
min
N/mm
2
%
%200 ± 3
15
0,20
175
25200 ± 3
15
0,20
100
25200 ± 3
15
0,20
100
2560811-507
3
3.1
3.2Ensayo de presión a alta temperatura
Condiciones de ensayo:- Fuerza ejercida por la cuchilla.- Duración del calentamiento bajo carga- TemperaturaResultados a ser obtenidos:- Mediana de la profundidad de lapenetración, máximaºC
%--
-Ver IEC 60811-
508
150 ± 2
50-
-
-60811-508
4
4.1
4.2Ensayo de resistencia al Ozono
Condiciones de ensayo:- temperatura del ensayo- duración del ensayo- concentración de ozono
Resultado a ser obtenidoºC
h
%-
-----25 ± 2
24
0,025 a 0,030
Sin grietas60811-403
a Envejecimiento de Tipo IE 4 se llevará a cabo con el conductor en su lugar, o con no más de 30% de los hilos conductores eliminados.
b A menos que se especifique lo contrario en las pertinentes especificaciones de los conductores, un ventilador girando dentro del horno es normalmente admisible cuando se ensaye los compuestos de caucho. Sin embargo, en caso de controversia, el envejecimiento deberá llevarse a cabo en un horno que esté diseñado para funcionar sin ventilador girando en su interior.
c Variación, diferencia entre el valor de la mediana después de envejecer y el valor de la mediana sin envejecer, expresado como un porcentaje del último.
d Sin límite para la tolerancia positiva.594167
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
Tabla C2.- Requisitos para los ensayos no eléctricos de la cubierta de caucho reticulado
1 2 3 4 5 6
Ref.
NºEnsayo Unidad Tipo de compuesto Método de ensayo 
descrito en:
SE 3 SE 4 IEC
1
1.1
1.1.1
1.1.2Resistencia a la tracción y elongación a la rotura
Propiedades en el estado como es entregado
Valores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción
- mediana, mínimo
Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura
- mediana, mínimoN/mm2
%7,0
30010,0
30060811-501
1.2
1.2.1
1.2.21.2.3Propiedades después de envejecimiento en un horno de aire
Condiciones de envejecimiento- temperatura- duración de tratamientoValores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción- mediana, mínimo- variación 
a, máximo
Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura
- mediana, mínimo
- variación a, máximoºC
h
N/mm2
%
%
%70 ± 2
10 x 24
-
± 20
250
± 2070 ± 2
10 x 24
-
- 15 b
250
- 25 b60811-401
1.31.3.1
1.3.21.3.3Propiedades mecánicas después de la inmersión en aceite mineral
Condiciones de ensayo:- temperatura del aceite- duración de la inmersiónValores a ser obtenidos parala tracción:- variación 
a, máxima
Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura- variación 
a, máximaºC
h
%
%-
-
-
-100 ± 2
24
± 40± 4060811-404
2
2.1
2.2Ensayo en condición caliente
Condiciones de ensayo:- temperatura- tiempo bajo carga- esfuerzo de tracciónValores a ser obtenidos- elongación bajo carga, máximo- elongación sin carga, máximo ºC
min
N/mm
2
%
%200 ± 3
15
0,20
175
25200 ± 3
15
0,20
175
2560811-507
3
3.1
3.2Ensayo de doblado a baja temperatura
Condiciones de ensayo:- temperatura- periodo de aplicación a baja temperatura
Resultado a ser obtenidoºC -
--35 ± 2
Ver IEC 60811-504
Ausencia de grietas60811-504
44.1
4.2Ensayo de elongación a baja temperatura.
Condiciones de ensayo:- temperatura- periodo de aplicación de baja temperatura
Resultado a ser obtenidos
- elongación sin rotura, mínimoºC
%--
--35 ± 2
Ver IEC 60811-504
3060811-505
a Variación, diferencia entre el valor de la mediana después de envejecer y el valor de la mediana sin envejecer, expresado como un porcentaje del último.
b Sin límite para la tolerancia positiva.
Tabla C3.- Datos generales del cable tipo 60245 IEC 03
1 2 3
Sección nominal del
conductor
mm²Espesor aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medio
Límite superior
mm
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
160,60,60,6
0,7
0,80,8
0,8
1,01,03,43,63,8
4,3
5,05,6
6,2
8,29,6594168
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
Tabla C4.- Datos generales del Cordón cubierto de caucho común tipo 60245 IEC 53
1 2 3 4 5
Nº de conductores y sección 
nominal
mm²Espesor de aislamiento
Valor especificado
mmEspesor de la cubierta
Valor especificado
mmDimensiones exterior
media a
Límite inferior
mmLímite superior
mm
2 x 0,75
2 x 1
2 x 1,5
2 x 2,5
2 x 4
3 x 0,75
3 x 1
3 x 1,53 x 2,5
3 x 4
4 x 0,75
4 x 1
4 x 1,54 x 2,5
4 x 4
5 x 0,75
5 x 1
5 x 1,55 x 2,5
5 x 40,60,60,80,91,0
0,6
0,60,80,91,0
0,6
0,60,80,91,0
0,6
0,60,80,91,00,80,91,01,11,2
0,9
0,91,01,11,2
0,9
0,91,11,21,3
1,0
1,01,11,31,45,76,17,69,0
10,6
6,26,58,09,6
11,3
6,87,19,0
10,712,7
7,68,09,8
11,9
14,17,48,09,8
11,6
13,7
8,18,5
10,412,414,5
8,89,3
11,6
13,816,2
9,9
10,312,715,317,9
NOTA: La dimensiones promedio totales deben ser calculados en concordancia con IEC 60719.
Tabla C5.- Datos generales para el cordón cubierto con policloropreno común
u otro elastómero sintético equivalente tipo 60245 IEC 57
1 2 3 4 5
Nº de conductores y sección 
nominal
mm²Espesor de aislamiento
Valor especificado
mmEspesor de la cubierta
Valor especificado
mmDiámetro exterior
medio a
Límite inferior
mmLímite superior
mm
2 x 0,75
2 x 1
2 x 1,52 x 2,5
2 x 4
3 x 0,75
3 x 1
3 x 1,53 x 2,5
3 x 4
4 x 0,75
4 x 1
4 x 1,54 x 2,5
4 x 4
5 x 0,75
5 x 1
5 x 1,55 x 2,5
5 x 40,60,60,80,91,0
0,6
0,60,80,91,0
0,6
0,60,80,91,9
0,6
0,60,80,91,00,80,91,01,11,2
0,9
0,91,01,11,2
0,9
0,91,11,21,3
1,0
1,01,11,11,45,75,97,69,0
10,6
6,26,58,09,6
11,3
6,87,19,0
10,712,7
7,68,09,8
11,9
14,17,28,09,8
11,6
13,7
8,18,5
10,412,414,5
8,89,3
11,6
13,816,2
9,9
10,312,715,317,9
a La dimensiones promedio totales deben ser calculados en concordancia con IEC 60719.594169
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
Tabla C6.- Datos generales para el Cable flexible cubierto con caucho policloropreno pesado
u otro elastómero sintético equivalente tipo 60245 IEC 66
1 2 3 4 5 6 7
Nº de conductores y sección 
nominal
mm²Espesor de aislamiento
Valor especificado
mmEspesor de la cubierta
Valor especificadoDiámetro exterior
medio a
Una capa
mmDos capasLímite inferior
mmLímite superior
mmCapa interior
mmCapa exterior
mm
1 x 1,5
1 x 2,5
1 x 4
1 x 6
1 x 10
1 x 16
1 x 25
1 x 35
1 x 50
1 x 70
1 x 95
1 x 120
1 x 150
1 x 185
1 x 240
1 x 300
1 x 400
2 x 1
2 x 1,52 x 2,5
2 x 4
2 x 6
2 x 10
2 x 16
2 x 25
3 x 1
3 x 1,53 x 2,5
3 x 4
3 x 6
3 x 100,8
0,9
1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
1,4
1,6
1,6
1,8
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
0,8
0,8
0,9
1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
0,8
0,80,9
1,0
1,0
1,21,4
1,4
1,5
1,6
1,8
1,9
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,5
3,6
3,8
1,3
1,5
1,7
1,8
2,0
3,1
3,3
3,6
1,4
1,61,8
1,9
2,1
3,3-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,3
1,4
---
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
2,2
---
-
-
-5,7
6,3
7,2
7,9
9,5
10,8
12,7
14,3
16,5
18,6
20,8
22,8
25,2
27,6
30,6
33,5
37,4
7,7
8,5
10,2
11,8
13,117,7
20,2
24,3
8,39,2
10,9
12,7
14,1
19,17,1
7,9
9,0
9,8
11,9
13,415,8
17,9
20,6
23,3
26,0
28,6
31,4
34,4
38,3
41,9
46,8
1,00
11,0
13,1
15,1
16,8
22,6
25,7
30,7
10,7
11,9
14,0
16,2
18,0
24,2
3 x 163 x 253 x 35
3 x 50
3 x 703 x 95
4 x 1
4 x 1,54 x 2,5
4 x 44 x 6
4 x 10
4 x 10
4 x 254 x 351,21,41,4
1,6
1,61,8
0,8
0,80,9
1,0
1,01,2
1,2
1,41,43,53,84,1
4,5
4,85,3
1,5
1,71,9
2,0
2,32,4
3,6
4,14,41,41,51,6
1,8
1,92,1
---
-
--
1,41,61,72,12,32,5
2,7
2,93,2
---
-
--
2,22,52,721,826,129,3
34,1
38,443,3
9,2
10,212,1
14,0
15,720,9
23,8
28,632,527,633,037,1
42,9
48,3
54
11,9
13,115,5
17,9
20,026,5
30,1
36,641,1594170
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
1 2 3 4 5 6 7
Nº de conductores y sección 
nominal
mm²Espesor de aislamiento
Valor especificado
mmEspesor de la cubierta
Valor especificadoDiámetro exterior
medio a
Una capa
mmDos capasLímite inferior
mmLímite superior
mmCapa interior
mmCapa exterior
mm
4 x 50
4 x 70
4 x 95
4 x 120
4 x 150
5 x 1
5 x 1,5
5 x 2,5
5 x 45 x 6
5 x 10
5 x 16
5 x 251,6
1,6
1,8
1,8
2,0
0,8
0,8
0,9
1,0
1,0
1,2
1,2
1,44,8
5,2
5,9
6,0
6,5
1,6
1,8
2,0
2,2
2,5
3,6
3,9
4,41,9
2,0
2,3
2,4
2,6
-
-
-
-
-
-
1,5
1,72,9
3,2
3,6
3,6
3,9
-
-
-
-
-
-
2,4
2,737,7
42,7
48,4
53,0
58,0
10,2
11,2
13,2
15,6
17,5
22,9
26,4
32,047,5
54,0
61,0
66,0
73,0
13,1
14,4
17,0
19,9
22,2
29,1
33,3
40,4
Tabla C7.- Datos generales para el Cable circular o plano para cadenas decorativas cubierto con caucho 
policloropreno u otro elastómero sintético equivalente tipo 60245 IEC 58 Y 58f
1 2 3 4 5 6 7
Nº de conductores y 
sección nominal
mm²Espesor de 
aislamiento
Valor especificado
mmEspesor de la cubierta
Valor especificadoDiámetro exterior
medio a
Una capa
mmDos capasLímite inferior
mmLímite superior
mmCapa interior
mmCapa exterior
mm
1 x 0,75
1 x 1,52 x 1,50,80,80,8--
6,7--
7,00,80,80,84,34,5
5,0 x 13,05,25,6
6,0 x 14,0
a El diámetro exterior medio ha sido calculado de acuerdo con IEC 60719.
Tabla C8.- Datos generales para el Cordón trenzados aislados con caucho etileno – propileno (EPR) para 
aplicaciones que requieren alta flexibilidad tipo 60245 IEC 89
1 2 3 4
Nº de conductores y sección nominal
mm²Espesor de aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medio a
Límite inferior
mmLímite superior
mm
2 x 0,75
2 x 1
2 x 1,5
3 x 0,75
3 x 1
3 x 1,50,80,80,80,80,80,85,55,76,25,96,26,77,27.68,27,78,18,8
a El Diámetro exterior medio ha sido calculado de acuerdo con IEC 60719
Tabla C9.- Métodos de ensayos para el Cable aislado con silicona resistente al calor
para un conductor de temperatura máxima de 180 ºC tipo 60245 IEC 03
1 2 3 4
Nº de
referenciaEnsayo Categoría
de ensayoMétodo de ensayo descrito en:
IEC Apartado
11.11.2Ensayos EléctricosResistencia del conductorEnsayo de tensión a 2 000 VT, ST, S60245-260245-22.12.2594171
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
1 2 3 4
Nº de
referenciaEnsayo Categoría
de ensayoMétodo de ensayo descrito en:
IEC Apartado
2
2.1
2.2
2.32.3.12.3.2Disposiciones que cubren las características
constructivas y dimensionales
Verificación del cumplimiento de las
disposiciones sobre la construcción
Medición del espesor de aislamiento
Medición del diámetro total- valor medio- ovalamientoT, S
T, S
T, S
T, S60245-1 y
60245-2
60245-1
60245-2
60245-2
60245-2Inspección y
ensayos
manuales
1.9
1.111.11
3
3.1
3.2
3.3Propiedades mecánicas del aislamiento- ensayos de tracción antes de envejecer
- ensayos de tracción después de envejecer
- ensayo en condición caliente T
T
T60811-501
60811-401
60811-507
Tabla C10.- Ensayos para el tipo 60245 IEC 53; IEC 60245 57; IEC 60245 58; IEC 60245 66
1 2 3 4 5 6 7 8
Ref.
NºEnsayo Catego-ría 
de
ensayoMétodo de ensayo descrito en: Aplicabilidad de 
los ensayos en los 
conductores 60245 IEC 53, 
57, 58, y 66
IEC aApartado 53 57 58 66
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3Ensayos Eléctricos
Resistencia del conductor
Ensayo de tensión en las fases de acuerdo al espesor de aislamiento 
especificado:
- a 1 500 V hasta e incluyendo 0,6 mm- a 2 000 V más de 0,6 mm
Ensayo de tensión sobre cable acabado a 2 000 V / 2500 VT, S
T
T
T, S60245-2
60245-2
60245-2
60245-22.1
2.3
2.3
2.2x
x
x
xx
x
x
xx
x
x
xx
x
x
x 
c
2
2.1
2.2
2.32.42.4.12.4.22.5Disposiciones que cubren las características constructivas y dimensionalesCumplimiento de las disposiciones de la construcción
Medición del espesor de aislamiento
Medición del espesor de cubiertaMedición de la diámetro exterior- valor medio- ovalamientoDistancia entre centros del conductor T, S
T, S
T, S
T, S
T, ST, S60245-2 y
60245-260245-1
60245-2
60245-2
60245-2
60245-260245-2Inspección 
y ensayos 
manuales
1.9
1.10
1.111.11
1.11 y 6.4x
xx
x
-x
xx
x
-x
xx
xxx
xx
x
-
33.13.23.33.43.5Propiedades mecánicas del aislamientoEnsayo de tracción antes de envejecerEnsayo de tracción después de envejecer en el horno de aireEnsayo de tracción después de envejecer en la bomba de aireEnsayo en condición calienteEnsayo de resistencia al OzonoTTTTT60811-501
60245-2
60811-41260811-50760811-403xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
44.14.24.34.4Propiedades mecánicas de la cubiertaEnsayos de tracción antes de envejecerEnsayos de tracción después de envejecer en el horno de aireEnsayos de tracción después de inmersión en aceiteEnsayo en condición caliente TTTT60811-50160811-40160811-40460811-507xx
-
xxxxxxxxxxxxx
55.1
5.2Resistencia mecánica del cable completo
Ensayo de flexión seguido, después de inmersión en agua, por un ensayo de tensión:- a 2 000 V en el cable completo con dos núcleosPara los conductores que tienen más de dos núcleos:- a 1 500 V sobre núcleos con aislamiento específicos, espesor de hasta e incluyendo 0,6 mm- a 2 000 V sobre núcleos con aislamiento específicos, espesor superior a 0,6 mmT
TT60245-260245-260245-23.1 y 2.23.1 y 2.33.1 y 2.3xxxxxxx
--x
-
x
6
6.16.2Ensayos a baja temperaturaEnsayo de doblado para la cubiertaEnsayo de elongación para la cubierta 
bTT60811-50460811-504--x
---xx
a Los documentos citados en la tabla refieren a ediciones vigentes en el momento de la formulación d el Reglamento Técnico.
b Aplicable solo si el diámetro exterior del cable supera los límites especificados en el método de ensayo.
c Para el cable 60245 IEC 66 el ensayo de tensión sobre el cable acabado es a 2 500 V.594172
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
Tabla C 11.- Ensayos para el tipo 60245 IEC 89
1 2 3 4
Nº
de referenciaEnsayo Categoría de 
ensayoMétodo de ensayo descrito en:
IEC aApartado
1
1.11.21.3Ensayos EléctricosResistencia del conductorEnsayo de tensión sobre el conductor a 2 000 VEnsayo de tensión sobre cable acabado a 2 000 VT, ST, S
R60245-260245-260245-22.12.22.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5Disposiciones que cubren las características constructivas y dimensionalesCumplimiento de las disposiciones de la construcción
Medición del espesor de aislamiento
Medición del espesor de cubierta de trenza textil
Medición de la diámetro exterior
- valor medio
- ovalamiento
Medición de soldabilidad (conductores planos)T, S
T, S
T, S
T, S
T, S
T60245-1
60245-2
60245-8
60245-2
60245-2
60245-2Inspección y 
ensayos manuales
1.9
Anexo B
1.11
1.11
1.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4Propiedades mecánicas del aislamientoEnsayo de tracción antes de envejecer
Ensayo de tracción después de envejecer en horno de aire
Ensayo de tracción después de envejecer en bomba de oxigeno
Ensayo en condición caliente T
T
T
T60811-501
60245-2
60811-41260811-507
44.14.2
4.3Resistencia mecánica del cable completo
Ensayo de resistencia al desgasteEnsayo de flexión de las tres poleas
Ensayo de retorcidoT
T
T60245-2
60245-2
60245-23.3
3.5
3.6
5 Ensayos de resistencia al calor del material textil trenzado T 60245-2 6
6 Ensayo de resistencia al ozono – Método A T 60811-403
a Los documentos citados en esta tabla refieren a ediciones vigentes en el momento de la formulació n del Reglamento Técnico.
Tabla C12.- Requisitos para pruebas eléctricas para conductores con aislamiento de caucho reticulado
1 2 3 4 5 6 7
Ref. Nº Ensayo Unidad Tensión nominal Método de ensayo 
descrito en:
300/ 300 V 300/
500 V450/
750 VIEC
1
1.1Medición de la resistencia de los conductoresValores a ser obtenidos, máximoVéase EC 60228 y especificaciones particulares
(IEC 60245-3, IEC 60245-4,
etc.)60245-2
2
2.1
2.2
2.32.4Ensayo de tensión en conductores terminadosCondiciones de ensayo- longitud mínima de la muestra
- periodo mínimo de inmersión en agua
- temperatura del agua
Tensión aplicada (c.a.)
Duración de cada aplicación de tensiónResultados a obtenerm
h
ºC
V
min10
1
20 ± 5
2 000
510
1
20 ± 5
2 000
510
1
20 ± 5
2 500
560245-2
Ninguna ruptura
33.1
3.23.3
3.4Ensayo de tensión en los conductores
Condiciones de ensayo- longitud de la muestra- periodo mínimo de inmersión en agua- temperatura del aguaTensión aplicada (c.a.) de acuerdo al espesor especificado del aislamiento- hasta e incluyendo 0,6 mm- mayor de 0,6 mmDuración de cada aplicación deTensiónResultados a obtenerm
h
ºC
VV
min51
20 ± 5
1 5002 000
551
20 ± 5
1 5002 000
551
20 ± 5
-
2 500
560245-2
Ninguna ruptura
4
4.14.2Medición de la resistencia de aislamiento a temperaturas sobre 
90 ºCCondiciones de ensayo:- ensayo de temperaturaResultados a ser obtenidosºC -60245-2
110
IEC 60245-7,
Tablas 1 y 3
a Sólo se aplica a conductores de etileno-acetato de vinilo con aislamiento de caucho que figuran en la norma IEC 60245-7.594173
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
ANEXO D
Conductores eléctricos, sean éstos unipolares o flexibles con aislamiento y/o cubierta termoplástica o 
reticulada libre de halógenos y baja emisión de humo, para tensiones nominales (Uo/U) hasta e inclusive 
450/750 volts.
Tabla D1.- Requisitos para los ensayos no eléctricos del aislamiento termoplástico libre de halógenos
1 2 3 4 5 6
Ref. Nº Ensayo aUnidad Tipo de compuesto Método de ensayo 
descrito en IEC 
60811b
TI 6 TI 7 Sección
1
1.11.1.1
1.1.21.2
1.2.1
1.2.21.2.3Propiedades mecánicas
Propiedades antes de envejecimiento:Valores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción- mediana, mínimoValores a ser obtenidos para la elongación a la rotura- mediana, mínimoPropiedades después del envejecimiento en horno de aire.Condiciones de envejecimiento
:
- temperatura- duración del tratamientoValores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción- mediana, mínimo- variación, máximoValores a ser obtenidos para la elongación a la rotura- mediana, mínimo- variación , máximaN/mm
2
%
ºC
h
N/mm2
%
%
%7,5
150
80 ± 2
7 x 24
-
± 20
-
± 2010,0
125
80 ± 2
7 x 24
10,0
± 20
125
± 20501
401
2
2.1
2.2Ensayo de contracción
Condiciones de ensayo:- longitud de la muestra- temperatura- duración del tratamientoValores a ser obtenidos- contracción, máximomm
ºC
h
%200
100 ± 2
1
4-
--502
33.1
3.2Ensayo de presión a alta temperatura
Condiciones de ensayo:- Fuerza ejercida por la cuchilla.- Duración del calentamiento bajo carga- TemperaturaResultados a ser obtenidos:- Mediana de la profundidad de la penetración, máximaN
h
ºC
%cc
80 ± 2
50cc
80 ± 2
50508
508
508
4
4.1
4.2Ensayo de doblado a baja temperatura
Condición del ensayo:
- temperatura
- periodo de aplicación de baja temperatura
Resultados a ser obtenidosºC
h-15 ± 2
c
d-15 ± 2
c
d504
504
5
5.1
5.2Ensayo de elongación a baja temperatura
Condición de ensayo- temperatura- periodo de aplicación de baja temperaturaResultados a ser obtenidos-elongación sin rotura, mínimoºC
h
%-15 ± 2
c
30-15 ± 2
c
30505
505
6
6.1
6.2
6.3Ensayo de resistencia al Ozono
Método A- temperatura del ensayo- duración del ensayo
- concentración de ozono (por volumen)
Método B
- temperatura del ensayo
- duración del ensayo
- concentración de ozono (por volumen)
Resultado a ser obtenidoºC
h
%
ºC
h
%25 ± 2
24
(250 a 300) x 10
-4
40 ± 2
72
(200±50) x 10-6
d-
--
-
--
-403
EN 50396
8.1.3
7
7.17.27.3Evaluación de halógenos-pH mínimo-conductividad, máxima-Porcentaje de gas halógeno ácido:- HCl y HBr, máximo- HF máximo 
eµS/mm
%%4,3
10
0,50,14,3
10
0,50;1EN 50267-2-2EN 50267-2-2
EN 50267-2-1
EN 60684-2594174
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
1 2 3 4 5 6
Ref. Nº Ensayo aUnidad Tipo de compuesto Método de ensayo 
descrito en IEC 
60811b
TI 6 TI 7 Sección
8
8.1
8.28.3Ensayo de compatibilidad
Condición del envejecimiento-temperatura-Duración del tratamientoValores a ser obtenidos por el esfuerzo de tensión:-mediana, mínimo-variación 
f, máxima
Valores a ser obtenidos por la elongación hasta la rotura:
-mediana
-variación ºC
h
N/mm2
%
%
%80 ± 2
7 x 24
-
± 20
-
± 2080 ± 2
7 x 24
-
± 20
-
± 20
a Información sobre otros ensayos se da en la norma EN 50363-0 apartado 5.
b A menos que se especifique lo contrario en las pertinentes especificaciones de los conductores.
c Ver método de ensayo referido en columna 6 y 7.
d Sin grietas, fisuras o perforaciones
e Este método no debe ser aplicado si se obtiene un resultado negativo para gas flúor en el ensayo del Anexo D de HS 21.14.
f La variación es la diferencia entre los valores obtenidos antes y después del ensayo, expresados cómo % del valor inicial.
Tabla D2.- Requisitos para los ensayos no eléctricos del aislamiento reticulado libre de halógenos
1 2 3 4 5 6 7
Ref. Nº Ensayo aUnidad Tipo de componente Método de ensayo descrito 
en IEC 60811 b
EI 5 EI 8 Sección Apartado
1
1.11.1.1
1.1.21.2
1.2.1
1.2.21.2.3Propiedades mecánicas
Propiedades antes de envejecimiento:
Valores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción
- mediana, mínimo
Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura- mediana, mínimoPropiedades después del envejecimiento en horno de aire.
Condiciones de envejecimiento
:
- temperatura
- duración del tratamientoValores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción- mediana, mínimo- variación, máximoValores a ser obtenidos para la elongación a la rotura- mediana, mínimo- variación, máximoN/mm
2
%
ºC
h
N/mm2
%
%
%10,0
125
135 ± 2
7 x 24
-
± 30
-
± 305,0
125
110 ± 2
7 x 24
-
- 30c
125
± 30501
401
2
2.1
2.2Ensayos en a altas temperaturas
Condiciones de ensayo:- temperatura- tiempo bajo carga- esfuerzo de tensiónRequisitos del ensayo- máxima elongación bajo carga- máxima elongación sin cargaºC
min
N/mm
2
%
%200 ± 3
15
20
100
25200 ± 3
1520
100
25507
33.1
3.2Ensayo de presión a alta temperatura
Condiciones de ensayo:- Fuerza ejercida por la cuchilla (valor k)
d
- Duración del calentamiento bajo carga- TemperaturaResultados a ser obtenidos:- Mediana de la profundidad de lapenetración, máximaN
h
ºC
%e
e
100 ± 2
50-
--
-508
4
4.14.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2Ensayos a baja temperatura
Ensayo de dobladoCondición del ensayo:- temperatura- periodo de aplicación de baja temperaturaResultados a ser obtenidos
Ensayo de elongación
Condición del ensayo- temperatura- periodo de aplicación de baja temperaturaResultados a ser obtenidos-elongación sin rotura, mínimoºC
h
ºC
h
%-15 ± 2
e
f
-15 ± 2
e
30-15 ± 2
e
f
-15 ± 2
e
30504
504
505505594175
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
1 2 3 4 5 6 7
Ref. Nº Ensayo aUnidad Tipo de componente Método de ensayo descrito 
en IEC 60811 b
EI 5 EI 8 Sección Apartado
5
5.1
5.2
5.3Ensayo de resistencia al Ozono
Método A
- temperatura del ensayo
- duración del ensayo- concentración de ozono (por volumen)
Método B
- temperatura del ensayo
- duración del ensayo- concentración de ozono (por volumen)
Resultado a ser obtenidoºC
h
%
ºC
h
%25 ± 2
24
(250 a 300) x 10
-4
40 ± 2
72
(200±50) x 10-6
f25 ± 2
24
(250 a 300) x 10-4
40 ± 2
72
(200±50) x 10-6
f403
EN 50396
6
6.1
6.26.3Evaluación de gases corrosivos- pH mínimo- conductividad, máxima- porcentaje de gases ácidos halógenos
- HCl y HBr, máximo- HF máximo 
eµS/mm
%%4,3
10
0,50,14,3
10
0,50,1EN 50267-2-2
EN 50267-2-2
EN 50267-2-1
EN 60684-2
a Información sobre otros ensayos se da en la norma EN 50363-0 apartado 5..
b A menos que se especifique lo contrario en las pertinentes especificaciones de los conductores.
c Sin tolerancia positiva.
d Para EI 5 se debe usar como valor el K=1,0 para calcular la fuerza.
e Ver método de ensayo referido en columna 6 y 7.
f Sin grietas, fisuras o perforaciones
g Este método no debe ser aplicado si se obtiene un resultado negativo para gas flúor en el ensayo d el Anexo D de HS 21.14
Tabla D3.- Requisitos para los ensayos no eléctricos para los compuestos reticulados libres
de halógenos para cubierta
1 2 3 4 5 6 7
Ref. Nº Ensayo aUnidad Tipo de componente Método de ensayo descrito en
IEC 60811 b
EM 8 EM 10 Sección Apartado
1
1.11.1.1
1.1.21.2
1.2.1
1.2.21.2.31.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3Propiedades mecánicas
Propiedades antes de envejecimiento:Valores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción- mediana, mínimoValores a ser obtenidos para la elongación a la rotura- mediana, mínimoPropiedades después del envejecimiento en horno de aire.Condiciones de envejecimiento
:
- temperatura- duración del tratamientoValores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción- mediana, mínimo- variación, máximoValores a ser obtenidos para la elongación a la rotura- mediana, mínimo- variación , máximoPropiedades después de inmersión en aceite mineralCondiciones del ensayo:- temperatura del aceite- tiempo de inmersión en aceiteValores a ser obtenidos para el esfuerzo de tensión:- variación máximaValores a ser obtenidos para la elongación a la rotura:- variación máximaN/mm
2
%
ºC
h
N/mm2
%
%
%
ºC
h
%
%7,0
125
100 ± 2
7 x 24
-
- 30 c
100
± 30
100 ± 2
24
±40±405.0
125
100 ± 2
7 x 24
5,0
- 30 
c
100
± 30
-
-
-201
401
2
2.1
2.2Ensayos a altas temperaturas
Condiciones de ensayo:- temperatura- tiempo bajo carga- esfuerzo de tensiónRequisitos del ensayo- máxima elongación bajo carga- máxima elongación sin cargaºC
min
N/mm
2
%
%200 ± 3
15
20
100
25200 ± 3
1520
100
25507
33.1
3.2Ensayo de doblado a baja temperatura
Condición del ensayo:-temperatura-periodo de aplicación de baja temperaturaResultados a ser obtenidosºC
h-15 ± 2
d
sin grietas-15 ± 2
d
sin grietas504  594176
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
1 2 3 4 5 6 7
Ref. Nº Ensayo aUnidad Tipo de componente Método de ensayo descrito en
IEC 60811 b
EM 8 EM 10 Sección Apartado
4
4.1
4.2Ensayo de elongación a baja temperatura
Condición del ensayo-temperatura
-periodo de aplicación de baja temperatura
Resultados a ser obtenidos-elongación sin rotura, mínimoºC
h
%-15 ± 2
d
30-15 ± 2
d
30501
501
501
5
5.1
5.2
5.3Ensayo de resistencia al Ozono
Método A
- temperatura del ensayo
- duración del ensayo- concentración de ozono (por volumen)
Método B
- temperatura del ensayo- duración del ensayo
- concentración de ozono (por volumen)
Resultado a ser obtenidoºC
h
%
ºC
h
%25 ± 2
24
(250 a 300) x 10
-4
40 ± 2
72
(200±50) x 10-6
Sin grietas-
-
-
-
--
-403
EN 50396 8.1.3
6
6.1
6.2
6.3Evaluación de halógenos-pH mínimo
-conductividad, máxima
-porcentaje de gases halógenos:- HCl y HBr máximo- HF, máximo 
fµS/mm
%%4,3
10
0,50,14,3
10
0,50,1EN 50267-2-2EN 50267-2-2
a Información sobre otros ensayos se da en la norma EN 50363-0 apartado 5.
b A menos que se especifique lo contrario en las pertinentes especificaciones de los conductores.
c Solo tolerancia negativa.
d Ver método de ensayo referido en la columna 6 y 7
f Este método no debe ser aplicado si se obtiene un resultado negativo para gas flúor en el ensayo del Anexo D de HS 21.14
Tabla D4.- Requisitos para los ensayos no eléctricos para los compuestos termoplásticos
de la cubierta libre de halógenos
1 2 3 4 5 6
Ref. Nº Ensayo Unidad Tipo de componente Método de ensayo descrito en
IEC 60811 a
TM 7 Sección Apartado
11.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.21.2.3Propiedades mecánicas
Propiedades antes de envejecimiento:
Valores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción
- mediana, mínimoValores a ser obtenidos para la elongación a la rotura- mediana, mínimo
Propiedades después del envejecimiento en horno de aire.
Condiciones de envejecimiento
:
- temperatura- duración del tratamiento
Valores a ser obtenidos para la resistencia a la tracción
- mediana, mínimo- variación 
b, máximo
Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura
- mediana, mínimo
- variación b , máximoN/mm2
%
ºC
h
N/mm2
%
%
%7,5
150
80 ± 2
7 x 24
-
±20
-
± 20501
401
2
2.1
2.2Ensayo de presión a alta temperatura
Condiciones de ensayo:
- Fuerza ejercida por la cuchilla (valor k)
- Duración del calentamiento bajo carga- TemperaturaResultados a ser obtenidos:
- Mediana de la profundidad de la
penetración, máximaN
h
ºC
%cc
80 ± 2
50508
508
508
33.1
3.2 Ensayo de doblado a baja temperatura
Condición del ensayo:
-temperatura
-periodo de aplicación de baja temperaturaResultados a ser obtenidosºC
h-15 ± 2
c
sin grietas504
504
4
4.1
4..2Ensayo de elongación a baja  temperatura
Condición del ensayo
-temperatura-periodo de aplicación de baja temperaturaResultados a ser obtenidos
-elongación sin rotura, mínimoºC
h
%-15 ± 2
c
30505
505594177
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
1 2 3 4 5 6
Ref. Nº Ensayo Unidad Tipo de componente Método de ensayo descrito en
IEC 60811 a
TM 7 Sección Apartado
5
5.1
5.2Ensayo de impacto
Condiciones del ensayo:
-temperatura.
-periodo de aplicación de baja temperatura-masa del martilloResultado a ser obtenidosºC
hg-15 ± 2
cc
sin grietas505
6
6.1
6.2
6.3Ensayo de resistencia al Ozono
Método A
- temperatura del ensayo
- duración del ensayo- concentración de ozono (por volumen)Método B
- temperatura del ensayo
- duración del ensayo
- concentración de ozono (por volumen)
Resultado a ser obtenidoºC
h
%
ºC
h
%25 ± 2
24
0,025 a 0,030
40 ± 2
72
(200 ± 50) x 10
-6
Sin grietas403
EN 503968
8.1.3
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2Ensayo de inmersión en agua
Condiciones del ensayo:- temperatura- duraciónPropiedades mecánicas después de inmersión:Valores a ser obtenidos para él esfuerzo de tensión:- variación
 b, máximo
Valores a ser obtenidos para elongación la rotura:- variación 
b, máximoºC
h
%
%70 ± 2
168
± 30± 35
8
8.1
8.2
8.3Evaluación de halógenos
- pH mínimo
- conductividad, máxima
- porcentaje de gases halógenos:
- HCl y HBr máximo- HF, máximo µS/mm
%%4,3
10
0,50,1EN 50267-2-2
EN 50267-2-2
9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2Ensayo de compatibilidad
Condiciones de envejecimiento
- temperatura
- duración del tratamiento
Propiedades mecánicas después del envejecimientoValores a ser obtenidos para el esfuerzo de tensión:- variación 
b, máxima
Valores a ser obtenidos para la elongación a la rotura:- variación 
b, máxima ºC
h
%%80 ± 2
7 x 24
±. 20
±20401 8.1.4
a A menos que se especifique lo contrario en las pertinentes especificaciones de los conductores.
b Diferencia entre el valor medio después de envejecimiento y el valor medio sin envejecer , expresado como un porcentaje del valor inicial.
c Ver método de ensayo referido en la columna 6 y 7.
d Este método no debe ser aplicado si se obtiene un resultado negativo para gas flúor en el ensayo del Anexo D de HS 21.14.
Tabla D5.- Datos generales para conductores flexibles con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja 
emisión de humos. Cables para servicios ligeros (H03Z1Z1-F y H03Z1Z1H2-F).
1 2 3 4 5 6
Nº de
conductores y
sección
nominal
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
mmEspesor de
cubierta
Valor
Especificado
mmDimensión exterior
media aMínima resistencia de 
aislamiento de 90 ºC
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
2x0,5
2x0,75
3x0,5
3x0,75
4x0,5
4x0,750,5
0,50,5
0,50,50,50,6
0,60,6
0,60,60,64,6
o
3,0x4,9
4,9
o
3,2x5,2
4,95,25,45,75,9
o
3,7x5,9
6,3
o
3,8x6,3
6,36,76,97,30,011
0,010
0,011
0,010
0,011
0,010
a El diámetro exterior medio ha sido calculado de acuerdo con la IEC 60719594178
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
Tabla D6.- Datos generales para Cables flexibles con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja 
emisión de humos. Cables para servicios ordinarios. 
(H05Z1Z1-F y H05Z1Z1H2-F)
1 2 3 4 5 6
Nº de
conductores y
sección
nominal
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
mmEspesor de
cubierta
Valor
Especificado
mmDimensión exterior
media aMínima resistencia de 
aislamiento de 90 ºC
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
2x0,75
2x1
2x1,5
2x2,5
2x4
3x0,75
3x1
3x1,5
3x2,5
3x4
4x0,75
4x1
4x1,54x2,5
4x4
5x0,75
5x1
5x1,55x2,5
5x40,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,6
0,60,70,8
0,8
0,6
0,6
0,70,80,8
0,6
0,6
0,7
0,80,80,8
0,8
0,8
1,0
1,1
0,8
0,80,91,1
1,2
0,8
0,9
1,01,11,2
0,9
0,9
1,1
1,21,45,9
o
3,7x6,0
5,9
o
3,9x6,2
6,8
8,4
9,7
6,0
6,37,49,2
10,5
6,6
7,1
8,4
10,1
11,5
7,47,8
9,3
11,2
13,07,5
o
4,5x7,2
7,5
o
4,7x7,5
8,6
10,6
12,1
7,68,09,4
11,4
13,1
8,3
9,0
10,5
12,514,3
9,39,8
11,6
13,916,10,011
0,010
0,010
0,0095
0,0078
0,011
0,0100,0100,009
0,0078
0,011
0,0100,010
0,00950,0078
0,011
0,010
0,010
0,0095
0,0078
a El diámetro exterior medio ha sido calculado de acuerdo con la IEC 60719
Tabla D7.- Datos generales para Cables flexibles con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión 
de humos. Cables para servicios exigentes. (H07ZZ-F)
1 2 3 4 5 6 7 8
Nº de conductores y 
sección nominal
mm²Espesor de 
aislamiento
Valor especificado
mmEspesor de la cubierta
Valor especificadoDiámetro exterior
medio aMínima resistencia de 
aislamiento de 70 ºC
MΩ–kmUna capa
mmDos capas Límite inferior
mmLímite superior
mmCapa interior
mmCapa exterior
mm
1x1,5
1x2,5
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25
1x351x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x1851x240
1x300
1x4001x5001x630
2x1
2x1,52x2,50,80,91,0
1,0
1,21,2
1,4
1,41,6
1,6
1,81,8
2,0
2,22,4
2,6
2,83,03,0
0,8
0,80,91,41,41,5
1,6
1,81,9
2,0
2,22,4
2,6
2,83,0
3,2
3,43,5
3,6
3,84,04,1
1,3
1,51,7---
-
--
-
--
1,01,11,2
1,3
1,41,4
1,4
1,51,61,6
------
-
--
-
--
1,61,71,8
1,9
2,02,1
2,2
2,32,42,5
---5,76,37,2
7,9
9,5
10,8
12,7
14,316,5
18,6
20,822,8
25,2
27,630,6
33,5
37,441,345,5
7,78,5
10,27,17,99,0
9,8
11,9
13,415,8
17,920,6
23,3
26,028,6
31,4
34,438,3
41,9
46,852,057,0
10,0
11,0
13,10,012
0,010
0,0094
0,0081
0,00760,0062
0,0058
0,00490,0048
0,0041
0,00400,0036
0,0036
0,00360,0034
0,0033
0,00310,00300,0026
0,0130,0120,010594179
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
1 2 3 4 5 6 7 8
Nº de conductores y 
sección nominal
mm²Espesor de 
aislamiento
Valor especificado
mmEspesor de la cubierta
Valor especificadoDiámetro exterior
medio aMínima resistencia de 
aislamiento de 70 ºC
MΩ–kmUna capa
mmDos capas Límite inferior
mmLímite superior
mmCapa interior
mmCapa exterior
mm
2x4
2x6
2x10
2x16
2x25
3x1
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x351,0
1,01,2
1,2
1,4
0,8
0,80,9
1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
1,41,8
2,03,1
3,3
3,6
1,4
1,61,8
1,9
2,1
3,3
3,5
3,8
4,1-
-
1,2
1,3
1,4
-
--
-
-
1,3
1,4
1,5
1,,6--
1,9
2,0
2,2
--
-
-
--
-
2,0
2,1
2,3
2,511,8
13,1
17,7
20,2
24,3
8,3
9,2
10,9
12,7
14,1
19,1
21,8
26,1
29,315,1
16,822,6
25,7
30,7
10,7
11,9
14,016,2
18,0
24,2
27,6
33,0
37,10,0094
0,00810,0076
0,0062
0,0058
0,013
0,0012
0,0010
0,0094
0,0081
0,0076
0,0062
0,0058
0,0049
3x50
3x70
3x95
3x1203x150
3x185
3x240
3x300
4x1
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
4x50
4x70
4x95
4x1204x150
4x185
4x240
4x300
5x1
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
5x10
5x16
5x251,6
1,6
1,8
1,8
2,0
2,2
2,4
2,5
0,8
0,8
0,9
1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
1,4
1,6
1,6
1,8
1,8
2,0
2.2
2,4
2,6
0,8
0,8
0,9
1,0
1,01,2
1,2
1,44,5
4,8
5,3
5,6
6,0
6,4
7,1
7,7
1,5
1,7
1,9
2,0
2,3
3,4
3,6
4,1
4,4
4,8
5,2
5,9
6,0
6,5
7,0
7,7
8,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,53,6
3,9
4,41,8
1,9
2,1
2,2
2,4
2,5
2,8
3,1
--
-
-
-
1,4
1,4
1,6
1,7
1,9
2,0
2,3
2,4
2,6
2,8
3,1
3,3
--
-
-
1,0
1,4
1,5
1,72,7
2,9
3,2
3,4
3,6
3,9
4,3
4,6
--
-
-
-
2,0
2,2
2,5
2,7
2,9
3,2
3,6
3,6
3,9
4,2
4,6
5,1
--
-
-
1,5
2,2
2,4
2,734,1
38,4
43,3
47,4
52,0
57,0
65,0
72,0
9,2
10,2
12,1
14,0
15,7
20,9
23,8
28,6
32,5
37,7
42,7
48,4
53,0
58,0
64
72
80
10,2
11,2
13,3
15,6
17,522,9
26,4
32,042,9
48,3
54,0
60,0
66,0
72,0
82,0
90,0
11,9
13,1
15,5
17,9
20,0
26,5
30,1
36,6
41,1
47,5
54,0
61,0
66,0
73,0
80
91
101
13,1
14,4
17,0
19,9
22,229,1
33,3
40,40,0048
0,0041
0,0040
0,0036
0,0036
0,0036
0,0034
0,0033
0,0130,012
0,010
0,0094
0,0081
0,0076
0,0062
0,0058
0,0049
0,0048
0,0041
0,0040
0,0036
0,0036
0,0036
0,0034
0,0033
0,013
0,012
0,010
0,00940,0081
0,0078
0,0062
0,0058594180
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
TABLA D8.- Datos generales para Cables flexibles con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión 
de humos. Cables multiconductores para servicios exigentes (H07ZZ-F)
1 2 3 4 5 6 7 8
Nº de conductores y 
sección nominal
mm²Espesor de 
aislamiento
Valor 
especificado
mmEspesor de la cubierta a, b
Valor especificadoDiámetro exterior
medioMínima 
resistencia de 
aislamiento de 
70 ºC
MΩ–kmUna capa
mmDos capas Límite inferior
mmLímite superior
mmCapa interior
mmCapa exterior
mm
6 x 1,5
12 x 1,5
18 x 1,524 x 1,536 x 1,5
6 x 2,5
12 x 2,518 x 2,524 x 2,536 x 2,5
6 x 4
12 x 418 x 40,80,80,80,80,8
0,9
0,90,90,90,9
1,0
1,01,02,52,93,23,53,8
2,7
3,13,53,94,3
2,9
3,53,91,01,21,31,41,5
1,1
1,21,41,61,7
1,2
1,41,61,51,71,92,12,3
1,6
1,92,12,32,6
1,7
2,12,313,417,620,724,327,8
15,7
20,624,428,833,2
18,2
24,428,817,222,426,330,735,2
20,0
26,230,936,441,8
23,2
30,936,40,0120,0120,0120,0120,012
0,010
0,0100,0100,0100,010
0,00940,00940,0094
a El espesor de la cubierta (eg) de los conductores ha sido calculado de acuerdo con la norma IEC 6 0502-1 Anexo A usando la fórmula siguiente: eg = 0,11 D + 1,5 
mm, donde D es el diámetro total.
b El espesor de la capa simple de la cubierta para tamaños de cable “no preferidos” puede también ser calculado usando la fórmula dada en la nota (a) de esta tabla. Si se requiere un espesor equivalente para la cubierta de dos capas, el espesor de la capa simple se divide en 40% para la capa interna y 60% para la capa externa. 
Tabla D9.- Datos generales para Cables unipolares rígidos y sólidos sin cubierta con aislamiento termoplástico 
libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para instalaciones fijas. H07Z1-U y H07Z1-R (T ipo 1 y 2)
1 2 3 4 5 6
Sección
Nominal del conductor
mm2Clase de conductor
IEC 60228Espesor de aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medio Mínima resistencia de
aislamiento a
70 ºC
MΩ- kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
1,51,52,52,5
4466
101016
25
3550
70
95
120
150
185240
300
4005006301212
1
212
1
22
2
22
2
22
2
22
2
2220,70,70,80,8
0,8
0,80,80,8
1,0
1,01,0
1,2
1,21,4
1,4
1,61,6
1,8
2,02,2
2,4
2,62,82,82,62,73,23,3
3,6
3,84,14,3
5,3
5,66,4
8,1
9,0
10,6
12,1
14,115,6
17,3
19,322,0
24,5
27,530,534,03,23,33,94,0
4,4
4,65,05,2
6,4
6,77,8
9,7
10,9
12,8
14,6
17,118,8
20,9
23,326,6
29,6
33,236.941,10,011
0,0100,010
0,0099
0,0087
0,00820,00740,0070
0,0072
0,00670,0056
0,0053
0,00460,0046
0,0040
0,00390,0035
0,0035
0,00350,0034
0,0033
0,00310,00300,0027594181
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
Tabla D10.- Datos generales para Cables unipolares flexibles sin cubierta con aislamiento termoplástico libre 
de halógenos y baja emisión de humos. Cables para instalaciones fijas H07Z1-K (T ipo 1 y 2)
1 2 3 4 5
Sección
nominal del conductor
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medio Mínima resistencia de
aislamiento a
70 ºC
MΩ-kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
1,5
2,5
4
6
10
16
25
3550
70
95
120
150
1852400,70,80,8
0,8
1,01,0
1,2
1,21,4
1,4
1,61,6
1,8
2,02,22,83,43,9
4,4
5,76,7
8,4
9,7
11,5
13,215,116,7
18,6
20,623,53,44,14,8
5,3
6,88,1
10,2
11,7
13,9
16,0
18,220,2
22,5
24,928,40,010
0,009 50,007 8
0,006 8
0,006 50,005 3
0,005 0
0,004 30,004 2
0,003 6
0,003 60,003 2
0,003 2
0,003 20,003 1
Tabla D11.- Datos generales para Cables unipolares rígidos y sólidos sin cubierta con aislamiento 
termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para cableado interno. (H05Z1-U y H05Z1-R)
1 2 3 4 5 6
Tipo de cable Sección nominal
del
conductor
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medioMínima resistencia de
aislamiento a
70 ºC
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
H05Z1-U 0,5
0,75
10,60,60,61,92,12,22,32,52,70,0140,013
0,011
H05Z1-R 0,5
0,75
10,60,60,62,02,22,32,42,62,80,0140,012
0,011
Tabla D12.- Datos generales para Cables unipolares flexibles sin cubierta con aislamiento termoplástico libre 
de halógenos y baja emisión de humos. Cables para cableado interno. (H05Z1-K)
1 2 3 4 5
Sección
nominal
del conductor
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medioMínima resistencia de
aislamiento a
90 ºC
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
0,5
0,75
10,60,60,62,12,22,42,52,72,80,013
0,011
0,010594182
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
Tabla D 13.- Datos generales para Cables unipolares rígidos y sólidos sin cubierta con aislamiento reticulado 
libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para instalaciones fijas. (H07Z-U y H07Z-R)
1 2 3 4 5 6
Sección
Nominal del 
conductor
mm2Clase de conductor
IEC 60228Espesor de aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medioMínima resistencia de
aislamiento a
70 ºC
MΩ- kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
1,5
1,5
2,5
2,5
4
4
6
6
10
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
63012
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
22
2
2
2
2
2
2
20,70,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
1,4
1,61,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
2,82,62,7
3,2
3,3
3,6
3,8
4,1
4,3
5,3
5,6
6,4
8,1
9,0
10,6
12,1
14,115,6
17,3
19,3
22,0
24,5
27,5
30,5
34,03,23,4
4,0
4,1
4,6
4,7
5,2
5,4
6,6
7,0
8,0
10,1
11,3
13,2
15,1
17,619,4
21,6
24,1
27,5
30,6
34,3
38.2
42,50,011
0,010
0,010
0,009
0,008 5
0,007 7
0,007 0
0,006 5
0,005 0
0,006 7
0,005 0
0,005 0
0,004 3
0,004 3
0,003 5
0,003 50,003 2
0,003 2
0,003 2
0,003 2
0,003 0
0,002 8
0,002 8
0,002 5
Tabla D14.- Datos generales para Cables unipolares flexibles sin cubierta con aislamiento reticulado libre de 
halógenos y baja emisión de humos. Cables para instalaciones fijas. (H07Z-K)
1 2 3 4 5
Sección
nominal del 
conductor
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medioMínima resistencia de
aislamiento a
70 ºC
MΩ-kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
1,52,5
4
6
10
16
25
3550
70
95
120
150
1852400,70,80,8
0,8
1,01,0
1,2
1,21,4
1,4
1,61,6
1,8
2,02,22,83,43,9
4,4
5,76,7
8,4
9,7
11,5
13,215,116,7
18,6
20,623,53,54,34,9
5,5
7,18,4
10,612,114,4
16,6
18,820,9
23,3
25,829,40,0100,0090,007
0,006
0,005 6
0,004 6
0,004 4
0,003 80,003 7
0,003 2
0,003 20,002 9
0,002 9
0,002 90,002 8594183
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
Tabla D15.- Datos generales para Cables unipolares sólidos sin cubierta con aislamiento reticulado libre de 
halógenos y baja emisión de humos. Cables para cableado interno. (H05Z-U)
1 2 3 4 5
Sección
nominal
del conductor
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medioMínima resistencia de
aislamiento a
90 ºC a
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
0,5
0,75
10,6
0,60,61,92,12,22,42,62,80,0150,012
0,011
a Los valores de resistencia de la capa de aislamiento fueron calculados usando la siguiente fórmula, sobre la base de una resistividad 
de 1 x 108 Ω.m a 90 ºC,
R = 0,0367 log D/d donde:
R es la resistencia de la capa de aislamiento en MΩ.km a 90 ºC,
D es el diámetro nominal exterior, en mm,D es el diámetro del círculo circunscrito del conductor, en mm.
Tabla D16.- Datos generales para Cables unipolares flexibles sin cubierta con aislamiento
reticulado libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables para cableado interno. (H05Z-K)
1 2 3 4 5
Sección
nominal
del conductor
mm2Espesor de
aislamiento
Valor especificado
mmDiámetro exterior medioMínima resistencia de
aislamiento a
90 ºC a
MΩ–kmLímite
inferior
mmLímite
superior
mm
0,5
0,75
10,60,6
0,62,1
2,2
2,42,6
2,8
2,90,013
0,011
0,010
a Los valores de resistencia de la capa de aislamiento fueron calculados usando la siguiente fórmula, sobre la base de una resistividad 
de 1 x 108 Ω.m a 90 ºC,
R = 0,0367 log D/d donde:R es la resistencia de la capa de aislamiento en MΩ.km a 90 ºC,
D es el diámetro nominal exterior, en mm,D es el diámetro del círculo circunscrito del conductor, en mm.
Tabla D 17.- Métodos de ensayo para los tipos de conductores flexibles con aislamiento termoplástico 
libre de halógenos y baja emisión de humos para servicios ligeros y ordinarios 
(H03Z1Z1-F y H03Z1Z1H2-F; H05Z1Z1-F y H05Z1Z1H2-F)
1 2 3 4 5 6 7
Ref. Nº Ensayo aClase de
ensayoMétodo de ensayo descrito en: Aplicabilidad del ensayo para los 
tipos de conductores
EN Apartado H03Z1Z1-F
H03Z1Z1H2-FH05Z1Z1-F
H05Z1Z1H2-F
1
1.11.21.3
1.3.1
1.3.2
1.41.51.61.7Ensayos Eléctricos 
b
Resistencia del conductorEnsayo de tensión cable completo a 2 000 VEnsayo de tensión sobre los conductores aislados de acuerdo con el espesor del aislamiento especificado:
- a 1 500 V para espesores inferiores o iguales a 0,6 mm
- a 2 000 V para espesores superiores a 0,6 mmResistencia al aislamiento a 70 º CResistencia a largo plazo del aislamiento a c. c.Ausencia de defectos en el aislamientoResistencia superficial de la cubierta T, ST, ST, S
T, S
T, ST, S
T
R
T50395
756
7
7
8.1
9
10
11xx
x
-
x
xxxxx
x
xxxxx
2
2.1
2.2
2.32.4
2.4.1
2.4.2Disposiciones que cubren las características constructivas y 
dimensionales
Verificación del cumplimiento de las disposiciones sobre la construcción
Medición del espesor del aislamiento
Medición del espesor de la cubiertaMedición del diámetro exterior
- valor medio
- ovalidadT,S
T, ST, S
T, S
T, S505025-1
5039650396
50396
50396Inspección 
y ensayos 
manuales
4.1
4.2/4.3
4.4.14.4.2x
x
x
x
xx
x
x
x
x
3 Ensayos sobre el material del aislamiento T 50363-5
c- x x
7 EN 50395:2006 Electrical test methods for low voltage energy cables.594184
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
1 2 3 4 5 6 7
Ref. Nº Ensayo aClase de
ensayoMétodo de ensayo descrito en: Aplicabilidad del ensayo para los 
tipos de conductores
EN Apartado H03Z1Z1-F
H03Z1Z1H2-FH05Z1Z1-F
H05Z1Z1H2-F
4 Ensayos sobre el material de la cubierta T 50396c,d- x x
5 Ensayo de compatibilidad T 60811-401 x x
6 Ensayo de impacto a -5 ºC T 60811-506 x x
7
7.1Resistencia mecánica del cable completo e
Ensayo de flexiones alternas seguido, después de inmersión en agua, de un ensayo de tensión sobre los conductores aislados a 2 000 VT 50396503956.2
7x x
88.15.3Ensayo bajo condiciones de fuegoEnsayo de un cable unipolar verticalEnsayo de emisión de humosTT60332-1-2
8
61034-2xxxx
9 Determinación de halógenos en todos los materiales no metálicos T, S 50525-1 Anexo B x x
a El orden dado no implica una secuencia de ensayos.
b Los requisitos y las condiciones particulares de los ensayos están dados en la Tabla 1 de la EN 50525-1.
c Esta norma EN incluye todos los métodos de ensayo y requisitos para el material de aislamiento. La muestra de ensayo se toma de conductores terminados.
d Véase también el Anexo D.
e No aplicable a conductores con conductor de sección superior a 2,5 mm2 .
Tabla D 18 - Métodos de ensayo para los tipos de Cables flexibles con aislamiento reticulado libre
de halógenos y baja emisión de humos para servicios exigentes, para conductores unipolares
y multipolares (H07ZZ-F y H07ZZ-F).
1 2 3 4 5
Nº de ref. Ensayo aClase de
ensayoMétodo de ensayo descrito en:
EN Apartado
1
1.11.2
1.3
1.4
1.5
1.61.7Ensayos Eléctricos 
b
Resistencia del conductorEnsayo de tensión cable completo a 2 000 V
Ensayo de tensión sobre los conductores aislados a 2 500 V
Resistencia al aislamiento a 90 º C
Resistencia a largo plazo del aislamiento a c. c.
Ausencia de defectos en el aislamientoResistencia superficial de la cubierta T, ST, S
T, S
TT
R
T503955
6
7
8.1
9
10
11
22.1
2.2
2.3
2.4
2.4.12.4.2
2.5Disposiciones que cubren las características constructivas y dimensionalesVerificación del cumplimiento de las disposiciones sobre la construcción
Medición del espesor del aislamiento
Medición del espesor de la cubierta
Medición del diámetro exterior
- valor medio- ovalidad
Ensayo de soldabilidad (conductor desnudo)T,S
T, ST, S
T, ST, S
T505025-1
50396
50396
5039650396
50396Inspección y ensayos 
manuales
4.1
4.2/4.3
4.4.1
4.4.2
8.2
3 Ensayos sobre el material del aislamiento T 50363-5 
c-
4 Ensayos sobre el material de la cubierta T 50363-6 c, d-
5 Ensayo de compatibilidad T 60811-401
6 Ensayo de impacto a -5 ºC T 60811-506
77.1Resistencia mecánica del cable completo 
e
Ensayo de flexiones alternas seguido, después de inmersión en agua, de un ensayo de tensión sobre los conductores aislados a 2 000 VT 50396503956.2
7
8
8.1
8.2
5.3Ensayo bajo condiciones de fuegoEnsayo de un cable unipolar vertical
Ensayo de conductores colocados en capas
Ensayo de emisión de humosT
T
T60332-1-2
60332-3-24
61034-2
9 Determinación de halógenos en todos los materiales no metálicos T, S 50525-1 Anexo B
a El orden dado o implica una secuencia de ensayos.
b Los requisitos y las condiciones particulares de loe ensayos están dados en la Tabla 1 de la EN 50525-1.
c Esta norma EN incluye todos los métodos de ensayo y requisitos para el material de aislamiento. La muestra de ensayo se toma de conductores terminados.
d Los requisitos del ensayo de resistencia al ozono no son aplicables a la capa interna de una cubierta de dos capas.
e No aplicable a conductores con más de 18 conductores aislados dispuestos en más de dos capas concéntricas.
8 IEC 60332-1-2:2004 Test on electric and optical fibber cables under fire conditions – Part 1-2 Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable 
– Procedure for 1 kW premixed flame594185
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
Tabla D 19.- Métodos de ensayo para los tipos de conductores unipolares rígidos y sólidos, unipolares flexibles 
sin cubierta, con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humos para instalaciones 
fijas. (H07Z1-U, H07Z1-R y H07Z1-K); conductores unipolares rígidos y sólidos, unipolares flexibles, sin 
cubierta con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humos para cableado interno 
(H05Z1-U, H05Z1-R y H05Z1-K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nº de refe-
renciaEnsayo aCategoría de 
ensayoMétodo de ensayo descrito en: Aplicabilidad del ensayo para 
los tipos de conductores
EN Apartado
H07Z1-U
H07Z1-R
H07Z1-K
H05Z1-U
H05Z1-R
H05Z1-K
1
1.1
1.2
1.2.11.2.21.3
1.4
1.5Ensayos Eléctricos 
b
Resistencia del conductorEnsayo de tensión del cable completo
- ensayo de tensión a 2 500 V
- ensayo de tensión a 2 00 VResistencia al aislamiento a 70 º CResistencia a largo plazo del aislamiento acc.
Ausencia de defectos en el aislamientoT, S
T, S
T, ST, S
T
R50395
50395
50395503955
6
8.2
10xx
-
x
x
xx
x
-
x
x
xx
-
x
xx
xx
-
x
xx
x
2
2.1
2.2
2.3Disposiciones que cubren las características constructivas y 
dimensionales
Verificación del cumplimiento de las disposiciones sobre la construcción
Medición del espesor del aislamiento
Medición del diámetro exterior T, S
T, S
T, S22.1
5039650396Insp. y 
ensayos 
manuales
4.14.4x
x
xx
x
xx
x
xx
x
x
3 Ensayos sobre el material del aislamiento T 50396-5 
cx x x x
4 Ensayo de impacto a -5 ºC T 60811-506 x x x x
55.1
5.2
5.3Ensayo bajo condiciones de fuegoEnsayo de un cable unipolar vertical
Ensayo de conductores colocados en capas
Ensayo de emisión de humosT
T
T60332-1-2
61034x 
d
x e
xx d
x e
xx
-
xx
-
x
6 Determinación de halógenos en todos los materiales no metálicos T, S x x x x
a El orden dado o implica una secuencia de ensayos.
b Los requisitos y las condiciones particulares de loe ensayos están dados en la Tabla 1 de la EN 50525-1.
c Esta norma EN incluye todos los métodos de ensayo y requisitos para el material de aislamiento. La muestra de ensayo se toma de conductores terminados.
d Aplicable tanto a los conductores tipo 1 como a los conductores tipo 2.
e Solo aplicable a los conductores tipo 2.
Tabla D 20 – Métodos de ensayo para los tipos de conductores unipolares rígidos y sólidos sin cubierta con 
aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humos para instalaciones fijas (H07Z-U y H07Z-R); 
conductores unipolares flexibles, unipolares sólidos, sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos 
y baja emisión de humos para instalaciones fijas y cableado interno (H07Z-K; H05Z-U y H05Z-K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nº de refe-
renciaEnsayo a Categoría de 
ensayoMétodo de ensayo descrito 
en:Aplicabilidad del ensayo para 
los tipos de conductores
EN Apartado
H07Z-U
H07Z-R
H07Z-K
H05Z-U
H05Z-K
1
1.11.21.2.11.2.21.31.4Ensayos Eléctricos 
b
Resistencia del conductorEnsayo de tensión del cable completoEnsayo de tensión a 2 500 VEnsayo de tensión a 2 00 VResistencia al aislamiento a 90 º CAusencia de defectos en el aislamientoT, S
T, S
T, ST, S
R50395
50395
5039550395
-5
6
8.2
10
-xx
-
x
xx
x
-
x
xx
-
xxxx
-
xxx
2
2.12.2
2.3Disposiciones que cubren las características constructivas y dimensionales
Verificación del cumplimiento de las disposiciones sobre la 
construcción
Medición del espesor del aislamiento
Medición del diámetro exterior T,S
T, ST, S22.1
5039650396Insp. y 
ensayos 
manuales
4.14.4x
x
xx
x
xx
x
xx
x
x
3 Ensayos sobre el material del aislamiento T 50396-5 
cx x x x
4 Ensayo de impacto a -5 ºC T 60811-506 x x x x594186
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nº de refe-
renciaEnsayo a Categoría de 
ensayoMétodo de ensayo descrito 
en:Aplicabilidad del ensayo para 
los tipos de conductores
EN Apartado
H07Z-U
H07Z-R
H07Z-K
H05Z-U
H05Z-K
5
5.15.2Ensayo bajo condiciones de fuegoEnsayo de un cable unipolar verticalEnsayo de emisión de humosTT6033261034xxxxxxxx
6 Determinación de halógenos en todos los materiales no 
metálicos T, S 50525-1 x x x x
a El orden dado o implica una secuencia de ensayos.
b Los requisitos y las condiciones particulares de loe ensayos están dados en la Tabla 1 de la EN 50525-1.
c Esta norma EN incluye todos los métodos de ensayo y requisitos para el material de aislamiento. La muestra de ensayo se toma de conductores terminados.
Tabla D21 – Requisitos para pruebas eléctricas para conductores terminados
1 2 3 4 5 6 7
Ref. Nº Ensayo Unidad Tensión nominal de los conductores Método de 
ensayo descrito 
en EN 50395
300/ 300 V 300/
500 V450/
750 VApartado
1
1.1Medición de la resistencia de los conductoresValores a ser obtenidos, máximoa a a 5
22.1
2.2
2.32.4Ensayo de tensión en conductores terminadosCondiciones de ensayo- longitud mínima de la muestra- periodo mínimo de inmersión en agua- temperatura del aguaTensión aplicada (c.a.)Duración de cada aplicación de tensiónResultados a obtenerm
h
ºC
V
min20
1
20 ± 5
2 000
1520
1
20 ± 5
2 000
1520
1
20 ± 5
2 500
156
Ninguna ruptura
33.1
3.23.3
3.4Ensayo de tensión en los conductores
Condiciones de ensayo- longitud de la muestra- periodo mínimo de inmersión en agua- temperatura del aguaTensión aplicada (c.a.) de acuerdo al espesor especificado del aislamiento.- hasta e incluyendo 0,6 mm- mayor de 0,6 mmDuración de cada aplicación detensión, mínimoResultados a obtenerm
h
ºC
VV
min51
20 ± 5
1 5002 000
551
20 ± 5
1 5002 000
551
20 ± 5
-
2 500
57
Ninguna ruptura
44.14.1.1
4.1.2
4.24.2.1
4.2.2Medición de la resistencia de aislamiento
Cables ≤ 90 ºCCondiciones de ensayo:- longitud de la muestra previo ensayo de tensión (Ref. 2 o 3)- periodo mínimo de inmersión en agua- temperatura el aguaResultados a ser obtenidosCables > 90 ºCCondiciones de ensayo:- longitud de la muestra previo ensayo de tensión (Ref. 2 ó 3)
- periodo mínimo de inmersión en agua
- temperatura el aguaResultados a ser obtenidosm
h
ºC
MΩ
m
h
ºC
MΩ52bb52bb
1,40
(de los 5 iniciales)
2bb52bb
1,40
(de los 5 iniciales)
2bb8.1
8.2
5
5.1
5.2Resistencia de larga duración del aislamiento a 
corriente continuaCondiciones del ensayo:- longitud de la muestra- duración del ensayo- temperatura del agua- tensión en c. c. aplicadaResultados a ser obtenidosm
h
ºC
V5
240
60 ± 5
220
Sin perforación 
o daños en la 
superficie5
240
60 ± 5
220
Sin perforación 
o daños en la 
superficie5
240
60 ± 5
220
Sin perforación o daños 
en la superficie9594187
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016
 El Peruano  /
ANEXO E
ESQUEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
Elementos de los esquemas de certificación.
El esquema de certificación deberá incluir los siguientes 
elementos:
E.1 Solicitud de certificación.
Donde se identifique el esquema de certificación, el 
producto objeto de la certificación y el nombre y dirección del productor y cuando corresponda el representante 
legal del productor.
E.2 Evaluación de la documentación.
Que incluye la evaluación de los procedimientos, manual 
de aseguramiento de la calidad, manual de la calidad, 
diseños u otros según corresponda al esquema de 
certificación.
E.3 Evaluación inicial .
Que incluye según corresponda la evaluación del sistema 
de aseguramiento de la calidad o del sistema de gestión de la calidad del productor. Asimismo, incluye la toma de muestras de la fábrica, del mercado o ambos según corresponda para los ensayos.
E.4 Ensayos.
Incluye la realización de todos los ensayos establecidos 
en el presente Reglamento Técnico.
E.5 Revisión.
Incluye la evaluación de los resultados obtenidos para 
determinar el cumplimiento con los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento Técnico.
E.6 Decisión.
Si los requisitos han sido cumplidos se determina el 
otorgamiento del certificado de conformidad, puede incluir 
la licencia para el uso de una marca de conformidad en los productos certificados.
E.7 Seguimiento.
Una vez otorgado el certificado de conformidad y la 
licencia de uso de marca de conformidad, si corresponde, se realizaran evaluaciones de seguimiento que incluyen la evaluación del sistema de aseguramiento de la calidad 
o del sistema de gestión de la calidad del productor y ensayos en muestras tipo o muestras de la fábrica, del 
mercado o ambos según corresponda al esquema de 
certificación. En función a los resultados obtenidos se 
determina el mantenimiento de la certificación.
ANEXO F
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O INFORMES DE 
LABORATORIO
F1 Contenido de los certificados de conformidad
F1.1 Título del certificado de conformidad de acuerdo a 
uno de los esquemas de certificación contemplados en el 
artículo 8 del reglamento.
F1.2 El nombre y la dirección del organismo de 
certificación y el lugar donde se realizaron las pruebas de 
determinación (ensayos y/o inspecciones);
F1.3 Una identificación única del certificado de 
conformidad (tal como el número de serie)F1.4 El nombre y la dirección del cliente;
F1.5 La identificación de los métodos utilizados;
F1.6 Una descripción, la condición y una identificación no 
ambigua de los conductores eléctricos en evaluación;F1.7 La fecha de recepción de las muestras sometidas 
a evaluación o ensayo, cuando ésta sea esencial para 
la validez y la aplicación de los resultados, y la fecha de 
evaluación o ejecución del ensayo;
F1.8 Una referencia al plan y a los procedimientos de 
muestreo utilizados, cuando éstos sean pertinentes para 
la validez o la aplicación de los resultados;
F1.9 Las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las 
cuales fueron hechas las evaluaciones y que tengan una 
influencia en los resultados;
F1.10 Los resultados de las evaluaciones o ensayos con 
sus unidades de medida, cuando corresponda;F1.11 El o los nombres, funciones y firmas o una 
identificación equivalente de la o las personas que 
autorizan el certificado de conformidad;1 2 3 4 5 6 7
Ref. Nº Ensayo Unidad Tensión nominal de los conductores Método de 
ensayo descrito 
en EN 50395
300/ 300 V 300/
500 V450/
750 VApartado
6
6.1
6.1.16.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2Comprobación de ausencia de defectos en el 
aislamientoEnsayo de detección de defectos en secoCondición del ensayoResultados a ser obtenidos
Ensayo de tensión
Condición del ensayo:- tensión a aplicar en c. a.- tensión a aplicar en c. c.- duración del ensayoResultados a ser obtenidosVV
minc
sin perforación
2 0005 000
5
sin perforaciónc
sin perforación
2 0005 000
5
sin perforaciónc
sin perforación
2 5005 000
5
sin perforación10.2
77.1
7.2Resistencia superficial de la cubierta
Condiciones del ensayo- tensión a aplicar en c. c.- duración del ensayoResultados a ser obtenidosV
min
Ω100 a 500
1
≥ 10 
9100 a 500
1
≥ 10 9100 a 500
1
≥ 10 911
a Véase la NTP IEC 60228 y especificaciones particulares.
b Ver tablas en las especificaciones particulares.
c Ver método de ensayo referido en la columna 7.594188
NORMAS LEGALES Sábado 23 de julio de 2016 / 
  El Peruano
F1.12 Cuando corresponda, una declaración de que 
los resultados sólo están relacionados con los ítems 
certificados.
F2 Datos del muestreo
Los certificados de conformidad que contengan los 
resultados del muestreo, debe n incluir lo siguiente, cuando 
sea necesario  para la interpretación de los resultados:
F2.1 La fecha del muestreo;
F2.2 Una identificación inequívoca del producto 
muestreado (incluido el nombre del fabricante, el modelo o el tipo de designación, de ser el caso la identificación del lote y los números de serie;
F2.3 El lugar del muestreo, incluido cualquier diagrama, 
croquis o fotografía;F2.4 Una referencia al plan y a los procedimientos de 
muestreo utilizados;F2.5 Los detalles de las condiciones ambientales durante 
el muestreo que puedan afectar a la interpretación de los 
resultados del ensayo;
F2.6 Norma o especificación sobre el método o el 
procedimiento de muestreo, y las desviaciones, adiciones 
o exclusiones de la especificación concerniente.
Anexo No. 1.- Descripción de las siglas asociadas con el material aislante y de cubierta.
Conductores eléctricos Aislamiento Cubierta
Conductores rígidos y flexibles con 
aislamiento, y cubierta si la hubiera, basada en cloruro de polivinilo (PVC)
(Cuadro No. 5)Tipo PVC/C  en el caso de los conductores para 
instalaciones fijas.
Tipo PVC/D  en el caso de los conductores flexibles.
Tipo PVC/E  en el caso de los conductores resistentes al 
calor para cableado interno.Tipo PVC/ST4 en el caso de conductores para 
instalaciones fijas.Tipo PVC/ST5  en el caso de conductores flexibles.
Tipo PVC/ST10 en el caso de conductores cubiertos con un compuesto de cloruro de polivinilo de 90 ºC.
Conductores rígidos y flexibles con 
asilamiento, y cubierta si la hubiera, basados 
en caucho etileno propileno, o materiales equivalentes(Cuadro No. 6)Tipo IE2, compuesto de caucho de silicona.
Tipo IE3, compuesto de caucho a base de acetato vinil 
etileno.Tipo IE4, compuesto de caucho etil propileno.Tipo SE3, compuesto de caucho.
Tipo SE4, compuesto de caucho policloropreno.
Anexo Nº 2
Siglas utilizadas para la designación de los conductores eléctricos libre de halógenos y baja emisión de humo.
ELEMENTOS DE LA 
DESIGNACIÓNPOSICIÓN REFERENCIA A SÍMBOLO SIGNIFICADO
Características generales 1 Correspondencia con la 
normalizaciónH
NTPCable según normas armonizadasCable de tipo nacional (no existe norma armonizada)
2 Tensión asignada 03 300/300V 
05 300/500V 
07 450/750V 
Constitución del cable 3 Aislamiento Z
Z1Mezcla reticulada a base de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humosMezcla termoplástica a base de poliolefina, con baja emisión de gases corrosivos y humos 
4 Revestimientos metálicos C4 Pantalla de cobre en forma de trenza, sobre el conjunto de los conductores aislados reunidos 
5 Cubierta y envolvente no metálica Z
Z1Mezcla reticulada a base de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humosMezcla termoplástica a base de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos 
6 Elementos constitutivos y construcciones especialesNinguno
H
H2
H6
H7H8Cable cilíndrico
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos conductores aislados pueden separarse
Cables planos cuyos conductores aislados no pueden 
separarseCables planos comprendiendo tres conductores aislados o másDoble capa de aislamiento extruidaCable extensible 
Forma del (de los)conductor(es) 7 Forma del conductor -F Flexible para servicios móviles (clase 5 de UNE 21022) 
-H Extraflexible (clase 6 de UNE 21022) 
-K Flexible para instalaciones fijas (clase 5 de UNE 21022) 
-R Rígido, de sección circular, de varios alambres 
cableados 
-U Rígido, de sección circular, de un solo alambre 
-Y Formado por cintas de cobre arrolladas en hélice 
alrededor de un soporte textil (Oropel) 
Número y sección nominal del conductor 8 Nº de conductores N Número de conductores 
9 Símbolo o signo de multiplicación x G  Signo "X" en ausencia de conductor amarillo/verde, Símbolo "G" si existe un conductor amarillo/verde 
10 Sección nominal mm
2Sección nominal expresada en mm2 
1408433-12