Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       NOVENA SECCION  
SECRETARIA DE ENERGIA  
RESPUESTAS a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización). (Continúa de la 
Octava Sección).  
(Viene de la Octava Sección)  
No. Artículo,  
Sección,  
Subsección,  
Tabla,  o 
Figura  Promovente  Comentario  (SIC)  Respuesta  
1047.  706-11. Directorio.  ANCE  
 Dice:   
706-11. Directorio.  El sistema de almacenamiento de energía se indicará de acuerdo 
con lo siguiente:  
Debe decir:  
706-11. Directorio.  El sistema  de almacenamiento de energía se indicará de acuerdo 
con a) y b). Los marcados o etiquetas deben estar de acuerdo con 110.21b).  
Soporte o fundamento:  
706.11 Directory. ESS shall be indicated by 706.11(A) and (B). The markings or labels 
shall be in accordan ce with 110.21(B).  
En 706.11 incluir el segundo párrafo.  NO PROCEDE  
La sección aludida ya contiene la 
propuesta  
 
1048.  706-20. 
Dimensionamiento 
del circuito y la 
corriente.  
 ANCE  
 Dice:   
706-20. Dimensionamiento del circuito y la corriente.  
a) Corriente n ominal máxima para un circuito en específico.  
(3) Corriente del circuito de alimentación del inversor. La máxima corriente deberá 
ser la corriente nominal de salida del inversor cuando el inversor está produciendo la 
potencia nominal a la tensión de entrad a más baja.  
(4) Corriente del circuito de salida del inversor de utilización.  La corriente máxima 
será la corriente nominal que el inversor entrega en forma continua cuando el inversor 
está produciendo la potencia nominal a la tensión de entrada más baja.  
(5) Corriente de salida del convertidor dc a dc.  La corriente máxima será la corriente 
que el convertidor c.d. a c.d. entrega en forma continua.  
Debe decir:  
706-20. Dimensionamiento del circuito y la corriente.  
a) Corriente nominal máxima para un circuito en específico.  
(3) Corriente del circuito de entrada del inversor. La máxima corriente deberá ser la PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(3) Corriente del circuito de entrada 
del inversor. La máxima corriente 
deberá ser la corriente nominal de 
salida continua del inversor cuando el 
inversor está produciendo la potencia 
nominal a la tensión de entrada más 
baja.  
(4) Corriente del circuito de sal ida 
del inversor de utilización.  La 
corriente máxima será la corriente 
nominal de salida continua del inversor 
cuando el inversor está produciendo la 
potencia nominal a la tensión de 
entrada más baja.  
(5) Corriente de salida del 
convertidor dc a dc.  La cor riente       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   corriente nominal de salida continua del inversor cuando el inversor está produciendo 
la potencia nominal a la tensión de entrada más baja.  
(4) Corriente d el circuito de salida del inversor de utilización.  La corriente máxima 
será la corriente nominal de salida continua del inversor cuando el inversor está 
produciendo la potencia nominal a la tensión de entrada más baja.  
(5) Corriente de salida del convertid or dc a dc.  La corriente máxima será la corriente 
nominal de salida continua del inversor que el convertidor de c.d. a c.d..  
Soporte o fundamento:  
706.20 Circuit Sizing and Current.  
(A) Maximum Rated Current for a Specific Circuit.  
(3) Inverter Input Circu it Current.  The maximum current shall be the continuous 
inverter input current rating when the inverter is producing rated power at the lowest 
input voltage.  
(4) Inverter Utilization Output Circuit Current.  The maximum current shall be the 
continuous inver ter output current rating when the inverter is producing rated power at 
the lowest input voltage.  
(5) DC to DC Converter Output Current.  The maximum current shall be the dc -to-dc 
converter continuous output current rating.  
En (3) de a) cambiar “alimentació n” por “entrada” e incluir “continua”.  
En (4) y (5) cambiar “corriente nominal que el inversor entrega en forma continua” por 
“corriente nominal de salida continua del inversor”, así es como lo indica el NEC.  máxima será la corriente nominal de 
salida continua del inversor de c.d. a 
c.d.. 
 
 
1049.  706-21. Protección 
contra 
sobrecorriente.  
 ANCE  
 Dice:   
706-21. Protección contra sobrecorriente.  
a) Circuitos y equipo.  Los circuitos del sistema de almacenam iento de energía deben 
estar protegidos de acuerdo con los requisitos del Artículo 240. Los dispositivos de 
protección para los circuitos del sistema de almacenamiento de energía deben estar de 
acuerdo con los requisitos b) a f) siguientes. Los circuitos d eberán estar protegidos en 
la fuente contra sobrecorrientes.  
c) Corriente continua nominal.  Los dispositivos de protección por sobrecorriente ya 
sean fusibles o corta circuitos, utilizados en cualquier porción de un sistema de 
almacenamiento de energía deb en ser adecuados para corriente continua y deben 
tener valores nominales adecuados a la tensión, corriente y corriente interruptiva para 
la aplicación.  
d) Limitación de corriente.  Debe instalarse un dispositivo limitador de corriente de 
protección contra s obrecorriente adyacente al sistema de almacenamiento de energía 
para cada circuito de salida de corriente continua.  
Excepción:  Cuando se proporciona una protección de sobrecorriente limitadora de 
corriente para los circuitos de salida de corriente continua  de un sistema de PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Circuitos y equipo.  Los 
conductores de los circuitos del 
sistema de almacenamiento de energía 
deben estar protegidos de acuerdo con 
los requisitos del Artículo 240. Los 
dispositivos de protección para los 
circuitos de l sistema de 
almacenamiento de energía deben 
estar de acuerdo con los requisitos b) a 
f) siguientes. Los circuitos deberán 
estar protegidos en la fuente contra 
sobrecorrientes.  
c) Corriente continua nominal.  Los 
dispositivos de protección por 
sobrecorrient e ya sean fusibles o  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       almacenamiento de energía, no se requerirá un dispositivo adicional contra una 
sobrecorriente del tipo limitador de corriente.  
Debe decir:  
706-21. Protección contra sobrecorriente.  
a) Circuitos y equipo.  Los conductores de los circuitos d el sistema de 
almacenamiento de energía deben estar protegidos de acuerdo con los requisitos del 
Artículo 240. Los dispositivos de protección para los circuitos del sistema de 
almacenamiento de energía deben estar de acuerdo con los requisitos b) a f) 
siguientes. Los circuitos deberán estar protegidos en la fuente contra sobrecorrientes.  
c) Corriente continua nominal.  Los dispositivos de protección por sobrecorriente ya 
sean fusibles o interruptores automáticos, utilizados en cualquier porción de un sistema  
de almacenamiento de energía de corriente continua deben estar aprobados para 
corriente continua y deben tener valores nominales adecuados a la tensión, corriente y 
corriente interruptiva para la aplicación.  
d) Limitación de corriente.  Debe instalarse un dispositivo limitador de corriente de 
protección contra sobrecorriente aprobado adyacente al sistema de almacenamiento 
de energía para cada circuito de salida de corriente continua.  
Excepción:  Cuando se proporciona una protección de sobrecorriente limitado ra de 
corriente para los circuitos de salida de corriente continua de un sistema de 
almacenamiento de energía aprobado, no se requerirá un dispositivo adicional contra 
una sobrecorriente del tipo limitador de corriente.  
Soporte o fundamento:  
706.21 Overcur rent Protection.  
(A) Circuits and Equipment.  ESS circuit conductors shall be protected in accordance 
with the requirements of Article 240. Protection devices for ESS circuits shall be in 
accordance with the requirements of 706.21(B) through (F). Circuits s hall be protected 
at the source from overcurrent.  
(C) Direct Current Rating. Overcurrent protective devices, either fuses or circuit 
breakers, used in any dc portion of an ESS shall be listed for dc and shall have the 
appropriate voltage, current, and inte rrupting ratings for the application.  
(D) Current Limiting.  A listed current -limiting overcurrent protective device shall be 
installed adjacent to the ESS for each dc output circuit.  
Exception: Where current -limiting overcurrent protection is provided for the dc output 
circuits of a listed ESS, additional current -limiting overcurrent devices shall not be 
required.  
En a) corregir, son los conductors de los circuitos que deben estar portegidos de 
acuerdo con el Artículo 240.  
En c) cambiar “corta circuitos” p or “interruptores automáticos”, “circuit breaker” es 
“interruptor automático”. Incluir “corriente continua” después de “almacenamiento de interruptores automáticos, utilizados en 
cualquier porción de un sistema de 
almacenamiento de energía de 
corriente continua deben ser 
adecuados para corriente continua y 
deben tener valores nominales 
adecuados a la tensión, corriente y  
corriente interruptiva para la aplicación        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   energía” y cambiar “ser adecuados” por “estar aprobados”.  
En d) incluir que los dispositivos están aprobados.  
 
1050.  706-23. Control de 
carga.  
 ANCE  
 Dice:   
706-23. Control de carga.  
c) Controladores de carga y convertidores cc a cc.  
(1) La ampacidad en los circuitos de salida se basará en la corriente máxima continua 
de salida nominal del controlador de carga o convertidor para el rango de tensión de 
salida seleccionado.  
Debe decir:  
706-23. Control de carga.  
c) Controladores de carga y convertidores cc a cc.  
(1) La ampacidad de los conductores en los circuitos de salida se basará en la 
corriente máxima continua de salida nominal del controlador de carga o convertidor 
para el rango de tensión de salida seleccionado.  
Soporte o fundamento:  
706.23 Charge Control.  
(C) Charge Controllers and DC -to-DC Converters.  
1) The ampacity  of the conductors in output circuits shall be based on the maximum 
rated continuous output current of the charge controller or converter for the selected 
output voltage range.  
Incluir “de los conductores”, la ampacidad es de los conductores no de los circ uitos.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(1) La ampacidad de los conductores 
en los circuitos de salida se basará en 
la corriente máxima continua de salida 
nominal del controlador de carga o 
convertidor para el rango de tensión de 
salida seleccio nado.  
 
 
1051.  706-30. Instalación 
de baterías.  
 ANCE  
 Dice:   
706-30. Instalación de baterías.  
b) Desconexión de circuitos de baterías en serie.  Circuitos de baterías sujetos a 
servicio de campo, en los que exista una tensión nominal de 240 volts entre 
conductores o tierra, deberán tener elementos para desconectar los tramos conectados 
en serie, en segmentos que no excedan de 240 volts nominales para mantenimiento 
por personas calificadas. Se permitirán desconectadores sin carga atornillables o 
enchufable s. 
c) Medios de desconexión para mantenimiento del sistema de almacenamiento.  
Los sistemas de almacenamiento de energía que superen los 100 volts entre 
conductores o tierra tendrán un medio de desconexión, accesible solamente a 
personas calificadas, que de sconecte los conductores de circuito no puesta a tierra y 
puestos a tierra en el sistema de almacenamiento eléctrico para mantenimiento.  
d) Sistemas de almacenamiento de más de 100 volts.  En los sistemas de 
almacenamiento de energía que excedan los 100 vol ts entre los conductores o tierra, PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Desconexión de circuitos de 
baterías en serie.  Los circuitos de 
baterías sujetos a servicio de campo, 
donde se  excedan 240 volts nominales 
entre conductores o tierra, deberán 
tener elementos para desconectar los 
tramos conectados en serie, en 
segmentos que no excedan de 240 
volts nominales para mantenimiento 
por personas calificadas. Se permitirán 
desconectadores de apertura sin carga 
atornillables o enchufables.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       se permitirá que los circuitos de la batería operen con conductores sin puesta a tierra, 
siempre que un detector e indicador de falla a tierra estén instalados para monitorear 
fallas a tierra dentro del sistema de almacen amiento.  
Debe decir:  
706-30. Instalación de baterías.  
b) Desconexión de circuitos de baterías en serie.  Los circuitos de baterías sujetos a 
servicio de campo, donde se excedan 240 volts nominales entre conductores o tierra, 
deberán tener elementos para de sconectar los tramos conectados en serie, en 
segmentos que no excedan de 240 volts nominales para mantenimiento por personas 
calificadas. Se permitirán desconectadores de apertura sin carga atornillables o de 
inserción.  
c) Medios de desconexión para manten imiento del sistema de almacenamiento.  
Los sistemas de almacenamiento de energía que superen los 100 volts entre 
conductores o tierra tendrán un medio de desconexión, accesible solamente a 
personas calificadas, que desconecte los conductores de circuito de  fase y puestos a 
tierra en el sistema de almacenamiento eléctrico para mantenimiento.  
d) Sistemas de almacenamiento de más de 100 volts.  En los sistemas de 
almacenamiento de energía que excedan los 100 volts entre los conductores o tierra, 
se permitirá qu e los circuitos de la batería operen con conductores de fase, siempre 
que un detector e indicador de falla a tierra estén instalados para supervisar fallas a 
tierra dentro del sistema de almacenamiento.  
Soporte o fundamento:  
706.30 Installation of Batterie s. 
(B) Disconnection of Series Battery Circuits. Battery circuits subject to field 
servicing, where exceeding 240 volts nominal between conductors or to ground, shall 
have provisions to disconnect the series -connected strings into segments not 
exceeding 24 0 volts nominal for maintenance by qualified persons. Non –load-break 
bolted or plug -in disconnects shall be permitted.  
(C) Storage System Maintenance Disconnecting Means.  ESS exceeding 100 volts 
between conductors or to ground shall have a disconnecting me ans, accessible only to 
qualified persons, that disconnects ungrounded and grounded circuit conductor(s) in 
the electrical storage system for maintenance.  
(D) Storage Systems of More Than 100 Volts.  On ESS exceeding 100 volts between 
the conductors or to g round, the battery circuits shall be permitted to operate with 
ungrounded conductors, provided a ground -fault detector and indicator is installed to 
monitor for ground faults within the storage system.  
En b) cambiar “en los que exista” por “donde se exceda n” el NEC indica cuando se 
excedan, no en los que exista, también incluir “apertura” ya que “non -load-break” es 
“apertura sin carga” y cambiar “enchufables” por “de inserción”        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   En c) cambiar “no puesta a tierra” por “de fase” para ser congruentes con el res to del 
proyecto.  
En d) cambiar “sin puesta a tierra” por “de fase” y “monitorear” por “supervisar”  
 
1052.  706-31. 
Terminaciones de 
la batería y de la 
celda.  
 ANCE  
 Dice:   
706-31. Terminaciones de la batería y de la celda.  
b) Conductores y conexiones entre celdas y entre niveles.  La ampacidad de los 
conectores y conductores entre celdas y entre niveles montados en campo deberá ser 
de tal área de sección transversal que el aumento de temperatura bajo condiciones de 
carga máxima y a temperatura ambiente máxima no exceda el funcionamiento seguro 
del aislam iento del conductor o del material de los soportes conductores.  
c) Terminales de batería. Las conexiones eléctricas a la batería y al cable o cables 
entre las celdas en niveles separados o en bastidores no deben imponer tensión 
mecánica en los terminales d e la batería. Cuando sea posible, se utilizarán placas 
terminales  
Debe decir:  
706-31. Terminaciones de la batería y de la celda.  
b) Conductores y conexiones entre celdas y entre niveles.  La ampacidad de los 
conectores y conductores entre celdas y entre niv eles montados en campo deberá ser 
de tal área de sección transversal que el aumento de temperatura bajo condiciones de 
carga máxima y a temperatura ambiente máxima no exceda la temperatura de 
funcionamiento seguro del aislamiento del conductor o del materi al de los soportes 
conductores.  
c) Terminales de batería. Las conexiones eléctricas a la batería y al cable o cables 
entre las celdas en niveles separados o en bastidores no deben imponer tensión 
mecánica en las terminales de la batería. Cuando sea posible , se utilizarán placas 
terminales.  
Soporte o fundamento:  
706.31 Battery and Cell Terminations.  
(B) Intercell and Intertier Conductors and Connections. The ampacity of field -
assembled intercell and intertier connectors and conductors shall be of such cross -
sectional area that the temperature rise under maximum load conditions and at 
maximum ambient temperature shall not exceed the safe operating temperature of the 
conductor insulation or of the material of the conductor supports.  
(C) Battery Terminals.  Elect rical connections to the battery and the cable(s) between 
cells on separate levels or racks shall not put mechanical strain on the battery 
terminals. Terminal plates shall be used where practicable.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
706-31. Terminaciones de la batería 
y de la celda.  
b) Conductores y conexiones entre 
celdas y entre niveles.  La ampacidad 
de los  conectores y conductores entre 
celdas y entre niveles montados en 
campo deberá ser de tal área de 
sección transversal que el aumento de 
temperatura bajo condiciones de carga 
máxima y a temperatura ambiente 
máxima no exceda la temperatura de 
funcionamiento  seguro del aislamiento 
del conductor o del material de los 
soportes conductores.  
c) Terminales de batería. Las 
conexiones eléctricas a la batería y al 
cable o cables entre las celdas en 
niveles separados o en bastidores no 
deben imponer tensión mecánica e n 
las terminales de la batería. Cuando 
sea posible, se utilizarán placas 
terminales.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       En b) indicar que lo que no debe excederse es “la tempera tura de funcionamiento 
seguro”.  
En c) cambiar “los terminales” por “las terminales”  
 
1053.  706-31 a)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Prevención de corrosión. Se utilizara el material antioxidante adecuado para la 
conexión de la batería cuando lo recomiende el fabricante de la celda o batería", , l 
"NOTA : Podrá utilizarse , para orientación sobre materiales aceptables, el manual de 
instalación e de instrucciones del fabricante de la ba tería"  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
NO INCLUYE UNA DISPOSICIÓN OBLIGATORIA y constituye una recomendación 
propia de un manual de instalación. Ocurre una situación similar con los incisos b) y c) 
y la NOTA asociada con b), opino esta informaci ón corresponde a un manual de 
diseño, instructivo de instalación que debe ser tratado por una NMX,  NO PROCEDE  
Se está especificando que se deben 
acatar las recomendaciones del 
fabricante en su caso  
1054.  706-32. 
Interconexiones de 
las baterías.  ANCE  
 Dice :  
706-32. Interconexiones de las baterías. Los cables flexibles, identificados en el 
Artículo 400, en tamaños de 2/0 AWG y mayores serán permitidos dentro del 
envolvente de la batería desde los terminales de la batería a una caja de conexiones 
cercana don de se conectarán a un método de cableado aprobado. También se 
permitirán cables flexibles de la batería entre las baterías y las celdas dentro del 
envolvente de la batería. Dichos cables estarán aprobados e identificados como 
resistentes a la humedad. Sólo  se utilizarán cables flexibles con trenzado de hilo fino 
con terminales, zapatas, dispositivos o conectores de acuerdo con 110 -14. 
Debe decir:  
706-32. Interconexiones de las baterías. Los cables flexibles, identificados en el 
Artículo 400, en tamaños de 6 7.4 mm2 (2/0 AWG) y mayores serán permitidos dentro 
del envolvente de la batería desde los terminales de la batería a una caja de 
conexiones cercana donde se conectarán a un método de cableado aprobado. 
También se permitirán cables flexibles de la batería entre las baterías y las celdas 
dentro del envolvente de la batería. Dichos cables estarán aprobados e identificados 
como resistentes a la humedad. Sólo se utilizarán cables flexibles con alambres 
delgados con terminales, zapatas, dispositivos o conectores  de acuerdo con 110 -14. 
Soporte o fundamento:  
706.32 Battery Interconnections.  Flexible cables, as identified in Article 400, in sizes 
2/0 AWG and larger shall be permitted within the battery enclosure from battery 
terminals to a nearby junction box where they shall be connected to an approved wiring 
method. Flexible battery cables shall also be permitted between batteries and cells 
within the battery enclosure. Such cables shall be listed and identified as moisture 
resistant. Flexible, fine -stranded cables  shall only be used with terminals, lugs, devices, PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
706-32. Interconexiones de las 
baterías. Los cables flexibles, 
identificados en el Artículo 400, en 
tamaños de 67.4 mm2 (2/0 AWG) y 
mayores serán permitidos dentro del 
envolvente de la batería desde los 
termin ales de la batería a una caja de 
conexiones cercana donde se 
conectarán a un método de cableado 
aprobado. También se permitirán 
cables flexibles de la batería entre las 
baterías y las celdas dentro del 
envolvente de la batería. Dichos cables 
estarán aproba dos e identificados 
como resistentes a la humedad. Sólo 
se utilizarán cables flexibles con 
alambres delgados con terminales, 
zapatas, dispositivos o conectores de 
acuerdo con 110 -14. 
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   or connectors in accordance with 110.14.  
Incluir el tamaño del conductor de 67.4  mm2 y entre paréntesis (2/0 AWG) y cambiar 
“trenzado de hilo fino” por “alambres delgados” a esto se refiere "fine -stranded ”. 
 
1055.  706-34. 
Ubicaciones de la 
batería.  
 ANCE  
 Dice:   
706-34. Ubicaci ones de la batería.  
a) Partes en vivo. La protección de las partes activas deberá cumplir con la sección 
110-27. 
Debe decir:  
706-34. Ubicaciones de la batería.  
a) Partes vivas. La protección de las partes vivas deberá cumplir con la sección 110 -
27. 
Soporte  o fundamento:  
706.34 Battery Locations.  
(A) Live Parts.  Guarding of live parts shall comply with 110.27.  
En a) cambiar “en vivo” y “activas” por “vivas”, son partes vivas.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Partes vivas. La protección de las 
partes vivas deberá cumplir con la 
sección 110 -27. 
 
1056.  706-42. Contención 
de electrolitos.  ANCE  
 Dice:   
706-42. Contención de electrolitos. Los sistemas de baterías de flujo deben estar 
provistos de un medio de contención de electrolitos para evitar der rames de electrolito 
del sistema. Se proporcionará un sistema de alarma para señalar una fuga de 
electrolito del sistema. El cableado eléctrico y las conexiones se localizarán y enrutarán 
de manera que mitigue el potencial de exposición a los electrolitos.  
Debe decir:  
706-42. Contención de electrolitos. Los sistemas de baterías de flujo deben estar 
provistos de un medio de contención de electrolitos para evitar derrames de electrolito 
del sistema. Se proporcionará un sistema de alarma para señalar una fuga de 
electrolito del sistema. El cableado eléctrico y las conexiones se localizarán y tenderán 
de manera que mitigue el potencial de exposición a los electrolitos.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “enrutarán” por “tenderán”, no existe en español el verbo “enrut ar”, eliminar 
anglicismos.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
… Se proporcionará un sistema de 
alarma para señalar una fuga de 
electrolito del sistema. El cableado 
eléctrico y las conexiones se 
localizarán y tenderán de manera que 
mitigue el poten cial de exposición a los 
electrolitos.  
 
1057.  Artículo 708  ANCE  
 Dice:   
Debe decir:  
Artículo 708 Sistemas de energía de operaciones críticas  
Soporte o fundamento:  
Reconsiderar la inclusión del artículo 708 ya contiene requisitos de seguridad, 
mantenimient o, puesta en marcha, alambrado, equipo, conexión de la fuente de 
alimentación, ventilación, interruptores, circuitos derivados, protección contra 
sobrecorriente, y desempeño y análisis de sistemas de emergencia de operaciones 
críticas.  PROCEDE  
Se incluyó el Artículo 708 Sistemas de 
energía de operaciones críticas  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       La norma de instalac iones es de seguridad y debe abarcar todas las instalaciones en el 
país independientemente que sean o no instalaciones gubernamentales.  
 
 
1058.  ARTÍCULO 710  ANCE  
 Dice:  
ARTÍCU LO 710  
SISTEMAS AUTÓNOMOS  
710-6. Aprobación del equipo. Todo el equipo deberá estar etiquetado en campo 
para el uso previsto.  
710-15. Generalidades.  
e) Interruptores automáticos para retroalimentación.  Los interruptores automáticos 
del tipo enchufable con retroalimentación, conectados a sistemas interactivos con el 
suministrador, deben estar sujetados de acuerdo con 408 -36(d). Los interruptores 
automáticos que estén marcados “línea” y “carga”, no deben ser empleados cuando 
haya retroalimentación.  
Debe decir : 
ARTÍCULO 710  
SISTEMAS AUTÓNOMOS  
710-6. Aprobación del equipo. Todo el equipo deberá estar aprobado o etiquetado en 
campo para el uso previsto.  
710-15. Generalidades.  
e) Interruptores automáticos para retroalimentación. Los interruptores automáticos 
del tipo de inserción con retroalimentación, conectados a un suministro interconectado, 
deben estar sujetados de acuerdo con 408 -36(d). Los interruptores automáticos que 
estén marcados “línea” y “carga”, no deben ser de retroalimentación.  
Soporte o fundamento:  
Article 710 Stand -Alone Systems  
710.6 Equipment Approval.  All equipment shall be listed or field labeled for the 
intended use.  
710.15 General.  
(E) Back -Fed Circuit Breakers. Plug-in type back -fed circuit breakers connected to an 
interconnected supply shall  be secured in accordance with 408.36(D). Circuit breakers 
marked “line” and “load” shall not be back -fed. 
En 710.6 incluir que el equipo debe estar aprobado o etiquetado.  
En e) de 710.15 cambiar “enchufable” por “de inserción”, “a sistemas interactivos co n el PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
710-6. Aprobación del equipo. 
Todo el equipo deberá estar aprobado 
o etiquetado en campo para el uso 
previsto.  
 
e) Interruptores automáticos para 
retroalimentación.  Los interruptores 
automáticos del tipo en chufable con 
retroalimentación, conectados a un 
suministro interconectado, deben estar 
sujetados de acuerdo con 408 -36(d). 
Los interruptores automáticos que 
estén marcados “línea” y “carga”, no 
deben ser de retroalimentación        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   suministrador” por “un suministro interconectado” y “empleados cuando haya” por “de”. 
El NEC nunca menciona “sistemas interactivos” y al final del párrafo indica que estos 
circuitos automáticos no deben ser de retroalimentación, no que no deban emplea rse. 
 
1059.  712-2. Definiciones.  
 ANCE  
 Dice:   
712-2. Definiciones.  
Microrred de corriente continua.  
NOTA:  Las fuentes de corriente continua incluyen convertidores de corriente alterna 
(rectificadores), inversores/convertidores corriente continua - corriente alterna 
bidireccionales, sistema s fotovoltaicos, generadores eólicos, sistemas de 
almacenamiento de energía (incluidas las baterías) y pilas de combustible.  
Sistema de corriente continua puesto a tierra de referencia. Un sistema que no 
está sólidamente conectado a tierra, pero tiene una referencia eléctrica de baja 
resistencia que mantiene la tensión a tierra en operación normal.  
Sistema de corriente continua sin conexión a tierra.  Un sistema que no tiene 
conexión directa o resistiva entre los conductores portadores de corriente y el sist ema 
de puesta a tierra del equipo.  
Debe decir:  
712-2. Definiciones.  
Microrred de corriente continua.  
NOTA:  Las fuentes de corriente continua incluyen convertidores de corriente continua - 
corriente alterna  (rectificadores), inversores/convertidores corri ente continua - 
corriente alterna bidireccionales, sistemas fotovoltaicos, aerogeneradores, sistemas de 
almacenamiento de energía (incluidas las baterías) y pilas de combustible.  
Sistema de corriente continua puesto a tierra de referencia. Un sistema que n o 
está sólidamente puesto a tierra, pero tiene una referencia eléctrica de baja resistencia 
que mantiene la tensión a tierra en operación normal.  
Sistema de corriente continua no puesto a tierra.  Un sistema que no tiene conexión 
directa o resistiva entre l os conductores portadores de corriente y el sistema de puesta 
a tierra del equipo.  
Soporte o fundamento:  
712.2 Definitions.  
Direct Current Microgrid (DC Microgrid).  
Informational Note: Direct current power sources include ac -dc converters (rectifiers), 
bidirectional dc -ac inverters/converters, photovoltaic systems, wind generators, energy 
storage systems (including batteries), and fuel cells.  
Reference -Grounded DC System. A system that is not solidly grounded but has a PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
NOTA:  Las fuentes de corriente 
continua incluyen convertidores de 
corrient e continua -corriente alterna 
(rectificadores), 
inversores/convertidores corriente 
continua - corriente alterna 
bidireccionales, sistemas fotovoltaicos, 
aerogeneradores, sistemas de 
almacenamiento de energía (incluidas 
las baterías) y pilas de combustible.  
Sistema de corriente continua 
puesto a tierra de referencia. Un 
sistema que no está sólidamente 
puesto a tierra, pero tiene una 
referencia eléctrica de baja resistencia 
que mantiene la tensión a tierra en 
operación normal.  
Sistema de corriente continua 
no puesto a tierra.  Un sistema que no 
tiene conexión directa o resistiva entre 
los conductores portadores de 
corriente y el sistema de puesta a tierra 
del equipo.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       low-resistance electrical reference th at maintains voltage to ground in normal operation.  
Ungrounded DC System. A system that has no direct or resistive connection between 
the current carrying conductors and the equipment grounding system.  
En la NOTA de la definición de microrred de corriente continua añadir “corriente 
continua” después de “convertidores de” y cambiar “generadores eólicos” por 
“aerogeneradores”.  
En la definición de Sistema de corriente continua puesto a tierra de referencia 
cambiar “conectado” por “puesto”, “grounded” es “puest o a tierra”.  
En el título de la definición de Sistema de corriente continua sin conexión a tierra 
cambiar “sin conexión” por “no puesto”.  
 
1060.  712-25. 
Identificación de 
los conductores de 
circuito  
 ANCE  
 Dice:   
Parte B. Requerimie ntos de circuito  
712-25. Identificación de los conductores de circuito  
b) Se permitirá que los conductores no puestos a tierra de 6 AWG o menores se 
identifiquen por polaridad en todos los puntos de terminación, conexión y empalme 
marcando con cinta, etiqu etado u otros medios aprobados.  
Debe decir:  
Parte B. Requerimientos de circuito  
712-25. Identificación de los conductores de circuito  
b) Se permitirá que los conductores no puestos a tierra de 13.3 mm2 (6 AWG) o 
menores se identifiquen por polaridad en tod os los puntos de terminación, conexión y 
empalme marcando con cinta, etiquetado u otros medios aprobados.  
Soporte o fundamento:  
Incluir 13.3 mm2 y poner entre paréntesis (6 AWG)  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Se permitirá que los conductore s no 
puestos a tierra de 13.3 mm2 (6 AWG) 
o menores se identifiquen por 
polaridad en todos los puntos de 
terminación  
1061.  712-30. Tensión del 
sistema.  
 ANCE  
 Dice:   
712-30. Tensión del sistema.  
(2) La tensión nominal a tierra para sistemas puesta a tierr a de referencia.  
Debe decir:  
712-30. Tensión del sistema.  
(2) La tensión nominal a tierra para sistemas puestos a tierra de referencia.  
Soporte o fundamento:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(2) La tensión nominal a tierra para 
sistemas puestos a tierra de referencia.  
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   712.30 System Voltage.   
(2) The nominal voltage to ground for reference -grounded systems  
En (2) ca mbiar “puesta” por “puestos” después de sitemas.  
1062.  712-35. 
Desconexión de 
conductores no 
puestos a tierra.  ANCE  
 Dice:   
712-35. Desconexión de conductores no puestos a tierra.  En sistemas de dos y 
tres hilos sólidamente conectados a tierra, los medios de desconexión deben abrir 
simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra.  
En sistemas no puestos a tierra, resistivament e puestos a tierra y con puesta a tierra 
de referencia, tales dispositivos deberán abrir todos los conductores portadores de 
corriente.  
Debe decir:  
712-35. Desconexión de conductores de fase.  En sistemas de dos y tres hilos 
sólidamente puestos a tierra, lo s medios de desconexión deben abrir simultáneamente 
todos los conductores de fase.  
En sistemas no puestos a tierra, resistivamente puestos a tierra y puestos a tierra de 
referencia, tales dispositivos deberán abrir todos los conductores portadores de 
corriente.  
Soporte o fundamento:  
712.35 Disconnection of Ungrounded Conductors.  In solidly grounded two - and 
three -wire systems, the disconnecting means shall simultaneously open all ungrounded 
conductors. In ungrounded, resistively grounded and reference -groun ded systems, 
such devices shall open all current -carrying conductors.  
Cambiar “conductores no puestos a tierra” por “conductores de fase” para ser 
congruentes con el resto del proyecto y “con puesta” por “puestos”.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigu e: 
712-35. Desconexión de 
conductores no puestos a tierra. En 
sistemas de dos y tres hilos 
sólidamente conectados puestos a 
tierra, los medios de desconexión 
deben abrir simultáneamente todos los 
conductores no puestos a tierra.  
En sistemas no puestos a ti erra, 
resistivamente puestos a tierra y con 
puestos a tierra de referencia  
 
1063.  712-52. Puesta a 
tierra del sistema.  
 ANCE  
 Dice:   
Parte D. Métodos de alambrado  
712-52. Puesta a tierra del sistema.  
b) Más de 300 volts. Las microrredes de corriente conti nua que funcionen a tensiones 
superiores a 300 volts de corriente continua serán sistemas de corriente continua con 
referencia de puesta a tierra o sistemas de corriente continua con puesta a tierra 
resistiva.  
Debe decir:  
Parte D. Métodos de alambrado  
712-52. Puesta a tierra del sistema.  
b) Más de 300 volts. Las microrredes de corriente continua que funcionen a tensiones 
superiores a 300 volts de corriente continua serán sistemas de corriente continua PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue : 
b) Más de 300 volts. Las 
microrredes de corriente continua que 
funcionen a tensiones superiores a 300 
volts de corriente continua serán 
sistemas de corriente continua puestos 
a tierra de referencia o sistemas de 
corriente continua puestos a tierra 
resist ivamente.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       puestos a tierra de referencia o sistemas de corriente c ontinua puestos a tierra 
resistivamente.  
Soporte o fundamento:  
Part IV. Wiring Methods  
712.52 System Grounding.  
(B) Over 300 Volts.  DC microgrids operating at voltages greater than 300 volts dc shall 
be reference -grounded dc systems or resistively grounded  dc systems.  
Cambiar “con referencia de puesta a tierra” por “puestos a tierra de referencia” y “con 
puesta a tierra resistiva” por “puestos a tierra resistivamente” para ser congruentes con 
el resto del proyecto.  
1064.  712-70. Protección 
Sobrecorriente  ANCE  
 Dice:   
Parte F. Protección  
712-70. Protección Sobrecorriente. Los equipos y conductores conectados a más de 
una fuente eléctrica deben tener dispositivos de protección sobrecorriente para 
proporcion ar protección contra todas las fuentes.  
Debe decir:  
Parte F. Protección  
712-70. Protección contra sobrecorriente. Los equipos y conductores conectados a 
más de una fuente eléctrica deben tener dispositivos de protección contra 
sobrecorriente para proporcio nar protección de todas las fuentes.  
Soporte o fundamento:  
Part VI. Protection  
712.70 Overcurrent Protection.  Equipment and conductors connected to more than 
one electrical source shall have overcurrent protective devices to provide protection 
from all sou rces.  
Añadir “contra” ya que la protección es contra sobrecorrientes, en el título poner 
“sobrecorriente” con minúsculas, regla ortográfica y al final delpárrafo cambiar “contra” 
por “de”.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
712-70. Protección cont ra 
sobrecorriente. Los equipos y 
conductores conectados a más de una 
fuente eléctrica deben tener 
dispositivos de protección contra 
sobrecorriente para proporcionar 
protección de todas las fuentes  
 
1065.  725-3. Otros 
Artículos.   
 ANCE  
 Dice:   
725-3. Otros  Artículos.   
f) Circuitos de control de motores.  Cuando se conecten en el lado de la carga de los 
dispositivos de protección de circuitos derivados de motores, como se especifica en 
430-72(a).  
m) Ensambles de direccionamiento de cables. Se permitirá que  los cables Clase 2 y 
Clase 3 y los tipo PLTC sean instalados en ensambles de enrutamiento de cables en PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
m) Ensambles de direccionamiento 
de cables. Se permitirá que  los cables 
Clase 2 y Clase 3 y los tipo PLTC sean 
instalados en ensambles de de cables 
en plenums , ensambl es de de cables       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   plenums , ensambles de enrutamiento de cables en cubos verticales y ensambles de 
enrutamiento de cables de uso general seleccionados de acuerdo con la Tabla  800-
154 (c), aprobados de acuerdo con las disposiciones de 800 -182, e instalados de 
acuerdo con 800 -110(c) y 800 -113. 
Debe decir:  
725-3. Otros Artículos.   
f) Circuitos de control de motores.  Artículo 430, Parte F, cuando se conecten en el 
lado de la carga  de los dispositivos de protección de circuitos derivados de motores, 
como se especifica en 430 -72(a).  
m) Ensambles de direccionamiento de cables. Se permitirá que  los cables Clase 2 y 
Clase 3 y los tipo PLTC sean instalados en ensambles de direccionamient o de cables 
en plenums , ensambles de direccionamiento de cables en cubos verticales y 
ensambles de direccionamiento de cables de uso general seleccionados de acuerdo 
con la Tabla 800 -154 (c), aprobados de acuerdo con las disposiciones de 800 -182, e 
instala dos de acuerdo con 800 -110(c) y 800 -113.  
Soporte o fundamento:  
725.3 Other Articles.  
F) Motor Control Circuits.  Article 430, Part VI, where tapped from the load side of the 
motor branch -circuit protective device(s) as specified in 430.72(A).  
(M) Cable Rou ting Assemblies. Class 2, Class 3, and Type PLTC cables shall be 
permitted to be installed in plenum cable routing assemblies, riser cable routing 
assemblies, and general -purpose cable routing assemblies selected in accordance with 
Table 800.154(c), listed  in accordance with the provisions of 800.182, and installed in 
accordance with 800.110(C) and 800.113.  
En f) incluir “Artículo 430, Parte F”.  
En m) cambiar “enrutamiento” por “direccionamiento” para estar de acuerdo con el 
título de m) y porque en españo l no existe el verbo “enrutar”  en cubos verticales y ensambles de de 
cables de uso general seleccionados 
de acuerdo con la Tabla 800 -154 (c), 
aprobados de acuerdo con las 
disposiciones de 800 -182, e instalados 
de acuerdo con 800 -110(c) y 800 -113.  
 
 
1066.  725-3 ING. JOS E LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Otros Artículos.  Los circuitos y equipos deben cumplir con los Artículos o las 
secciones que se indican en (a) hasta (n). Sólo aquellas secciones del Artículo 300  
referenciadas en este Artículo se deben aplicar a los circuitos Clase 1, Clase 2 y  Clase 
3. 
Debe decir:  
Otros Artículos.  Los circuitos y equipos deben cumplir con los Artículos o las 
secciones que se indican en a) hasta n). Sólo aquellas secciones del Art ículo 300 
referidos en este Artículo se deben aplicar a los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como s igue:  
Otros Artículos.  Los circuitos y 
equipos deben cumplir con los 
Artículos o las secciones que se 
indican en a) hasta n). Sólo aquellas 
secciones del Artículo 300 referidos en 
este Artículo se deben aplicar a los 
circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       Soporte o fundamento:  
Cambiar la palabra "referenciada" por "referida" Según RAE ""referenciada no esta 
incluida en RAE   
 
1067.  725-3(m)  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  
m) Ensambles de direccionamiento  de cables. Se permitirá que  los cables 
Clase 2 y Clase 3 y los tipo PLTC sean instalados en ensambles de enrutamiento  de 
cables en plenums , ensambles de enrut amiento  de cables en cubos verticales y 
ensambles de enrutamiento  de cables de uso general seleccionados de acuerdo con la 
Tabla 800 -154 (c), aprobados de acuerdo con las disposiciones de 800 -182, e 
instalados de acuerdo con 800 -110(c) y 800 -113. 
Debe deci r: 
m) Ensambles de cables. Se permitirá que  los cables Clase 2 y Clase 3 y los tipo 
PLTC sean instalados en ensambles de cables en plenums , ensambles de cables en 
cubos verticales y ensambles de cables de uso general seleccionados de acuerdo con 
la Tabla 8 00-154 (c), aprobados de acuerdo con las disposiciones de 800 -182, e 
instalados de acuerdo con 800 -110(c) y 800 -113. 
Soporte o fundamento:  
En español no requerimos decir para qué son los ensambles o arneses de cables, por 
lo que se sugiere corregir el text o. PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
m) Ensambles de cables. Se 
permitirá que  los cables Clase 2 y 
Clase 3 y los tipo PLTC sean 
instalados en ensambles de cables en 
plenums , ensambles de cables en 
cubos verticales y ensambles de 
cables de uso gen eral seleccionados 
de acuerdo con la Tabla 800 -154 (c), 
aprobados de acuerdo con las 
disposiciones de 800 -182, e instalados 
de acuerdo con 800 -110(c) y 800 -113. 
 
1068.  725-121. Fuentes 
de alimentación 
para circuitos 
Clase 2 y Clase 3.  
 ANCE  
 Dice:   
725-121. Fuentes de alimentación para circuitos Clase 2 y Clase 3.  
c) Marcado.  Las fuentes de energía para los circuitos limitados de potencia a que 
hacen referencia las secciones 725 -121(a)(3) y los circuitos eléctricos limitados para la 
tecnología de informaci ón de audio / vídeo (equipo) y el equipo industrial mencionado 
en la sección 725 -121(a)(4) deberán tener una etiqueta que indique la tensión máxima 
y la corriente de salida para cada punto de conexión.  
Debe decir:  
725-121. Fuentes de alimentación para cir cuitos Clase 2 y Clase 3.  
c) Marcado.  Las fuentes de energía para los circuitos de potencia limitada a que hacen 
referencia las secciones 725 -121(a)(3) y los circuitos de potencia limitada para la 
tecnología de información de audio / vídeo (equipo) y el eq uipo industrial aprobado 
mencionado en la sección 725 -121(a)(4) deberán tener una etiqueta que indique la 
tensión máxima y la corriente de salida para cada punto de conexión.  
Soporte o fundamento:  
725.121 Power Sources for Class 2 and Class 3 Circuits.  
(C) Marking. The power sources for limited power circuits in 725.121(A)(3) and limited 
power circuits for listed audio/ video information technology (equipment) and listed 
industrial equipment in 725.121(A)(4) shall have a label indicating the maximum voltag e 
and current output for each connection point. The effective date shall be January 1, PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Marcado.  Las fuentes de energía 
para los circuitos de potencia limitada a 
que hacen referencia las secciones 
725-121(a)(3) y los circuitos de 
potencia limitada para la tecnología de 
información de audio / vídeo (equipo) y 
el equipo industrial mencionado en la 
sección 725 -121(a)(4) deberán tener 
una etiqueta que indique la tensión 
máxima y la corriente de salida para 
cada punto de conexión.  
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   2018.  
Cambiar “circuitos limitados de potencia” y “circuitos eléctricos limitados” por “circuitos 
de potencia limitada” para ser congruentes con todo el artículo e indic ar que el equipo 
industrial debe estar aprobado.  
 
1069.  725-133. Inst alación 
de los conductores 
y equipos en 
cables  ANCE  
 Dice:   
725-133. Instalación de los conductores y equipos en cables, compartimientos, 
charolas portacables, envolventes, pozos de inspección, cajas de salida, cajas 
de dispositivos, canalizaciones y ensam bles de enrutamiento de cables para 
circuitos Clase 2 y Clase 3.  
Debe decir:  
725-133. Instalación de los conductores y equipos en cables, compartimientos, 
charolas portacables, envolventes, pozos de inspección, cajas de salida, cajas 
de dispositivos, canal izaciones y ensambles de direccionamiento de cables para 
circuitos Clase 2 y Clase 3.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “enrutamiento” por “direccionamiento” para ser congruentes con el resto del 
proyecto. Hacer esto en todo el proyecto  PROCEDE  
Se modifica par a quedar como sigue:  
725-133. Instalación de los 
conductores y equipos en cables, 
compartimientos, charolas 
portacables, envolventes, pozos de 
inspección, cajas de salida, cajas de 
dispositivos, canalizaciones y 
ensambles de de cables para 
circuitos Clase 2 y Clase 3.  
 
1070.  725-135. Instalación 
de cables de Clase 
2, Clase 3 y PLTC.  
 ANCE  
 Dice:   
725-135. Instalación de cables de Clase 2, Clase 3 y PLTC.  
(a) Aprobado. Los cables de Clase 2, Clase 3 y PLTC instalados en edificios deben 
estar aprobados.  
m) V iviendas unifamiliares y bifamiliares.  
(2) Cables de los tipos CL2X de menos de 6 mm (0.25 pulgadas) de diámetro  
(3) Cables de los tipos CL3X de menos de 6 mm (0.25 pulgadas) de diámetro  
Debe decir:  
725-135. Instalación de cables de Clase 2, Clase 3 y PLTC . 
(a) Aprobado. Los cables de Clase 2, Clase 3 y PLTC instalados en edificios deben 
estar aprobados y etiquetados.  
m) Viviendas unifamiliares y bifamiliares.  
(2) Cables de los tipos CL2X de menos de 6 mm de diámetro  
(3) Cables de los tipos CL3X de menos de  6 mm de diámetro  
Soporte o fundamento:  
725.135 Installation of Class 2, Class 3, and PLTC Cables.  
(A) Listing. Class 2, Class 3, and PLTC cables installed in buildings shall be listed and PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Aprobado. Los cables de Clase 2, 
Clase 3 y PLTC instalados en edificios 
deben estar aprobad os y etiquetados.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       labeled.  
En a) de 725 -135 incluir que también deben estar etiqueta dos. 
En (2) y (3) de m) eliminar “(0.25 pulgadas)”, no se permite el uso de unidades que no 
sean del SI.  
 
1071.  725-144. 
Transmisión de 
potencia y datos.  ANCE  
 Dice:   
725-144. Transmisión de potencia y datos.  
a) Uso de Cables Clase 2 o Clase 3 para Transmitir Energía y Datos.  
(2) Para temperaturas ambiente superiores a 30 °C, se aplicarán los factores de 
corrección de 310 -15 (b)(2).  
NOTA:  un ejemplo del uso de cables Clase 2 es una red de cámaras de un circuito 
cerrado de televisión usando cables 24 AWG, declarados para 60°C, del tipo CL2R, 
categoría 5e para red de área local (LAN).  
Tabla 7 25-144. Ampacidades de cada conductor en amperes en 4 pares de cables 
de energía y datos de Clase 2 o Clase 3 basados en conductores de cobre a una 
temperatura ambiente de 30 °C con todos los conductores de todos los cables 
portadores de corriente a 60 °C,  75 °C y 90 °C nominales  
 
AWG  
26 
24 
23 
22 
 
Nota 3: Los tamaños de los conductores en los cables de datos de uso generalizado 
son típicamente 22 -26 AWG.  
b) Uso de Cables Clase 2 -LP o Clase 3 -LP para transmitir potencia y datos.  Se 
permitirá el suminist ro de energía a los equipos CL3P -LP, CL2P -LP, CL3R -LP, CL2R -
LP, -CL3-LP o CL2 -LP a un nivel de corriente arriba del límite de amperes marcado 
inmediatamente después de el Sufijo LP y se le permitirá transmitir datos al equipo. 
Los cables Clase 2 -LP y Clase  3-LP deberán cumplir con lo siguiente:  
NOTA 2:  Un ejemplo de un cable de potencia limitada (LP) es un cable marcado con 
Tipo CL2 -LP (0.5A), 23 AWG. Un tipo CL2 -LP (0,5), 23 AWG podría utilizarse en 
cualquier lugar donde se pudiera utilizar un tipo CL2; si n embargo, el cable LP sería 
adecuado para transportar hasta 0.5 Amperes por conductor, independientemente del 
número de cables en un atado de cables. Si se utiliza en un atado de cables de 7 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
… 
NOTA:  un ejemplo del uso de cables 
Clase 2 es una red de cámaras de un 
circuito cerrado de televisión usando 
cables de 0.205 mm2 (24 AWG), 
declarados para 60°C, del tipo CL2R, 
categoría 5e para red de área local 
(LAN).  
 Nota 3: Los tamaños de los 
conductores en los cables de datos de 
uso generalizado son típicamente 
0.325 mm2 a 0.13 mm2 (22-26 AWG).  
b) Uso de Cables Clase 2 -LP o Clase 
3-LP para transmitir potencia y 
datos.  Se permitirá que los tipos 
CL3P -LP, CL2P -LP, CL3R -LP, CL2R -
LP, -CL3-LP o CL2 -LP suministren  
energía a los equipos a un nivel de 
corriente hasta el límite de amperes 
marcado inmediatamente después del 
Sufijo LP y se les permitirá transmitir 
datos al equipo. Los cables Clase 2 -LP 
y Clase 3 -LP deberán cumplir con lo 
siguiente:  
NOTA 2:  Un ejemplo de  un cable de 
potencia limitada (LP) es un cable 
marcado con Tipo CL2 -LP (0.5A), 
0.259 mm2 (23 AWG). Un tipo CL2 -LP 
(0,5), 0.259 mm2 (23 AWG) podría 
utilizarse en cualquier lugar donde se 
pudiera utilizar un tipo CL2; sin 
embargo, el cable LP sería adecuado  
para transportar hasta 0.5 Amperes por 
conductor, independientemente del       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   cables, el mismo cable podría transportar hasta 1.2 amperes por conductor.  
(1) Se permitirá que los cables con el sufijo " -LP" se instalen en atado de cables, 
canalizaciones, bandejas de cables, canalizaciones de comunicaciones y ensambles 
de enrutamiento de cables.  número de cables en un haz de cables. 
Si se utiliza en un haz de cables de 7 
cables, el mismo cable podría 
transportar hasta 1.2 amperes por 
conductor.  
 
 
   Debe decir:  
725-144. Tra nsmisión de potencia y datos.  
a) Uso de Cables Clase 2 o Clase 3 para Transmitir Energía y Datos.  
(2) Para temperaturas ambiente superiores a 30 °C, se aplicarán los factores de 
corrección de 310 -15 (b)(2).  
NOTA:  un ejemplo del uso de cables Clase 2 es una  red de cámaras de un circuito 
cerrado de televisión usando cables de 0.205 mm2 (24 AWG), declarados para 60°C, 
del tipo CL2R, categoría 5e para red de área local (LAN).  
Tabla 725 -144. Ampacidades de cada conductor en amperes en 4 pares de cables 
de energí a y datos de Clase 2 o Clase 3 basados en conductores de cobre a una 
temperatura ambiente de 30 °C con todos los conductores de todos los cables 
portadores de corriente a 60 °C, 75 °C y 90 °C nominales  
mm2 (AWG)  
0.13 (26)  
0.205 (24)  
0.259 (23)  
0.325 (2 2) 
Nota 3: Los tamaños de los conductores en los cables de datos de uso generalizado 
son típicamente 0.325 mm2 a 0.13 mm2 (22-26 AWG).  (1) Se permitirá que los cables con el 
sufijo " -LP" se instalen en haz de 
cables, canalizaciones, charolas de 
cables, ca nalizaciones de 
comunicaciones y ensambles de 
erutamiento de cables.  
 
 
   b) Uso de Cables Clase 2 -LP o Clase 3 -LP para transmitir potencia y datos.  Se 
permitirá que los tipos CL3P -LP, CL2P -LP, CL3R -LP, CL2R -LP, -CL3-LP o CL2 -LP 
suministren energía a los equipos a un nivel de corriente hasta el límite de amperes 
marcado inmediatamente después del Sufijo LP y se les permitirá transmitir datos al 
equipo. Los cables Clase 2 -LP y Clase 3 -LP deberán cumplir con lo siguiente:  
NOTA 2:  Un ejemplo de un cable de po tencia limitada (LP) es un cable marcado con 
Tipo CL2 -LP (0.5A), 0.259 mm2 (23 AWG). Un tipo CL2 -LP (0,5), 0.259 mm2 (23 AWG) 
podría utilizarse en cualquier lugar donde se pudiera utilizar un tipo CL2; sin embargo, 
el cable LP sería adecuado para transport ar hasta 0.5 Amperes por conductor, 
independientemente del número de cables en un haz de cables. Si se utiliza en un haz 
de cables de 7 cables, el mismo cable podría transportar hasta 1.2 amperes por   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       conductor.  
(1) Se permitirá que los cables con el sufijo  "-LP" se instalen en haz de cables, 
canalizaciones, charolas de cables, canalizaciones de comunicaciones y ensambles de 
direccionamiento de cables.  
Soporte o fundamento:  
725.144 Transmission of Power and Data.  
(B) Use of Class 2 -LP or Class 3 -LP Cables to  Transmit Power and Data. Types 
CL3P -LP, CL2P -LP, CL3R -LP, CL2RLP, CL3 -LP, or CL2 -LP shall be permitted to 
supply power to equipment at a current level up to the marked ampere limit located 
immediately following the suffix LP and shall be permitted to tran smit data to the 
equipment. The Class 2 -LP and Class 3 -LP cables shall comply with the following, as 
applicable:  
Informational Note 2: An example of a limited power (LP) cable is a cable marked Type 
CL2-LP(0.5A), 23 AWG. A Type CL2 -LP(0.5), 23 AWG could be  used in any location 
where a Type CL2 could be used; however, the LP cable would be suitable for carrying 
up to 0.5 A per conductor, regardless of the number of cables in a bundle. If used in a 
7-cable bundle, the same cable could carry up to 1.2 amperes per conductor.  
(1) Cables with the suffix “ -LP” shall be permitted to be installed in bundles, raceways, 
cable trays, communications raceways, and cable routing assemblies.  
En la NOTA de (2) de a) incluir 0.205 mm2 y entre paréntesis 24 AWG.  
En la Tabla 72 5-144 reaalizar los cambios que se indican en la segunda columna o 
sea, introducir los mm2 y poner entre paréntesis los AWG correspondientes, lo mismo 
en la Nota 3.  
Reemplazar el inciso b) por el de la segunda columna, como está en el proyecto no 
refleja l a intención del NEC.  
En la NOTA 2 de b) incluir 0.259 mm2 y entre paréntesis 23 AWG, cambiar “atado” por 
“haz” es el término correcto que se utiliza en el medio de conductores.  
En (1) de la NOTA 2 cambiar “atado” por “haz”, “bandejas” por “charolas” y 
“enruramiento” por “direccionamiento”.  
 
1072.  725-154. 
Aplicaciones de los 
cables aprobados 
Clase 2, Clase 3 y 
PLTC.  
 ANCE  
 Dice:   
725-154. Aplicaciones de los cables aprobados Clase 2, Clase 3 y PLTC.  
c) Circuitos Termocople. Se permite que los conductores de los cables Tipo PLTC 
utilizados para circuitos termocople Clase 2 sean de cualquiera de los materiales 
usados como extensión en los termocoples  
Debe decir:  
725-154. Aplicaciones de los cables aprobados Clase 2, Clase 3 y PLTC.  
c) Circuitos de termopares . Se permite que los conductores de los cables Tipo PLTC PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
c) Circuitos de termopares. Se 
permite que los conductores de los 
cables Tipo PLTC utilizados para 
circuitos de ternopares Clase 2 sean 
de cualquiera  de los materiales usados 
como extensión en los termopares        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   utilizados para circuitos de ternopares Clase 2 sean de cualquiera de los materiales 
usados como extensión en los termopares  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “termocople” por “termopar”, este es el térm ino técnico correcto. Termocople 
no existe en idioma español.   
 
1073.  725-170. Aprobado 
y marcado de 
equipos para 
transmisión de 
energía y datos.  ANCE  
 Dice:   
725-170. Aprobado y marcado de equipos para transmisión de energía y datos. 
La fuente de energía pa ra circuitos destinados a suministrar energía y datos a través 
de cables de Clase 2 a equipos remotos deberá ser la especificada en 725 -121(a)(1), 
(a)(2), (a)(3) o (a)(4). De acuerdo con la sección 725 -121(b), las fuentes de energía no 
tendrán las conexion es de salida paralelas o interconectadas de otra manera, a menos 
que estén aprobadas para tal interconexión. Los aparatos conectados a un circuito que 
suministra datos y energía deben ser aprobados. La marcación de las conexiones de 
salida del equipo debe estar de acuerdo con 725 -121(c).  
Debe decir:  
725-170. Aprobado y marcado de equipos para transmisión de energía y datos. 
La fuente de energía aprobada para circuitos destinados a suministrar energía y datos 
a través de cables de Clase 2 a equipos remotos d eberá ser la especificada en 725 -
121(a)(1), (a)(2), (a)(3) o (a)(4). De acuerdo con la sección 725 -121(b), las fuentes de 
energía no tendrán las conexiones de salida paralelas o interconectadas de otra 
manera, a menos que estén aprobadas para tal intercone xión. Los aparatos 
conectados a un circuito que suministra datos y energía deben ser aprobados. La 
marcación de las conexiones de salida del equipo debe estar de acuerdo con 725 -
121(c).  
Soporte o fundamento:  
725.170 Listing and Marking of Equipment for Pow er and Data Transmission. The 
listed power source for circuits intended to provide power and data over Class 2 cables 
to remote equipment shall be as specified in 725.121(A)(1), (A)(2), (A)(3), or (A)(4). In 
accordance with 725.121(B), the power sources sh all not have the output connections 
paralleled or otherwise interconnected, unless listed for such interconnection. Powered 
devices connected to a circuit supplying data and power shall be listed. Marking of 
equipment output connections shall be in accorda nce with 725.121(C).  
Indicar que la fuente de energía debe estar aprobada.  NO PROCEDE  
La propuesta está considerada en los 
principios fundamentales de la NOM  
4.4.1.1  La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados.  
1074.  725-179. 
Aprobación y 
marcado de los 
cables Clase 2, 
Clase 3 y Tipo 
PLTC.  ANCE  
 Dice:   
725-179. Aprobación y marcado de los cables Clase 2, Clase 3 y Tipo PLTC.  
e) Tipo PLTC.  Los cables de potencia limitada con recubrimiento  no metálico para 
charolas portacables, tipo PLTC deben estar aprobados como adecuados para usarlos 
en charolas portacables y deben consistir en un ensamble de fábrica de dos o más 
conductores aislados en una cubierta no metálica. Los conductores aislados deben ser PROCEDE  
Se modi fica para quedar como sigue:  
e) Tipo PLTC.  Los cables de potencia 
limitada con cubierta no metálica para 
charolas portacables, tipo PLTC deben 
estar aprobados como adecuados para  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)        de tamaños 0.325 mm2 (22 AWG) hasta 3.31 mm2 (12 AWG). El material de los 
conductores debe ser cobre (sólido o trenzado) y el aislamiento sobre los conductores 
debe tener valor nominal de 300 volts. El núcleo del cable debe ser dos o más 
conducto res paralelos, uno o más grupos de ensambles de conductores trenzados o 
en paralelo o una combinación de los anteriores. Se permitirá aplicar sobre el núcleo 
del cable, sobre grupos de conductores o sobre ambos, una pantalla metálica o una  usarlos en charolas portacables y 
deben consistir en un ensamble de 
fábrica d e dos o más conductores 
aislados bajo una cubierta no metálica. 
Los conductores aislados deben ser de 
tamaños 0.325 mm2 (22 AWG) hasta  
 
 
   pantalla de hoja metalizada con alambre de puesta a tierra (drain wire). El cable debe 
estar aprobado como resiste nte a la propagación del fuego. La cubierta exterior debe 
ser de un material no metálico y resistente a la humedad y a la luz del sol. El cable del 
tipo PLTC usado en un lugar mojado debe estar aprobado para su uso en lugares 
mojados o tener un recubrimien to metálico impermeable a la humedad.  
Excepción 1:  No se exigirá que tenga una cubierta exterior no metálica cuando se 
aplique sobre la cubierta no metálica un recubrimiento metálico liso, un recubrimiento 
metálico continuo y corrugado o una armadura de ci nta entrelazada. En los cables con 
recubrimiento metálico sin cubierta exterior no metálica, la información requerida por 
310-120 debe estar ubicada sobre la cubierta no metálica bajo el recubrimiento.  
f) Cable de integridad del circuito (CI) o sistemas de  protección del circuito 
eléctrico.   
(1) Cables de integridad del circuito  (CI). Los cables de integridad del circuito (CI), 
que se especifican en 725 -179(a), (b) y (e) y que se usan para la supervivencia de 
circuitos críticos, deben tener una clasificació n adicional utilizando el sufijo “ -CI”. Los 
cables de integridad de circuito (CI) solamente se permitirá que se instalen en una 
canalización específicamente aprobada y marcada como parte de un sistema de 
protección de circuitos eléctricos como se indica en  725-179(f) (2).  
(2) Sistema de protección del circuito eléctrico.  Los cables especificados en las 
secciones 725 -154(a) y (b), que sean parte de un sistema de protección del circuito 
eléctrico deben estar identificados con el número de sistema de protecci ón y el valor 
nominal por hora, impresos en la chaqueta exterior del cable e instalados de acuerdo 
con lo establecido en el listado del sistema de protección.  
i) Cables de potencia limitada (LP). Los cables de potencia limitada (LP) se 
clasificarán como ad ecuados para el transporte de circuitos de potencia y de datos 
hasta un límite de corriente especificado para cada conductor sin sobrepasar la 
clasificación de temperatura del cable donde el cable se instala en atado de cables al 
aire libre o Instalado den tro de una canalización, una charola portacables o un 
ensamble de enrutamiento de cables. Los cables se marcarán con el sufijo " -LP" con el 
límite de amperes localizado inmediatamente después del sufijo LP, donde el límite de 
corriente está en amperes por conductor.  
Debe decir:  
725-179. Aprobación y marcado de los cables Clase 2, Clase 3 y Tipo PLTC.  
e) Tipo PLTC.  Los cables de potencia limitada con cubierta no metálica para charolas 3.31 mm2 (12 AWG). El mater ial de los 
conductores debe ser cobre (sólido o 
cableado) y el aislamiento sobre los 
conductores debe tener valor nominal 
de 300 volts. El núcleo del cable debe 
ser dos o más conductores paralelos, 
uno o más grupos de ensambles de 
conductores cableados o e n paralelo o 
una combinación de los anteriores. Se 
permitirá aplicar sobre el núcleo del 
cable, sobre grupos de conductores o 
sobre ambos, una pantalla metálica o 
una pantalla de hoja metalizada con 
alambre de drene. El cable debe estar 
aprobado como resis tente a la 
propagación del fuego. La cubierta 
exterior debe ser de un material no 
metálico y resistente a la humedad y a 
la luz del sol. El cable del tipo PLTC 
usado en un lugar mojado debe estar 
aprobado para su uso en lugares 
mojados o tener una cubierta  metálica 
impermeable a la humedad.  
Excepción 1:  No se exigirá que tenga 
una cubierta exterior no metálica 
cuando se aplique sobre la cubierta no 
metálica una cubierta metálica lisa, una 
cubierta metálica corrugada continua o 
una armadura de fleje engargol ado. En 
los cables con cubierta metálica sin 
cubierta exterior no metálica, la 
información requerida por 310 -120 
debe estar ubicada sobre la cubierta 
no metálica bajo la cubierta metálica.  
(1) Cables de integridad del 
circuito  (CI). Los cables de integrida d       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   portacables, tipo PLTC deben estar aprobados como adecuados para usarlos e n 
charolas portacables y deben consistir en un ensamble de fábrica de dos o más 
conductores aislados bajo una cubierta no metálica. Los conductores aislados deben 
ser de tamaños 0.325 mm2 (22 AWG) hasta 3.31 mm2 (12 AWG). El material de los 
conductores deb e ser cobre (sólido o cableado) y el aislamiento sobre los conductores 
debe tener valor nominal de 300 volts. El núcleo del cable debe ser dos o más 
conductores paralelos, uno o más grupos de ensambles de conductores cableados o  del circuito (CI), que se especifican en 
725-179(a), (b), (c) y (e) y que se usan 
para la supervivencia de circuitos 
críticos, deben tener una clasificación 
adicional utilizando el sufijo  
 
   en paralelo o una combinación de los anteriores. Se permitirá  aplicar sobre el núcleo 
del cable, sobre grupos de conductores o sobre ambos, una pantalla metálica o una 
pantalla de hoja metalizada con alambre de drene. El cable debe estar aprobado como 
resistente a la propagación del fuego. La cubierta exterior debe ser de un material no 
metálico y resistente a la humedad y a la luz del sol. El cable del tipo PLTC usado en 
un lugar mojado debe estar aprobado para su uso en lugares mojados o tener una 
cubierta metálica impermeable a la humedad.  
Excepción 1:  No se exigi rá que tenga una cubierta exterior no metálica cuando se 
aplique sobre la cubierta no metálica una cubierta metálica lisa, una cubierta metálica 
corrugada continua o una armadura de fleje engargolado. En los cables con cubierta 
metálica sin cubierta exteri or no metálica, la información requerida por 310 -120 debe 
estar ubicada sobre la cubierta no metálica bajo la cubierta metálica.  
f) Cable de integridad del circuito (CI) o sistemas de protección del circuito 
eléctrico.   
(1) Cables de integridad del circuit o (CI). Los cables de integridad del circuito (CI), 
que se especifican en 725 -179(a), (b), (c) y (e) y que se usan para la supervivencia de 
circuitos críticos, deben tener una clasificación adicional utilizando el sufijo “CI”. Los 
cables de integridad de c ircuito (CI) solamente se permitirá que se instalen en una 
canalización específicamente aprobada y marcada como parte de un sistema de 
protección de circuitos eléctricos como se indica en 725 -179(f) (2).  
(2) Sistema de protección del circuito eléctrico.  Los cables especificados en las 
secciones 725 -154(a), (b), (c), (e) y f)(1) que sean parte de un sistema de protección 
del circuito eléctrico deben estar identificados con el número de sistema de protección 
y el valor nominal por hora, impresos en la cubiert a exterior del cable e instalados de 
acuerdo con lo establecido en el listado del sistema de protección.  
i) Cables de potencia limitada (LP). Los cables de potencia limitada (LP) deben estar 
aprobados como adecuados para llevar a los circuitos de potencia y de datos hasta un 
límite de corriente especificado para cada conductor sin sobrepasar la clasificación de 
temperatura del cable donde el cable se instala en haces de cables al aire libre o 
instalado dentro de una canalización, una charola portacables o u n ensamble de 
direccionamiento de cables. Los cables se marcarán con el sufijo " -LP" con el límite de 
amperes localizado inmediatamente después del sufijo LP, donde el límite de corriente 
está en amperes por conductor.  “CI”….  
2) Sistema de protección del circuito 
eléctrico.  Los cables especificados en 
las secciones 725 -154(a), (b), (c), (e) y 
f)(1) que sean parte de un sistema de 
protección del circuito eléctrico deben 
estar identificados con el número de 
sistema de protección y el valor 
nominal por hora, impresos en la 
cubierta exterior del cable e instalados 
de acuerdo con lo establecido en el 
listado del sistema de protección.  
i) Cables de potencia limitada (LP). 
Los c ables de potencia limitada (LP) 
deben estar aprobados como 
adecuados para llevar a los circuitos 
de potencia y de datos hasta un límite 
de corriente especificado para cada 
conductor sin sobrepasar la 
clasificación de temperatura del cable 
donde el cable se  instala en haces de 
cables al aire libre o instalado dentro 
de una canalización, una charola 
portacables o un ensamble de 
direccionamiento de cables. Los cables 
se marcarán con el sufijo " -LP" con el 
límite de amperes localizado 
inmediatamente después del  sufijo LP, 
donde el límite de corriente está en 
amperes por conductor.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       Soporte o fundamento:  
725.179 Listing  and Marking of Class 2, Class 3, and Type PLTC Cables.  
(E) Type PLTC. Type PLTC nonmetallic -sheathed, power limited tray cable shall be 
listed as being suitable for cable trays and shall consist of a factory assembly of two or 
more insulated conductors un der a nonmetallic jacket. The insulated conductors shall 
be 22 AWG through 12 AWG. The conductor material shall be copper (solid or 
stranded). Insulation on conductors shall be rated for 300 volts. The cable core shall be 
two or more parallel conductors, o ne or more group assemblies of twisted or parallel  
 
   conductors, or a combination thereof. A metallic shield or a metallized foil shield with 
drain wire(s) shall be permitted to be applied over the cable core, over groups of 
conduct ors, or both. The cable shall be listed as resistant to the spread of fire. The 
outer jacket shall be a sunlight - and moisture -resistant nonmetallic material. Type PLTC 
cable used in a wet location shall be listed for use in wet locations or have a moistur e-
impervious metal sheath.  
Exception No. 1: Where a smooth metallic sheath, continuous corrugated metallic 
sheath, or interlocking tape armor is applied over the nonmetallic jacket, an overall 
nonmetallic jacket shall not be required. On metallic -sheathed cable without an overall 
nonmetallic jacket, the information required in 310.120 shall be located on the 
nonmetallic jacket under the sheath.  
(F) Circuit Integrity (CI) Cable or Electrical Circuit Protective System.  
(1) Circuit Integrity (CI) Cables.  Circu it Integrity (CI) cables, specified in 725.179(A), 
(B), (C), and (E), and used for survivability of critical circuits, shall have the additional 
classification using the suffix “CI.” Circuit integrity (CI) cables shall only be permitted to 
be installed in a raceway where specifically listed and marked as part of an electrical 
circuit protective system as covered in 725.179(F)(2).  
(2) Electrical Circuit Protective System.  Cables specified in 725.179(A), (B), (C), (E), 
and (F)(1) that are part of an electrica l circuit protective system shall be identified with 
the protective system number and hourly rating printed on the outer jacket of the cable 
and installed in accordance with the listing of the protective system.  
(I) Limited Power (LP) Cables.  Limited power  (LP) cables shall be listed as suitable for 
carrying power and data circuits up to a specified current limit for each conductor 
without exceeding the temperature rating of the cable where the cable is installed in 
cable bundles in free air or installed wi thin a raceway, cable tray, or cable routing 
assembly. The cables shall be marked with the suffix “ -LP” with the ampere limit located 
immediately following the suffix LP, where the current limit is in amperes per conductor.  
En e) cambiar “recubrimiento no  metálico” por “cubierta no metálica”, cambiar “en” por 
“bajo”, “trenzado” por “cableado” y “alambre de puesta a tierra (drain wire)” por 
“alambre de drene”, este es su nombre técnico yademás no puede utilizarse en las        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   normas otro idioma que no sea el espa ñol. 
Cambiar la Excepción 1 por la que se indica en la segunda columna, como está en el 
proyecto no refleja la intensión del NEC.  
En (1) de f) incluir también los cable que se especifican en el inciso (c).  
En (2) de f) incluir los incisos(c), (e) y f)(1) y  cambiar “chaqueta” por “cubierta”.  
En i) indicar que los cables deben estar aprobados, cambiar “el transporte de” por 
“llevar a los”, los circuitos no se transportan hasta un límite de corriente, cambiar 
“atado” por “haces” y “enrutamiento” por “direccion amiento”.  
 
1075.  727-4. Usos 
permitidos.   
 ANCE  
 Dice:   
727-4. Usos permitidos.   
(4) Con un recubrimiento metálico liso, un recubrimiento metálico corrugado 
continuo o con una armadura de cinta entrelazada sobre el recubrimiento no metálico, 
de acuerdo c on 727 -6. El cable se debe soportar y asegurar a intervalos que no 
superen 1.80 metros.  
(9) Bajo pisos falsos en cuartos que contienen equipos de tecnología de la 
información, de acuerdo con 645 -5 (e)(5)(c).  
Debe decir:  
727-4. Usos permitidos.  
(4) Con una cubierta metálica lisa, cubierta metálica corrugada continua o con 
una armadura de fleje engargolado sobre la cubierta no metálica, de acuerdo con 727 -
6. El cable se debe soportar y asegurar a intervalos que no superen 1.80 metros.  
(9) Bajo pisos falsos en  cuartos que contienen equipos de tecnología de la 
información, de acuerdo con 645 -5 (e)(5)(b).  
Soporte o fundamento:  
727.4 Uses Permitted.  
(4) Enclosed in a smooth metallic sheath, continuous corrugated metallic sheath, or 
interlocking tape armor applied over the nonmetallic sheath in accordance with 727.6. 
The cable shall be supported and secured at intervals not exceeding 1.8 m (6 ft).  
Exception to (5):  
(9) Under raised floors in information technology equipment rooms in accordance with 
645.5(E)(5)(b).  
En (4) cambiar a como se indica en la segunda columna, en comentarios anteriores ya 
se ha explicado el porqué.  
En (9) de la Excepción a (5) cambiar “645 -5 (e)(5)(c)” por “645 -5 (e)(5)(b)”, está 
incorrecta la referencia.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
4) Con una cubierta metálica 
lisa, cubierta metálica corrugada 
continua o con una armadura de fleje 
engargolado sobre la cubierta no 
metálica, de acuerdo con 727 -6. El 
cable se debe soportar y asegurar a 
intervalos que no superen 1.80 metros.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       1076 . 725-43 Nota  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Por ejemplo, ver 430 -72 para motores, 610 -53 para grúas y montacargas y 517 -74 (b) 
y 660 -9 para equipos de rayos X.  
Debe decir:  
Por ejemplo,  ver 430 -72 para motores, 610 -53 para grúas y polipastos y 517 -74 b) y 
660-9 para equipos de rayos X.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar () por ) y expresion "montacargas" por " polipastos"  NO PROCEDE  
De acuerdo con el Diccionario para 
Ingenieros Louis A. Robb,  el vocablo 
hoist en inglés es montacargas en 
español  
 
1077.  727-4 (9) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Bajo pisos falsos en cuartos que contienen equipos de tecnología de la información , de 
acuerdo con 645 -5 (e)(5)(c).  
Debe decir:  
Bajo pisos falsos en cuartos que contienen equipos de tecnología de la información, de 
acuerdo con 645 -5 (e)(5)(c).  
Soporte o fundamento:  
no existe 645 -5 (e)(5)( c), en referencia NEC 2017 es 645.5 (E)(b) que t ampoco existe.  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Bajo pisos falsos en cuartos que 
contienen equipos de tecnología de la 
información, de acuerdo con 645 -5 
(e)(2(1).  
1078.  728-5. 
Instalaciones.  
 ANCE  
 Dice:   
728-5. Instalaciones.  
c) Canalizaciones y coples.  
Debe decir:  
728-5. Instalaciones.  
c) Canalizaciones y coples.  
El llenado de la canalización para cada sistema deberá cumplir con los requisitos de 
listado para el sistema y no será mayor que el llenado permitido en la tabla 1 del 
capítulo 10.  
NOTA:  El llenado de la canalización puede no ser el mismo para todos los sistemas de 
resistente al fuego que se listan.  
Soporte o fundamento:  
728.5 Installations.  
(C) Raceways and Couplings.  
The raceway fill for each system shall comply with the  listing requirements for the 
system and shall not be greater than the fill permitted in Table 1, Chapter 9.  
Informational Note: Raceway fill may not be the same for all listed fire -resistive 
systems.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Canalizaciones y coples. 
Donde el sistema resistente …  
El llenado de la canalización para 
cada sistema deberá cumplir con los 
requisitos p ara el sistema y no será 
mayor que el llenado permitido en la 
Tabla 1 del Capítulo 10.  
NOTA:  El llenado de la 
canalización puede no ser el mismo 
para todos los sistemas resistentes al 
fuego.  
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Incluir el Segundo párrafo y la NOTA que se indican en la segunda columna ya que 
tratan sobre el llenado de la canalización.  
 
1079.  760-3. Otros 
Artículos.  ANCE  
 Dice:   
760-3. Otros Artícu los. Los circuitos y equipos deben cumplir las disposiciones de (a) 
hasta (k). Sólo aquellas secciones del Artículo 300 referenciadas en este Artículo se 
deben aplicar a los sistemas de alarma contra incendio.  
b) Plenums , ductos y otros espacios de ventila ción.  Los cables de alarma contra 
incendios, con o sin limitación de potencia, instalados en ductos, plenums  u otros 
espacios utilizados para el aire ambiental deberán cumplir con lo estipulado en 300 -22. 
Excepción 1:  Podrán instalarse cables de alarma de incendio de limitación de 
potencia, seleccionados de acuerdo con la Tabla 760 -154 e instalados de acuerdo con 
760-135(b) y 300 -22(b), en ductos fabricados específicamente para aire ambiental.  
Excepción 2:  Los cables de alarma de incendio de limitación de p otencia 
seleccionados de acuerdo con la Tabla 760 -154 e instalados de acuerdo con 760 -
135(c) se permitirán instalar en otros espacios utilizados para el aire ambiental.  
l) Ensamble de Enrutamiento de Cable.  Se permitirá instalar cables de alarma contra 
incendios con limitación de potencia en los ensambles de enrutamiento de cables de 
plenum , en los ensambles de enrutamiento de cables de elevación y en ensambles de 
enrutamiento de cables de uso general seleccionados de acuerdo con la Tabla 800 -
154(c), aproba dos de conformidad con las disposiciones de 800 -182; Instalado de 
acuerdo con 800 -110(c) y 800 -113. 
m) Canales de Comunicaciones.  Se permitirá el uso de cables de alarma de incendio 
de limitación de potencia en las comunicaciones de plenum , canalizaciones de 
comunicaciones de elevación y canalizaciones de comunicaciones de uso general 
seleccionadas de acuerdo con la sección 800 -14(b), aprobadas de conformidad con las 
disposiciones de 800 -182 e instaladas de acuerdo con 800 -113 y 362 -24 a través de 
362-56, d onde se aplican los requisitos aplicables a los tubos eléctricos no metálicos.  
Debe decir:  
760-3. Otros Artículos.  Los circuitos y equipos deben cumplir las disposiciones de (a) 
hasta (m). Sólo aquellas secciones del Artículo 300 referenciadas en este Artí culo se 
deben aplicar a los sistemas de alarma contra incendio.  
b) Plenums , ductos y otros espacios de ventilación.  Los cables de alarma contra 
incendios, con o sin potencia limitada, instalados en ductos, plenums  u otros espacios 
utilizados para el aire a mbiental deberán cumplir con lo estipulado en 300 -22. 
Excepción 1:  Podrán instalarse cables de alarma de incendio de potencia limitada, 
seleccionados de acuerdo con la Tabla 760 -154 e instalados de acuerdo con 760 -
135(b) y 300 -22(b), en ductos fabricados e specíficamente para aire ambiental.  
Excepción 2:  Los cables de alarma de incendio de potencia limitada seleccionados de 
acuerdo con la Tabla 760 -154 e instalados de acuerdo con 760 -135(c) se permitirán PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
Otros Artícul os. Los circuitos y 
equipos deben cumplir las 
disposiciones de (a) hasta (m). Sólo 
aquellas secciones del Artículo 300 
referenciadas en este Artículo se 
deben aplicar a los sistemas de alarma 
contra incendio.  
b) Plenums , ductos y otros espacios 
de ventilac ión. Los cables de alarma 
contra incendios, con o sin potencia 
limitada, instalados en ductos, plenums  
u otros espacios utilizados para el aire 
ambiental deberán cumplir con lo 
estipulado en 300 -22. 
Excepción 1:  Podrán instalarse cables 
de alarma de incend io de potencia 
limitada, seleccionados de acuerdo con 
la Tabla 760 -154 e instalados de 
acuerdo con 760 -135(b) y 300 -22(b), 
en ductos fabricados específicamente 
para aire ambiental.  
Excepción 2:  Los cables de alarma de 
incendio de potencia limitada 
seleccio nados de acuerdo con la Tabla 
760-154 e instalados de acuerdo con 
760-135(c) se permitirán instalar en 
otros espacios utilizados para el aire 
ambiental.  
l) Ensamble de enrutamiento del 
cable.  Se permitirá instalar cables de 
alarma contra incendios con pote ncia 
limitada en los ensambles de 
enrutamiento  de cables de plenum , en 
los ensambles de enrutamiento  de 
cables de elevación y en ensambles de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       instalar en otros espacios utilizados para el aire amb iental.  
l) Ensamble de direccionamiento del cable.  Se permitirá instalar cables de alarma 
contra incendios con potencia limitada en los ensambles de direccionamiento de cables 
de plenum , en los ensambles de direccionamiento de cables de elevación y en 
ensa mbles de direccionamiento de cables de uso general seleccionados de acuerdo 
con la Tabla 800 -154(c), aprobados de conformidad con las disposiciones de 800 -182; 
Instalado de acuerdo con 800 -110(c) y 800 -113. 
m) Canales de Comunicaciones.  Se permitirá el uso  de cables de alarma de incendio 
de potencia limitada en las comunicaciones de plenum , canalizaciones de 
comunicaciones de elevación y canalizaciones de comunicaciones de uso general  enrutamiento  de cables de uso general 
seleccionados de acuerdo con la Tabla 
800-154(c), aprobados de conformidad 
con las disposiciones de 800 -182; 
Instalado de acuerdo con 800 -110(c) y 
800-113. 
m) Canales de Comunicaciones.  Se 
permitirá el uso de cables de alarma de 
incendio de potencia limitada en las 
comunicaciones de plenum , 
canalizaciones de comunicaciones de  
 
 
   seleccionadas de acuerdo con la tabla 800 -14(b), aprobados de conformidad con las 
disposiciones de 800 -182 e instalados de acuerdo con 800 -113 y 362 -24 hasta 362 -56, 
donde se aplican los requisitos aplicables a los tubos eléctricos no metálicos.  
Soporte  o fundamento:  
760.3 Other Articles. Circuits and equipment shall comply with 760.3(A) through (M). 
Only those sections of Article 300 referenced in this article shall apply to fire alarm 
systems.  
(B) Ducts, Plenums, and Other Air -Handling Spaces.  Power -limited and non -power -
limited fire alarm cables installed in ducts, plenums, or other spaces used for 
environmental air shall comply with 300.22.  
Exception No. 1: Power -limited fire alarm cables selected in accordance with Table 
760.154 and installed in acco rdance with 760.135(B) and 300.22(B), Exception shall be 
permitted to be installed in ducts specifically fabricated for environmental air.  
Exception No. 2: Power -limited fire alarm cables selected in accordance with Table 
760.154 and installed in accordanc e with 760.135(C) shall be permitted to be installed 
in other spaces used for environmental air (plenums).  
(L) Cable Routing Assemblies.  Power -limited fire alarm cables shall be permitted to 
be installed in plenum cable routing assemblies, riser cable rout ing assemblies, and 
general -purpose cable routing assemblies selected in accordance with Table 
800.154(c), listed in accordance with the provisions of 800.182, and installed in 
accordance with 800.110(C) and 800.113.  
(M) Communications Raceways.  Power -limited fire alarm cables shall be permitted to 
be installed in plenum communications raceways, riser communications raceways, and 
general purpose communications raceways selected in accordance with Table 
800.154(b), listed in accordance with the provisions of  800.182, and installed in 
accordance with 800.113 and 362.24 through 362.56, where the requirements elevación y canalizaciones de 
comunicaciones de uso ge neral 
seleccionadas de acuerdo con la tabla 
800-14(b), aprobados de conformidad 
con las disposiciones de 800 -182 e 
instalados de acuerdo con 800 -113 y 
362-24 hasta 362 -56, donde se aplican 
los requisitos aplicables a los tubos 
eléctricos no metálicos.        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   applicable to electrical nonmetallic tubing apply.  
En 760.3 cambiar (k) por (m), deben incluirse los incisos (l) y (m).  
En b) y las Excepciones 1 y 2 cambi ar “limitación de potencia” por “potencia limitada” 
para ser congruentes con otros artículos del proyecto.  
En l) cambiar “enrutamiento” por “direccionamiento” y “limitación de potencia” por 
“potencia limitada”.  
En m) cambiar “limitación de potencia” por “p otencia limitada”, “sección” por “tabla”, 
“aprobadas” por “aprobados”, “instaladas” por “instalados”, se trata de los cables y por 
lo tanto debes estar en masculino y cambiar “a través de” por “hasta”.  
1080. 760-3   ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Otros Artículos.  Los circuitos y equipos deben cumplir las disposiciones de (a) hasta 
(k). Sólo aquellas secciones del Artículo 300 referenciad as en este Artículo se deben 
aplicar a los sistemas de alarma contra incendio.  
Debe decir:  
Otros Artículos.  Los circuitos y equipos deben cumplir las disposiciones de a) hasta 
k). Sólo aquellas secciones del Artículo 300 referidas en este Artículo se deben  aplicar 
a los sistemas de alarma contra incendio.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar la palabra "referenciada" por "referida" Según RAE ""referenciada no esta 
incluida en RAE  PROCEDE  
Se sustituyó cuatro veces el vocablo 
referenciada por referida  
 
1081.  760-135. Instalación 
de cables de PLFA 
en edificios.  
 ANCE  
 Dice:   
760-135. Instalación de cables de PLFA en edificios.  
c) Otros espacios utilizados para ventilación ambiental ( plenums ). 
(3) Cables de los tipos FPLP y FPLP -CI sostenidos por bandejas portacables  
metálicas abiertas o sistemas de bandejas portacables  
 (5) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL, sostenidos por bandejas portacables 
de metal de base sólida con cubiertas metálicas sólidas en otros espacios que se 
utilicen para ventilación ambiental ( plenums), según se describe en la sección 300 -
22(c).  
(6) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL, instalados en canalizaciones de 
comunicaciones para plenums , canalizaciones de comunicaciones para tramos 
verticales y canalizaciones de comunicaciones para fines g enerales, sostenidos por 
bandejas portacables de metal de base sólida con cubiertas metálicas sólidas en otros 
espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ), según se describe en la 
sección 300 -22(c).  
Debe decir:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Otros espacios utilizados para 
ventilación ambiental ( plenums ). 
(3) Cables de los tipos FPLP 
instalados en ensambles de 
direccionamiento para plenums  
(4) Cables de los tipos FPLP y 
FPLP -CI sostenidos por charolas 
portacables metálicas abiertas o 
sistemas d e charolas portacables  
(6) Cables de los tipos FPLP, 
FPLR y FPL, sostenidos por charolas 
portacables de metal de base sólida 
con cubiertas metálicas sólidas en 
otros espacios que se utilicen para  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       760-135. Instalación de ca bles de PLFA en edificios.  
c) Otros espacios utilizados para ventilación ambiental ( plenums ). 
(3) Cables de los tipos FPLP instalados en ensambles de direccionamiento para 
plenums  
(4) Cables de los tipos FPLP y FPLP -CI sostenidos por charolas portacables 
metálicas abiertas o sistemas de charolas portacables  
(6) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL, sostenidos por charolas portacables 
de metal de base sólida con cubiertas metálicas sólidas en otros espacios que se 
utilicen para ventilación ambiental ( plenums ), según se describe en la sección 300 -
22(c).  
(7) Cables de los tipos FPLP, FPLR y FPL, instalados en canalizaciones de 
comunicaciones para plenums , canalizaciones de comunicaciones para tramos 
verticales y canalizaciones de comunicaciones para fines gene rales, sostenidos por 
charolas portacables de metal de base sólida con cubiertas metálicas sólidas en otros 
espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ), según se describe en la 
sección 300 -22(c).  
Soporte o fundamento:  
760.135 Installatio n of PLFA Cables in Buildings.  
(C) Other Spaces Used For Environmental Air (Plenums).  
3) Type FPLP cables installed in plenum routing assemblies  
(4) Types FPLP and FPLP -CI cables supported by open metallic cable trays or cable 
tray systems  
(6) Types FPLP, FPLR, and FPL cables supported by solid bottom metal cable trays 
with solid metal covers in other spaces used for environmental air (plenums) as 
described in 300.22(C)  
(7) Types FPLP, FPLR, and FPL cables installed in plenum communications raceways, 
riser communications raceways, or general -purpose communications raceways 
supported by solid bottom metal cable trays with solid metal covers in other spaces 
used for environmental air (plenums) as described in 300.22(C)  
En c) incluir el inciso (3) del NEC y re enumerar los incisos a partir de esto. En los 
incisos restantes cambiar “bandejas” por “charolas” para ser congruentes con otros 
artículos del proyecto.  
Cambiar “bandejas” por “charolas” en todo el proyecto.  ventilación ambiental ( plenums ), según 
se describe en la sec ción 300 -22(c).  
(7) Cables de los tipos FPLP, 
FPLR y FPL, instalados en 
canalizaciones de comunicaciones 
para plenums , canalizaciones de 
comunicaciones para tramos verticales 
y canalizaciones de comunicaciones 
para fines generales, sostenidos por 
charolas  portacables de metal de base 
sólida con cubiertas metálicas sólidas 
en otros espacios que se utilicen para 
ventilación ambiental ( plenums ), según 
se describe en la sección 300 -22(c).  
 
 
1082.  TABLA 760 -154. ANCE  Dice:   NO PROCEDE        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Aplicaciones de los 
cables de PLFA, 
situados en  
edificios  
  TABLA 760 -154. Aplicaciones de los cables de PLFA, situados en edificios  
Debe decir:  
TABLA 760 -154. Aplicaciones de los cables de PLFA aprobados situados en 
edificios  
Soporte o fundamento:  
Table 760.154 Applications of Listed PLFA Cables in Buildings  
Indicar que los cables PLFA están aprobados.  La propuesta está considerada en los 
principios fundamentales de la NOM  
4.4.1.1  La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos  aprobados.  
 
1083.  760-176. Aprobado 
y marcado de los 
cables de circuito 
de alarma contra 
incendios de 
potencia no 
limitada.  ANCE  
 Dice:   
760-176. Aprobado y marcado de los cables de circuito de alarma contra 
incendios de potencia no limitada. Los cables de alarma contra incendios de 
potencia no limitada que se instalen como alambrado dentro de los edificios, deben 
estar aprobados de acuerdo con 760 -176(a) y (b), y como resistentes a la propagación 
del fuego según 760 -176(c) hasta (f) y estar marcados segú n 760 -176(g). El cable 
utilizado en lugares mojados debe estar aprobado para su uso en lugares mojados o 
tener un recubrimiento metálico impermeable a la humedad. Los cables de alarma de 
incendio que no tengan limitaciones de potencia tendrán una clasifica ción de 
temperatura de no menos de 60 °C.  
a) Materiales de los conductores de circuito de alarma contra incendios de 
potencia no limitada (NPLFA).  Los conductores deben ser de cobre sólido o trenzado 
de tamaño 0.824 mm2 (18 AWG) o mayor.  
g) Marcado de los cables de circuito de alarma contra incendios de potencia no 
limitada.  Los cables multiconductores de alarma contra incendios de potencia no 
limitada se deben marcar de acuerdo con lo establecido en la Tabla 760 -176(g). Se 
permitirá que los cables de alarm a contra incendios de potencia no limitada estén 
marcados con la tensión nominal máxima de 150 volts. Los cables aprobados para 
integridad del circuito deben estar identificados con el sufijo “CI”, según se define en 
760-176(f). Se marcará la temperatura n ominal en la chaqueta de los cables NPLFA 
que tengan una temperatura nominal que exceda 60 °C. La chaqueta de los cables 
NPLFA estará marcada con el tamaño del conductor.  
Debe decir:  
760-176. Aprobado y marcado de los cables de circuito de alarma contra 
incendios de potencia no limitada.  Los cables de alarma contra incendios de 
potencia no limitada que se instalen como alambrado dentro de los edificios, deben 
estar aprobados de acuerdo con 760 -176(a) y (b), y como resistentes a la propagación 
del fuego segú n 760 -176(c) hasta (f) y estar marcados según 760 -176(g). El cable 
utilizado en lugares mojados debe estar aprobado para su uso en lugares mojados o 
tener una cubierta metálica impermeable a la humedad. Los cables de alarma de 
incendio de potencia no limit ada tendrán una clasificación de temperatura de no menos PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
760-176. Aprobado y marcado de 
los cables de circuito de alarma 
contra incendios de potencia no 
limitada.  Los cables de alarma contra 
incendios de potencia no limitada que 
se instalen como alambr ado dentro de 
los edificios, deben estar aprobados de 
acuerdo con 760 -176(a) y (b), y como 
resistentes a la propagación del fuego 
según 760 -176(c) hasta (f) y estar 
marcados según 760 -176(g). El cable 
utilizado en lugares mojados debe 
estar aprobado para s u uso en lugares 
mojados o tener un recubrimiento 
metálico impermeable a la humedad. 
Los cables de alarma de incendio de 
potencia no limitada tendrán una 
clasificación de temperatura de no 
menos de 60 °C.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       de 60 °C.  
a) Materiales de los conductores de circuito de alarma contra incendios de 
potencia no limitada (NPLFA).  Los conductores deben ser de cobre sólido o cableado 
de tamaño 0.824 mm2 (18 AWG) o mayor.  
g) Marcado de los cables de circuito de alarma contra incendios de potencia no 
limitada.  Los cables multiconductores de alarma contra incendios de potencia no 
limitada se deben marcar de acuerdo con lo establecido en la Tabla 760 -176(g). Se 
permitir á que los cables de alarma contra incendios de potencia no limitada estén 
marcados con la tensión nominal máxima de 150 volts. Los cables aprobados para 
integridad del circuito deben estar identificados con el sufijo “CI”, según se define en 
760-176(f). Se  marcará la temperatura nominal en la cubierta de los cables NPLFA que 
tengan una temperatura nominal que exceda 60 °C. La cubierta de los cables NPLFA 
estará marcada con el tamaño del conductor.  
Soporte o fundamento:  
760.176 Listing and Marking of NPLFA C ables. Non-power limited fire alarm cables 
installed as wiring within buildings shall be listed in accordance with 760.176(A) and (B) 
and as being resistant to the spread of fire in accordance with 760.176(C) through (F), 
and shall be marked in accordance with 760.176(G). Cable used in a wet location shall 
be listed for use in wet locations or have a moisture -impervious metal sheath. Non -
powerlimited fire alarm cables shall have a temperature rating of not less than 60°C 
(140°F).  
(A) NPLFA Conductor Materia ls. Conductors shall be 18 AWG or larger solid or 
stranded copper.  
En 760 -176 cambiar “un recubrimiento metálico” por “una cubierta metálica”, hacer este 
cambio en todo el proyecto y en el último párrafo cambiar “que no tengan limitaciones 
de potencia” por  “de potencia no limitada” para ser congruentes con otros artículos del 
proyecto.  
En a) cambiar “trenzado” por “cableado”. Hacer este cambio en todo el proyecto.  
En g) cambiar “chaqueta” por “cubierta” este es el término correcto que se emplea en 
el medio de conductores.  
 
1084.  760-179. Aprobado 
y marcado de 
cables PLFA  y de 
los detectores de 
incendio del tipo de 
línea continua 
aislada.  
 ANCE  
 Dice:   
760-179. Aprobado y marcado de cables PLFA y de los detectores de incendio 
del tipo de línea continua aislada.  
c) Valor nominal.  Los cables deben tener una tensión nominal m ínimo de 300 volts.  
i) Marcado de cables.  Los cables se deben marcar de acuerdo con lo establecido en 
la Tabla 760 -179(i). En los cables no se debe marcar su tensión nominal. Los cables 
aprobados para integridad del circuito deben identificarse con el sufi jo CI, según se 
define en (g). Se marcará la temperatura nominal en la chaqueta de los cables PLFA 
que tengan una temperatura nominal que exceda 60 °C. La chaqueta de los cables PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Valor nominal.  Los cables deben 
tener una tensión nominal mínimo de 
300 volts. El cable debe tener una 
temperatura nominal no menor  que 60 
°C. 
i) Marcado de cables.  Los cables se 
deben  marcar de acuerdo con lo 
establecido en la Tabla 760 -179(i). En       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   PLFA estará marcada con el tamaño del conductor.  
NOTA: Los cables identificado s en (d), (e) y (f) que cumplan con los requisitos para la 
integridad del circuito deben tener la clasificación adicional usando el sufijo “CI” (por 
ejemplo, FPLP -CI, FPLR -CI y FPL -CI). 
Debe decir:  
760-179. Aprobado y marcado de cables PLFA y de los detect ores de incendio 
del tipo de línea continua aislada.  
c) Valor nominal.  Los cables deben tener una tensión nominal mínimo de 300 volts. El 
cable debe tener una temperatura nominal no menro que 60 °C.  
i) Marcado de cables.  Los cables se deben marcar de acuer do con lo establecido en 
la Tabla 760 -179(i). En los cables no se debe marcar su tensión nominal. Los cables 
aprobados para integridad del circuito deben identificarse con el sufijo CI, según se 
define en (g). Se marcará la temperatura nominal en la cubier ta de los cables PLFA 
que tengan una temperatura nominal que exceda 60 °C. La cubierta de los cables 
PLFA estará marcada con el tamaño del conductor.  
NOTA:  Los tipos de cables están aprobados en orden descendente según la 
clasificación de resistencia nomin al contra el fuego.  
Soporte o fundamento:  
760.179 Listing and Marking of PLFA Cables and Insulated Continuous Line -Type 
Fire Detectors.  
(C) Ratings. The cable shall have a voltage rating of not less than 300 volts. The cable 
shall have a temperature rating  of not less than 60°C (140°F).  
(I) Cable Marking. The cable shall be marked in accordance with Table 760.179(I). The 
voltage rating shall not be marked on the cable. Cables that are listed for circuit integrity 
shall be identified with the suffix CI as de fined in 760.179(G). Temperature rating shall 
be marked on the jacket of PLFA cables that have a temperature rating exceeding 60°C 
(140°F). The jacket of PLFA cables shall be marked with the conductor size.  
Informational Note: Cable types are listed in des cending order of fire resistance rating.  
En c) incluir el último párrafo que se refiere a la temperatura mínima del cable.  
En i) cambiar “chaqueta” por “cubierta”.  
Cambiar la NOTA después de la Excepción por la que se indica en la segunda 
columna para ser congruentes con el NEC.  los cables no se debe marcar su 
tensión nominal. Los cables aprobados 
para integridad del circuito deben 
identificarse con el sufijo CI, según se 
define en (g). Se marcará la 
temperatura nomi nal en la cubierta de 
los cables PLFA que tengan una 
temperatura nominal que exceda 60 
°C. La cubierta de los cables PLFA 
estará marcada con el tamaño del 
conductor.  
NOTA:  Los tipos de cables están 
aprobados en orden descendente 
según la clasificación de r esistencia 
nominal contra el fuego.  
 
 
1085.  770-24. Ejecución 
mecánica de los 
trabajos  ANCE  
 Dice:   
770-24. Ejecución mecánica de los trabajos. Los cables de fibra óptica se deben 
instalar de manera ordenada y profesional. Los cables instalados expuestos en la 
superficie de plafones y paredes laterales deben estar soportados por la estructura del 
edificio de modo que el cable no se dañe durante el uso normal del edificio. Dichos PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
Los amarres para cables  no metálicos 
y otros accesorios para cables no  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       cables se deben asegurar usando accesorios de fijación incluyendo flejes, grap as, 
ganchos, amarres para cable o accesorios similares diseñados e instalados de modo 
que no dañen el cable. La instalación también debe cumplir con las secciones 300 -4(d) 
hasta (g) y 300 -11. Los amarres para cables no metálicos y otros accesorios para 
cables no metálicos que se utilicen para ventilación ambiental (cámaras de distribución 
de aire) deben estar listados como con bajas propiedades de liberación de humo y 
calor.  
NOTA 1: La pintura, el concreto, los limpiadores, los abrasivos, los residuos corro sivos, 
u otros contaminantes pueden resultar en una alteración indeterminada de las 
propiedades del cable de fibra óptica  
Debe decir:  
770-24. Ejecución mecánica de los trabajos.  Los cables de fibra óptica se deben 
instalar de manera ordenada y profesional.  Los cables instalados expuestos en la 
superficie de plafones y paredes laterales deben estar soportados por la estructura del 
edificio de modo que el cable no se dañe durante el uso normal del edificio. Dichos 
cables se deben asegurar usando accesorios de  fijación incluyendo flejes, grapas, 
ganchos, amarres para cable o accesorios similares diseñados e instalados de modo 
que no dañen el cable. La instalación también debe cumplir con las secciones 300 -4(d) 
hasta (g) y 300 -11. Los amarres para cables no metá licos y otros accesorios para 
cables no metálicos que se utilicen para ventilación ambiental (cámaras de distribución 
de aire) deben estar aprobados con propiedades de baja emisión de humo y liberación 
de calor.  
NOTA 1: La pintura, el concreto, los limpiad ores, los abrasivos, los residuos corrosivos, 
u otros contaminantes pueden resultar en una alteración indeterminada de las 
propiedades del cable de fibra óptica  
Soporte o fundamento:  
770.24 Mechanical Execution of Work. Optical fiber cables shall be instal led in a neat 
and workmanlike manner. Cables installed exposed on the surface of ceilings and 
sidewalls shallbe supported by the building structure in such a manner that the cable 
will not be damaged by normal building use. Such cables shall be secured by hardware 
including straps, staples, cable ties, hangers, or similar fittings designed and installed 
so as not to damage the cable. The installation shall also conform with 300.4(D) 
through (G) and 300.11. Nonmetallic cable ties and other nonmetallic cable accessories 
used to secure and support cables in other spaces used for environmental air 
(plenums) shall be listed as having low smoke and heat release properties.  
Informational Note No. 3: Paint, plaster, cleaners, abrasives, corrosive residues, or 
other contaminants may result in an undetermined alteration of optical fiber cable 
properties.  
Cambiar lo último de 770 -24 por lo que se indica en la segunda columna, a esto se 
refiere el NEC.  metálicos que se utilicen para 
ventilación ambiental (cámaras de 
distribución de aire) deben estar 
aprobados con propiedades de baja 
emisión de humo y liberación de calor.  
 
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   1086.  770-44. Cables 
aéreos de fi bra 
óptica.  
 ANCE  
 Dice:   
770-44. Cables aéreos de fibra óptica.  
a) Sobre postes y claros. Cuando los cables de fibra óptica y los conductores 
eléctricos de alumbrado o de fuerza estén soportados en el mismo poste o corran 
paralelos en el tramo interpostal , deben cumplir con las siguientes condiciones.  
1) Ubicación relativa. Cuando sea posible, los cables de fibra óptica deben ubicarse 
abajo de los conductores eléctricos de alumbrado o fuerza.  
2) Fijación a las crucetas. Los cables de fibra óptica no se deb en fijar a crucetas que 
soporten conductores eléctricos de alumbrado o de fuerza.  
3) Espacio para subir.  El espacio para subir, entre los cables de fibra óptica debe 
cumplir con los requisitos indicados en 225 -14 (d).  
4) Libramiento. Las acometidas aéreas de 0 a 750 volts, encima y paralelas a las 
acometidas de servicios de comunicaciones de banda ancha alimentados por la 
instalación del edificio, deben tener una separación mínima de 30 centímetros en 
cualquier parte del claro interpostal, incluyendo hasta el punto donde se fija al edificio. 
En el poste se debe mantener un libramiento no menor de 1.00 metro entre los dos 
servicios.  
b) Sobre los techos.  
Excepción 2: Se permite una reducción en el libramiento sólo en la parte del alerón de 
la azotea, de cuand o menos de 46 centímetros si:  
1) los conductores de acometida de los sistemas de fibra óptica pasan sobre el alerón 
de la azotea a no más de 1.20 metros, y  
Debe decir:  
770-44. Cables aéreos de fibra óptica.  
a) Sobre postes y claros. Cuando los cables de fi bra óptica y los conductores 
eléctricos de alumbrado o de fuerza exteriores estén soportados en el mismo poste o 
corran paralelos en el tramo interpostal, deben cumplir con las siguientes condiciones.  
1) Ubicación relativa. Cuando sea posible, los cables d e fibra óptica exteriores deben 
ubicarse abajo de los conductores eléctricos de alumbrado o fuerza.  
2) Fijación a las crucetas. Los cables de fibra óptica exteriores no se deben fijar a 
crucetas que soporten conductores eléctricos de alumbrado o de fuerza.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
) Sobre postes y claros. Cuando los 
cables de fibra óptica y los conductores 
eléctricos de alumbrado o de fuerza 
exteriores estén soportados en el 
mismo poste o corran paralelos en el 
tramo interpostal, deben c umplir con 
las siguientes condiciones.  
1) Ubicación relativa. Cuando sea 
posible, los cables de fibra óptica 
exteriores deben ubicarse abajo de los 
conductores eléctricos de alumbrado o 
fuerza.  
2) Fijación a las crucetas. Los cables 
de fibra óptica exterio res no se deben 
fijar a crucetas que soporten 
conductores eléctricos de alumbrado o 
de fuerza.  
3) Espacio para subir.  El espacio 
para subir, entre los cables de fibra 
óptica exteriores debe cumplir con los 
requisitos indicados en 225 -14 (d).  
4) Libramiento . Los conductores de 
bajada de acometida y conjuntos de 
conductores  de acometidas aéreas de 
0 a 750 volts, encima y paralelos a las 
bajadas de acometida de cables de 
fibra óptica, deben tener una 
separación mínima de 30 centímetros 
en cualquier parte del claro interpostal, 
incluyendo el punto donde se fija al 
edificio. En el poste se debe mantener 
un libramiento no menor de 1.00 metro 
entre las dos acometidas.  
 
 
   3) Espacio para subir.  El espacio para subir, entre los cables de fibra óptica exteriores 
debe cumplir con los requisitos indicados en 225 -14 (d).  
4) Libramiento. Los conductores de bajada de acometida y conjuntos de conductores  
de acometidas aéreas de 0 a 750 volts, encima y paralelos a las bajadas de acometida   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       de cables de fibra óptica, deben  tener una separación mínima de 30 centímetros en 
cualquier parte del claro interpostal, incluyendo el punto donde se fija al edificio. En el 
poste se debe mantener un libramiento no menor de 1.00 metro entre las dos 
acometidas.  
b) Sobre los techos.  
Excep ción 2: Se permite una reducción en el libramiento sólo en la parte del alerón de 
la azotea, de cuando menos de 46 centímetros si:  
1) No más de 1.20 metros de  los conductores de acometida de los sistemas de fibra 
óptica pasan sobre el alerón de la azotea  
Soporte o fundamento:  
770.44 Overhead (Aerial) Optical Fiber Cables.  
(A) On Poles and In -Span.  Where outside plant optical fiber cables and electric light or 
power conductors are supported by the same pole or are run parallel to each other in -
span, the con ditions described in 770.44(A)(1) through (A)(4) shall be met.  
(1) Relative Location.  Where practicable, the outside plant optical fiber cables shall be 
located below the electric light or power conductors.  
(2) Attachment to Cross -Arms.  Attachment of outsi de plant optical fiber cables to a 
cross -arm that carries electric light or power conductors shall not be permitted.  
(3) Climbing Space.  The climbing space through outside plant optical fiber cables shall 
comply with the requirements of 225.14(D).  
(4) Clea rance.  Supply service drops and sets of overhead service conductors of 0 to 
750 volts running above and parallel to optical fiber cable service drops shall have a 
minimum separation of 300 mm (12 in.) at any point in the span, including the point of 
their attachment to the building. Clearance of not less than 1.0 m (40 in.) shall be 
maintained between the two services at the pole.  
(B) Above Roofs.   
Exception No. 2: A reduction in clearance above only the overhanging portion of the 
roof to not less than 450 mm (18 in.) shall be permitted if (a) not more than 1.2 m (4 ft) 
of optical fiber cable service drop cable passes above the roof overhang.  
En a), 1), 2) y 3) incluir “exteriores”, se trata de conductores aéreos exteriores.  
Reemplazar 4) por el que se indi ca en la segunda columna, como está en el proyecto 
no refleja la intensión del NEC.  
Reemplazar 1) de la Excepción 2 de b) por el que se indica en la segunda columna, 
como está en el proyecto no refleja la intensión del NEC.  
 
1087.  770-48. Cables 
afuera y  entrando a ANCE  
 Dice:   
770-48. Cables afuera y entrando a los edificios.  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   los edificios.  
 a) Cables conductores y no conductores.  Se permitirá instalar cables de fibra óptica 
conductores y no conductores aprobados, en espacios de edificios distintos de: d uctos 
verticales, plenums  ductos usados para aire ambiental, y otros espacios usados para 
aire ambiental, cuando la longitud del cable dentro del edificio, medida desde su punto 
de entrada, no supere los 15.00 metros y el cable entre en el edificio desde e l exterior y 
termine en un envolvente.  
Se permitirá que el punto de entrada se extienda desde la penetración de la pared 
externa o de la losa del suelo, encerrando continuamente los cables de entrada de 
fibra óptica en un conducto metálico rígido (RMC) o u n conducto metálico intermedio 
(IMC) hasta el punto de emergencia.  
b) Cables no conductores en canalizaciones.  Se permitirá que los cables de fibra 
óptica no conductores situados en el exterior de la planta entren en el edificio desde el 
exterior y se perm itirá estén instalados en cualquiera de las siguientes canalizaciones:  
(1) tubo conduit Metálico semipesado Tipo IMC;  
(2) tubo conduit metálico pesado Tipo RMC;  
(3) tubo conduit rígido de policloruro de vinilo Tipo PVC;  
(4) tubo conduit metálico ligero Ti po EMT.  
Debe decir:  
770-48. Cables no aprobados que entran a los edificios.  
a) Cables conductores y no conductores.  Se permitirá instalar cables de fibra óptica 
conductores y no conductores exteriores no aprobados, en espacios de edificios 
distintos de: du ctos verticales, plenums  ductos usados para aire ambiental, y otros 
espacios usados para aire ambiental, cuando la longitud del cable dentro del edificio, 
medida desde su punto de entrada, no supere los 15.00 metros y el cable entre en el 
edificio desde el  exterior y termine en un envolvente.  
Se permitirá que el punto de entrada se extienda desde la penetración de la pared 
externa o de la losa del suelo, encerrando continuamente los cables de entrada de 
fibra óptica en un tubo conduit metálico pesado (RMC) o un tubo conduit metálico 
semipesado (IMC) hasta el punto donde emerge.  
b) Cables no conductores en canalizaciones.  Se permitirá que los cables de fibra 
óptica no conductores no aprobados situados en el exterior de la planta entren en el 
edificio desde el  exterior y se permitirá estén instalados en cualquiera de las siguientes 
canalizaciones:  
(1) tubo conduit Metálico semipesado Tipo IMC;  
(2) tubo conduit metálico pesado Tipo RMC;  
(3) tubo conduit rígido de policloruro de vinilo Tipo PVC;  
(4) tubo conduit  metálico ligero Tipo EMT.  770-48. Cables no aprobados que 
entran a los edificios.  
a) Cables conductores y no 
conductores.  Se permitirá instalar 
cables de fibra óptica conductores y no 
conductores exteriores no aprobados, 
en espacios de edificios distintos de: 
ductos verticales, plenums  ductos 
usados para aire ambiental, y otros 
espacios usados para aire ambiental, 
cuando la longitud del cable dentro del 
edificio, medida desde su punto de 
entrada, no supere los 1 5.00 metros y 
el cable entre en el edificio desde el 
exterior y termine en un envolvente.  
Se permitirá que el punto de entrada 
se extienda desde la penetración de la 
pared externa o de la losa del suelo, 
encerrando continuamente los cables 
de entrada de fi bra óptica en un tubo 
conduit metálico pesado (RMC) o un 
tubo conduit metálico semipesado 
(IMC) hasta el punto donde emerge.  
b) Cables no conductores en 
canalizaciones.  Se permitirá que los 
cables de fibra óptica no conductores 
no aprobados situados en el exterior 
de la planta entren en el edificio desde 
el exterior y se permitirá estén 
instalados en cualquiera de las 
siguientes canalizaciones:  
(1) tubo conduit Metálico semipesado 
Tipo IMC;  
(2) tubo conduit metálico pesado Tipo 
RMC;  
(3) tubo conduit rígido  de policloruro de 
vinilo Tipo PVC;  
(4) tubo conduit metálico ligero Tipo 
EMT.  
 
 
   No se permitirá instalar cables no conductores no aprobados exteriores instalados en No se permitirá instalar cables no  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       tubo conduit rígido de policloruro de vinilo rígido (PVC) o tubo conduit metálico lige ro 
(EMT) en canalizaciones verticales, conductos utilizados para aire ambiental, plenums 
usados para aire ambiental y otros espacios utilizados para aire ambiental.  
Soporte o fundamento:  
770.48 Unlisted Cables Entering Buildings.  
(A) Conductive and Noncond uctive Cables. Unlisted conductive and nonconductive 
outside plant optical fiber cables shall be permitted to be installed in building spaces, 
other than risers, ducts used for environmental air, plenums used for environmental air, 
and other spaces used fo r environmental air, where the length of the cable within the 
building, measured from its point of entrance, does not exceed 15 m (50 ft) and the 
cable enters the building from the outside and is terminated in an enclosure.  
The point of entrance shall be p ermitted to be extended from the penetration of the 
external wall or floor slab by continuously enclosing the entrance optical fiber cables in 
rigid metal conduit (RMC) or intermediate metal conduit (IMC) to the point of 
emergence.  
(B) Nonconductive Cables  in Raceway. Unlisted nonconductive outside plant optical 
fiber cables shall be permitted to enter the building from the outside and shall be 
permitted to be installed in any of the following raceways:  
(1) Intermediate metal conduit (IMC)  
(2) Rigid metal c onduit (RMC)  
(3) Rigid polyvinyl chloride conduit (PVC)  
(4) Electrical metallic tubing (EMT)  
Unlisted nonconductive outside plant cables installed in rigid polyvinyl chloride conduit 
(PVC) or electrical metallic tubing (EMT) shall not be permitted to be in stalled in risers, 
ducts used for environmental air, plenums used for environmental air, and other spaces 
used for environmental air.  
Corregir el título, se refiere a cables no aprobados y cambiar “entrando” por “que 
entran”.  
En a) incluir “exteriores” y c ambiar “aprobados por “no aprobados”, “unlisted” es “no 
aprobado”.  
En el segundo párrafo cambiar “conducto metálico rígido” por “tubo conduit metálico 
pesado”, “conducto metálico intermedio” por “tubo conduit metálico semipesado” y “de 
emergencia” por “don de emerge”.  
En b) añadir “no aprobados” e incluir el último párrafo donde se restringe la instalación 
de tubo conduit rígido de policloruro de vinilo rígido (PVC) o tubo conduit metálico 
ligero (EMT).  conductores no aprob ados exteriores 
instalados en tubo conduit rígido de 
policloruro de vinilo rígido (PVC) o tubo 
conduit metálico ligero (EMT) en 
canalizaciones verticales, conductos 
utilizados para aire ambiental, plenums 
usados para aire ambiental y otros 
espacios utiliza dos para aire ambiental.  
 
 
1088.  770-100. Puesta a 
tierra y unión del ANCE  Dice:          (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   cable de entrada.   
b) Electrodo.   
  770-100. Puesta a tierra y unión del cable de entrada.   
b) Electrodo.   
3) En edificios o estructuras sin terminal de unión de intersistem as ni medios de 
puesta a tierra.  
(2) Si el edificio o estructura alimentada no tienen medios de puesta a tierra, 
como se describe en 770 -100(b)(2) o (b)(3)(1), a cualquiera de los electrodos 
individuales descritos en 250 -52(a)(7) y (a)(8) o a una varilla o tubo cuya longitud no 
sea inferior a 1.50 metros y 12.7 milímetros de diámetro, enterrado, cuando sea 
factible, dentro de tierra permanentemente mojada y separado de los conductores del 
sistema de protección contra descargas atmosféricas según se indica en 800 -53 y por 
lo menos a 1.80 metros de los electrodos de otros sistemas. Las tuberías de agua 
caliente o de vapor y los conductores aéreos del sistema pararrayos, no se deben 
utilizar como electrodos para los elementos metálicos no conductores de corrie nte. PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
) Electrodo.   
3) En edificios o estructuras sin 
terminal de unión de intersistemas 
ni medios de puesta a tierra.  
(2) Si el edificio o estructura 
alimentada no tienen medios de puesta 
a tierra, como se de scribe en 770 -
100(b)(2) o (b)(3)(1), a cualquiera de  
 
 
   d) Unión de los electrodos.   
NOTA 1:  Véase 250 -60 con respecto al uso de los terminales aéreos (varillas 
pararrayos).  
NOTA 2:  La unión de todos los electrodos separados limita las diferencias de p otencial 
entre ellos y entre sus sistemas de alambrado asociados.  
Debe decir:  
770-100. Puesta a tierra y unión del cable de entrada.   
b) Electrodo.   
3) En edificios o estructuras sin terminal de unión de intersistemas ni medios de 
puesta a tierra.  
(2) Si el edificio o estructura alimentada no tienen medios de puesta a tierra, 
como se describe en 770 -100(b)(2) o (b)(3)(1), a cualquiera de los electrodos de 
puesta a tierra individuales descritos en 250 -52(a)(7) y (a)(8) o a una varilla o tubo de 
tierra cuya  longitud no sea inferior a 1.50 metros y 12.7 milímetros de diámetro, 
enterrado, cuando sea factible, dentro de tierra permanentemente mojada y separado 
de los conductores del sistema de protección contra descargas atmosféricas según se 
indica en 800 -53 y por lo menos a 1.80 metros de los electrodos de otros sistemas. Las 
tuberías de agua caliente o de vapor y los conductores aéreos del sistema pararrayos, 
no se deben utilizar como electrodos para los elementos metálicos no conductores de 
corriente.  
d) Uni ón de los electrodos.   
NOTA 1:  Véase 250 -60 para la conexión al sistema de protección contra descargas 
atmosféricas.  
Soporte o fundamento:  los electrodos de puesta a tierra 
individuales descritos en 250 -52(a)(7) y 
(a)(8) o a una  varilla o tubo de tierra 
cuya longitud no sea inferior a 1.50 
metros y 12.7 milímetros de diámetro, 
enterrado, cuando sea factible, dentro 
de tierra permanentemente mojada y 
separado de los conductores del 
sistema de protección contra 
descargas atmosféric as según se 
indica en 800 -53 y por lo menos a 1.80 
metros de los electrodos de otros 
sistemas. Las tuberías de agua 
caliente o de vapor y los conductores 
aéreos del sistema pararrayos, no se 
deben utilizar como electrodos para los 
elementos metálicos no co nductores 
de corriente.  
d) Unión de los electrodos.   
NOTA 1:  Véase 250 -60 para la 
conexión al sistema de protección 
contra descargas atmosféricas.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       770.100 Entrance Cable Bonding and Grounding.  
(B) Electrode.   
(3) In Buildings or Structures Without Intersystem Bon ding Termination or 
Grounding Means.   
(2) If the building or structure served has no grounding means, as described in 
770.100(B)(2) or (B)(3)(1), to any one of the individual grounding electrodes described 
in 250.52(A)(7) and (A)(8) or to a ground rod or p ipe not less than 1.5 m (5 ft) in length 
and 12.7 mm (1/2 in.) in diameter, driven, where practicable, into permanently damp 
earth and separated from lightning protection system conductors as covered in 800.53 
and at least 1.8 m (6 ft) from electrodes of o ther systems. Steam, hot water pipes, or 
lightning protection system conductors shall not be employed as electrodes for non –
current -carrying metallic members.  
(D) Bonding of Electrodes.   
Informational Note No. 1: See 250.60 for connection to a lightning pr otection system.  
Informational Note No. 2: Bonding together of all separate electrodes limits potential 
differences between them and between their associated wiring systems.  
En (2) de 3) de b) indicar que son electrodos de puesta a tierra y también indicar  que 
es la varilla o tubo de tierra.  
Modificar la NOTA 1 de d) a como se indica en la segunda columna ya que como esta 
en el proyecto no refleja la intensión del NEC.  
 
1089.  770-106 b)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Unión.  El electro de puesta a tierra debe estar unido al bastidor metálico o a la terminal 
de puesta a tierra disponible en la casa móvil, con un conductor de cobre de puesta a 
tierra de tamaño no menor a 3.31 mm2 (12 AWG) bajo cualquiera de la s siguientes 
condiciones:  
Debe decir:  
Unión.  El electrodo de puesta a tierra debe estar unido al bastidor metálico o a la 
terminal de puesta a tierra disponible en la casa móvil, con un conductor de cobre de 
puesta a tierra de tamaño no menor a 3.31 mm2 (12 AWG) bajo cualquiera de las 
siguientes condiciones:  
Soporte o fundamento:  
completar palabra electrodo  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Unión.  El electrodo de puesta a 
tierra debe estar unido al bastidor 
metálico o a la terminal de puesta a 
tierra disponible en la casa móvil, con 
un conductor de cobre de puesta a 
tierra de tamaño no menor a 3.31 mm2 
(12 AWG) bajo cualquiera de las 
siguientes condiciones:  
 
 
1090.  770-110. 
Canalizaciones 
para cables de fibra 
óptica.  ANCE  
 Dice:   
770-110. Cana lizaciones para cables de fibra óptica.  
a) Tipos de canalización.  Se permitirá que cables de fibra óptica sean instalados en 
cualquier canalización que cumpla con (1) ó (2) siguientes y en ensambles de PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Tipos de canalización.  Se 
permitirá que cables de fibra óptica       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018    enrutamiento de cables instalados de conformidad con l o descripto en la sección 770 -
110(c):  
3) Ductos internos para cables de fibra óptica.  Se permitirán las canalizaciones de 
comunicación para plenums , canalizaciones para comunicaciones en ductos verticales, 
canalizaciones de propósito general, seleccionadas  de acuerdo con lo que indica la 
Tabla 800 -154(b) que sean instaladas como ductos internos en cualquier tipo de 
canalización permitida en el Capítulo 3.  
c) Ensambles de enrutamiento de cables. Debe permitirse que los cables de fibra 
óptica sean instalados en ensambles de enrutamiento de cables para plenums , 
ensambles de enrutamiento de cables para tramos verticales y ensambles de 
enrutamiento de cables para fines generales, seleccionados de acuerdo con lo descrito 
en las disposiciones de la sección 800 -113 y lo especificado en la Tabla 800 -154(c), 
aprobados de acuerdo con la sección 800 -182 e instalados de acuerdo con las 
secciones 800 -110(c) y 800 -113. 
Debe decir:  
770-110. Canalizaciones y ensambles de direccionamiento para cables de fibra 
óptica.  
a) Tipos de canalización.  Se permitirá que cables de fibra óptica sean instalados en 
cualquier canalización que cumpla con (1) ó (2) siguientes y en ensambles de 
direccionamiento de cables instalados de conformidad con lo descrito en la sección 
770-110(c):  
3) Ducto s internos para cables de fibra óptica.  Se permitirán las canalizaciones de 
comunicación para plenums  aprobadas, canalizaciones para comunicaciones en 
ductos verticales aprobadas y canalizaciones de propósito general aprobadas, 
seleccionadas de acuerdo con  lo que indica la Tabla 800 -154(b) que sean instaladas 
como ductos internos en cualquier tipo de canalización aprobada permitida en el 
Capítulo 3.  
c) Ensambles de direccionamiento de cables. Debe permitirse que los cables de 
fibra óptica sean instalados en  ensambles de direccionamiento de cables para 
plenums , ensambles de enrutamiento de cables para tramos verticales y ensambles de 
direccionamiento de cables para fines generales, seleccionados de acuerdo con lo 
descrito en las disposiciones de la sección 80 0-113 y lo especificado en la Tabla 800 -
154(c), aprobados de acuerdo con la sección 800 -182 e instalados de acuerdo con las 
secciones 800 -110(c) y 800 -113. 
Soporte o fundamento:  
770.110 Raceways and Cable Routing Assemblies for Optical Fiber Cables.  
(A) Ty pes of Raceways.  Optical fiber cables shall be permitted to be installed in any 
raceway that complies with either 770.110(A)(1) or (A)(2) and in cable routing 
assemblies installed in compliance with 770.110(C).  
(3) Innerduct for Optical Fiber Cables.  Liste d plenum communications raceway, listed sean instalados en cualq uier 
canalización que cumpla con (1) ó (2) 
siguientes y en ensambles de 
enrutamiento de cables instalados de 
conformidad con lo descrito en la 
sección 770 -110(c):  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       riser communications raceway, and listed general -purpose communications raceway 
selected in accordance with the provisions of Table 800.154(b) shall be permitted to be 
installed as innerduct in any type of listed rac eway permitted in Chapter 3.  
En el título incluir “ensambles de direccionamiento”.  
En a) cambiar “enrutamiento” por “direccionamiento” para ser congruentes con otros 
artículos del proyecto y cambiar “descripto” por “descrito”, error ortográfico.  
En 3) indi car que todas las canalizaciones deben estar aprobadas.  
En c) cambiar “enrutamiento” por “direccionamiento”.  
 
1091.  770-113. Instalación 
de cables de fibra 
óptica.  ANCE  
 Dice:   
770-113. Instalación de  cables de fibra óptica. La instalación de cables de fibra 
óptica debe cumplir con (a) hasta (j) siguientes. La instalación de canalizaciones 
también debe cumplir con 770 -110. 
a) Aprobado. Los cables de fibra óptica instalados en edificios deberán ser apro bados . 
b) Ductos específicamente fabricados utilizados para aire ambiental.   
Debe decir:  
770-113. Instalación de cables de fibra óptica. La instalación de cables de fibra 
óptica debe cumplir con (a) hasta (j) siguientes. La instalación de canalizaciones y 
ensambles de direccionamiento de cables también deben cumplir con 770 -110. 
a) Aprobado. Los cables de fibra óptica instalados en edificios deberán ser aprobados 
de acuerdo con 770.110 . 
Excepción: Los cables de fibra óptica que están instalados de acuerdo c on 770.48 no 
se requiere que estén aprobados.  
b) Ductos específicamente fabricados para aire ambiental.   
Soporte o fundamento:  
770.113 Installation of Optical Fiber Cables.  Installation of optical fiber cables shall 
comply with 770.113(A) through (J). Inst allation of raceways and cable routing 
assemblies shall comply with 770.110.  
(A) Listing.  Optical fiber cables installed in buildings shall be listed in accordance with 
770.179.  
Exception: Optical fiber cables that are installed in compliance with 770.48 s hall not be 
required to be listed.  
(B) Ducts Specifically Fabricated for Environmental Air.   
En 770 -113 incluir “y ensambles de direccionamiento de cables”.  
En a) incluir que están aprobados de acuerdo con 770 -110. PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
b) Ductos específicamente 
fabricados utilizados para aire 
ambiental.   
Debe decir:  
770-113. Instalación de cables de 
fibra óptica. La instalación de cables 
de fibra óptica debe cumplir con (a) 
hasta (j) siguientes. La instalación de 
canalizaciones y ensamb les de 
erutamiento de cables también deben 
cumplir con 770 -110. 
a) Aprobado. Los cables de fibra 
óptica instalados en edificios deberán 
ser aprobados de acuerdo con 
770.110 . 
Excepción: Los cables de fibra óptica 
que están instalados de acuerdo con 
770.48 n o se requiere que estén 
aprobados.  
b) Ductos específicamente 
fabricados para aire ambiental.   
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Incluir la Excepción para permitir cables  no aprobados instalados de acuerdo con 770 -
48. 
En b) eliminar del título “utilizados”.  
En todo lo siguente de 770 -113 el NEC no incluye el cable tipo LSOH, explicar porqué 
se incluye en el proyecto.  
 
1092.  770-179. Cables de 
fibra óptica.   
 ANCE  
 Dice:   
770-179. Cables de fibra óptica.   
g) Tipo LSOH.  Los cables de fibra óptica no conductores y conductores t ipo LS0H 
deben ser adecuados para su uso general, en trayectorias verticales en un ducto 
vertical o de un piso a otro y también deben estar aprobados como de baja emisión de 
humos, libres de halógenos y poseedores de características de resistencia al fuego  y 
capaces de evitar la propagación del fuego de un piso a otro.  
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  
770.179 Optical Fiber Cables.  
En el NEC no incluyen el inciso g), es conveniente que se diga el porqué de esta 
inclusión.  NO PROCEDE  
No se identifica propues ta alguna.  
 
1093.  800-2. Definiciones.  ANCE  
 Dice:   
800-2. Definiciones.   
Forro de cable:  Cubierta sobre el ensamble del conductor que puede incluir una o 
más cubiertas metálicas, refuerzos o cubiertas.  
Punto de entrada:  El punto de entrada a un edificio es el lugar donde los conductores 
o cables emergencia a través de un muro exterior, de una losa de concreto o de un 
tubo conduit metálico pesado o semipesado, conectado por un conductor de unión o de 
electrodo de puesta a tierra de acuerdo con 800 -100 (b).  
Debe decir:  
800-2. Definiciones.  
Cubierta de cable:  Cubierta sobre el ensamble del conductor que puede incluir uno o 
más miembros metálicos, refuerzos o cubiertas.  
Punto de entrada:  El punto de entrada a un edificio es el lugar donde los conductores 
o cab les de comunicaciones emergen a través de un muro exterior o de una losa de 
concreto.  
Predios: El terreno y las edificaciones de un usuario, localizados en el lado del usuario 
del punto de conexión de la red de la compañia de servicios y el usuario de la PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
Cubierta de cable:  Cubierta sobre el 
ensamble del conductor que puede 
incluir uno o más miembros metálicos, 
refuerzos o cubiertas.  
Punto de entrada:  El punto de entrada 
a un edificio es el lugar donde los 
conductores o cables de 
comunicaciones emergen a través de 
un muro exterior o de una losa de 
concreto.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       demarcación.  
Soporte o fundamento:  
800.2 Definitions.   
Cable Sheath.  A covering over the conductor assembly that may include one or more 
metallic members, strength members, or jackets.  
Point of Entrance. The point within a building at which the communicatio ns wire or 
cable emerges from an external wall or from a concrete floor slab.  
Premises. The land and buildings of a user located on the user side of the utility -user 
network point of demarcation.  
En la definición cambiar “Forro” por “Cubierta”, “sheath” es  “cubierta”.  
Incluir la definición de Predios.  
1094.  800-18 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICA LI 
B.C. A.C  Dice:  
Instalación del equipo.  El equipo eléctricamente conectado a una red de 
comunicaciones debe ser aprobado de acuerdo con 800 -170. La instalación del equipo 
también debe cumplir con 110 -3b). 
Debe decir:  
Instalación del equipo.  El equipo elé ctricamente conectado a una red de 
comunicaciones debe ser aprobado de acuerdo con 800 -170. La instalación del equipo 
también debe cumplir con 110 -3 b). 
Soporte o fundamento:  
falta espacio despues de 3 para formar inciso b)  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Instalación del equipo.  El equipo 
eléctricamente conectado a una red de 
comunicaciones debe ser aprobado de 
acuerdo con 800 -170. La instalación 
del equipo también debe cumplir con 
110-3 (b).  
 
 
1095.  800-24. Ejecución 
de los trabajos  ANCE  
 Dice :  
800-24. Ejecución de los trabajos.  Los circuitos y equipo de comunicaciones deben 
instalarse de manera ordenada, profesional y procurando identificar todo el alambrado. 
Los cables deben soportarse sobre la estructura del edificio de forma que no puedan 
dañarse por el uso normal del edificio. Dichos cables deben ser asegurados 
mecánicamente, incluyendo correas, grapas, bridas, soportes o accesorios similares, 
diseñados e instalados de forma tal que no dañen el cable. La instalación también 
debe cumplir co n 300 -4(d) y 300 -11. Los amarres para cables no metálicos y otros 
accesorios para cables no metálicos que se utilicen para fijar y sostener cables en 
otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ) deben estar 
aprobados como con bajas p ropiedades de liberación de humo y calor de acuerdo con 
800-170(c).  
NOTA:  Para mayor información sobre las prácticas aceptadas por la industria para la 
instalación de cableado de comunicaciones ver Apéndice B.  
Debe decir:  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
800.24 Ejecución mecánica del 
trabajo.  Los circuitos y equipos de 
comunicaciones deben instalarse de 
una manera ordenada y profesional. 
Los cables instalados expuestos en la 
superficie de los techos y paredes 
deben soportarse por la estructura del 
edificio de forma que puedan dañarse 
por el uso normal del edificio. Dichos 
cables deben asegurarse por 
herramental, incluyendo correas, 
grapas, bridas, soportes o accesorios 
similares, diseñados e instalados de 
forma que no dañen el cable. La       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   800.24 Ejecución mecánica del trab ajo. Los circuitos y equipos de comunicaciones 
deben instalarse de una manera ordenada y profesional. Los cables instalados 
expuestos en la superficie de los techos y paredes deben soportarse por la estructura 
del edificio de forma que puedan dañarse por e l uso normal del edificio. Dichos cables 
deben asegurarse por herramental, incluyendo correas, grapas, bridas, soportes o 
accesorios similares, diseñados e instalados de forma que no dañen el cable. La 
instalación también debe cumplir con 300.4(d) y 300.11 . Los amarres para cables no 
metálicos y otros accesorios para cable no metálicos que se utilicen para fijar y 
sostener cables en otros espacios que se utilicen para aire ambiental (plenums) deben 
estar aprobados con propiedades de liberación de calor y ba ja emisión de humo de 
acuerdo con 800.170(c).  
NOTA:  La pintura, yeso, limpiadores, abrasivos, residuos corrosivos u otros 
contaminantes pueden resultar en una alteración indeterminada de las propiedades del 
alambre y cable de comunicaciones.  
Soporte o fund amento:  
800.24 Mechanical Execution of Work. Communications circuits and equipment shall 
be installed in a neat and workmanlike manner. Cables installed exposed on the 
surface of ceilings and sidewalls shall be supported by the building structure in such a  
manner that the cable will not be damaged by normal building use. Such cables shall 
be secured by hardware, including straps, staples, cable ties, hangers, or similar 
fittings, designed and installed so as not to damage the cable. The installation shall a lso 
conform to 300.4(D) and 300.11. Nonmetallic cable ties and other nonmetallic cable 
accessories used to secure and support cables in other spaces used for environmental 
air (plenums) shall be listed as having low smoke and heat release properties in 
accordance with 800.170(C).  
Informational Note No. 3: Paint, plaster, cleaners, abrasives, corrosive residues, or 
other contaminants may result in an undetermined alteration of communications wire 
and cable properties.  
Cambiar “como con bajas propiedades de l iberación de humo y calor” por “con 
propiedades de liberación de calor y baja emisión de humo”, en el proyecto no está 
bien traducida esta parte.  
Incluir la Nota 3 del NEC ya que es importante saber cuales contaminantes pueden 
alterar las propiedades del c able de comunicaciones.  instalación también debe cumplir con 
300.4(d) y 300.11. Los amarres para 
cables no metálicos y otros accesorios 
para cable no metálicos que se utilicen 
para fijar y sostener cables en otros 
espacios que se ut ilicen para aire 
ambiental (plenums) deben estar 
aprobados con propiedades de 
liberación de calor y baja emisión de 
humo de acuerdo con 800.170(c).  
NOTA:  La pintura, yeso, limpiadores, 
abrasivos, residuos corrosivos u otros 
contaminantes pueden resultar en  una 
alteración indeterminada de las 
propiedades del alambre y cable de 
comunicaciones.  
 
 
1096.  800-100. Puesta a 
tierra y unión del 
cable y del 
protector primario.  ANCE  
 Dice:   
800-100. Puesta a tierra y unión del cable y del protector primario.  El prote ctor 
primario y los miembros metálicos de la cubierta del cable deben ser unidos y puestos 
a tierra deben ser unidos y puestos a tierra, como se indica en (a) hasta (d).  
b) Electrodo.  
2) En edificios o estructuras con medios de puesta a tierra.  Si el edif icio o 
estructura alimentada no tiene una terminación de unión intersistemas, el conductor de PROCEDE  
Se modifica para quedar  como sigue:  
2) En edificios o estructuras con 
medios de puesta a tierra.  Si se 
establece una terminación de unión 
intersistemas, debe aplicarse 250.94 
a).  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       puesta a tierra se debe conectar al lugar accesible más cercano de los siguientes 
elementos:  
3) En edificios o estructuras sin una terminación de unión intersiste mas ni 
medios de puesta a tierra.   
(1) A cualquiera de los electrodos individuales descritos en las secciones 250 -
52(a)(1), (a)(2), (a)(3) o (a)(4).  
(2) Si el edificio o estructura alimentada no tiene terminación de unión 
intersistemas ni medios de puesta a tierra, como se describe en las secciones 800 -
100(b)(2) o (b)(3)(a), a cualquiera de los electrodos de puesta a tierra individuales 
descritos en las secciones 250 -52(a)(7) y (a)(8) o a un tubo o barra puesta a tierra cuya 
longitud no sea inferior a 1.50 metros y 12.7 milímetros de diámetro, enterrada, cuando 
sea factible, dentro de tierra permanentemente húmeda y separado de los conductores 
del sistema de protección para las descargas atmosféricas según lo indica 800 -53, y  Si el edificio o estructura alimentada no 
tiene una terminación de unión 
intersistemas, el conductor  de unión o 
el conductor de electrodo de puesta a 
tierra se debe conectar al lugar 
accesible más cercano de los 
siguientes elementos:  
3) En edificios o estructuras sin una 
terminación de unión intersistemas 
ni medios de puesta a tierra.  
(1) A cualquiera de  los 
electrodos de puesta a tierra 
individuales descritos en las secciones 
250-52(a)(1), (a)(2), (a)(3) o (a)(4).  
 
 
 
   por lo menos a 1.80 metros de los electrodos de otros sistemas. Las tuberías de agua 
caliente o de vapor, ni los conductores terminales  aéreos (conductores de la barra del 
pararrayos), se deben utilizar como electrodos para los protectores y miembros 
metálicos puestos a tierra.  
d) Unión de electrodos.  
NOTA 1: Sobre el uso de varillas de apartarrayos, véase 250 -60. 
Debe decir:  
800-100. Pue sta a tierra y unión del cable y del protector primario.  El protector 
primario y los miembros metálicos de la cubierta del cable deben ser unidos y puestos 
a tierra, como se indica en (a) hasta (d).  
b) Electrodo.  
2) En edificios o estructuras con medios de  puesta a tierra.  Si se establece una 
terminación de unión intersistemas, debe aplicarse 250.94 a).  
Si el edificio o estructura alimentada no tiene una terminación de unión intersistemas, 
el conductor de unión o el conductor de electrodo de puesta a tierra  se debe conectar 
al lugar accesible más cercano de los siguientes elementos:  
3) En edificios o estructuras sin una terminación de unión intersistemas ni 
medios de puesta a tierra.  
(1) A cualquiera de los electrodos de puesta a tierra individuales descrito s en las 
secciones 250 -52(a)(1), (a)(2), (a)(3) o (a)(4).  (2) Si el edificio o estructura 
alimentada no tiene terminación de 
unión intersistemas ni medios de 
puesta a tierra, como se describe en 
las secciones 800 -100(b)(2) o (b)(3)(a), 
a cualquiera de los electrodos de 
puesta a tierra individual es descritos 
en las secciones 250 -52(a)(7) y (a)(8) 
o a un tubo o barra puesta a tierra cuya 
longitud no sea inferior a 1.50 metros y 
12.7 milímetros de diámetro, enterrada, 
cuando sea factible, dentro de tierra 
permanentemente húmeda y separado 
de los con ductores del sistema de 
protección para las descargas 
atmosféricas según lo indica 800 -53, y 
por lo menos a 1.80 metros de los 
electrodos de otros sistemas. Las 
tuberías de agua caliente o de vapor, 
ni los conductores del sistema de 
protección contra desca rgas 
atmosféricas, se deben utilizar como 
electrodos para los protectores y 
miembros metálicos puestos a tierra.  
d) Unión de electrodos.  
NOTA 1: Para la conexión a un       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   (2) Si el edificio o estructura alimentada no tiene terminación de unión 
intersistemas ni medios de puesta a tierra, como se describe en las secciones 800 -
100(b)(2) o (b)(3)(a), a cualquiera de los electrodos de puesta a tierra individuales 
descritos en las secciones 250 -52(a)(7) y (a)(8) o a un tubo o barra puesta a tierra cuya 
longitud no sea inferior a 1.50 metros y 12.7 milímetros de diámetro, enterrada, cuando 
sea factible, dentro de tierra perm anentemente húmeda y separado de los conductores 
del sistema de protección para las descargas atmosféricas según lo indica 800 -53, y 
por lo menos a 1.80 metros de los electrodos de otros sistemas. Las tuberías de agua 
caliente o de vapor, ni los conductore s del sistema de protección contra descargas 
atmosféricas, se deben utilizar como electrodos para los protectores y miembros 
metálicos puestos a tierra.  
d) Unión de electrodos.  
NOTA 1: Para la conexión a un sistema de protección contra descargas atmodféric as, 
véase 250 -60. sistema de protección contra 
descargas atmodféricas, véase 250 -60 
 
   Soporte o fundamen to: 
800.100 Cable and Primary Protector Bonding and Grounding.  
(B) Electrode.  
(2) In Buildings or Structures with Grounding Means.  If an intersystem bonding 
termination is established, 250.94(A) shall apply.  
If the building or structure served has no inter system bonding termination, the bonding 
conductor or grounding electrode conductor shall be connected to the nearest 
accessible location on one of the following:  
(3) In Buildings or Structures Without an Intersystem Bonding Termination or 
Grounding Means.  
(1) To any one of the individual grounding electrodes described in 250.52(A)(1), (A)(2), 
(A)(3), or (A)(4).  
(2) If the building or structure served has no intersystem bonding termination or has no 
grounding means, as described in 800.100(B)(2) or (B)(3)(1) , to any one of the 
individual grounding electrodes described in 250.52(A)(7) and (A)(8) or to a ground rod 
or pipe not less than 1.5 m (5 ft) in length and 12.7 mm (1/2 in.) in diameter, driven, 
where practicable, into permanently damp earth and separated  from lightning protection 
system conductors as covered in 800.53 and at least 1.8 m (6 ft) from electrodes of 
other systems. Steam, hot water pipes, or lightning protection system conductors shall 
not be employed as electrodes for protectors and grounded metallic members.  
(D) Bonding of Electrodes.  
Informational Note No. 1: See 250.60 for connection to a lightning protection system.  
En 800 -100 eliminar “deben ser unidos y puestos a tierra” ya que está repetido.  
Modificar 2) de b) a como se indica en la seg unda columna ya que como está en el 
proyecto no refleja la intención del NEC.    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       En (1) de 3) de b) indicar que los electrodos so de puesta a tierra.  
En (2) de 3) de b) cambiar “terminales aéreos (conductores de la barra del pararrayos)” 
por “del sistema de p rotección contra descargas atmosféricas” para ser congruentes 
con este y otros artículos del proyecto.  
Corregir la NOTA 1 de d) como se indica en la segunda columna, se refiere al sistema 
de protección contra descargas atmosféricas no a las varillas de apa rtarrayos.  
 
1097.  800-100 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Puesta a tierra y unión del cable y del protector primario.  El protector primario y los 
miembros metálicos de la cubierta del cable deben ser unidos y puestos a tierra deben 
ser unidos y puestos a tierra, como se indica en (a) hasta (d).  
Debe decir:  
Puesta a tierra y unión del cable y del protector primario.  El protector primario y los 
miembros metálicos de la cubierta del cable deben ser unidos y puestos a tierra , como 
se indica en a) hasta d):  
Soporte o fundamento:  
Eliminar "deben ser unidos y puestos a tierra" pues esta repetido,cambiar "." por ":"  y 
cambiar () por )  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Puesta a tierra  y unión del cable y 
del protector primario.  El protector 
primario y los miembros metálicos de 
la cubierta del cable deben ser unidos 
y puestos a tierra como se indica en (a) 
hasta (d).  
1098.  800-100 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ  
FECIME  Dice: 800 -100  
NOTA 1:  Sobre el uso de varillas de apartarrayos , véase 250 -60.  
Debe decir: 800 -100  
NOTA 1:  Sobre el uso de pararrayos , véase 250 -60.  
Soporte o fundamento:  Lightning rods en español son pararrayos. Apartarrayos es 
otro tipo de equipo.  
Se sugier eliminar este p árrafo que dice cosas diferentes al 250 -194(a) que dice:  
(3) Las puertas deben estar unidas al poste de soporte de la salida y cada poste de 
soporte de la salida debe estar unido al sistema de electrodos de puesta a tierra.  
(4) Todas las puertas u otras ab erturas de la cerca deben estar unidas a través de 
la abertura mediante un puente de unión enterrado.  
(5) La malla de puesta a tierra o los sistemas de electrodos de puesta a tierra deben 
extenderse para cubrir la oscilación las puertas en su posición abie rta. PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
NOTA 1:  Sobre el uso de 
pararrayos, véase 250 -60. 
 
 
1099.  800-110. 
Canalizaciones y 
ensambles de 
enrutamiento de 
cables para 
alambres y cables 
de 
comunicaciones.  ANCE  
 Dice:   
800-110. Canalizaciones y ensa mbles de enrutamiento de cables para alambres y 
cables de comunicaciones.  
a) Tipos de canalizaciones.  
1) Canalizaciones reconocidas en el Capítulo 3. Se permitirá que se instalen 
alambres y cables de comunicaciones en cualquier canalización  incluida en el  Capítulo 
3. NO PROCEDE  
El término es de uso común en el 
medio y denota lo que se quiere 
especificar        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018    2) Canalizaciones de comunicaciones. Se permitirá que se instalen alambres y 
cables de comunicaciones en canalizaciones para comunicaciones en plenums , 
canalizaciones para comunicaciones aprobadas en pozos verticales o canalizaciones 
para comu nicaciones de uso general seleccionadas de acuerdo con la Tabla 800 -
154(b), con los requerimientos de 800 -182, e instaladas de acuerdo lo establecido en 
las secciones 800 -113 y con 362 -24 hasta 362 -56, cuando apliquen los requisitos para 
tubo conduit no -metálico ENT.  
3) Interducto para los alambres y los cables de comunicaciones.  Se permitirá 
instalar canalizaciones para comunicaciones en plenums , canalizaciones para 
comunicaciones en ductos verticales y canalizaciones para comunicaciones de 
propósito gene ral de acuerdo con la Tabla 800.154 (b), como conducto interno en 
cualquier tipo de canalización aprobada permitido en el Capítulo 3.  
c) Ensambles de enrutamiento de cables. Debe permitirse que los cables de 
comunicaciones sean instalados en ensambles de e nrutamiento de cables para 
plenums , ensambles de enrutamiento de cables para tramos verticales y ensambles de 
enrutamiento de cables para fines generales, seleccionados de acuerdo la Tabla 800 -
154(c), con lo descrito en las disposiciones de la sección 800 -182 e instalados de 
acuerdo con lo establecido en las secciones 800 -110(c)(1) y (2) y 800 -113.  
Debe decir:  
800-110. Canalizaciones y ensambles de direccionamiento de cables para 
alambres y cables de comunicaciones.  
a) Tipos de canalizaciones.  
1) Canaliza ciones reconocidas en el Capítulo 3. Se permitirá que se instalen 
alambres y cables de comunicaciones en cualquier canalización  incluida en el Capítulo 
3. Las canalizaciones deben instalarse de acuerdo con los requisitos del Capítulo 3.  
2) Canalizaciones de comunicaciones. Se permitirá que se instalen alambres y 
cables de comunicaciones en canalizaciones para comunicaciones en plenums , 
canalizaciones para comunicaciones en pozos verticales o canalizaciones para 
comunicaciones de uso general seleccionadas d e acuerdo con la Tabla 800 -154(b), 
aprobadas con los requerimientos de 800 -182, e instaladas de acuerdo lo establecido 
en las secciones 800 -113 y con 362 -24 hasta 362 -56, cuando apliquen los requisitos 
para tubo conduit no -metálico ENT.  
3) Interducto para  los alambres y los cables de comunicaciones.  Se permitirá 
instalar canalizaciones aprobadas para comunicaciones en plenums , canalizaciones 
aprobadas para comunicaciones en ductos verticales y canalizaciones aprobadas para 
comunicaciones de propósito gener al de acuerdo con la Tabla 800.154 (b), como 
conducto interno en cualquier tipo de canalización aprobada permitida en el Capítulo 3.  
 
 
   c) Ensambles de direccionamie nto de cables. Debe permitirse que los cables de 
comunicaciones sean instalados en ensambles de direccionamiento de cables para 
plenums , ensambles de direccionamiento de cables para tramos verticales y   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       ensambles de direccionamiento de cables para fines gen erales, seleccionados de 
acuerdo la Tabla 800 -154(c), aprobados de acuerdo con lo descrito en las 
disposiciones de la sección 800 -182 e instalados de acuerdo con lo establecido en las 
secciones 800 -110(c)(1) y (2) y 800 -113.  
Soporte o fundamento:  
800.110 Raceways and Cable Routing Assemblies for Communications Wires and 
Cables.  
(A) Types of Raceways.  
(1) Raceways Recognized in Chapter 3 . Communications wires and cables shall be 
permitted to be installed in any raceway included in Chapter 3. The raceways s hall be 
installed in accordance with the requirements of Chapter 3.  
(2) Communications Raceways. Communications wires and cables shall be permitted 
to be installed in plenum communications raceways, riser communications raceways, 
and generalpurpose communi cations raceways selected in accordance with Table 
800.154(b), listed in accordance with 800.182, and installed in accordance with 800.113 
and 362.24 through 362.56, where the requirements applicable to electrical nonmetallic 
tubing (ENT) apply.  
(3) Innerd uct for Communications Wires and Cables.  Listed plenum 
communications raceway, listed riser communications raceway, and listed general -
purpose communications raceway selected in accordance with Table 800.154(b) shall 
be permitted to be installed as innerdu ct in any type of listed raceway permitted in 
Chapter 3.  
(C) Cable Routing Assemblies.  Communications wires and cables shall be permitted 
to be installed in plenum cable routing assemblies, riser cable routing assemblies, and 
generalpurpose cable routing a ssemblies selected in accordance with Table 
800.154(c), listed in accordance with 800.182, and installed in accordance with 
800.110(C)(1) and (C)(2) and 800.113.  
En el título de 800 -100 y en todo el artículo cambiar “enrutamiento” por 
“direccionamiento” pa ra estar de acuerdo con otros artículos del proyecto.  
En 1) de a) incluir al final del párrafo “Las canalizaciones deben instalarse de acuerdo 
con los requisitos del Capítulo 3” para ser congruentes con el NEC.  
En 2) de a) colocar “aprobadas” después de la  Tabla 800 -154(b) para abarcar todas las 
canalizaciones porque como está el proyecto se entiende que sólo las canalizaciones 
para comunicaciones en pozos verticales son las aprobadas.  
En 3) de a) indicar que todas las canalizaciones deben estar aprobadas.  
En c) indicar que todos los ensambles están aprobados.  
 
1100.  800-113. Instalación 
de alambres de ANCE  
 Dice:   
800-113. Instalación de alambres de comunic aciones, cables y canalizaciones PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   comunicaciones, 
cables y 
canalizaciones para 
comunicaciones y 
ensambles de 
enrutamiento  de 
cables.  
 para comunicaciones y ensambles de enrutamiento de cables.  
d) Pozos verticales — Cables y canalizaciones en trayectorias verticales.   
(4) Cables tipo CMP, CMR y LSOH instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones en ple nums.  
b. Canalizaciones en trayectorias verticales.  
c. Ensamble  de cable ruteador en pozos verticales.  
e) Pozos verticales -Cables y canalizaciones en canalizaciones de metal.  En 
canalizaciones metálicas en un pozo vertical que tenga cortafuegos en cada pis o, se 
permitirán los siguientes cables y canalizaciones:  
j). Otros lugares del edificio.   
(3) Canalizaciones de comunicaciones en plenums , en trayectorias verticales y 
de uso general. (4) Ensambles de enrutamiento de cables para plenums , tramos 
verticales y para fines generales  
k) Unidades de vivienda multifamiliares.  
(8) Alambres tipo CMUC bajo la alfombra y cables instalados bajo alfombra.  (4) Cables tipo CMP, CMR y  
LSOH instalados en:  
a. Canalizaciones de comu nicaciones 
en plenums.  
b. Canalizaciones en trayectorias 
verticales.  
c. Ensamble de direccionamiento de 
cables en plenums  
d. Ensamble de direccionamiento de 
cables en pozos verticales.  
e) Pozos verticales -Cables e 
interductos en canalizaciones de 
metal.  En canalizaciones metálicas en 
un pozo vertical que tenga cortafuegos 
en cada piso, se permitirán los 
siguientes cables e interductos:  
 
 
   Debe decir:  
800-113. Instalación de alambres de comunicaciones, cables y canalizaciones 
para comunicaciones y ensambl es de enrutamiento de cables.  
d) Pozos verticales — Cables y canalizaciones en trayectorias verticales.  
(4) Cables tipo CMP, CMR y instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones en plenums.  
b. Canalizaciones en trayectorias verticales.  
c. Ensamble de d ireccionamiento de cables en plenums  
d. Ensamble de direccionamiento de cables en pozos verticales.  
e) Pozos verticales -Cables e interductos en canalizaciones de metal.  En 
canalizaciones metálicas en un pozo vertical que tenga cortafuegos en cada piso, se 
permitirán los siguientes cables e interductos:  
j). Otros lugares del edificio.  
(3) Canalizaciones de comunicaciones en plenums , en trayectorias verticales y 
de uso general  
(4) Ensambles de enrutamiento de cables para plenums , tramos verticales y para  fines 
generales  
k) Unidades de vivienda multifamiliares.  
(8) Alambres tipo CMUC bajo la alfombra y cables instalados bajo alfombra j). Otros lugares del edificio.  
(3) Canalizaciones de 
comunicaciones en plenums , en 
trayectorias verticales y de uso general  
(4) Ensambles de enrutamiento de 
cables para plenums , tramos verticales 
y para fines generales  
k) Unidades de vivienda 
multifamiliares.  
(8) Alambres tipo  CMUC bajo la 
alfombra y cables instalados bajo 
alfombra losetas modulares y tablones   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       losetas modulares y tablones.  
Soporte o fundamento:  
800.113 Installation of Communications Wires, Cables and Raceways, and Cable  
Routing Assemblies.  
(D) Risers — Cables, Raceways, and Cable Routing Assemblies in Vertical Runs.  
(4) Types CMP and CMR cables installed in:  
a. Plenum communications raceways  
b. Riser communications raceways  
c. Plenum cable routing assemblies  
d. Riser ca ble routing assemblies  
(E) Risers — Cables and Innerducts in Metal Raceways. The following cables and 
innerducts shall be permitted in metal raceways in a riser having firestops at each floor:  
(K) Multifamily Dwellings.  
(8) Type CMUC under -carpet communica tions wires and cables installed under carpet, 
modular tiles, and planks  
En (4) de d) incluir el inciso c. del NEC, los incisos de a. hasta d. no deben estar en 
cursiva.  
En e) cambiar “canalizaciones” por “interductos”.  
Cambiar en todo el artículo “ensambl e de cable ruteador” por “ensamble de 
direccionamiento del cable”.  
En j) separar los incisos (3) y (4) ya que estñan en un mismo renglón.  
En (8) de k) y (8) de l) indicar que también van instalados bajo losetas modulares y 
tablones.  
 
 
1101.  800-133. Instalación 
de los alambres, 
cables y equipos 
de 
comunicaciones.  
 ANCE  
 Dice:   
800-133. Instalación de los alambres, cables y equipos de comunicaciones.   
a). Separación con otros conductores.  
1) En canalizaciones, charola portacables, cajas, cables o envolventes y 
ensambles de cables.  
b. Circuitos de Clase 2 y Clase 3.   
c. Los circuitos de comunicaciones de banda ancha accionados por redes 
eléctricas, de potencia media, de Clase 1, de alarma contra incendios no alimentados 
por energía y de banda ancha de potencia media en canalizaciones, compartimientos y 
cajas.  Los conductores de comunicaciones no deben colocarse en ninguna PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
1) En canalizaciones, charola 
portacables, cajas, cables o 
envolventes y ensambles de cables.  
b. Circuitos de Clase 2 y Clase 
3. 
Excepción:  Los cables construidos 
con cables de clase 2, clase 3 y 
comunicaciones individualmente       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   canalización, compartimento, ca ja de salida, caja de empalmes o accesorio similar con 
conductores de luz eléctrica, potencia, Clase 1, alarma de incendio sin potencia 
limitada o circuitos de comunicaciones de banda ancha de potencia media de red.  
Debe decir:  
800-133. Instalación de los alambres, cables y equipos de comunicaciones.  
a). Separación con otros conductores.  
1) En canalizaciones, charola portacables, cajas, cables o envolventes y 
ensambles de cables.  
b. Circuitos de Clase 2 y Clase 3.  
Excepción:  Los cables construidos con cable s de clase 2, clase 3 y comunicaciones 
individualmente aprobados bajo una cubierta común, no se requiere que estén 
clasificados como cable de comunicaciones. La clasificación de resistencia al fuego del 
cable compuesto debe determinarse por el desempeño de l cable compuesto.  
c. Los circuitos de alumbrado eléctrico, potencia, Clase 1, alarma contra 
incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha alimentados 
por la red de media potencia, en canalizaciones, compartimientos y cajas. Los 
cond uctores de comunicaciones no deben colocarse en ninguna canalización, 
compartimento, caja de salida, caja de empalmes o accesorio similar con conductores 
de luz eléctrica, potencia, Clase 1, alarma de incendio con potencia no limitada o 
circuitos de comuni caciones de banda ancha alimentados por la red de media 
potencia.  
Soporte o fundamento:  
800.133 Installation of Communications Wires, Cables, and Equipment.  
(A) Separation from Other Conductors.  
(1) In Raceways, Cable Trays, Boxes, Cables, Enclosures, and Cable Routing 
Assemblies.  
(b) Class 2 and Class 3 Circuits.  
Exception: Cables constructed of individually listed Class 2, Class 3, and 
communications cables under a common jacket shall not be required to be classified as 
communications cable. The fire -resistance rating of the composite cable shall be 
determined by the performance of the composite cable.  
(c) Electric Light, Power, Class 1, Non –Power -Limited Fire Alarm, and Medium -Power 
Network -Powered Broadband Communications Circuits in Raceways, Compartmen ts, 
and Boxes. Communications conductors shall not be placed in any raceway, 
compartment, outlet box, junction box, or similar fitting with conductors of electric light, aprobados bajo una cubierta común, 
no se requiere que estén clasificados 
como cable de comunicaciones. La 
clasificación de resistencia al fuego del 
cable compuesto debe determinarse 
por el desempeño del cable 
compuesto.  
c. Los circuitos de alumbrado 
eléctrico, potencia, Clase 1, alarma 
contra incendios de potencia no 
limitada y de comunicaciones de banda 
ancha alimentados por la red de media 
potencia, en canalizaciones, 
compartimientos y cajas. Los 
conductores de comunicaciones no 
deben colo carse en ninguna 
canalización, compartimento, caja de 
salida, caja de empalmes o accesorio 
similar con conductores de luz 
eléctrica, potencia, Clase 1, alarma de 
incendio con potencia no limitada o 
circuitos de comunicaciones de banda 
ancha alimentados por  la red de media 
potencia.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       power, Class 1, non –powerlimited fire alarm, or medium -power network -powered 
broadband  communications circuits.  
En b. de 1) de a) incluir la Excepción para tener en consideración estos cables.  
Reemplazar c. de 1) de a) por el que se indica en la segunda columna, como está en el 
proyecto está mal traducido y no refleja la intención del NEC.  
 
1102.  Tabla 800 -154(a). - 
Aplicaciones de 
alambres y cables 
de comunicaciones 
en edificios  
 ANCE  
 Dice:   
Tabla 800 -154(a). - Aplicaciones de alambres y cables de comunicaciones en 
edificios  
Debe decir:  
Tabla 800 -154(a). - Aplic aciones de alambres y cables de comunicaciones 
aprobados en edificios  
Soporte o fundamento:  
Table 800.154(a) Applications of Listed Communications Wires and Cables in 
Buildings  
Indicar que los alambres y cables están aprobados.  NO PROCEDE  
La propuesta est á considerada en los 
principios fundamentales de la NOM  
4.4.1.1  La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados.  
 
1103.  Tabla 800 -154(b) 
Aplicaciones de las 
canalizaciones de 
comunicaciones, 
en edificios  
 ANCE  
 Dice:   
Tabla 800 -154(b) Aplicaciones de las canalizaciones de comunicaciones, en 
edificios  
Debe decir:  
Tabla 800 -154(b) Aplicaciones de las canalizaciones de comunicaciones 
aprobadas, en edificios  
Soporte o fundamento:  
Table 800.154(b) A pplications of Listed Communications Raceways in Buildings  
Indicar que las canalizaciones deben estar aprobadas.  NO PROCEDE  
La propuesta está considerada en los 
principios fundamentales de la NOM  
4.4.1.1  La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas calificadas y 
con productos aprobados.  
1104.  Tabla 800.154(c) 
Aplicaciones de los 
ensambles de 
enrutamiento de 
cables en edificios  
 ANCE  
 Dice:   
Tabla 800.154(c) Aplicaciones de los ensambles de enrutamiento de cables en 
edificios  
Debe decir:  
Tabla 800.154(c) Aplicaciones de los ensambles de enrutamiento de cables en 
edificios  
Soporte o fundamento:  
Table 800.154(c) Applications of Listed Cable Routing Assemblies in Buildings  
Indicar que los ensambles deben estar aprobados y cambiar “en rutamiento” por 
“direccionamiento” para ser congruentes con otros artículos del proyecto.  NO PROCEDE  
La propuesta está considerada en los 
principios fundamentales de la NOM  
4.4.1.1  La construcción de 
instalaciones eléctricas debe 
ejecutarse por personas ca lificadas y 
con productos aprobados.        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   1105.  Tabla 800 -154(d). - 
Sustituciones de 
cables.  
 ANCE  
 Dice:   
Tabla 800 -154(d). - Sustituciones de cables.  
Debe decir:  
Tabla 800 -154(d). - Sustituciones de cables.  
Soporte o fundamento:  
La posición de la tabla 800 -154(d) está mal ubicada, debe estar después de la tabla 
800-154(c) y no después de la figura 800 -154. NO PROCEDE  
La ubicación depende de cuestiones 
editoriales  
1106.  800-182. 
Canalizaciones 
para 
comunicaciones y 
ensambles de 
enrutamiento de 
cables.  ANCE  
 Dice :  
800-182. Canalizaciones para comunicaciones y ensambles de enrutamiento de 
cables. Las canalizaciones para comunicaciones y los ensambles de cables deben 
estar aprobadas de acuerdo con los incisos (a) hasta (c) siguientes. Los ensambles de 
enrutamiento de cables se marcarán de acuerdo con la Tabla 800 -182 (a). Las 
canalizaciones de comunicación se marcarán de acuerdo con la Tabla 800 -182 (b).  
a) Canalizaciones para comunicaciones en plenums  y ensambles de 
enrutamiento de cables para plenums . Las canaliza ciones de comunicaciones para 
deben tener características adecuadas de resistencia al fuego y de baja producción de 
humo.  NO PROCEDE  
El término es conocido en el medio y 
de uso común en la NOM  
 
 
   b) Canalizaciones para pozos verticales y ensambles de en rutamiento de cables 
para tramos verticales.  Canalizaciones para pozos verticales y ensambles de cables 
para ruteadores deben estar aprobadas como poseedoras de características de 
resistencia al fuego adecuadas para evitar la propagación del fuego de un pi so a otro.  
c) Ensambles de enrutamiento de cables de uso general y canalizaciones de 
comunicación de uso general.  Los conjuntos de enrutamiento de cables de propósito 
general y las vías de comunicación de uso general se clasificarán como resistentes a la 
propagación del fuego.  
Debe decir:  
800-182. Canalizaciones para comunicaciones y ensambles de direccionamiento 
de cables. Las canalizaciones para comunicaciones y los ensambles de 
direccionamiento de cables deben estar aprobadas de acuerdo con los incisos ( a) 
hasta (c) siguientes. Los ensambles de direccionamiento de cables se marcarán de 
acuerdo con la Tabla 800 -182 (a). Las canalizaciones de comunicación se marcarán de 
acuerdo con la Tabla 800 -182 (b).  
a) Canalizaciones para comunicaciones en plenums  y ens ambles de 
direccionamiento de cables para plenums . Las canalizaciones de comunicaciones 
para plenums y los ensambles de direccionamiento de cables para plenums deben 
estar aprobados con características adecuadas de resistencia al fuego y de baja 
emisión de  humo.  
b) Canalizaciones para pozos verticales y ensambles de enrutamiento de cables 
para tramos verticales.  Las canalizaciones para pozos verticales y ensambles de 
direccionamiento de cables deben estar aprobados como poseedoras de   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       características de resi stencia al fuego adecuadas para evitar la propagación del fuego 
de un piso a otro.  
c) Ensambles de enrutamiento de cables de uso general y canalizaciones de 
comunicación de uso general.  Los ensambles de direccionamiento de cables de 
propósito general y las  canalizaciones de comunicación de uso general deben estar 
aprobados como resistentes a la propagación del fuego.  
Soporte o fundamento:  
800.182 Cable Routing Assemblies and Communications Raceways.  Cable routing 
assemblies and communications raceways shall  be listed in accordance with 
800.182(A) through (C). Cable routing assemblies shall be marked in accordance with 
Table 800.182(a). Communications raceways shall be marked in accordance with Table 
800.182(b).  
(A) Plenum Cable Routing Assemblies and Plenum Communications Raceways. 
Plenum cable routing assemblies and plenum communications raceways shall be listed 
as having adequate fire -resistant and low -smoke -producing characteristics.  
(B) Riser Cable Routing Assemblies and Riser Communications Raceways. Riser 
cable routing assemblies and riser communications raceways shall be listed as having 
adequate fire -resistant characteristics capable of preventing the carrying of fire from 
floor to floor.  
(C) General -Purpose Cable Routing Assemblies and General -Purpose  
Communication Raceways. General -purpose cable routing assemblies and general -
purpose communications raceways shall be listed as being resistant to the spread of 
fire. 
En 800 -182 cambiar “enrutamiento” por “direccionamiento”.  
Cambiar el inciso a) por el qu e se indica en la segunda columna ya que está 
incompleto en el proyecto.  
En b) cambiar “ensambles de cables para ruteadores” por “ensambles de 
direccionamiento de cables”.  
En c) cambiar “conjuntos de enrutamiento de cables” por “ensambles de 
direccionamien to de cables” y “vías” por “canalizaciones”  
 
1107.  ARTICULO 810 
EQUIPOS DE 
RADIO Y 
TELEVISION  
 ANCE  
 Dice:   
ARTICULO 810 EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISION  
NOTA: Para reflejar más exactamente la aplicación y función del conductor, el término 
general “conducto r de puesta a tierra” como se ha aplicado previamente en este 
Artículo, se ha reemplazado por cualquiera de los siguientes términos, “conductor de 
unión” o “conductor del electrodo de puesta a tierra”, según sea aplicable.  
Debe decir:  
ARTICULO 810 EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISION  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
ARTICULO 810 EQUIPOS DE RADIO 
Y TELEVISION  
NOTA:  Véase la NOTA de la figura 
800(a) y la NOTA de la figura 800(b) 
para una aplicación ilu strativa de un 
conductor de unión o el conductor del 
electrodo de puesta a tierra.        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   NOTA:  Véase la NOTA de la figura 800(a) y la NOTA de la figura 800(b) para una 
aplicación ilustrativa de un conductor de unión o el conductor del electrodo de puesta a 
tierra.  
Soporte o fundamento:  
Article 810 Radio and Television Equ ipment  
Informational Note: See Informational Note Figure 800(a) and Informational Note Figure 
800(b) for an illustrative application of a bonding conductor or grounding electrode 
conductor.  
Cambiar el texto de la NOTA por el que se indica en la segunda col umna, es 
importante tener una aplicación ilustrativa de estos conductores.   
 
1108.  810-18. Distancias 
de seguridad - 
Estaciones 
receptoras  ANCE  
 Dice:   
810-18. Distancias de seguridad - Estaciones receptoras  
a) Fuera de los edificios.  Los conducto res de entrada fijados a los edificios se deben 
instalar de forma que no puedan aproximarse, al moverse, a menos de 60 centímetros 
de los conductores de los circuitos de 250 volts o menos entre conductores, o a menos 
de 3.00 metros de los conductores de lo s circuitos de más de 250 volts entre 
conductores; se exceptúa el caso de circuitos cuya tensión eléctrica no exceda 150 
volts entre conductores, si todos los conductores están fijados de tal modo que se 
asegure una distancia permanente, en cuyo caso la di stancia puede reducirse, pero no 
debe ser menor que 10 centímetros. La distancia de seguridad entre conductores de 
entrada y cualquier conductor que forme parte de un sistema de pararrayos, no debe 
ser menor que 1.80 metros. Los conductores subterráneos de ben separarse al menos 
30 centímetros de los conductores de cualquier circuito de fuerza, alumbrado,  o Clase 
1. 
Excepción:  Cuando los conductores de alumbrado, fuerza, Clase 1, o de entrada de 
antena son instalados en canalizaciones o cables con armadura m etálica.  
Debe decir:  
810-18. Distancias de seguridad - Estaciones receptoras  
a) Fuera de los edificios.  Los conductores de entrada fijados a los edificios se deben 
instalar de forma que no puedan aproximarse, al moverse, a menos de 60 centímetros 
de los co nductores de los circuitos de 250 volts o menos entre conductores, o a menos 
de 3.00 metros de los conductores de los circuitos de más de 250 volts entre 
conductores; se exceptúa el caso de circuitos cuya tensión eléctrica no exceda 150 
volts entre conduct ores, si todos los conductores están fijados de tal modo que se 
asegure una distancia permanente, en cuyo caso la distancia puede reducirse, pero no 
debe ser menor que 10 centímetros. La distancia de seguridad entre conductores de 
entrada y cualquier condu ctor que forme parte de un sistema de protección contra 
descargas atmosféricas, no debe ser menor que 1.80 metros. Los conductores 
subterráneos deben separarse al menos 30 centímetros de los conductores de PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
 
… 
La distancia de seguridad entre 
conductores de entrada y cualquier 
conductor que forme parte de un 
sistema de protección contra 
descargas atmosféricas, no debe ser 
menor  que 1.80 metros. Los 
conductores subterráneos deben 
separarse al menos 30 centímetros de 
los conductores de cualquier circuito 
de fuerza, alumbrado, o Clase 1.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       cualquier circuito de fuerza, alumbrado, o Clase 1 . 
Excepción:  Cuando los conductores de alumbrado, fuerza, Clase 1, o de entrada de 
antena son instalados en canalizaciones o cables con armadura metálica.  
Soporte o fundamento:  
810.18 Clearances — Receiving Stations.  
(A) Outside of Buildings. Lead -in condu ctors attached to buildings shall be installed 
so that they cannot swing closer than 600 mm (2 ft) to the conductors of circuits of 250 
volts or less between conductors, or 3.0 m (10 ft) to the conductors of circuits of over 
250 volts between conductors, e xcept that in the case of circuits not over 150 volts 
between conductors, where all conductors involved are supported so as to ensure 
permanent separation, the clearance shall be permitted to be reduced but shall not be 
less than 100 mm (4 in.). The cleara nce between lead -in conductors and any conductor 
forming a part of a lightning protection system shall not be less than 1.8 m (6 ft). 
Underground conductors shall be separated at least 300 mm (12 in.) from conductors of 
any light or power circuits or Class  1 circuits.  
Exception: Where the electric light or power conductors, Class 1 conductors, or lead -in 
conductors are installed in raceways or metal cable armor.  
En a) cambiar “sistema de pararrayos” por “sistema contra descargas atmosféricas” 
para ser congr uentes con otros artículos del proyecto  
 
1109.  ARTICULO 820 
SISTEMAS DE 
DISTRIBUCION DE 
ANTENAS 
COMUNITARIAS DE 
RADIO Y 
TELEVISION  
 ANCE  
 Dice:   
ARTICULO 820 SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ANTENAS COMUNITARIAS DE 
RADIO Y TELEVISION  
NOTA: Para reflejar más exactamente la aplicación y función del conductor, el término 
general “conductor de puesta a tierra” como se ha aplicado previamente en este 
Artículo, se ha reemplazado por cualquiera de los siguientes términos, “conductor de 
unión” o “conductor del electrodo de puesta a tierra”, según sea aplicable.  
Debe decir:  
ARTICULO 820 SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE RADIO Y TELEVISION DE 
ANTENAS COMUNIT ARIAS  
NOTA:  Véase la NOTA de la figura 800(a) y la NOTA de la figura 800(b) para una 
aplicación ilustrativa de un conductor de unión o el conductor del electrodo de puesta a 
tierra.  
Soporte o fundamento:  
Article 820 Community Antenna Television and Radio Distribution Systems  
Informational Note: See Informational Note Figure 800(a) and Informational Note Figure 
800(b) for an illustrative application of a bonding conductor or grounding electrode 
conductor.  
Cambiar el título del artículo, lo que se distribuye  es la señal de radio y televisión no las NO PROCEDE  
La propuesta es editorial, no abona a 
la seguridad        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   antenas.  
Cambiar el texto de la NOTA por el que se indica en la segunda columna, es 
importante tener una aplicación ilustrativa de estos conductores.  
1110.  ANCE  
 Dice:   
820-2. Definiciones.   
Punto de entrada.  Punto dentro de un edificio por donde el cable emerge de un muro 
exterior, de un piso de concreto o de un tubo conduit metálico pesado o tubo conduit 
metálico semipesado conectados por un conductor  de unión o un conductor de 
electrodo de puesta a tierra, de acuerdo con 820 -100(b).  
Debe decir:  
820-2. Definiciones.  
Punto de entrada.  El punto dentro de un edificio en el que el cable coaxial emerge de 
una pared exterior o de una losa de concreto del pis o. 
Soporte o fundamento:  
820.2 Definitions.  
Point of Entrance.  The point within a building at which the coaxial cable emerges from 
an external wall or from a concrete floor slab.  
Cambiar la definición por la que se indica en la segunda columna, el NEC no hace 
referencia a ningún tubo Conduit  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Punto de entrada.  El punto dentro de 
un edificio en el que el cable coaxial 
emerge de una pared exterior o de una 
losa de concreto del piso.  
 
 
1111.  820-15 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
La potencia se debe bloquear desde los dispositivos de la red en el inmueble, en 
que no están proyectados para ser alimentados a través de un cable coaxial.  
Debe decir:  
“La potencia deberá ser bloqueada de los dispositivos del inmueble en la red en 
los cuales no exista intención de energizar mediante el cable coaxial.”  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar la expresión “se debe” por “deberá” Referencia NEC 2017 820.15  NO PROCEDE  
En los lineamientos para la aplicación 
de las especificaciones de la NOM se 
considera la propuesta  
3.3 Disposiciones obligatorias y 
notas aclaratorias  
Las disposiciones de carácter 
obligatorio indicadas en esta NOM, son 
aquellas que identifican acciones 
exigidas o prohibidas específicamente 
y se caracterizan por el uso del término 
“debe” o “no debe”, o por el tiempo 
gramatical en futuro  
1112.  820-15 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO Dice:  
Limit aciones de energía.  El cable coaxial puede ser utilizado para suministrar energía 
a baja potencia a equipos directamente asociados con los sistemas de distribución de 
radiofrecuencia, siempre que la tensión no sea mayor de 60 volts y donde la corriente 
de alimentación provenga de un transformador u otro dispositivo que tenga 
características de limitación de potencia. La potencia se debe bloquear desde los PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
820-15. Limitaciones de energía.  
Se permitirá que el cable coaxial 
alimente al equipo que está asociado 
directamente con el sistema de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  dispositivos de la red en el inmueble, en que no están proyectados para ser 
alimentados a través de un cable coaxial.  
Debe decir:  
Limitaciones de energía. Se permitira el uso de cable coaxial para suministrar energia  
a equipo que esta directamente asociado con el sistema de distribucion de 
radiofrecuencia si la tension escomo maximo 60 volts y si la corrie nte esta suministrada 
por un transformador u otro dispositivo que cuente con caracteristicas limitadoras de 
energia. La energia debera ser obstruida a dispositivos locales de la red sin intencion 
de ser energizados por medio de cable coaxial  
Soporte o fund amento:  
Correccion de traduccion . Referencia NEC 2017 820.15  distribución de radiofrecuencia, si la 
tensión no es superior a 60 volts y si la 
corriente es suministrada por un 
transformador u otro dispositivo que 
tenga características de limitación de 
potencia.  
La potencia se debe bloquear 
desde los dispositivos de la red en el 
inmueble, en que no están proyectados 
para ser alimentados a través de un 
cable coaxial.  
 
 
1113.  820-24. Ejecución 
mecánica de los 
trabajos.  ANCE  
 Dice:   
820-24. Ejecución mecánica de los trabajos.  Los sistemas de antenas comunales, 
de televisió n y de distribución de señales de radio y deben instalarse de manera 
organizada y profesional. Los cables coaxiales instalados expuestos sobre la superficie 
del techo o de las paredes, se deben soportar sobre la estructura del edificio de forma 
que no pued an ser dañados por el uso normal del mismo. Dichos cables deben ser 
asegurados mecánicamente, incluyendo correas, grapas, bridas, soportes o accesorios 
similares, diseñados e instalados de forma tal que no dañen el cable. La instalación 
también debe cumpli r con 300 -4(d) y 300 -11. Los amarres para cables no metálicos y 
otros accesorios para cables no metálicos que se utilicen para fijar y sostener cables 
en otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ) deben estar 
aprobados como con baj as propiedades de liberación de humo y calor de acuerdo con 
la sección 800 -170(c).  
Debe decir:  
820-24. Ejecución mecánica de los trabajos.  Los sistemas de antenas comunales de 
distribución de señales de televisión y de radio deben instalarse de manera org anizada 
y profesional. Los cables coaxiales instalados expuestos sobre la superficie del techo o 
de las paredes, se deben soportar sobre la estructura del edificio de forma que no 
puedan ser dañados por el uso normal del mismo. Dichos cables deben ser 
aseg urados mecánicamente, incluyendo correas, grapas, bridas, soportes o accesorios 
similares, diseñados e instalados de forma tal que no dañen el cable. La instalación 
también debe cumplir con 300 -4(d) y 300 -11. Los amarres para cables no metálicos y 
otros ac cesorios para cables no metálicos que se utilicen para fijar y sostener cables 
en otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ) deben estar 
aprobados como con bajas propiedades de liberación de calor y baja emisión de humo 
de acuerdo con la sección 800 -170(c).  
NOTA:  La pintura, yeso, limpiadores, abrasivos, residuos corrosivos u otros 
contaminantes pueden resultar en una alteración indeterminada de las propiedades del PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
820-24. Ejecución mecánica de 
los trabajos.  Los sistemas de antenas 
comunales de distribución de señales 
de radio y televisión se deben instalar 
de manera ordenada y profesional. Los 
cables coaxiales expuestos sobre la 
superficie de cielorasos y muros 
latera les, se deben soportar por la 
estructura del edificio de tal forma que 
los cables no sean dañados por el uso 
normal del edificio. Dichos cables 
deben ser asegurados 
mecánicamente, con elementos tales 
como correas, grapas, bridas, soportes 
o accesorios simi lares, diseñados e 
instalados de forma tal que no dañen el 
cable. La instalación también debe 
cumplir con 300 -4(d) y 300 -11. Los 
amarres para cables no metálicos y 
otros accesorios para cables no 
metálicos que se utilicen para fijar y 
sostener cables en ot ros espacios que 
se utilicen para ventilación ambiental 
(plenums ) deben estar aprobados 
como con bajas propiedades de 
liberación de calor y baja emisión de 
humo de acuerdo con la sección 800 -      (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   alambre y cable de comunicaciones.  
Soporte o fundamento:  
820.24 Mech anical Execution of Work. Community television and radio distribution 
systems shall be installed in a neat and workmanlike manner. Coaxial cables installed 
exposed on the surface of ceiling and sidewalls shall be supported by the building 
structure in such  a manner that the cables will not be damaged by normal building use. 
Such cables shall be secured by hardware including straps, staples, cable ties, 
hangers, or similar fittings designed and installed so as not to damage the cable. The 
installation shall also conform to 300.4(D) and 300.11. Nonmetallic cable ties and other 
nonmetallic cable accessories used to secure and support cables in other spaces used 
for environmental air (plenums) shall be listed as having low smoke and heat release 
properties in ac cordance with 800.170(C).  
Informational Note No. 3: Paint, plaster, cleaners, abrasives, corrosive residues, or 
other contaminants may result in an undetermined alteration of coaxial cable properties.  
Cambiar “Los sistemas de antenas comunales, de televisi ón y de distribución de 
señales de radio y” por “Los sistemas de antenas comunales de distribución de señales 
de televisión y de radio”, es distribución de señales de televisión y radio no únicamente 
de radio y cambiar “bajas propiedades de liberación de h umo y calor” por “liberación de 
calor y baja emisión de humo”.  
Incluir la Nota 3 del NEC ya que es importante saber cuáles contaminantes pueden 
alterar las propiedades del cable de comunicaciones.  170(c).  
NOTA:  La pintura, yeso, 
limpiadores, abrasivos, residuos 
corrosivos u otros contaminantes 
pueden resultar en una alteración 
indeterminada de las propiedades del 
alambre y cable de comunicaciones.  
 
 
1114.  820-100. 
Conductores de 
unión y 
conductores de 
electrodo de puesta 
a tierra.  ANCE  
 Dice:   
820-100. Conductor es de unión y conductores de electrodo de puesta a tierra.  La 
pantalla del cable coaxial debe estar unida o puesta a tierra como se especifica en los 
incisos (a) hasta (d) siguientes:  
Excepción: En el caso de sistemas de comunicaciones que utilicen un cabl e coaxial 
completamente contenido en el edificio (es decir, que no salgan del edificio) o la zona 
exterior de protección definida por una esfera de radio de 46 m. Se permitirá conectar a 
tierra a un conductor de puesta a tierra del equipo como se describe en 250 -118. Se 
permitirá la conexión a un conductor de puesta a tierra de equipo a través de un 
contacto puesto a tierra utilizando un conductor dedicado de puesta a tierra. No se 
permitirá el uso de un cordón y clavija para la conexión de un conductor de puesta a 
tierra de equipo.  
b) Electrodo.   
2) En edificios o estructuras con medios de puesta a tierra.  Si  
Un dispositivo de unión proyectado para proporcionar un punto de terminación para el 
conductor de puesta a tierra (unión de intersistemas) no debe in terferir con la apertura 
del envolvente del equipo. Dicho dispositivo se debe montar en las partes no 
removibles, y no se debe montar en una puerta o una tapa, aunque éstas no sean PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
820-100. Conductores de unión y 
conductores de electrodo de puesta 
a tierra.  La pantalla del cable coaxial 
debe estar unida o puesta a tierra 
como se especifica en los incisos  (a) 
hasta (e) siguientes:  
Excepción: En el caso de sistemas de 
comunicaciones que utilicen un cable 
coaxial completamente contenido en el 
edificio (es decir, que no salgan del 
edificio) o la zona exterior de 
protección definida por una esfera de 
radio de 46 m y aislada del exterior del 
edificio. Se permitirá que la pantalla 
sea puesto a tierra por una conexión a 
un conductor de puesta a tierra del 
equipo como se describe en 250 -118. 
Se permitirá la conexión a un  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       removibles.  
3) En edificios o estructuras sin una terminación de unión inte rsistemas ni 
medios de puesta a tierra. Si el edificio o estructura alimentados no tiene una terminal 
de unión intersistemas o medios de puesta a tierra como se describe en el inciso (1) 
anterior, el conductor de electrodo de puesta a tierra debe conectars e a cualquiera de 
los siguientes:  
(2) Si el edificio o estructura alimentada no tienen una terminal de unión 
intersistemas o medios de puesta a tierra, como se describe en (b)(2) o (b)(3)(1), se 
debe conectar a cualquiera de los electrodos de puesta a tier ra individuales descritos 
en 250 -52(a)(5), (a)(7) y (a)(8). Los tubos del vapor, tuberías de agua caliente o del 
sistema de protección contra rayos no se emplearán como electrodos de conexión a 
tierra para los conductores de unión o conductores de electrod os de puesta a tierra.  
d) Unión de los electrodos.   
NOTA 1: Para el uso de varillas pararrayos, véase 250 -60. 
e) Dispositivos de protección del blindaje.  Se permitirá poner a tierra el blindaje de 
un cable coaxial de acometida por medio de un dispositivo p rotector que no interrumpa 
el sistema de puesta a tierra dentro del inmueble.  
Debe decir:  
820-100. Conductores de unión y conductores de electrodo de puesta a tierra.  La 
pantalla del cable coaxial debe estar unida o puesta a tierra como se especifica en lo s 
incisos (a) hasta (e) siguientes:  conductor de puesta a tierra de equipo 
a través de un contacto puesto a tierra 
utilizando un puente de unión dedicado 
y conectado permanentemente al 
dispositivo aprobado. No se permitirá 
el uso de un cordón y clavija para la 
conexión de un conductor de puesta a 
tierra de equipo.  
b) Electrodo.   
2) En  edificios o estructuras con 
medios de puesta a tierra.  Si se 
establece una terminal de unión 
intersistemas, debe aplicar 250 -94(a).  
Un dispositivo de unión proyectado 
para proporcionar un punto de 
terminación para el conductor de unión 
(unión de intersist emas) no debe 
interferir con la apertura del envolvente 
del equipo. Dicho dispositivo de unión 
se debe montar en las partes no 
removibles, y no se debe montar en 
una puerta o una tapa, aunque éstas 
no sean removibles.  
 
 
   Excepción: En el caso de sistema s de comunicaciones que utilicen un cable coaxial 
completamente contenido en el edificio (es decir, que no salgan del edificio) o la zona 
exterior de protección definida por una esfera de radio de 46 m y aislada del exterior 
del edificio. Se permitirá que la pantalla sea puesto a tierra por una conexión a un 
conductor de puesta a tierra del equipo como se describe en 250 -118. Se permitirá la 
conexión a un conductor de puesta a tierra de equipo a través de un contacto puesto a 
tierra utilizando un puente de unión dedicado y conectado permanentemente al 
dispositivo aprobado. No se permitirá el uso de un cordón y clavija para la conexión de 
un conductor de puesta a tierra de equipo.  
b) Electrodo.   
2) En edificios o estructuras con medios de puesta a tierra.  Si se establece una 
terminal de unión intersistemas, debe aplicar 250 -94(a).  
Un dispositivo de unión proyectado para proporcionar un punto de terminación para el 
conductor de unión (unión de intersistemas) no debe interferir con la apertura del 
envolvente del  equipo. Dicho dispositivo de unión se debe montar en las partes no 
removibles, y no se debe montar en una puerta o una tapa, aunque éstas no sean 
removibles.  
3) En edificios o estructuras sin una terminación de unión intersistemas ni 3) En edificios o estructuras sin una 
terminación de unión intersistemas 
ni medios de puesta a tierra. Si el 
edificio o estructura alimentados no 
tiene una terminal de unión 
intersistemas o medios de puesta a 
tierra como se describe en el inciso (2) 
anterior,  el conductor de electrodo de 
puesta a tierra debe conectarse a 
cualquiera de los siguientes:  
(2) Si el edificio o estructura 
alimentada no tienen una terminal de 
unión intersistemas o medios de 
puesta a tierra, como se describe en 
(b)(2) o (b)(3)(1), a cu alquiera de los 
electrodos de puesta a tierra 
individuales descritos en 250 -52(a)(5), 
(a)(7) y (a)(8). Los tubos del vapor, 
tuberías de agua caliente o del sistema       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   medios de puesta a ti erra. Si el edificio o estructura alimentados no tiene una terminal 
de unión intersistemas o medios de puesta a tierra como se describe en el inciso (2) 
anterior, el conductor de electrodo de puesta a tierra debe conectarse a cualquiera de 
los siguientes:  
(2) Si el edificio o estructura alimentada no tienen una terminal de unión 
intersistemas o medios de puesta a tierra, como se describe en (b)(2) o (b)(3)(1), a 
cualquiera de los electrodos de puesta a tierra individuales descritos en 250 -52(a)(5), 
(a)(7) y  (a)(8). Los tubos del vapor, tuberías de agua caliente o del sistema de 
protección contra descargas atmosféricas no se emplearán como electrodos de puesta 
a tierra para los conductores de unión o conductores de electrodos de puesta a tierra.  
d) Unión de l os electrodos.   
NOTA 1: Para la conexión a un sistema de protección contra descargas atmosféricas, 
véase 250 -60. 
e) Dispositivos de protección de la pantalla.  Se permitirá la puesta a tierra de la 
pantalla de un cable coaxial de acometida por medio de un d ispositivo protector que no 
interrumpa el sistema de puesta a tierra dentro del inmueble.  
Soporte o fundamento:  
820.100 Cable Bonding and Grounding.  The shield of the coaxial cable shall be 
bonded or grounded as specified in 820.100(A) through (E).  
Excepti on: For communications systems using coaxial cable completely contained 
within the building (i.e., they do not exit the building) or the exterior zone of protection 
defined by a 46 m (150 ft) radius rolling sphere and isolated from outside cable plant,  de protección contra descargas 
atmosféricas no se emplearán como 
electrodos de puesta a tier ra para los 
conductores de unión o conductores de 
electrodos de puesta a tierra.  
d) Unión de los electrodos.   
NOTA 1: Para la conexión a un 
sistema de protección contra 
descargas atmosféricas, véase 250 -60. 
e) Dispositivos de protección de la 
pantalla.  Se permitirá la puesta a tierra 
de la pantalla de un cable coaxial de 
acometida por medio de un dispositivo 
protector que no interrumpa el sistema 
de puesta a tierra dentro del inmueble.  
 
 
   the shield shall be permitted to be grounded by a connection to an  equipment 
grounding conductor as described in 250.118. Connecting to an equipment grounding 
conductor through a grounded receptacle using a dedicated bonding jumper and a 
permanently connected listed device shall be permitted. Use of a cord and plug for t he 
connection to an equipment grounding conductor shall not be permitted.  
(B) Electrode. The bonding conductor or grounding electrode conductor shall be 
connected in accordance with 820.100(B)(1), 820.100(B)(2), or 820.100(B)(3).  
 (2) In Buildings or Struc tures with Grounding Means.  If an intersystem bonding 
termination is established, 250.94(A) shall apply.  
A bonding device intended to provide a termination point for the bonding conductor 
(intersystem bonding) shall not interfere with the opening of an equ ipment enclosure. A 
bonding device shall be mounted on nonremovable parts. A bonding device shall not be 
mounted on a door or cover even if the door or cover is nonremovable.  
(3) In Buildings or Structures Without an Intersystem Bonding Termination or 
Grou nding Means. If the building or structure served has no intersystem bonding 
termination or grounding means, as described in 820.100(B)(2), the grounding 
electrode conductor shall be connected to either of the following:    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       (2) If the building or structure ser ved has no intersystem bonding termination or 
grounding means, as described in 820.100(B)(2) or (B)(3)(1), to any one of the 
individual grounding electrodes described in 250.52(A)(5), (A)(7), and (A)(8). Steam, 
hot water pipes, or lightning protection syst em conductors shall not be employed as 
grounding electrodes for bonding conductors or grounding electrode conductors.  
(D) Bonding of Electrodes.   
Informational Note No. 1: See 250.60 for connection to a lightning protection system.  
(E) Shield Protection De vices.  Grounding of a coaxial drop cable shield by means of 
a protective device that does not interrupt the grounding system within the premises 
shall be permitted.  
En 820 -100cambiar (d) por (e), se debe incluir el inciso (e).  
Reemplazar la Excepción ya q ue está incompleta en el proyecto.  
En 2) de b) incluir “Si se establece una terminal de unión intersistemas, debe aplicar 
250-94(a)” como primer párrafo para estar de acuerdo con el NEC y la aplicación de 
250.94(a).  
En 3) de b) cambiar “inciso (1)” por “in ciso (2)”, error de referencia.  
En (2) de 3) de b) eliminar “se debe conectar” después de (b)(3)(1), se refiere a que si 
no tiene una terminal a cualquier electrodo, cambiar “rayos” por “descargas 
atmosféricas” y “conexión a tierra” por “puesta a tierra”.  
En la NOTA 1 de d) cambiar “el uso de varillas pararrayos” por “la conexión a un 
sistema de protección contra descargas atmosféricas”. Hacer esto en todo el proyecto.  
En e) cambiar “blindaje” por “pantalla”, “shield” es “pantalla”.  
 
1115.  820-24 ING. JOS E LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Los sistemas de antenas comunales, de televisión y de distribución de señales de radio 
y deben instalarse de manera organizada y profesional.  
Debe decir:  
“Los sis temas de distribución de radio y televisión comunales deben instalarse de 
manera organizada y profesional”  
Soporte o fundamento:  
Reemplazar la expresión “antenas comunales, de televisión y de distribución de 
señales de radio y” por “distribución de radio y  televisión comunales”, Referencia NEC 
2017 820.24  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
820-24. Ejecución mecánica de los 
trabajos.  Los sistemas de distribución 
de antenas comunales de radio y 
televisión se deben instalar de manera 
ordenada y profesional.  
1116.  820-100 b) 3)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS Dice:  
En edificios o estructuras sin una terminación de unión intersistemas ni medios 
de puesta a tierra. Si el edifi cio o estructura alimentados no tiene una terminal de 
unión intersistemas o medios de puesta a tierra como se describe en el inciso (1) 
anterior, el conductor de electrodo de puesta a tierra debe conectarse a cualquiera de PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar com o sigue:  
3) En edificios o estructuras sin 
una terminación de unión 
intersistemas ni medios de puesta a       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  los siguientes:  
Debe decir:  
En ed ificios o estructuras sin una terminación de unión intersistemas ni medios 
de puesta a tierra. Si el edificio o estructura alimentados no tiene una terminal de 
unión intersistemas o medios de puesta a tierra como se describe en el inciso 820 -100 
b) 2), el conductor de electrodo de puesta a tierra debe conectarse a cualquiera de los 
siguientes:  
Soporte o fundamento:  
Cambiar () por ), cambiar "(1) anterior" por "820 -100 b) 2)".Referencia NEC 2017 
820.100 (B)(3)  tierra.  Si el edificio o estructura 
alimentados no tiene una terminal de 
unión intersistemas o medios de 
puesta a tierra como se describe en el 
inciso ( 2) anterior, el conductor de 
electrodo de puesta a tierra debe 
conectarse a cualquiera de los 
siguientes:  
 
 
1117.  830-100 b) 3)(2)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Si el edificio o estru ctura alimentada no tienen una terminal de unión intersistemas o 
medios de puesta a tierra, como se describe en (b)(2) o (b)(3)(a), se debe conectar a 
cualquiera de los electrodos de puesta a tierra individuales descritos en 250 -52(a)(7) y 
(a)(8) o a un tu bo o barra de puesta a tierra cuya longitud no sea menor a 1.50 metros 
y 12.7 milímetros de diámetro, enterrado, cuando sea factible, dentro de tierra 
permanentemente húmeda y separado de los conductores de pararrayos según se 
indica en 800 -53 y cuando men os a 1.80 metros de los electrodos de otros sistemas. 
Las tuberías de agua caliente o de vapor, ni los conductores de pararrayos se deben 
utilizar como electrodos de puesta a tierra para los protectores, para las unidades de 
interfaz de red con protección integral, las partes metálicas puestas a tierra, las 
unidades de interfaz de red con envolventes metálicos y otros equipos.  
Debe decir:  
Si el edificio o estructura alimentada no tienen una terminal de unión intersistemas o 
medios de puesta a tierra, como s e describe en b) 2) o  b) 3) (1), se debe conectar a 
cualquiera de los electrodos de puesta a tierra individuales descritos en 250 -52 a) 7) y  
a) 8) o a un tubo o barra de puesta a tierra cuya longitud no sea menor a 1.50 metros y 
12.7 milímetros de diámet ro, enterrado, cuando sea factible, dentro de tierra 
permanentemente húmeda y separado de los conductores de pararrayos según se 
indica en 800 -53 y cuando menos a 1.80 metros de los electrodos de otros sistemas. 
Las tuberías de agua caliente o de vapor, ni  los conductores de pararrayos se deben 
utilizar como electrodos de puesta a tierra para los protectores, para las unidades de 
interfaz de red con protección integral, las partes metálicas puestas a tierra, las 
unidades de interfaz de red con envolventes m etálicos y otros equipos.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar () por ) y cambiar " (b) (3) (a) " por "b) 3) (1)".Referencia NEC 2017 
830.100(B)(3)(2).  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(2) Si el edificio o estructura 
alimentada no tienen una terminal de 
unión intersistemas o medios de 
puesta a tierra, como se describe en 
(b)(2) o (b)(3)(1), se debe conectar a 
cualquiera de los electrodos de puesta 
a tierra individuales descritos en 250 -
52(a)(5), (a)(7) y (a)(8).  
1118.  820-110. ANCE  Dice:  PROCEDE PARCIALMENTE   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       Canalizaciones y 
ensambl es de 
enrutamiento de 
cables para cables 
coaxiales.  
  820-110. Canalizaciones y ensambles de enrutamiento de cables para cables 
coaxiales.  
a) Tipos de canalizaciones.  
3) Interducto para los cables coaxiales.  Se permitirá que las canalizaciones de 
comunicaciones de plenum  enumeradas, las canalizaciones para comunicaciones en 
pozos verticales y las canalizaciones de comunicación de uso general enumeradas de 
acuerdo con la Tabla 800 -154(b) sean instaladas como ducto interno en cualquier tipo 
de can alización permitido en el Capítulo 3.  
Debe decir:  
820-110. Canalizaciones y ensambles de direccionamiento de cables para cables 
coaxiales.  
a) Tipos de canalizaciones.  
3) Interducto para los cables coaxiales.  Se permitirá que las canalizaciones de 
comunica ciones de plenum  aprobadas, las canalizaciones para comunicaciones en 
pozos verticales aprobadas y las canalizaciones de comunicación de uso general 
aprobadas seleccionadas de acuerdo con la Tabla 800 -154(b) sean instaladas como 
interducto en cualquier tip o de canalización permitido en el Capítulo 3.  
Soporte o fundamento:  
820.110 Raceways and Cable Routing Assemblies for Coaxial Cables.  
(A) Types of Raceways.  
(3) Innerduct for Coaxial Cables.  Listed plenum communications raceways, listed 
riser communicatio ns raceways, and listed general -purpose communications raceways 
selected in accordance with Table 800.154(b) shall be permitted to be installed as 
innerduct in any type of listed raceway permitted in Chapter 3.  
En 3) de a) indicar que todas las canalizaci ones son aprobadas.  Se modifica para quedar como sigue:  
3) Interducto para los cables 
coaxiales.  Se permitirá que las 
canalizaciones de comunicaciones de 
plenum  enumeradas, las 
canalizaciones para comunicaciones 
en pozos verticales y l as 
canalizaciones de comunicación de 
uso general seleccionadas de acuerdo 
con la Tabla 800 -154(b) sean 
instaladas como interducto en 
cualquier tipo de canalización permitido 
en el Capítulo 3.  
 
 
1119.  820-113. Instalación 
de cables coaxiales  ANCE  
 Dice:   
820-113. Instalación de cables coaxiales.   
c) Otros espacios usados para aire ambiental ( Plenums ). Se permitirán los 
siguientes cables en otros espacios usados para aire ambiental como se describe en 
300-22(c):  
(3) Cable tipo CATVP soportados por charolas m etálicas abiertas o en sistemas 
de charolas portacables.  
(4) Cables tipo CATVP, CATVR, CATV y CATVX instalados en canalizaciones 
que son instaladas cumpliendo con 300 -22(c).  
(5) Cables tipo CATVP, CATVR, CATV y CATVX soportadas por charolas con la 
base de metal y cubiertas de metal en otros espacios usados para aire ambiental 
(plenums ) como se describe en 300 -22(c).  
(6) Cables de los tipos CATVP, CATVR, CATV y CATVX, soportados por 
bandejas portacables de metal de base sólida con cubiertas metálicas sólidas  en otros 
espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ), según se describe en la 
sección 300.22(c).  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
c) Otros espacios usados para a ire 
ambiental ( Plenums ).  
(3) Cable tipo CATVP en 
ensambles de direccionamiento de 
cables  
(4) Cable tipo CATVP 
soportados por charolas metálicas 
abiertas o en sistemas de charolas 
portacables.  
(5) Cables tipo CATVP, CATVR, 
CATV y CATVX instalados en 
canali zaciones que son instaladas 
cumpliendo con 300 -22(c).  
(6) Cables tipo CATVP, CATVR,       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   (7) Cables de los tipos CATVP, CATVR, CATV y CATVX, instalados en 
canalizaciones de comunicaciones para plenums , canalizaciones de comunicac iones 
para tramos verticales o canalizaciones de comunicaciones para fines generales, 
sostenidos por bandejas portacables de metal de base sólida con cubiertas metálicas 
sólidas en otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental (cámaras de 
distribución de aire de aire), según se describe en la sección 300.22(c).  
e) Pozos verticales -Cables e interductos en canalizaciones de metal.   
(2) Cables tipo CATVP, CATVR, CATV y CATVX instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones en plenums . 
b. Canaliza ciones en trayectorias verticales.  
c. Canalizaciones de comunicaciones de uso general.  
Debe decir:  
820-113. Instalación de cables coaxiales.   
c) Otros espacios usados para aire ambiental ( Plenums ).  
(3) Cable tipo CATVP en ensambles de direccionamiento de  cables  
(4) Cable tipo CATVP soportados por charolas metálicas abiertas o en sistemas 
de charolas portacables.  
(5) Cables tipo CATVP, CATVR, CATV y CATVX instalados en canalizaciones 
que son instaladas cumpliendo con 300 -22(c).  
(6) Cables tipo CATVP, CATVR , CATV y CATVX soportados por charolas con 
fondo sólido de metal y cubiertas sólidas de metal en otros espacios usados para aire 
ambiental ( plenums ) como se describe en 300 -22(c).  CATV y CATVX soportados por 
charolas con fondo sólido de metal y 
cubiertas sólidas de metal en otros 
espacios usados para aire ambiental 
(plenums ) como se describe en 300 -
22(c). 
(7) Cables de….  
) Pozos verticales -Cables e 
interductos en canalizaciones de 
metal.   
(2) Cables tipo CATVP, CATVR, 
CATV y CATVX instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones 
en plenums  (interducto).  
b. Canalizaciones en trayectorias 
verticales ( interducto).  
c. Canalizaciones de comunicaciones 
de uso general (interducto).  
 
 
   (7) Cables de los tipos CATVP, CATVR, CATV y CATVX, instalados en 
canalizaciones de comunicaciones para plenums , canalizaciones de comunicaciones 
para tramos verticales o canalizaciones de comunicaciones para fines generales, 
sostenidos por bandejas portacables de metal de base sólida con cubiertas metálicas 
sólidas en otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental (cámaras de 
distribución de aire de aire), según  se describe en la sección 300.22(c).  
e) Pozos verticales -Cables e interductos en canalizaciones de metal.   
(2) Cables tipo CATVP, CATVR, CATV y CATVX instalados en:  
a. Canalizaciones de comunicaciones en plenums  (interducto).  
b. Canalizaciones en trayecto rias verticales (interducto).  
c. Canalizaciones de comunicaciones de uso general (interducto).  
Soporte o fundamento:  
820.113 Installation of Coaxial Cables.  
(C) Other Spaces Used For Environmental Air (Plenums).   
(1) Type CATVP    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       (2) Type CATVP installed i n plenum communications raceways  
(3) Type CATVP installed in plenum cable routing assemblies  
(4) Type CATVP supported by open metallic cable trays or cable tray systems  
(5) Types CATVP, CATVR, CATV, and CATVX installed in raceways that are installed 
in com pliance with 300.22(C)  
(6) Types CATVP, CATVR, CATV, and CATVX supported by solid -bottom metal cable 
trays with solid metal covers in other spaces used for environmental air (plenums) as 
described in 300.22(C)  
(7) Types CATVP, CATVR, CATV, and CATVX instal led in plenum communications 
raceways, riser communications raceways, or general -purpose communications 
raceways supported by solid -bottom metal cable trays with solid metal covers in other 
spaces used for environmental air (plenums) as described in 300.22 (C) 
(E) Risers — Cables and Innerducts in Metal Raceways.  
(2) Types CATVP, CATVR, CATV, and CATVX installed in the following:  
a. Plenum communications raceways (innerduct)  
b. Riser communications raceways (innerduct)  
c. General -purpose communications race ways (innerduct)  
En c) incluir el inciso 3) del NEC, eliminar el inciso (6) del proyecto porque está 
repetido con el (5), actualizar la numeración de los incisos como se indica en la 
segunda columna y una vez actualizados cambiar en (6) “la base” por “fon do sólido” e 
incluir que las cubiertas de metal son sólidas.  
En los incisos a, b y c de (2) de e) incluir “interducto”.  
En todos los incisos donde diga “Ensamble de cable ruteador” cambiar por “ensamble 
de direccionamiento de cables”. Hacer esto en todo el  proyecto.  
 
1120.  820-133. Instalación 
de cables coaxiales 
y equipos.   
 ANCE  
 Dice:   
820-133. Instalación de cables coaxiales y equipos.   
a) Separación con otros conductores.  
1) En canalizaciones, ensambles de enrutamiento de cables, charolas 
portacables , cajas, y envolventes.  
a. Otros circuitos . Se permitirán cables coaxiales en la misma canalización, 
charola portacables o envolvente o ensamble de cables ruteadores con cables 
blindados donde vayan cualquiera de los siguientes cables:  
(1) Circuitos remoto s, de señalización y de potencia ilimitados de Clase 2 y 
Clase 3 de conformidad con el Artículo 645 o las Partes A y C del Artículo 725  
(2) Sistemas de alarma de incendios con limitaciones de potencia de acuerdo 
con las Partes A y C del Artículo 760  
b. Luz Eléctrica, Energía, Clase 1, Alarma de Incendios sin Potencia Limitada, y 
Circuitos de Comunicaciones de Banda Ancha de Potencia Media de Red.  Los cables PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Separación de otros 
conductores . 
1) En canalizacione s, ensambles 
de enrutamiento de cables, charolas 
portacables, cajas, y envolventes.  
a. a) Otros circuitos . Se permitirán 
cables coaxiales en la misma 
canalización, charola portacables, 
caja,  envolvente o ensamble de 
cables ruteadores con cables con 
cubier ta donde vayan cualquiera 
de los siguientes cables:        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   coaxiales no se deben instalar en ninguna canalización, compartimiento, caja de salida 
o de empalme o  accesorios similares, con conductores de circuitos de alumbrado, de 
fuerza, Clase 1, de alarmas contra incendios de potencia no limitada, o de 
comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media.  
Excepción 1: Se permitirá que el cable coaxial se coloque en cualquier conducto, 
compartimento, caja de salida, caja de conexiones u otros recintos con conductores de 
luz eléctrica, energía, Clase 1, alarma de incendio sin potencia limitada o banda ancha 
de potencia media circuitos de comunicac iones Cuando todos los conductores de los 
circuitos de alumbrado, de fuerza, Clase 1, de alarmas contra incendios de potencia no 
limitada, y de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia 
media están separados de todos los cables coax iales por una barrera permanente o un 
divisor aprobado.  
Excepción 2:  Se permitirá que el cable coaxial se coloque en cajas de salida, cajas de 
empalme, accesorios similares o compartimientos cuando estos conductores son 
introducidos únicamente para aliment ar el equipo de distribución del sistema de cables 
coaxiales. Los conductores de los circuitos de fuerza se deben instalar dentro del 
envolvente manteniendo una separación mínima de 6 milímetros con los cables 
coaxiales.  
Debe decir:  
820-133. Instalación de  cables coaxiales y equipos.  
a) Separación de otros conductores.  
1) En canalizaciones, ensambles de direccionamiento de cables, charolas 
portacables, cajas, y envolventes.  
a. Otros circuitos . Se permitirán cables coaxiales en la misma canalización, 
charola  portacables caja o envolvente o ensamble de direccionamiento de cables 
ruteadores con cables con cubierta donde vayan cualquiera de los siguientes cables:  (1) Circuitos remotos, de señalización 
y de potencia ilimitada de Clase 2 
y Clase 3 de conformidad con el 
Artículo 645 o las Partes A y C del 
Artículo 725  
(2) Sistemas de alarma de incendios 
con potencia limitada de acuerdo 
con las Partes A y C del Artículo 
760 
… 
Circuitos de alumbrado eléctrico, 
fuerza, Clase 1, alarma contra 
incendios sin potencia limitada, y de 
comunicaciones de banda ancha 
alimentados de la red de potencia 
media. Los cables coaxiales n o se 
deben instalar en ninguna 
canalización, compartimiento, caja de 
salida o de empalme u otros 
envolventes similares, con conductores 
de circuitos de alumbrado, de fuerza, 
Clase 1, de alarmas contra incendios 
de potencia no limitada, o de 
comunicaciones de banda ancha 
alimentados de la red de potencia 
media.  
 
 
   (1) Circuitos remotos, de señalización y de potencia ilimitada de Clase 2 y Clase 
3 de conformidad con el Artículo 645 o las Partes A y C del Artículo 725  
(2) Sistemas de alarma de incendios con  potencia limitada de acuerdo con las 
Partes A y C del Artículo 760  
b. Circuitos de alumbrado eléctrico, fuerza, Clase 1, alarma contra incendios sin 
potencia limitada, y de comunicaciones de banda ancha alimentados de la red de 
potencia media.  Los cables coaxiales no se deben instalar en ninguna canalización, 
compartimiento, caja de salida o de empalme u otros envolventes similares, con 
conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, Clase 1, de alarmas contra 
incendios de potencia no limitada, o de comu nicaciones de banda ancha alimentados 
de la red de potencia media.  
Excepción 1: Se permitirá que el cable coaxial se coloque en cualquier canalización, 
compartimento, caja de salida, caja de conexiones u otros envolventes con 
conductores del circuito de al umbrado eléctrico, fuerza, Clase 1, alarma de incendio sin  
Excepción 1: Se permitirá que el cable 
coaxial se coloque en cualquier 
canalización, compartimento, caja de 
salida, caja de conexiones u otros 
envolventes con conductores del 
circuito d e alumbrado eléctrico, fuerza, 
Clase 1, alarma de incendio sin 
potencia limitada o de comunicaciones 
de banda ancha alimentados de la red 
de potencia media  cuando todos los 
conductores de los circuitos de 
alumbrado, de fuerza, Clase 1, de 
alarmas contra i ncendios de potencia 
no limitada, y de comunicaciones de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       potencia limitada o de comunicaciones de banda ancha alimentados de la red de 
potencia media cuando todos los conductores de los circuitos de alumbrado, de fuerza, 
Clase 1, de alarmas contra incend ios de potencia no limitada, y de comunicaciones de 
banda ancha alimentados de la red de potencia media están separados de todos los 
cables coaxiales por una barrera permanente o un divisor aprobado.  
Excepción 2:  Se permitirá que el cable coaxial se coloqu e en cajas de salida, cajas de 
empalme, accesorios similares o compartimientos cuando estos conductores son 
introducidos únicamente para alimentar el equipo de distribución del sistema de cables 
coaxiales. Los conductores de los circuitos de fuerza se debe n instalar dentro del 
envolvente manteniendo una separación mínima de 6 milímetros de los cables 
coaxiales.  
Soporte o fundamento:  
820.133 Installation of Coaxial Cables and Equipment.  
A) Separation from Other Conductors.  
(1) In Raceways, Cable Trays, Boxes , Enclosures and Cable Routing Assemblies.  
(a) Other Circuits. Coaxial cables shall be permitted in the same raceway, cable tray, 
box, enclosure, or cable routing assembly with jacketed cables of any of the following:  
(1) Class 2 and Class 3 remote control , signaling, and power limited circuits in 
compliance with Article 645 or Parts I and III of Article 725  
(2) Power -limited fire alarm systems in compliance with Parts I and III of Article 760  
(b) Electric Light, Power, Class 1, Non –Power -Limited Fire Alarm , and Medium -Power 
Network -Powered Broadband Communications Circuits. Coaxial cable shall not be 
placed in any raceway, compartment, outlet box, junction box, or other enclosures with 
conductors of electric light, power, Class 1, non –power -limited fire ala rm, or medium -
power networkpowered broadband communications circuits.  banda ancha alimentados de la red de 
potencia media están separados de 
todos los cables coaxiales por una 
barrera permanente o un divisor 
aprobado.  
 
 
   Exception No. 1: Coaxial cable shall be permi tted to be placed in any raceway, 
compartment, outlet box, junction box, or other enclosures with conductors of electric 
light, power, Class 1, non –power -limited fire alarm, or mediumpower network -powered 
broadband communications circuits where all of the conductors of electric light, power, 
Class 1, non –power -limited fire alarm, and medium -power networkpowered broadband 
communications circuits are separated from all of the coaxial cables by a permanent 
barrier or listed divider.  
Exception No. 2: Coaxial ca ble shall be permitted to be placed in outlet boxes, junction 
boxes, or similar fittings or compartments with power conductors where such 
conductors are introduced solely for power supply to the coaxial cable system 
distribution equipment. The power circui t conductors shall be routed within the 
enclosure to maintain a minimum 6 mm (1/4 in.) separation from coaxial cables.  
En a) cambiar “con” por “de”.  
En a. incluir “caja” y cambiar “ensamble de cables ruteadores” por “ensamble de        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   direccionamiento” y “blinda dos” por “con cubierta”, “jacket” es “cubierta”.  
En (1) de a. cambiar “potencia limitados” por “potencia limitada” y en (2) cambiar 
“limitaciones de potencia” por “potencia limitada”.  
En b. cambiar el título por el que se indica en la segunda columna ya qu e se refiere a 
los circuitos de cada uno de ellos no únicamente a los circuitos de comunicaciones y 
sólo la primera palabra del inciso debe tener la primera letra en mayúsculas, esta es 
una regla ortográfica. Cambiar “o accesorios” por “u otros envolventes ” y “energizados 
por una” por “alimentados de la”.  
Reemplazar la Excepción 1 por la que se indica en la segunda columna ya que como 
está en el proyecto está incompleta.  
En la Excepción 2 al final del párrafo cambiar “con” por “de”, deben separarse “de” no 
“con” los conductores.  
 
1121.  Tabla 820 -154(a). - 
Aplicaciones de 
cables coaxiales 
aprobados para su 
uso en edificios  
 ANCE  
 Dice:   
Tabla 820 -154(a). - Aplicaciones de cables coaxiales aprobados para su uso en 
edificios  
Debe decir:  
Tabla 820 -154(a). - Aplic aciones de cables coaxiales aprobados para su uso en 
edificios  
Soporte o fundamento:  
Table 820.154(a) Applications of Listed Coaxial Cables in Buildings  
La colocación de la tabla no es correcta, debe estar antes de la tabla 820 -154(b) y no 
de b) de 820 -179. Hacer la corrección  NO PROCEDE  
La ubicación de las tablas obedece a 
razones editoriales  
1122.  ARTICULO 830 
SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES 
DE BANDA ANCHA 
ALIMENTADOS 
POR UNA RED  
 ANCE  
 Dice:   
ARTICULO 830 SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE BANDA ANCHA 
ALIMENTADOS  POR UNA RED  
A. Generalidades  
NOTA: Para reflejar más exactamente la aplicación y función del conductor, el término 
general “conductor de puesta a tierra” como se ha aplicado previamente en este 
Artículo, se ha reemplazado por cualquiera de los siguientes términos, “conductor de 
unión” o “conductor del electrodo de puesta a tierra”, según sea aplicable  
Debe decir:  
ARTICULO 830 SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE BANDA ANCHA 
ALIMENTADOS POR UNA RED  
A. Generalidades  
NOTA:  Véase la NOTA de la figura 800(a) y la NOTA  de la figura 800(b) para una 
aplicación ilustrativa de un conductor de unión o el conductor del electrodo de puesta a PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
ARTICULO 830 SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES DE BANDA 
ANCHA ALIMENTADOS POR UNA 
RED  
A. Generalidades  
NOTA:  Véase la NOTA de la figura 
800(a) y la NOTA de la figura 800(b) 
para una aplicación ilu strativa de un 
conductor de unión o el conductor del 
electrodo de puesta a tierra.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       tierra.  
Soporte o fundamento:  
Article 830 Network -Powered Broadband Communications Systems  
Informational Note: See Informational Note Fig ure 800(a) and Informational Note Figure 
800(b) for an illustrative application of a bonding conductor or grounding electrode 
conductor.  
Cambiar el texto de la NOTA por el que se indica en la segunda columna, es 
importante tener una aplicación ilustrativa de estos conductores.  
1123.  830-3. Otros 
artículos.  ANCE  
 Dice:   
830-3. Otros artículos. Los circuitos y equipos deben cumplir lo establecido de (a) 
hasta (g) siguientes:  
a) Lugares (clasificad os) peligrosos. Los equipos de comunicaciones de banda 
ancha, alimentados por la red, instalados en un lugar que está clasificado de acuerdo 
con 500 -5 y 505 -5, deben cumplir con los requisitos aplicables del Capítulo 5.  
e) Circuitos de salida.  Como sea apr opiado para los servicios suministrados, los 
circuitos de salida derivados de una unidad de interfaz de red deben cumplir con los 
requisitos siguientes:  
(1) Instalaciones de circuitos de comunicaciones: Artículo 800  
(2) Instalaciones de antenas comunales d e televisión y de circuitos de 
distribución de radio: Artículo 820  
Excepción:  cuando se suministre protección en la salida de una unidad de interfaz de 
red se debe aplicar lo dispuesto en 830 -90(b)(3).  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
a) Lugare s (clasificados) peligrosos. 
Los circuitos y equipos de 
comunicaciones de banda ancha, 
alimentados por la red, instalados en 
un lugar que está clasificado de 
acuerdo con 500 -5 y 505 -5, deben 
cumplir con los requisitos aplicables 
del Capítulo 5.  
e) Circuito s de salida.  Como sea 
apropiado para los servicios 
suministrados, los circuitos de salida 
derivados de una unidad de interfaz de 
red deben cumplir con los requisitos 
siguientes:  
 
 
 
 
 
   (3) Instalaciones de cables de fibra óptica, Artículo 770.  
(4) Instal aciones de circuitos Clase 2 y Clase 3, Parte C del Artículo 725.  
(5) Instalaciones de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada, 
Artículo 760.  
Debe decir:  
830-3. Otros artículos.  
a) Lugares (clasificados) peligrosos. Los circuitos y equi pos de comunicaciones de 
banda ancha, alimentados por la red, instalados en un lugar que está clasificado de 
acuerdo con 500 -5 y 505 -5, deben cumplir con los requisitos aplicables del Capítulo 5.  
e) Circuitos de salida.  Como sea apropiado para los servicio s suministrados, los 
circuitos de salida derivados de una unidad de interfaz de red deben cumplir con los 
requisitos siguientes:  
(1) Instalaciones de circuitos de comunicaciones: Parte E del Artículo 800  (1) Instalaciones de circuitos de 
comunicaciones: Parte E del Artículo 
800 
(2) Instalaciones de antenas 
comunales de televisión y de circuitos 
de distribución de radio: Parte E del 
Artículo 820  
Excepción:  cuando se suministre 
protección en la salida de una unidad 
de interfaz de red se debe aplicar lo 
dispuesto en 830 -90(b)(3).  
(3) Instalaciones de cables de 
fibra óptica, Parte E del Artículo 770.  
(4) Instalaciones de circuitos       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   (2) Instalaciones de antenas comunales de televisión  y de circuitos de 
distribución de radio: Parte E del Artículo 820  
Excepción:  cuando se suministre protección en la salida de una unidad de interfaz de 
red se debe aplicar lo dispuesto en 830 -90(b)(3).  
(3) Instalaciones de cables de fibra óptica, Parte E d el Artículo 770.  
(4) Instalaciones de circuitos Clase 2 y Clase 3, Parte C del Artículo 725.  
(5) Instalaciones de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada, 
Parte C del Artículo 760.   
Soporte o fundamento:  
830.3 Other Articles.  Circuits an d equipment shall comply with 830.3(A) through (G).  
(A) Hazardous (Classified) Locations. Network -powered broadband communications 
circuits and equipment installed in a location that is classified in accordance with 500.5 
and 505.5 shall comply with the ap plicable requirements of Chapter 5.  
(E) Output Circuits. As appropriate for the services provided, the output circuits 
derived from the network interface unit shall comply with the requirements of the 
following:  
(1) Installations of communications circuits  — Part V of Article 800  
(2) Installations of community antenna television and radio distribution circuits — Part V 
of Article 820  
Exception: Where protection is provided in the output of the NIU 830.90(B)(3) shall 
apply.  
(3) Installations of optical fiber  cables — Part V of Article 770  
(4) Installations of Class 2 and Class 3 circuits — Part III of Article 725  
(5) Installations of power -limited fire alarm circuits — Part III of Article 760  
(F) Protection Against Physical Damage. The requirements of 300.4 s hall apply.  
En a) incluir “ciecuitos y”, deben ser los circuitos y los equipos de acuerdo con el NEC.  
En los incisos (1), (2) y (3) incluir “Parte E del” y en (5) incluir “Parte C del” así como lo 
hicieron en (4), debe indicarse que parte aplica de cada ar tículo ya que no aplica todo.  Clase 2 y Clase 3, Parte C del Artículo 
725. 
(5) Instalaciones de circuitos de 
alarma contra incendios de potencia 
limitada, Parte C del Artículo 760.   
 
 
1124.  830-24. Ejecución 
mecánica de los 
trabajos.  ANCE  
 Dice:   
830-24. Ejecución mecánica de los trabajos.  Los equipos y circuitos de 
comunicaciones de  banda ancha alimentados de la red deben instalarse de manera 
organizada y profesional. Los cables instalados expuestos sobre la superficie del techo 
o de las paredes, se deben soportar sobre la estructura del edificio de forma que no 
puedan ser dañados po r el uso normal del mismo. Dichos cables deben ser 
asegurados mecánicamente, incluyendo correas, grapas, bridas, soportes o accesorios 
similares, diseñados e instalados de forma tal que no dañen el cable. La instalación 
también debe cumplir con 300 -4(a), ( d), (e), (f) y 300 -11. Los amarres para cables no 
metálicos y otros accesorios para cables no metálicos que se utilicen para fijar y PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
… Los amarres para cables no 
metálicos y otros accesorios para 
cables no metálicos que se utilicen 
para fijar y sostener cables en otros 
espacios que se utilicen para 
ventila ción ambiental ( plenums ) deben 
tener propiedades de baja emisión de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       sostener cables en otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ) 
deben estar aprobados como con bajas  propiedades de liberación de humo y calor.  
Debe decir:  
830-24. Ejecución mecánica de los trabajos.  Los equipos y circuitos de 
comunicaciones de banda ancha alimentados de la red deben instalarse de manera 
organizada y profesional. Los cables instalados ex puestos sobre la superficie del techo 
o de las paredes, se deben soportar sobre la estructura del edificio de forma que no 
puedan ser dañados por el uso normal del mismo. Dichos cables deben ser 
asegurados mecánicamente, incluyendo correas, grapas, bridas,  soportes o accesorios 
similares, diseñados e instalados de forma tal que no dañen el cable. La instalación 
también debe cumplir con 300 -4(a), (d), (e), (f) y 300 -11. Los amarres para cables no 
metálicos y otros accesorios para cables no metálicos que se u tilicen para fijar y 
sostener cables en otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ) 
deben estar aprobados como con bajas propiedades de liberación de humo y calor 
liberación de calor y baja emisión de humo de acuerdo con la sección 800-170(c).  
NOTA:  La pintura, yeso, limpiadores, abrasivos, residuos corrosivos u otros 
contaminantes pueden resultar en una alteración indeterminada de las propiedades del 
alambre y cable de comunicaciones.  
Soporte o fundamento:  
830.24 Mechanical Executio n of Work. Network -powered broadband communications 
circuits and equipment shall be installed in a neat and workmanlike manner. Cables 
installed exposed on the surface of ceilings and sidewalls shall be supported by the 
building structure in such a manner that the cable will not be damaged by normal 
building use. Such cables shall be secured by hardware including straps, staples, cable 
ties, hangers, or similar fittings designed and installed so as not to damage the cable. 
The installation shall also confor m to 300.4(A), (D), (E), (F), and 300.11. Nonmetallic 
cable ties and other nonmetallic cable accessories used to secure and support cables 
in other spaces used for environmental air (plenums) shall be listed as having low 
smoke and heat release properties in accordance with 800.170(C).  
Informational Note No. 3: Paint, plaster, cleaners, abrasives, corrosive residues, or 
other contaminants may result in an undetermined alteration of network -powered 
broadband cable properties.  
Cambiar “bajas propiedades de li beración de humo y calor” por “liberación de calor y 
baja emisión de humo”y añadir “de acuerdo con la sección 800 -170(c)” como se ha 
hecho en otros artículos.  
Incluir la Nota 3 del NEC ya que es importante saber cuáles contaminantes pueden 
alterar las prop iedades del cable de comunicaciones.  humo y liberación de calor de acuerdo 
con 800 -170(c).  
NOTA:  La pintura, yeso, 
limpiadores, abrasivos, residuos 
corrosivos u otros contaminantes 
pueden resultar en una alteración 
indetermin ada de las propiedades del 
alambre y cable de comunicaciones.  
 
 
1125.  830-44. Cables 
coaxiales aéreos.  ANCE  
 Dice:   
830-44. Cables coaxiales aéreos. Los cables aéreos de comunicaciones de banda 
ancha energizados por una red, antes del punto de puesta a ti erra como se define en PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   820-93, deben cumplir con lo indicado en los incisos siguientes (a) hasta (g):  
g) Sobre edificios.  
2) Otros sistemas de comunicación . Los cables de comunicaciones de banda ancha 
alimentados por una red se deben instalar de manera qu e no haya interferencia 
innecesaria en el mantenimiento por separados de los sistemas. Los conductores, 
cables, cables mensajeros o equipos de un sistema, en ningún caso deben causar 
abrasión a los conductores, cables, cables mensajeros o equipos de cualqu ier otro 
sistema.  
3) Conductores del sistema de pararrayos.  Cuando sea factible, se debe mantener 
una separación de al menos 1.80 metros entre cualquier cable de comunicaciones de 
banda ancha alimentado por una red y los conductores del sistema de pararray os. 
4) Protección contra daños.  Los cables de comunicaciones de banda ancha 
alimentados por una red, sujetos a los edificios o estructuras y localizados a una 
distancia no mayor que 2.50 metros del suelo terminado, se deben proteger mediante 
envolventes, c analizaciones u otros medios aprobados.  
Debe decir:  
830-44. Cables coaxiales aéreos. Los cables aéreos de comunicaciones de banda 
ancha energizados por una red, deben cumplir con lo indicado en los incisos siguientes 
(a) hasta (g):  
g) Sobre edificios.  
2) Otros sistemas de comunicación . Los cables de comunicaciones de banda ancha 
alimentados por una red se deben instalar de manera que no haya interferencia 
innecesaria en el mantenimiento de los sistemas separados. Los conductores, cables, 
cables mensajeros o equipos de un sistema, en ningún caso deben causar abrasión a 
los conductores, cables, cables mensajeros o equipos de cualquier otro sistema.  2) Otros sistemas de comunicación . 
Los cables de comunicaciones de 
banda ancha alimentados por una red 
se deben instalar de manera que no 
haya interferencia innecesaria en el 
mantenimiento de los sistemas 
separados. Los conductores, cables, 
cables mensajeros o equipos de un 
sistema, en ningún caso deben causar 
abrasión a l os conductores, cables, 
cables mensajeros o equipos de 
cualquier otro sistema.  
… 
Excepción:  Un circuito de 
comunicaciones de banda ancha 
alimentado por una red de baja 
potencia que está equipado con un 
dispositivo de protección contra falla 
aprobado, aprop iado para el cable de 
comunicaciones de banda ancha 
alimentado por una red utilizado y 
situado en el lado de la red del cable 
de comunicaciones de banda ancha 
alimentado por una red, no se requiere 
que se proteja adicionalmente por 
envolventes, canalizacio nes, u otro 
medio aprobado.  
 
 
 
   3) Conductores del sistema contra descargas atmosféricas.  Cuando sea factible, 
se debe mantener una separación de al menos 1.80 metros entre cualquier cable de 
comunicaciones de banda ancha alimentado por una red y los co nductores del sistema 
contra descargas atmosféricas.  
4) Protección contra daños.  Los cables de comunicaciones de banda ancha 
alimentados por una red, sujetos a los edificios o estructuras y localizados a una 
distancia no mayor que 2.50 metros del suelo ter minado, se deben proteger mediante 
envolventes, canalizaciones u otros medios aprobados.  
Excepción:  Un circuito de comunicaciones de banda ancha alimentado por una red de 
baja potencia que está equipado con un dispositivo de protección contra falla 
aprobad o, apropiado para el cable de comunicaciones de banda ancha alimentado por 
una red utilizado y situado en el lado de la red del cable de comunicaciones de banda 
ancha alimentado por una red, no se requiere que se proteja adicionalmente por 
envolventes, can alizaciones, u otro medio aprobado.    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       Soporte o fundamento:  
830.44 Overhead (Aerial) Cables. Overhead (aerial) networkpowered broadband 
communications cables shall comply with 830.44(A) through (G).  
(G) On Buildings.  
(2) Other Communications Systems. Networ k-powered broadband communications 
cables shall be installed so that there will be no unnecessary interference in the 
maintenance of the separate systems. In no case shall the conductors, cables, 
messenger strand, or equipment of one system cause abrasion to the conductors, 
cables, messenger strand, or equipment of any other system.  
(3) Lightning Conductors.  Where practicable, a separation of at least 1.8 m (6 ft) shall 
be maintained between any network -powered broadband communications cable and 
lightning c onductors.  
(4) Protection from Damage. Network -powered broadband communications cables 
attached to buildings or structures and located within 2.5 m (8 ft) of finished grade shall 
be protected by enclosures, raceways, or other approved means.  
Exception: A l ow-power network -powered broadband communications circuit that is 
equipped with a listed fault protection device, appropriate to the network -powered 
broadband communications cable used, and located on the network side of the 
network -powered broadband commu nications cable shall not be required to be 
additionally protected by enclosures, raceways, or other approved means.  
En 2)  de g) cambiar “por separados de los sistemas” por “de los sistemas separados” 
así es lo correcto.  
En 3) de g) cambiar “de pararrayo s” por “contra descargas atmosféricas” para estar de 
acuerdo con otros artículos.  
Incluir la Excepción después de 4) para tener en consideración lo que se expresa en 
esta excepción.  
 
1126.  830-47. Cables 
subterráneos de 
comunicaciones de 
banda ancha 
alimentados por 
una red que entran 
a los edificios.  
 ANCE  
 Dice:   
830-47. Cables subterráneos de comunicaciones de banda ancha alimentados 
por una red que entran a los edificios.  
b) Cables y canalizaciones directamente enterrados.  
Excepción 2:  No se requeri rá separación cuando los conductores de alimentadores o 
circuitos derivados de alumbrado o de fuerza, o los conductores de circuitos de alarma 
contra incendios de potencia no limitada, o conductores de un circuito Clase 1 están 
instalados en una canalizaci ón o en cables con cubierta metálica, pantalla metálica o 
en cables tipo UF o tipo USE; o los cables de comunicaciones de banda ancha 
alimentados por una red que poseen una pantalla metálica o están instalados en una 
canalización.  NO PROCEDE  
Ambos términos son usados en la 
NOM y conocidos en el medio  
 
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Debe decir:  
830-47. Cabl es subterráneos de comunicaciones de banda ancha alimentados 
por una red que entran a los edificios.  
b) Cables y canalizaciones directamente enterrados.  
Excepción 2:  No se requerirá separación cuando los conductores de alimentadores o 
circuitos derivados  de alumbrado o de fuerza, o los conductores de circuitos de alarma 
contra incendios de potencia no limitada, o conductores de un circuito Clase 1 están 
instalados en una canalización o en cables con cubierta metálica, armadura metálica o 
en cables tipo UF  o tipo USE; o los cables de comunicaciones de banda ancha 
alimentados por una red que poseen una armadura metálica o están instalados en una 
canalización.   
Soporte o fundamento:  
830.47 Underground Network -Powered Broadband Communications Cables 
Entering B uildings.  
(B) Direct -Buried Cables and Raceways.  
Exception No. 2: Separation shall not be required where electric light or power branch -
circuit or feeder conductors, non –power -limited fire alarm circuit conductors, or Class 1 
circuit conductors are insta lled in a raceway or in metal -sheathed, metal -clad, or Type 
UF or Type USE cables; or the networkpowered broadband communications cables 
have metal cable armor or are installed in a raceway.  
Cambiar “pantalla metálica” por “armadura metálica”, “metal -clad”  es “armadura 
metálica” y cambiar “pantalla metálica” por “armadura metálica”, “armor” es “armadura.  
 
 
1127.  830-49. Puesta a 
tierra de conductos 
de entrada 
metálicos.  ANCE  
 Dice:   
830-49. Puesta a tierra de conductos de entrada metálicos.  Los tubos conduit 
metálicos rígidos (RMC) o los tubos conduit metálicos intermedios (IMC) que 
contengan cables de entrada de comunicación de banda ancha alimentados por una 
red deben estar conectado s mediante un conductor de unión o un conductor de 
electrodo de puesta a tierra con un electrodo de puesta a tierra, de acuerdo con lo 
establecido en la sección 830 -100(b).  
Debe decir:  
830-49. Puesta a tierra de conductos de entrada metálicos.  Los tubos c onduit 
metálicos que contengan cables de entrada de comunicación de banda ancha 
alimentados por una red deben estar conectados mediante un conductor de unión o un PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
830-49. Puesta a tierra de conductos 
de entrada metálicos.  Los tubos 
conduit metálicos que contengan 
cables de entrada de comunicación de 
banda ancha alimentados por una red 
deben estar conectados mediante un 
conductor de unión o un conductor de 
electrodo  de puesta a tierra con un 
electrodo de puesta a tierra, de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       conductor de electrodo de puesta a tierra con un electrodo de puesta a tierra, de 
acuerdo con  lo establecido en la sección 830 -100(b).  
Soporte o fundamento:  
830.49 Metallic Entrance Conduit Grounding. Metallic conduit containing network -
powered broadband communications entrance cable shall be connected by a bonding 
conductor or grounding electrode  conductor to a grounding electrode in accordance 
with 830.100(B).  
Eliminar “rígidos (RMC) o los tubos conduit metálicos intermedios (IMC)”, el NEC se 
refiere a tubos metálicos en general sin especificar el tipo.  acuerdo con lo establecido en la 
sección 830 -100(b).  
 
 
1128.  830-100. Unión y 
puesta a tierra de 
cables, unidades 
de interfaz de red y 
protectores 
primarios.  
 ANCE  
 Dice:   
830-100. Unión y puest a a tierra de cables, unidades de interfaz de red y 
protectores primarios.  
b) Electrodo.   
2) En edificios o estructuras con medios de puesta a tierra.  Si el edificio o 
estructura alimentada no tiene una terminal de unión intersistemas, el conductor de 
unión o el conductor de electrodo de puesta a tierra se deben conectar al lugar 
accesible más cercano de los siguientes:  
(3) Los medios accesibles externos de la envolvente de acometida conforme con 
lo establecido en la excepción de 250 -94; 
3) En edificios o estructuras sin una terminación de unión intersistemas ni 
medios de puesta a tierra.  Si el edificio o estructura alimentados no tiene una terminal 
de unión intersistemas o medios de puesta a tierra como se describe en el inciso (1) 
anterior, el conductor d e electrodo de puesta a tierra debe conectarse a cualquiera de 
los siguientes:  
Debe decir:  
830-100. Unión y puesta a tierra de cables, unidades de interfaz de red y 
protectores primarios.  
b) Electrodo.  
2) En edificios o estructuras con medios de puesta a t ierra.  Si se establece una 
terminal de unión intersistemas, debe aplicar 250 -94(a).  
Si el edificio o estructura alimentada no tiene una terminal de unión intersistemas, el 
conductor de unión o el conductor de electrodo de puesta a tierra se deben conectar al 
lugar accesible más cercano de los siguientes:  
(3) Los medios accesibles externos de la envolvente de acometida conforme con 
lo establecido en la excepción de 250 -94(a);  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
2) En edificios o estructuras con 
medios de puesta a tierra.  Si se 
establece una terminal de unión 
intersistemas, debe aplica r 250 -94(a).  
 
3) Los medios accesibles 
externos de la envolvente de 
acometida conforme con lo establecido 
en la excepción de 250 -94(a);  
3) En edificios o estructuras sin una 
terminación de unión intersistemas 
ni medios de puesta a tierra.  Si el 
edificio o estructura alimentados no 
tiene una terminal de unión 
intersistemas o medios de puesta a 
tierra como se describe en el inciso (2) 
anterior, el conductor de electrodo de 
puesta a tierra debe conectarse a 
cualquiera de los siguientes:  
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   3) En edificios o estructuras sin una terminación de unión intersistemas ni 
medios de puesta a tierra.  Si el edificio o estructura alimentados no tiene una terminal 
de unión intersistemas o medios de puesta a tierra como se describe en el inciso (2) 
anterior, el conductor de electrodo de puesta a tierra debe conectarse a cualquiera de 
los siguientes:  
Soporte o fundamento:  
830.100 Cable, Network Interface Unit, and Primary Protector Bonding and 
Grounding.  
(B) Electrode.  
(2) In Buildings or Structures with Grounding Means.  If an intersystem bonding 
termination is established, 250.94(A) shal l apply.  
If the building or structure served has no intersystem bonding termination, the bonding 
conductor or grounding electrode conductor shall be connected to the nearest 
accessible location on one of the following:  
(3) The power service accessible mean s external to enclosures using the options 
identified in 250.94(A), Exception  
(3) In Buildings or Structures Without an Intersystem Bonding Termination or 
Grounding Means. If the building or structure served has no intersystem bonding 
termination or groun ding means, as described in 830.100(B)(2), the grounding 
electrode conductor shall be connected to either of the following:  
En 2) de b) incluir el primer párrafo que hace referencia a 250 -94(a).  
En (3) de 2) de b) incluir (a) después de 250 -94. 
En 3) de b ) cambiar el número entre paréntesis (1) por (2), a este inciso hace 
referencia el NEC  
 
1129.  830-110. 
Canal izaciones y 
ensambles de 
enrutamiento de 
cables para cables 
de comunicaciones 
de banda ancha 
alimentados por 
una red.  
 ANCE  
 Dice:   
830-110. Canalizaciones y ensambles de enrutamiento de cables para cables de 
comunicaciones de banda ancha alimentados por u na red.  
a) Tipos de canalizaciones.  
(3) Interducto para cables de comunicaciones de banda ancha de baja potencia y 
de banda ancha. Se permitirá que las canalizaciones de comunicaciones de plenum , 
las canalizaciones de comunicaciones en pozos verticales y l as canalizaciones de 
comunicaciones de uso general enumeradas de acuerdo con la Tabla 800 -154 (b) sean 
instaladas como canalizaciones interiores en cualquier tipo de canalización permitido 
en el Capítulo 3.  
c) Ensambles de enrutamiento de cables.  Debe perm itirse que los cables de 
comunicaciones de banda ancha alimentados por una red sean instalados en 
ensambles de enrutamiento de cables para plenums , ensambles de enrutamiento de PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
(3) Interducto para cables de 
comunicaciones de band a ancha 
alimentados por una red de baja 
potencia. Se permitirá que las 
canalizaciones de comunicaciones de 
plenum , las canalizaciones de 
comunicaciones en pozos verticales y 
las canalizaciones de comunicaciones 
de uso general seleccionadas de 
acuerdo con l a Tabla 800 -154 (b) sean  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       cables para tramos verticales y ensambles de enrutamiento de cables para fines 
generales, seleccionados de acuerdo con la Tabla 800 -154(c), aprobados de acuerdo 
con 800 -182 e instalados de acuerdo con 800 -110(c) y 800 -113.  
Debe decir:  
830-110. Canalizaciones y ensambles de enrutamiento de cables para cables de 
comunicaciones de band a ancha alimentados por una red.  
a) Tipos de canalizaciones.  
(3) Interducto para cables de comunicaciones de banda ancha alimentados por 
una red de baja potencia. Se permitirá que las canalizaciones de comunicaciones de 
plenum  aprobadas, las canalizaciones  de comunicaciones en pozos verticales 
aprobadas y las canalizaciones de comunicaciones de uso general aprobadas y 
seleccionadas de acuerdo con la Tabla 800 -154 (b) sean instaladas como interductos 
en cualquier tipo de canalización aprobada permitida en el  Capítulo 3.  
c) Ensambles de direccionamiento de cables.  Debe permitirse que los cables de 
comunicaciones de banda ancha alimentados por una red de baja potencia sean 
instalados en ensambles de direccionamiento de cables para plenums , ensambles de 
direccio namiento de cables para tramos verticales y ensambles de direccionamiento de 
cables para fines generales, seleccionados de acuerdo con la Tabla 800 -154(c), 
aprobados de acuerdo con 800 -182 e instalados de acuerdo con 800 -110(c) y 800 -113. 
Soporte o fundame nto: 
830.110 Raceways and Cable Routing Assemblies for Network -Powered 
Broadband Communications Cables.  
(A) Types of Raceways.  
(3) Innerduct for Low -Power Network -Powered Broadband Communications 
Cables.  Listed plenum communications raceways, listed riser communications 
raceways, and listed general -purpose communications raceways selected in 
accordance with Table 800.154(b) shall be permitted to be installed as innerducts in 
any type of listed raceway permitted in Chapter 3.  
(C) Cable Routing Assemblies.  Low-power network -powered broadband 
communications cables shall be permitted to be installed in plenum cable routing 
assemblies, riser cable routing assemblies, and general -purpose cable routing 
assemblies selected in accordance with Table 800.154(c), listed  in accordance with 
800.182, and installed in accordance with 800.110(C) and 800.113.  
En (3) de a) corregir el título por el que se indica en la segunda columna, debe 
indicarse que están alimentados por una red, incluir que todas las canalizaciones están 
aprobadas y cambiar “canalizaciones interiores” por “interductos”.  
En c) incluir que la red es de baja potencia y cambiar “enrutamiento” por 
“direccionamiento”.  instaladas como interductos  en 
cualquier tipo de canalización permitida 
en el Capítulo 3.  
c) Ensambles de enrutamiento 
de cables.  Debe permitirse que los 
cables de comunicaciones de banda 
ancha alimentados por una red de baja 
potencia sean instalados en ensambles 
de enrutamiento de cables para 
plenums , ensambles de enrutamiento 
de cables para tramos verticales y 
ensambles de enrutamiento de cables 
para fines generales, seleccionados de 
acuerdo con la Tabla 800 -154(c), 
aprobados de acuerdo con 800 -182 e 
instalados de acuerdo con 800 -110(c) 
y 800 -113.  
 
 
1130.  830-113. Instalación ANCE  Dice:   PROCEDE        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   de cables de 
comunicaciones de 
banda ancha 
energizados por 
una red.   
  830-113. Instalación de cables de comunicaciones de banda ancha energiza dos 
por una red.   
c) Otros espacios usados para aire ambiental (Plenums).  
(7) Cables de los tipos BLP, BMR, BLR, BM, BL y BLX, instalados en 
canalizaciones de comunicaciones para plenums , canalizaciones de comunicaciones 
para tramos verticales y canalizac iones de comunicaciones para fines generales, 
sostenidos por bandejas portacables de metal de base sólida con cubiertas metálicas 
sólidas en otros espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ) según 
se describe en la sección 300 -22(c).  
d) Pozos verticales — Cables y canalizaciones en trayectorias verticales.   
(2) Cables tipo BLP Y BLR instalados en:  
c. Canalizaciones en trayectorias verticales.  
f) Pozos verticales -Cables y canalizaciones en pozos verticales a prueba de 
fuego.   
(2) Cables tip o BLP, BLR y BL instalados en:  
c. Canalizaciones en trayectorias verticales.  
g) Pozos verticales -Unidades de vivienda de una familia y bifamiliar.   
(2) Cables tipo BLP, BLR y BL instalados en:  
c. Canalizaciones en trayectorias verticales.  
h) Bandejas de ca bles.   
(2) Cables tipo BLP, BLR y BL instalados en lo siguiente:  
b. Canalizaciones en trayectorias verticales.  
i) Otros lugares del edificio.   
(3) Cables tipo BLP, BLR y BL instalados en:  Se modifica para quedar como sigue:  
d) Pozos verticales — Cables y 
canalizaciones en trayectorias 
verticales.  
(2) Cables tipo BLP Y BLR 
instalados en:  
c. Canalizaciones de 
comunicaciones en trayectorias 
verticales.  
f) Pozos verticales -Cables y 
canalizaciones en pozos verticales a 
prueba de fuego.   
(2) Cables tipo B LP, BLR y BL 
instalados en:  
c. Canalizaciones de comunicaciones 
en trayectorias verticales.  
g) Pozos verticales -Unidades de 
vivienda de una familia y bifamiliar.   
(2) Cables tipo BLP, BLR y BL 
instalados en:  
c. Canalizaciones de comunicaciones 
en trayector ias verticales.  
h) Bandejas de cables.   
(2) Cables tipo BLP, BLR y BL 
instalados en lo siguiente:  
b. Canalizaciones de comunicaciones  
 
   c. Canalizaciones en trayectorias verticales.  
d. Ensamble de cable ruteador en pozos verticales  
(5) Cables tipo BMU y BLU entrando al edificio desde el exterior esté tendido en 
conduit metálico pesado (RMC) o conduit metálico semipesado (IMC), y tales conduit 
deben estar conectados con un conductor de puesta a tierra a un electrodo de acuerdo 
con 830 -100(b).  
Debe decir:  
830-113. Instalación de cables de comunicaciones de banda ancha energizados 
por una red.   
c) Otros espacios usados para aire ambiental (Plenums).  
(7) Cables de los tipos BLP, BLR, BM, BL y BLX, instalados en canalizaciones en trayectorias verticales.  
i) Otros lugares del edificio.   
(3) Cables tipo BLP, BLR y BL  
instalados en:  
c. Canalizaciones de comunicaciones 
en trayectorias verticales.  
(5) Cables tipo BMU y BLU 
entrando al edificio desde el exterior 
esté tendido en conduit metálico 
pesado (RMC) o conduit metálico 
semipesado (IMC), y tales conduit  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       de comunicaciones para plenums , canalizaciones de comunicaciones para tramos 
verticales y canalizaciones de comunicaciones para fines generales, sostenidos por 
bandejas portacables de metal de base sólida con cubiertas metálicas sólidas en otros 
espacios que se utilicen para ventilación ambiental ( plenums ) según se describe en la 
sección 300 -22(c).  
d) Pozos verticales — Cables y canalizaciones en trayectorias verticales.  
(2) Cables tipo BLP Y BLR instalados en:  
c. Canalizaciones de comunicaciones en trayectorias verticales.  
f) Pozos verti cales -Cables y canalizaciones en pozos verticales a prueba de 
fuego.   
(2) Cables tipo BLP, BLR y BL instalados en:  
c. Canalizaciones de comunicaciones en trayectorias verticales.  
g) Pozos verticales -Unidades de vivienda de una familia y bifamiliar.   
(2) Cables tipo BLP, BLR y BL instalados en:  
c. Canalizaciones de comunicaciones en trayectorias verticales.  
h) Bandejas de cables.   
(2) Cables tipo BLP, BLR y BL instalados en lo siguiente:  
b. Canalizaciones de comunicaciones en trayectorias verticales.  
i) Otro s lugares del edificio.   
(3) Cables tipo BLP, BLR y BL instalados en:  
c. Canalizaciones de comunicaciones en trayectorias verticales.  
(5) Cables tipo BMU y BLU entrando al edificio desde el exterior esté tendido en 
conduit metálico pesado (RMC) o conduit m etálico semipesado (IMC), y tales conduit 
deben estar conectados por un conductor de unión o un conductor del electrodo de 
puesta a tierra de acuerdo con 830 -100(b).  
 deben estar conectados por un 
conductor de unión o un conductor del 
electrodo de puesta a tierra de acuerdo 
con 830 -100(b).  
 
   Soporte o fundamento:  
830.113 Installation of Network -Powered Broadband Communications Cables.  
(C) Other Spaces Used For Environmental Air (Plenums).  
(7) Types BLP, BLR, BM, BL, and BLX installed in plenum communications raceways, 
riser communications raceways, or general -purpose communications raceways 
supported by solid bottom metal cable trays with solid metal covers in other spaces 
used f or environmental air (plenums) as described in 300.22(C)  
(D) Risers — Cables in Vertical Runs.         (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   (2) Types BLP and BLR installed in the following:  
c. Riser communications raceways  
(F) Risers — Cables in Fireproof Shafts.  
(2) Types BLP, BLR, and BL installed in the following:  
c. Riser communications raceways  
(G) Risers — One- and Two -Family Dwellings.  
(2) Types BLP, BLR, and BL installed in the following:  
c. Riser communications raceways  
(H) Cable Trays.   
(2) Types BLP, BLR, and BL installed in the following:  
b. Riser communications raceways  
(I) Other Building Locations.  
(3) Types BLP, BLR, and BL installed in the following:  
c. Riser communications raceways  
(5) Types BMU and BLU entering the building from outside and run in rigid metal 
conduit (RMC) or interme diate metal conduit (IMC) where the conduit is connected by a 
bonding conductor or grounding electrode conductor in accordance with 830.100(B)  
En 7) de c) eliminar el cable tipo BMR, no se incluye en el NEC.  
En c. de (2) de d) incluir “de comunicaciones”, hacer esto mismo en c. de (2) de f), en 
c. de (2) de g), en b. de (2) de h), en c. de (3) de i),  
Corregir el inciso (5) de i) a como se indica en la segunda columna,”bonding conductor” 
es “conductor de unión” y “grounding electrode conductor” es “conductor  del electrodo 
de puesta a tierra”  
 
1131.  840-47(a)(1)  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  
(1) Circuitos Clase 1 y de alarma de fuego de potencia limitada.  Los cables 
conductores subterráneos de fibra óptica que entren en edificios con conduc tores 
eléctricos de alumbrado, de fuerza, circuitos Clase 1 o de alarma contra incendios de 
potencia no limitada en una canalización, pedestal registro o pozo de visitas deben 
estar en una sección separada permanentemente de estos conductores por ladrillos , 
hormigón  o azulejos o por una barrera adecuada.  
Debe decir:  
(1) Circuitos Clase 1 y de alarma de fuego de potencia limitada.  Los cables PROCEDE  
Se sustituyó tres veces el vocablo 
hormigón por concreto   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       conductores subterráneos de fibra óptica que entren en edificios con conductores 
eléctricos de alumbrado, de fuerza, c ircuitos Clase 1 o de alarma contra incendios de 
potencia no limitada en una canalización, pedestal registro o pozo de visitas deben 
estar en una sección separada permanentemente de estos conductores por ladrillos, 
concreto  o azulejos o por una barrera ade cuada.  
Soporte o fundamento:  
En español de México decimos concreto, a lo que en España y otros países le dicen 
hormigón.  
 
1132.  CAPITULO 9  
INSTALACIONES 
DESTINADAS AL 
SERVICIO PUBLICO  
ARTICU LO 920  
DISPOSICIONES 
GENERALES  Gladys Cabrera  
CRE  Dice:   
CAPÍTULO 9  
INSTALACIONES QUE NO SEAN MATERIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
NACIONAL  
ARTÍCULO 920  
DISPOSICIONES GENERALES  
920-1 Objetivo y campo de aplicación.  El objetivo de este Capítulo es establecer las  
disposiciones para salvaguardar a las personas y sus propiedades de los riesgos 
originados por las líneas y subestaciones eléctricas, líneas de comunicación y su 
equipo asociado, durante su instalación, operación y mantenimiento. Los requisitos 
aquí estab lecidos se consideran como los mínimos necesarios para la seguridad y 
salud del público y de los trabajadores, la preservación del ambiente y el uso racional 
de la energía. Se aplica a las líneas eléctricas que no sean materia del Sistema 
Eléctrico Naciona l, subestaciones eléctricas, alumbrado público y otras líneas 
eléctricas y de comunicación ubicadas en la vía pública, redes privadas mediante las 
cuales se suministra energía eléctrica a centros de carga, así como a instalaciones 
similares propiedad de lo s usuarios, para fines de este Capítulo y cuando así se 
especifique en éste. Al establecer estos requisitos se ha considerado, en principio, que 
dichas líneas deben estar operadas y mantenidas por personas calificadas.   
Debe decir:  
CAPÍTULO 9  
INSTALACIONES  QUE SEAN PARTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL  
ARTÍCULO 920  
DISPOSICIONES GENERALES  
920-1 Objetivo y campo de aplicación.  El objetivo de este Capítulo es establecer las 
disposiciones para salvaguardar a las personas y sus propiedades de los riesgos 
origin ados por las líneas y subestaciones eléctricas, líneas de comunicación y su 
equipo asociado, durante su instalación, operación y mantenimiento. Los requisitos NO PROCEDE  
Toda vez que no es competencia de la 
NOM  
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   aquí establecidos se consideran como los mínimos necesarios para la seguridad y 
salud del público  y de los trabajadores, la preservación del ambiente y el uso racional 
de la energía. Se aplica a las líneas eléctricas que sean parte del Sistema Eléctrico 
Nacional, subestaciones eléctricas, alumbrado público y otras líneas eléctricas y de 
comunicación u bicadas en la vía pública, redes privadas mediante las cuales se 
suministra energía eléctrica a centros de carga, así como a instalaciones similares 
propiedad de los usuarios, para fines de este Capítulo y cuando así se especifique en 
éste. Al establecer e stos requisitos se ha considerado, en principio, que dichas líneas 
deben estar operadas y mantenidas por personas calificadas.  
Soporte o fundamento:  
Se solicita conservar el campo de aplicación de este artículo, tal como está en la 
NOM -001-SEDE Vigente (NO M-001-SEDE -2012), ya que de modificar el título 
como se indica en el Proyecto, quedaría desregulado lo referente a puesta a 
tierra, líneas aéreas, líneas subterráneas y subestaciones en las instalaciones del 
SEN.  
 
 
1133.  920-1 Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
920-1 Objetivo y campo de aplicación. El objetivo de este Capítulo es establecer las 
disposiciones para salvaguardar a las personas y …..  
Se aplica a las líneas eléctricas que no sean ma teria del Sistema Eléctrico Nacional, 
subestaciones eléctricas, alumbrado público y otras líneas eléctricas y de 
comunicación ubicadas en la vía pública, redes privadas mediante las cuales se 
suministra energía eléctrica a centros de carga,[…]  
Debe decir:  
920-1 Objetivo y campo de aplicación. El objetivo de este Capítulo es establecer las 
disposiciones para salvaguardar a las personas y …  
Se aplica a las instalaciones eléctricas que no sean materia del Sistema Eléctrico 
Nacional, como son las Líneas eléctri cas, las subestaciones eléctricas, sistemas de 
alumbrado público y otras instalaciones de comunicación ubicadas en la vía pública, 
así como a instalaciones similares propiedad de los usuarios.  
Soporte o fundamento:  
El campo de aplicación es inexacto habla de que son instalaciones que están ubicadas 
en la vía pública y que no pertenecen al sistema eléctrico nacional, sin embargo no se 
establece con precisión que cualquier instalación sea línea o subestación eléctrica 
puede caer en esta categoría.  NO PROCEDE  
No se identifica propuesta concreta  
 
1134.  920-1 Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
920-1 Objetivo y campo de aplicación. El objetivo de este Capítulo es establecer las 
disposiciones para salvaguardar a las personas y …..  NO PROCEDE  
Toda instalación debe cumplir con las 
partes aplicables de la NOM   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       Se aplica a las líneas eléctricas que no sean materia del Sistema Eléctrico 
Nacional, subestaciones eléctricas, alumbrado público y otras líneas eléctricas y de 
comunicación ubicadas en la vía pública, redes privadas mediante las cuales se 
suministra energía eléctrica a centros de carga, así como a instalaciones similares 
propiedad de los usuarios, para fines de este capítulo y cuando así se especifique en 
éste. Al establecer estos requisitos se ha considerado, en principio, que dichas líneas 
deben estar operadas y mantenidas por  personas calificadas.  
Debe decir:  
920-1 Objetivo y campo de aplicación. El objetivo de este Capítulo es establecer las 
disposiciones para salvaguardar a las personas y …  
[…] otras instalaciones de comunicación ubicadas en la vía pública, así como a 
instal aciones similares propiedad de los usuarios, en adición a lo indicado en los 
artículos 110, 250, 280, 328, 399, 450 y  490.  
Soporte o fundamento:  
Al mencionar que aplica a instalaciones similares del usuario se debe de acotar que 
complementa las caracterí sticas técnicas generales contenidas en los artículos 
indicados en la sugerencia.  
1135.  920-1 Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
920-1 Objetivo y campo de aplicación.  
Al establecer estos requisitos se ha considerado, en principio, que dichas líneas  deben 
estar operadas y mantenidas por personas calificadas.  
Debe decir:  
920-1 Objetivo y campo de aplicación.  
Al establecer estos requisitos se ha considerado, en principio,  que dichas instalaciones 
deben estar operadas y mantenidas por personas calificadas.  
Soporte o fundamento:  
Sugerimos este cambio para ampliar el término “líneas”.  NO PROCEDE  
El contexto se refiere a líneas  
 
1136.  920-1 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEG IO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI Dice:  
Al establecer estos requisitos se ha considerado, en principio, que dichas líneas deben 
estar operadas y mantenidas por personas calificadas.  
Debe decir:  
Al establecer estos requisitos se h a considerado, en principio, que dichas líneas están 
operadas y mantenidas por personas calificadas.  
Soporte o fundamento:  NO PROCEDE  
El hecho de que  una disposición de 
seguridad no sea materia de 
verificación de una UVIE no significa 
que no se deba establecer        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   B.C. A.C  Cambiar “deben estar” por “están”, eliminando disposición obligatoria que no es posible 
verificar por uvie  
1137.  921-2 
 Mtro. Enrique 
Balam Romero  Dice:   
921-2. Definiciones  
Electrodo de puesta a tierra: cuerpo metálico conductor o conjunto de cuerpo s 
conductores agrupados, en contacto último con el suelo y destinados a establecer una 
conexión con el mismo.  
Debe decir:  
Colocar la definición de electrodo de este artículo en el artículo 100 
“Definiciones”  
Soporte o fundamento:  NO PROCEDE  
La definición e s para el Artículo donde 
se ubica  
1138.  921-7 Mtro. Enrique 
Balam Romero  
 Dice:  
Material de los conductores de puesta a tierra. El material de los conductores de 
puesta a tierra debe garantizar la adecuada conducción de corrientes a tierra, 
preferentement e sin empalmes. Si los empalmes son inevitables, deben ser resistentes 
mecánicamente y a la corrosión, y estar hechos y mantenidos de tal modo que no se 
incremente la resistencia del conductor. Para apartarrayos, el conductor de puesta a 
tierra debe ser ta n corto y exento de dobleces cerrados (ángulos menores a 90º) como 
sea posible.  
Debe decir:  
Material de los conductores de puesta a tierra. El material de los conductores de 
puesta a tierra será de cobre o de algún otro material resistente a la corrosión…  
Soporte o fundamento:  
El título de este artículo es: “Material de los conductores de puesta a tierra”, pero en el 
texto no se refiere a ningún tipo de material, es conveniente dar alguna especificación 
Para clarificar lo establecido en el título del numera l. NO PROCEDE  
Se establecen las características que 
debe tener el material de los 
conductores.  
 
1139.  921-14 a) NOTA  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
NOTA :Estos sistemas normalmente tie nen muy baja resistencia a tierra. Se 
recomienda su uso cuando estén fácilmente accesibles.  
Debe decir:  
NOTA: Estos sistemas normalmente tienen muy baja resistencia a tierra.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar segundo párrafo para eliminar recomendación  NO PRO CEDE  
El numeral 3.3 de la NOM especifica:  
Las notas no son disposiciones 
obligatorias a menos que se indique 
otra cosa en esta NOM, sólo intentan 
aclarar conceptos o proporcionar 
información adicional que permite 
comprender lo indicado en la 
disposición qu e le antecede o bien  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       proporciona referencias a otras 
disposiciones en la NOM.  
1140.  921-29 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  
921-29. Conexión de puesta a tierra de cercas metálicas. …. En caso de existir 
una o más puertas o cualquier otra co ndición que interrumpa la continuidad eléctrica de 
la cerca, ésta debe estar puesta a tierra en el extremo más cercano al cruce con la 
línea.   
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  
Se sugier eliminar este párrafo que dice cosas diferentes al 250 -194(a) que di ce: 
(3) Las puertas deben estar unidas al poste de soporte de la salida y cada poste de 
soporte de la salida debe estar unido al sistema de electrodos de puesta a tierra.  
(4) Todas las puertas u otras aberturas de la cerca deben estar unidas a través de 
la abertura mediante un puente de unión enterrado.  
(5) La malla de puesta a tierra o los sistemas de electrodos de puesta a tierra deben 
extenderse para cubrir la oscilación las puertas en su posición abierta.  
 NO PROCEDE  
Al inicio de la Parte D de este artí culo 
se menciona que:  
Parte D. Subestaciones  
921-25. Características del sistema 
de tierra.  Las características de los 
sistemas de tierra deben cumplir con lo 
aplicable del Artículo 250.  
 
1141.  922-5 a) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Se recomienda que todos los conductores de líneas eléctricas y de comunicación que 
vayan tendidos en las mismas estructuras, conserven una misma posición en todo su 
trayecto y de ser posible, se marquen en algunos de los soportes para complementar 
su identificación. Esto no prohíbe la transposición sistemática de los conductores.  
Debe decir:  
Todos los conductores de líneas eléctricas y de comunicación tendidas en las mismas 
estructuras deberán conservar una misma posición en todo su trayecto, se debe 
complementar su identificación en algunos soportes especialmente donde se de 
transposición sistemática de conductores.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar  redacción para eliminar recomendación. Referencia NESC C -2 200 7 220D  NO PROCEDE  
No justifica porqué eliminar una 
recomendación que abona a la 
seguridad de la instalación  
 
1142.  922-19 c)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI Dice:  
Localización de las crucetas  respecto al espacio para subir. Se recomienda que 
las crucetas se localicen en el mismo lado del poste. Esta recomendación no es 
aplicable cuando se utilicen crucetas dobles o cuando las crucetas no sean paralelas.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundament o: NO PROCEDE  
No justifica porqué eliminar una 
recomendación que abona a la 
seguridad de la instalación        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   B.C. A.C  Eliminar recomendación NESC c -22007 326C  
1143.  922-19 e) Tabla  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  
Eliminar la palabra recomendado, eliminar la nota (2) y referencia a ella en el 
encabezado de la sexta columna, reemplazar expresion "Sin requisto" por " -" , "60" por 
"60 Recomendado" y "Ningun requisito" por  "-"contenido de sexta columna por 60 en 
primeros dos renglones y dos guiones al resto.  NO PROCEDE  
Cuestión de forma y sin fundamento  
1144.  922-55 b)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Protección de conductores alimentadores de trolebús ubicados abajo de 
puentes. Debe colocarse una protección aislante para evitar que en caso de que se 
zafe el trole del transporte haga contacto simultáneamente con el conductor 
alimentador y la estructura del  puente.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Corresponde a otra Secretaria u organismo en otra NOM o NMX  NO PROCEDE  
 
No proporciona argumentos técnicos 
soportar la eliminación propuesta  
1145.  922-63 a)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGE NIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Aguas navegables Se recomienda que la distancia horizontal de las estructuras al 
límite más cercano de la zona de navegación de ríos, lagos y canales, sea mayor que 
la altura de las estructuras.  
Debe  decir:  
Aguas navegables La distancia horizontal de las estructuras al límite más cercano de la 
zona de navegación de ríos, lagos y canales, debe ser mayor que la altura de las 
estructuras.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar “Se recomienda que” y agregar “debe  ser” NO PROCEDE  
No justifica porqué eliminar una 
recomendación que abona a la 
seguridad de la instalación  
1146.  922-73 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: 922 -73 
b) La brecha debe cumplir con la NOM -114-ECOL -1998, atendiendo los trámites 
requeridos por las autoridades correspondientes.  
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  Ya no existe esa NOM. Se sugiere eliminar ese inciso 
completamente.  
 PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar de la 
siguiente manera:  
b) La brecha debe cumplir los 
requisit os establecidos por las 
autoridades correspondientes.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)        
1147.  922-73 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Cuando se siembren arboles dentro del lderecho de via, deben ser de espcies cuya 
altura de crecimiento se pueda mantener sin afectacion a su aspecto y sin riesgo para 
el propio arbol y la linea existente.  La poda de árboles debe efectuarse antes de que 
represente un riesgo para los habitantes y la continuidad del servicio eléctrico. La 
responsabilidad de efectuar los trabajos de poda en áreas urbanas es de los 
municipios y en áreas rurales es de los propietarios de los predios. En caso de que se 
requiera, la empresa suministradora puede efectuar la poda necesaria y/o conveniente. 
En ambos  casos se debe cumplir con la normatividad aplicable vigente.  La brecha 
debe cumplir con la NOM -114-ECOL -1998, atendiendo los trámites requeridos por las 
autoridades correspondientes.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Eliminar esta seccion mientra s no exista una especificacion clara y evaluable de 
"especies cuya altura de crecimietno se pueda mantener sin afectacion a su aspecto y 
sin riesgo para el propuio arbol y la liena existnte", esto requerirria un atlas de especies 
en ls diferentes regiones identificables del pais, los porcedimientosde poda 
igualmelmente deben ser acordes a las especies en diferentes regiones y la NOM -114-
114-ECOL -1998 ha sido señalada como cancelada  NO PROCEDE  
Se está estableciendo que se debe 
cumplir con la normatividad apl icable  
1148.  923 
 ING. JOSÉ 
ANTONIO LÓPEZ 
AGUAYO  
(FECIME)  Dice:   
ARTÍCULO 923  
LÍNEAS SUBTERRÁNEAS  
Parte A. Instalación y aplicación de cables subterráneos en la vía pública  
Debe decir:  
Se debe quitar la palabra “Vía pública”  
Soporte o fundamento:  
La mayo ría de este tipo de instalaciones está en propiedad del usuario.  
Esta NOM es de utilización.  NO PROCEDE  
Pueden existir instalaciones de 
utilización en la vía pública.  
1149.  923-1 Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
923-1. Objetivo y Campo de apli cación. Este Artículo contiene requisitos mínimos de 
seguridad que deben cumplir las instalaciones subterráneas para redes eléctricas de 
comunicación y sus equipos asociados, para salvaguardar a las instalaciones y a las 
personas durante la instalación, op eración y mantenimiento, conservando o mejorando 
el entorno ecológico del lugar donde se lleven a cabo.  
Debe decir:  
923-1. Objetivo y Campo de aplicación. Este Artículo contiene requisitos PROCEDE PARCIALME NTE Se 
modifica para quedar como sigue:  
923-1. Objetivo y Campo de 
aplicación. Este Artículo contiene 
requisitos mínimos de seguridad que 
deben cumplir las instalaciones 
subterráneas para redes eléctricas y 
de comunicación y sus equipos 
asociados, para sal vaguardar a las       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones subterráne as para redes 
eléctricas y sus sistemas asociados, para salvaguardar a las instalaciones y a las 
personas durante la instalación, operación y mantenimiento, conservando o mejorando 
el entorno ecológico del lugar donde se lleven a cabo.  
Soporte o fundamento : 
El campo de aplicación tiene un error de redacción, ya que la intención de este artículo 
es reglamentar las instalaciones subterráneas completas incluyendo las redes 
eléctricas, las redes de comunicación y los equipos asociados a estos.  instalaciones y a las personas durante 
la instalación, operación y 
mantenimiento, conservando o 
mejorando el entorno ecológico del 
lugar donde se lleven a cabo.  
 
 
1150.  923-1 ING. JOSÉ 
ANTONIO LÓPEZ 
AGUAYO  
(FECIME)  Dice:   
923-1. Objetivo y  Campo de aplicación.  
Esta Parte A aplica a instalaciones subterráneas en la vía pública, las cuales 
deben estar en conformidad con las normas de la empresa suministradora y con las 
disposiciones establecidas en los siguientes párrafos.  
Debe decir:  
Esta parte aplica a instalaciones subterráneas de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en los siguientes párrafos.  
Soporte o fundamento:  
No necesariamente están en la vía pública, la mayoría están en propiedad del usuario.  
De acuerdo con el LIE se habla d e “especificaciones técnicas”, pero estas aplican en la 
Transmisión, generación y distribución del servicio público, no aplica a instalaciones 
particulares.  
Por eso se tienen requisitos de seguridad en diferentes Artículos de esta NOM.  
Esta NOM es de utili zación.  NO PROCEDE  
La Parte A se refiere a instalaciones en 
la vía pública  
1151.  923-1 Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
923-1. Objetivo y Campo de aplicación.  
(Segundo párrafo)  
Esta Parte A aplica a instalaciones subterráneas en la vía públic a, las cuales deben 
estar en conformidad con las normas de la empresa suministradora y con las 
disposiciones   
Debe decir:  
923-1. Objetivo y Campo de aplicación.  
(Segundo párrafo)  
Esta Parte A aplica a instalaciones subterráneas en la vía pública, las cual es deben 
estar en conformidad con las Normas Oficiales que emita la autoridad correspondiente 
y a falta de estas, las especificaciones de la CFE en la materia.  
Soporte o fundamento:  PROCEDE PARCIALMENTE  
Se modifica para quedar como sigue:  
Esta Parte A aplica a  instalaciones 
subterráneas en la vía pública, las 
cuales deben estar en conformidad con 
las normas que emita la dependencia 
competente y con las disposiciones 
establecidas en los siguientes párrafos.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       Las disposiciones de reforma eléctrica determinan  que las instalaciones e léctricas 
instaladas en la vía publica deben de cumplir con las Norma Oficiales que emita la 
Comisión Reguladora d ¿e energía, y a falta de estas las especificaciones de la CFE.  
 
1152.  923-3 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIM E Dice:  
e) Instalación de cables en canalizaciones subterráneas  
1) Todos los cables deben instalarse en ductos.  
Excepción:  Esto no es aplicable al conductor de puesta a tierra, el cual puede 
instalarse directamente enterrado.  
Debe decir:  
e) Instalación de cables en canalizaciones subterráneas  
1) Todos los cables deben instalarse en ductos.  
Excepción:  Esto no es aplicable al conductor de puesta a tierra, el cual puede 
instalarse directamente enterrado, o de aquellos que están permitidos para enterrarse 
direc tamente en otras partes de esta norma.  
Soporte o fundamento:  
El artículo 338 de la actual norma y del proyecto habla de los conductores en baja 
tensión, y en 328 -10(4) de los de media tensión que pueden enterrarse directamente 
sin canalización, por lo que se sugiere corregir la contradicción normativa.  NO PROCEDE  
No se identifica la contradicción  
1153.  923-3 f) 2) c. NOTA  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Cuando ambos tipos de cables quede n colocados en la misma pared del recinto se 
recomienda que los cables de electricidad ocupen niveles inferiores que los de 
comunicación.  
Debe decir:  
Cuando ambos tipos de cables queden colocados en la misma pared del recinto  los 
cables de electricidad oc uparan niveles inferiores que los de comunicación.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar expresion "se recomienda que" y cambiar " ocupen" por "ocuparan"  NO PROCEDE  
Este artículo está alineado con las 
especificaciones de los 
suministradores y sólo se está dictand o 
una recomendación  
 
1154.  923-3 j) 3)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI Dice:  
Protección. La armadura del cable debe diseñarse para soportar adecuadamente los 
esfuerzos mecánicos a los que est á sujeto el cable durante la instalación y operación. 
La armadura debe estar protegida contra la corrosión para cumplir adecuadamente su 
función durante la vida útil del cable.  
Debe decir:  
Eliminar  NO PROCEDE  
 
Se considera como requisito de 
aprobación en el 110 -2 y 110 -3.       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   B.C. A.C  Soporte o fundamento:  
Corresponde a otra Secretaria u orga nismo en otra NOM o NMX. Corresponde a un 
manual de puesta en servicio, operación o mantenimiento  
1155.  923-3 a) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTR ICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Diseño y construcción. El diseño, construcción y materiales de los cables 
subterráneos deben estar de acuerdo con la tensión, intensidad de corriente, corriente 
de cortocircuito, elevación de temperatura y condiciones mec ánicas y ambientales a 
que se sometan durante su instalación y operación. Cuando los cables estén 
expuestos a ambientes húmedos y corrosivos es conveniente que sean diseñados y se 
usen con cubiertas protectoras. Cuando técnicamente el diseño lo permita, de be 
evitarse el uso de materiales en las pantallas y cubiertas de los cables que, en 
contacto directo o como resultado de su combustión, sean dañinos para la salud de los 
seres vivos.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Corresponde a otra Secretaria u organismo en otra NOM o NMX  NO PROCEDE  
 
Se considera como requisito de 
aprobación en el 110 -2 y 110 -3. 
1156.  923-3 b) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Pantallas sobre el aislamiento. Los cables que operen a una tensión de 5 kilovolts 
entre fases o mayor, deben tener una pantalla semiconductora en contacto con el 
aislamiento y una pantalla metálica no magnética en contacto con dicha pantalla 
semiconductora. El material de la pantalla met álica debe ser resistente a la corrosión o 
bien estar adecuadamente protegido. Excepción: Tramos cortos usados como barra de 
amarre que no hagan contacto con superficies o materiales puestos a tierra.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Corresponde a otra Secretaria u organismo en otra NOM o NMX  NO PROCEDE  
 
Se considera como requisito de 
aprobación en el 110 -2 y 110 -3. 
 
1157.  923-3 d) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Tensiones indu cidas en la pantalla metálica. Se recomienda que las tensiones 
inducidas en condiciones normales de operación no sean mayores de 55 volts.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Corresponde a otra Secretaria u organismo en otra NOM o NMX  NO PROCEDE  
 
La especificación es un requisito de 
seguridad.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       1158.  923-3 g) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Protección contra fuego.  Aunque no es requisito la condición a prueba de fuego, de 
acuerdo c on las prácticas de confiabilidad de servicio normal de las empresas, puede 
proporcionarse una protección contra fuegos externos.  
Debe decir:  
eliminar  
Soporte o fundamento:  
Corresponde a otra Secretaria u organismo en otra NOM o NMX  NO PROCEDE  
 
La especifi cación es un requisito de 
seguridad.  
1159.  923-5 a) 1)  
… 
923-5 a) 3)  
… 
923-7 b) 2)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Las terminales de los cables deben ser diseñadas para resistir los esf uerzos 
mecánicos, térmicos ambientales y eléctricos esperados durante su operación.  
… 
Las terminales deben diseñarse para evitar la penetración de humedad hacia el cable.  
… 
Los equipos, incluyendo dispositivos auxiliares, fusibles y portafusibles deben 
diseñarse para soportar los efectos de condiciones normales, de emergencia y de falla 
que se presenten durante su operación.  
Debe decir:  
Las terminales de los cables deben ser seleccionarse para resistir los esfuerzos 
mecánicos, térmicos ambientales y eléctri cos esperados durante su operación.  
… 
Las terminales deben seleccionarse para evitar la penetración de humedad hacia el 
cable.  
… 
Los equipos, incluyendo dispositivos auxiliares, fusibles y portafusibles deben 
seleccionarse para soportar los efectos de cond iciones normales, de emergencia y de 
falla que se presenten durante su operación.  
Soporte o fundamento:  
"Cambiar expresion " diseñarse" por " seleccionarse", el proceso de diseño 
corresponde a otra normativa  NO PROCEDE  
Este Artículo está alineado con la 
normativa del suministrador  
 
1160.  923-7 b) 9)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI Dice:  
También se recomienda el uso de señales de advertencia visibles al abrir la primera 
barrera.  
Debe decir:  
Se deben usar señales de advertencia visibles al abrir la primera barrera.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar "También se recomienda el uso de" por "Se deben usar "  NO PROCEDE  
Este Artículo está alineado con la 
normativa del suministrador        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   B.C. A.C  
1161.  Figura 923 -10(a)(3 ).- 
Zonificación 
recomendada de 
instalaciones en 
banqueta  Colegio de 
Ingenieros 
Mecánicos Y 
Electricistas del 
Estado de Jalisco 
A.C. Dice:  
Texto en la imagen que dice:  
“ZONA DE GURANICIÓN”  
Debe decir:  
Texto en la imagen que debe decir:  
“ZONA DE GUARNICIÓN”  
Soporte o fundamento:  
- Error de redacción en el texto indicado.  PROCEDE  
 Se corrige la figura  
1162.  923-10 a) 1) NOTA  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
NOTA:  Se recomienda que el cambio  máximo de dirección en un tramo recto de un 
banco de ductos aplicando el doblez natural de éstos, no sea mayor que cinco grados.  
Debe decir:  
NOTA: El cambio máximo de dirección en un tramo recto de un banco de ductos 
aplicando el doblez natural de éstos, no debe ser mayor que cinco grados.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar “se recomienda que”  y “sea” por “debe ser”  NO PROCEDE  
Este Artículo está alineado con la 
normativa del suministrador  
 
1163.  923-14 Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
923-14. Duc tos y sus acoplamientos.  
a) Generalidades  
b) Instalación  
1) En media tensión debe usarse un ducto no metálico por cable y en baja tensión 
un ducto por circuito.  
Excepción: Se permite utilizar hasta tres conductores en una canalización en 
transiciones aéreo -subterráneas.  
Debe decir:  
923-14. Ductos y sus acoplamientos.  
a) Generalidades  
b) Instalación  
1) En media tensión se recomienda usar un ducto no metálico por cable y en baja 
tensión un ducto por circuito.  
Excepción: Se permite utilizar hasta tres conducto res en una canalización en 
transiciones aéreo -subterráneas.  
Soporte o fundamento:  
Aquí se establecen dos requerimientos para instalaciones de media tensión, uno que 
debe usarse solo tubería no metálica y el otro que solo un cable por ducto.  
La Nom en la se cción 328 -10 usos permitidos menciona que se permiten todo tipo de 
canalizaciones incluso expresamente dice que puede ir directamente enterrados. La 
sección 328 -12 Usos no permitidos, no menciona ninguna limitación en cuanto a la PROCEDE  
 
Se elimina la exc epción de la NOM   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       canalización.  
Con referenc ia a que debe ir un solo conductor por tubo conduit diremos lo siguiente:  
Existe contradicción entre los diferentes artículos de la Norma, por un lado tenemos lo 
indicado en el articulo 328 que determina los requerimientos para los cables de media 
tensión.  Ahí se indica que la capacidad de corriente se determina con las tablas 310 -
60. 
“328 -80. Ampacidad. La ampacidad de los cables de media tensión se debe 
determinar según lo establecido en 310 -60”, y en los encabezados de las tablas 310 -
60(c) 75, 76, 77  y 78, que corresponden a cables de más de 5 kV, se menciona que 
para determinar la ampacidad de los conductores  que se alojan en una tubería, se 
indica que son tres conductores por ducto, por ejemplo:  
“Tabla 310 -60(c) (75). - Ampacidad de cables de tres con ductores de cobre 
aislados y en un tubo conduit físicamente (…)”   
Así mismo la gráfica que se incluye en la norma claramente indica “cable o cables” en 
su representación gráfica, como se puede ver en el anexo:  
 
Por otro lado, comentaremos que la práctic a actual de diseño está más en 
concordancia con lo establecido en las tablas 310 -60, en el sentido de permitir alojar 
en una tubería los tres conductores de un circuito.  
También comentaremos de la ventaja que genera  adicionalmente esta practica el que 
al  tener las tres fases juntas, se enlazan los campos y flujos electromagnéticos 
minimizando la formación de corrientes parasitas al encadenar y cancelar los flujos en 
una sola canalización. Como se indica en la sección 300 -3 (b).  
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   1164.  923-14 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  
b) Instalación  
1) En media tensión debe  usarse un ducto no metálico por cable y en baja tensión 
un ducto por circuito.  
Excepción: Se permite utilizar hasta tres conductores en una canalización en 
transiciones aéreo -subterráneas.  
Debe decir:  
b) Instalación  
1) En media tensión puede  usarse un ducto no metálico por cable  
Soporte o fundamento:  
En el proyecto de NOM dice en 328 -10(4) que un cable de media tensión puede ir 
enterrado d irectamente. De ahí que se sugiere que no sea obligatorio en otra parte de 
la NOM el usar ducto no metálico.  NO PROCEDE  
Este Artículo está alineado con la 
normativa del suministrador  
1165.  923-14 b) 8)  
… 
923-14 b) 9)  ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Se recomienda que los ductos se instalen con una pendiente de 0.25 por ciento como 
mínimo, para facilitar el drenado.  
… 
Para evitar la posibilidad de que por los ductos entren líquidos, gases o animales, se 
recomienda utilizar sellos que impidan su paso. Esta medida puede complementarse 
con la instalación de dispositivos de ventilación y drenaje.  
Debe decir:  
Los ductos se deben instalar con una pendiente de 0.25 por ciento como mínimo, para 
facilitar el drenado.  
… 
Los ductos sin uso deben sellarse en ambos extremos entre registros  
Soporte o fundamento:  
Modificar redacción para establecer palmariamente la disposición obligatoria  NO PROCEDE  
Este Artículo está alineado con la 
normativa del suminist rador  
 
1166.  923-21 
… 
924-5 d) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO Dice:  
a) Tráfico de peatones y vehículos ,b) Trabajadores, c) Conductores  
… 
Eficiencia.  Para optimizar el uso de la energía, se recomienda proporcionar 
mantenimiento e inspeccionar las luminarias y sus conexiones.  NO PROCEDE  
Este Artículo está alineado con la 
normativa del suministrador   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Debe decir:  
Eliminar toda la seccion incluyendo todo el texto en cada subsección  
… 
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Corresponde a un manual de puesta en servicio, operación  o mantenimiento  
1167.  924-1 ING. JOSÉ 
ANTONIO LÓPEZ 
AGUAYO  
(FECIME)  Dice:   
924-1. Objetivo y campo de aplicación.  Este Artículo contiene requisitos que se 
aplican a las subestacion es de usuarios (véase 110 -30 y 110 -31), y a las instalaciones 
que forman parte de sistemas instalados en la vía pública.  
Estos requisitos se aplican a toda instalación, en el caso de instalaciones 
provisionales (que pueden requerirse en el proceso de const rucción de fábricas o en 
subestaciones que están siendo reestructuradas o reemplazadas), el cumplimiento de 
alguno de estos requisitos se puede lograr por otros medios, siempre que se brinde la 
debida seguridad.  
Debe decir:  
924-1. Objetivo y campo de apli cación.  Este Artículo contiene requisitos que se 
aplican a las subestaciones de usuarios (véase 110 -30 y 110 -31). 
Estos requisitos se aplican a toda instalación, en el caso de instalaciones 
provisionales (que pueden requerirse en el proceso de construcción  de fábricas o en 
subestaciones que están siendo reestructuradas o reemplazadas), el cumplimiento de 
alguno de estos requisitos se puede lograr por otros medios, siempre que se brinde la 
debida seguridad.  
Soporte o fundamento:  
Está Norma es de utilización . 
La mayoría de las instalaciones están dentro de la propiedad de los usuarios.  NO PROCEDE  
 
También aplica o puede aplicar a 
instalaciones de utilizqación en la vía 
pública.  
 
1168.  924-6 a) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELEC TRICISTAS Dice:  
Pisos.  En las subestaciones los pisos deben ser planos, firmes y con superficie 
antiderrapante, se debe evitar que haya obstáculos en los mismos. Los huecos, 
registros y trincheras deben tener tapas adecuadas. El piso d ebe tener una pendiente 
(se recomienda una mínima de 2.5 por ciento) hacia las coladeras del drenaje.  
Debe decir:  
Pisos. En las subestaciones los pisos deben ser planos, firmes y con superficie NO PROCEDE  
Este Artículo está alineado con la 
normativa del suministrador        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   DE MEXICALI 
B.C. A.C  antiderrapante, se debe evitar que haya obstáculos en los mism os. Los huecos, 
registros y trincheras deben tener tapas adecuadas. El piso debe tener una pendiente 
mínima de 2.5 por ciento hacia las coladeras del drenaje.  
Soporte o fundamento:  
Eliminar “se recomienda una”  
1169.  924-8 a) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
a) Extintores. Deben colocarse extintores portátiles en lugares visibles, de fácil acceso, 
libres de obstáculo s y debidamente señalizados, situando dos, cuando menos, a una 
distancia que no exceda de 15 metros de la entrada de las subestaciones. En 
tensiones mayores de 1000 volts no se deben utilizar extintores de polvo químico seco.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o  fundamento:  
Corresponde a otra Secretaria u organismo en otra NOM o NMX Esta disposición 
subordina una NOM a lo dispuesto por un reglamento local de prevención de incendios  NO PROCEDE  
Este Artículo está alineado con la 
normativa del suministrador  
1170.  924-8 b) ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
b) Sistemas integrados. En tensiones mayores de 69 kilovolts, se deben usar sistemas 
de protección contra incendio tipo fijo que operen automática mente por medio de 
detectores de fuego que, al mismo tiempo, accionen alarmas.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Corresponde a otra Secretaria u organismo en otra NOM o NMX. Esta disposición 
subordina una NOM a lo dispuesto por un reglamento local  de prevención de incendios  NO PROCEDE  
Este Artículo está alineado con la 
normativa del suministrador  
1171.  924-8 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Protección contra incendio.  Independien temente de los requisitos y 
recomendaciones que se fijen en esta sección, debe cumplirse la reglamentación en 
materia de prevención de incendios.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Esta disposición subordina una NOM a lo dispuesto por un reglamento  local de 
prevención de incendios  NO PROCEDE  
Este Artículo está alineado con la 
normativa del suministrador  
 
1172.  924-10 ING. JOSÉ 
ANTONIO LÓPEZ 
AGUAYO  
(FECIME)  Dice:   
924-10. Dispositivo general de protección contra sobrecorriente.  Toda 
subestación debe  tener en el lado primario un dispositivo general de protección contra 
sobrecorriente para la tensión y corriente del servicio, referentes a la corriente de 
interrupción y a la capacidad o ajuste de disparo, respectivamente (ver 230 -206).  
En subestaciones con dos o más transformadores, o en subestaciones receptoras 
con varias derivaciones para transformadores remotos u otras cargas, véase 240 -100. NO PROCEDE  
La propuesta limita la aplicación de lo 
especificado.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       Excepción:  En ampliaciones de subestaciones compactas aplicar la Excepción de 
924-2.  
Debe decir:  
924-10. Dispo sitivo general de protección contra sobrecorriente.  Toda 
subestación debe tener en el lado primario un dispositivo general de protección contra 
sobrecorriente para la tensión y corriente del servicio, referentes a la corriente de 
interrupción y a la capaci dad o ajuste de disparo, respectivamente.  
Para subestaciones de capacidad superior a 500 kVA ver 230 -206. 
En subestaciones con dos o más transformadores, o en subestaciones receptoras 
con varias derivaciones para transformadores remotos u otras cargas, véa se 240 -100. 
Excepción:  En ampliaciones de subestaciones compactas aplicar la Excepción de 
924-2.  
Soporte o fundamento:  
Como está actualmente: al ver Sección 230 -206, aplica para subestaciones de 
cualquier capacidad, ya que la misma sección nos refiere a l a sección 230 -205, 
Subsección 230 -205  b), donde se habla de que “cada medio de desconexión debe 
desconectar simultáneamente a todos los conductores de fase de acometida que 
dependen de él”  
No se aclaran capacidades.  
Con la modificación propuesta se aclara  en qué casos aplica, considerando la 
seguridad de las personas y los inmuebles, así como también cuando la capacidad de 
las subestaciones es significativa.  
1173.  924-16 ING. JOSE LUIS 
GARCI A PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO 
ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  Dice:  
Identificación del equipo eléctrico.  Para identificar al equipo eléctrico en 
subestaciones se recomienda pintarlo y codificarlo, usando placas, etiquetas o algún 
otro medio q ue permita distinguirlo fácilmente, tanto respecto de su funcionamiento 
como del circuito al que pertenece. Es conveniente establecer un método de 
identificación uniforme en todo el equipo instalado en una subestación o en un grupo 
de instalaciones que cor respondan a un mismo usuario.  
Debe decir:  
Identificación del equipo eléctrico.Para identificar al equipo eléctrico en subestaciones 
se debe pintarlo y codificarlo, usando placas, etiquetas o algún otro medio que permita 
distinguirlo fácilmente, tanto respe cto de su funcionamiento como del circuito al que 
pertenece. Se debe establecer un método de identificación uniforme en todo el equipo 
instalado en una subestación o en un grupo de instalaciones que correspondan a un 
mismo usuario.  
Soporte o fundamento:  
Cambiar “recomienda “ y “conveniente” por “se debe”  NO PROCEDE  
Este Artículo está alineado con la 
normativa del suministrador  
 
1174.  924-19 ING. JOSE LUIS 
GARCIA PÉREZ  
 
COLEGIO DE 
INGENIEROS 
MECÁNICO Dice:  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
Sección y subsecciones repiten disposiciones obligatorias establecidas en secciones NO PROCEDE  
El contexto del Capítulo 9 versa sobre 
las instalaciones que no sean materia 
del Sistema Eléctrico Nacional.        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   ELECTRICISTAS 
DE MEXICALI 
B.C. A.C  450-8, 450 -9 y 924 -8 si como articulo 450 en general  
1175.  Capítulo 10. Tablas  
NUEVO  CANAME  Dice:   
TABLA 4 Dimensiones y porcentaje disponible para los conductores del área del 
tubo Conduit  (Basado en la tabla 1, de este Capítulo)  
Debe decir:  
 
Soporte o fundamento:  
Es urgente e indispensable, revisar y actualizar el “Acuerdo que determina los lugares 
de concentración pública para la revisión de las instalaciones eléctricas”.  
No se debe limitar la evaluación de la conformidad de la NOM -001-SEDE mediante la 
revisión de las instal aciones eléctricas, limitada a lugares de concentración pública 
establecidos en el acuerdo.  
En México y el mundo, el principal lugar de reunión de las familias es la vivienda.  
Todas las personas sin excepción no deben sufrir discriminación ni deben ser 
excluidas del beneficio de la seguridad sustentada en la revisión de las instalaciones 
eléctricas de sus viviendas.  
Es incongruente limitarlo a:  
1.20 Condominios horizontales o edificios habitacionales de más de tres niveles, 
exclusivamente en las instalacion es de los servicios comunes y alimentación 
general;  
1.21 Edificios para oficinas o consultorios, de más de tres niveles;  
DEBEMOS PROMOVER LA APLICACIÓN DE UN MECANISMO ALTERNATIVO, AL 
MENOS PARA CONSTRUCTORAS QUE CONSTRUYEN VIVIENDAS O 
FRACCIONAMIENTOS HOR IZONTALES EN SERIE.  NO PROCEDE  
La propuesta está considerada en la 
tabla 4 (tubo conduit no metálico 
(ENT).  
 
1176.  CAPITULO 11  Empresa:  
BTICINO  
CANAME  Dice:   
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (PEC).  
1. Objetivo  
Este Procedimiento para la  Evaluación de la Conformidad, en adelante PEC, establece NO PROCEDE  
El acuerdo ya está incluido en la NOM.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       la metodología para que, mediante la verificación, se evalúe la conformidad de las 
instalaciones eléctricas con esta NOM.  
2. Referencias  
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
• Ley de la I ndustria Eléctrica.  
• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
• Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.  
• Norma Oficial Mexicana NOM -008-SCFI -2002, Sistema General de Unidades 
de Medida.  
• Norma Mexicana NMX -J-136-ANCE -2007, Abreviaturas y Símbolos para 
Diagramas, Planos y Equipos Eléctricos.  
• Acuerdo que determina los lugares de concentración pública para la 
verificación de las instalaciones eléctricas.  
Debe decir:  
1. Objetivo  
Este Procedimiento para la Evaluación de la Conf ormidad, en adelante PEC, establece 
la metodología para que, mediante la verificación, se evalúe la conformidad de las 
instalaciones eléctricas con esta NOM.  
2. Referencias  
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
• Ley de la Industria Eléctrica.  
• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
• Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.  
• Norma Oficial Mexicana NOM -008-SCFI -2002, Sistema General de Unidades 
de Medida.  
• Norma Mexicana NMX -J-136-ANCE -2007, Abreviaturas y Símbolo s para 
Diagramas, Planos y Equipos Eléctricos.  
• Acuerdo que determina los lugares de concentración pública para la 
verificación de las instalaciones eléctricas.  
Soporte o fundamento:  
Es urgente e indispensable, eliminar o revisar y actualizar el “Acuerdo que determina 
los lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   eléctricas”.  
No se debe limitar la revisión de la conformidad con la NOM -001-SEDE mediante la 
verificación de las instalaciones eléctricas, limitada a lugares de c oncentración pública 
establecidos en el acuerdo.  
En México y el mundo, el principal lugar de reunión de las familias es la vivienda.  
Todas las personas sin excepción, no deben sufrir discriminación ni deben ser 
excluidas del beneficio de la seguridad suste ntada en la revisión de las instalaciones 
eléctricas de sus viviendas.  
Es incongruente, discriminatorio y no equitativo limitarlo a:  
1.20 Condominios horizontales o edificios habitacionales de más de tres 
niveles, exclusivamente en las instalaciones de los  servicios comunes y 
alimentación general;  
1.21 Edificios para oficinas o consultorios, de más de tres niveles;  
DEBEMOS PROMOVER LA APLICACIÓN DE UN MECANISMO ALTERNATIVO, 
AL MENOS PARA CONSTRUCTORAS QUE CONSTRUYEN VIVIENDAS O 
FRACCIONAMIENTOS HORIZONTALES  EN SERIE, LOS CUALES EN SU 
CONJUNTO, TAMBIEN SON LUGARES DE CONCENTRACION PUBLICA.  
 
1177.  CAPÍTULO 11  
 PEC  
 José Luis Córdova 
Barba  
UVSEIE -529 
 Dice:  
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  
Estado actual  
El Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad está en el Título 5 Capítulo 11  
Propuesta   
El Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad debería estar en un Título 
independiente.  
Ejemplo: Título 6, y que el actual Titulo 6 se desplace a ser Títu lo 7. 
Fundamento   
Al ser un Capítulo del Título 5, se podría interpretar que la Evaluación de la 
Conformidad excluye los otros títulos, particularmente el Título 4, y por consiguiente la 
evaluación de la conformidad quedaría limitada al cumplimiento del T ítulo 5.  
 NO PROCEDE  
En la Introducción de la NOM se 
menciona:  
El Título 4 de esta NOM establece 
los “principios fundamentales”, los 
cuales no están sujetos a 
modificaciones en función de 
desarrollos tecnológicos.  
El Título 5 “Especificaciones”, 
contiene l os requisitos técnicos cuya 
observancia tienen por objeto asegurar 
la conformidad de las instalaciones 
eléctricas a los principios 
fundamentales del Título 4 de esta 
NOM.  
En virtud de lo anterior en la 
verificación se evalúa la conformidad 
de la instalació n con lo especificado en 
la NOM.  
 
1178.  CAPÍTULO 11  
 PEC  
 José Luis Córdova 
Barba  
UVSEIE -529 
 Dice:  
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  
Estado actual  NO PROCEDE  
Los requisitos establecidos son los 
mínimos necesarios sin perjuicio de 
que la UVIE solicite toda la información 
adicio0nal que considere pertinente 
dependiendo del tipo de instalación a  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       El Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad no solicita Diagramas de 
Sistema de Comunicaciones . 
Propuesta   
Que el Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad solicite tanto en 7.1 
(instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW) como en 7.2 
(instalaciones eléctricas con carga instalada igual o mayor a 100 kW) los Diagramas de 
Sistemas de Comunicación o una carta donde el solicitante declare que no existen 
sistemas de comunicaciones.  
Fundamento   
La mayoría de las instalaciones donde se utiliza electricidad también se utiliza sistemas 
de comunicación (telefonía, internet, radioco municaciones, etc.) mencionados en los 
Capítulos 6 y 8.  
Para la satisfactoria Evaluación de la Conformidad, la verificación de estos sistemas de 
comunicación debe realizarse desde la etapa documental mediante los diagramas 
correspondientes.  verificar.  
 
1179.  CAPITULO 11, 
Punto 3  Colegio de 
Ingenieros 
Mecánicos Y  
Electricistas del 
Estado de Jalisco 
A.C. Dice:  
 El presente PEC es para evaluar la conformidad de las instalaciones a que se refieren 
los artículos 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica; 112 de su 
Reglamento y el Acuerdo que determina l os lugares de concentración pública para la 
verificación de las instalaciones eléctricas, independientemente de por quién estarán 
energizadas o suministradas.  
La evaluación de la conformidad de las instalaciones eléctricas con la NOM será 
realizada en cual quier tiempo por la Autoridad competente de manera fundada y 
motivada, y por las Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas aprobadas por 
la misma Autoridad, para cuyo efecto se hará uso del presente PEC.  
Debe decir:  
El presente PEC es para evalu ar la conformidad de las instalaciones eléctricas a 
que se refieren los artículos 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica; 112 
de su Reglamento y el Acuerdo que determina los  lugares de concentración pública 
para la verificación de las ins talaciones eléctricas, independientemente de por quién 
estarán energizadas,  suministradas o desconectadas del sistema eléctrico.  
La evaluación de la conformidad de las instalaciones eléctricas con la NOM será 
realizada en cualquier tiempo por la Autoridad  competente de manera fundada y 
motivada, y a petición de parte, por las Unidades de Verificación de Instalaciones 
Eléctricas aprobadas por la misma Autoridad, para cuyo efecto se hará uso del 
presente PEC.  
Soporte o fundamento:  
Claridad en la redacción.  NO PROCEDE  
 
La propuesta resultaría confusa y no 
se identifica el supuesto que pretende 
considerar  
 
1180.  PEC  
4.1 Acta de 
evaluación de la ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: 4.1. Acta de evaluación de la conformidad: Documento ela borado por la 
Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas en cada una de las visitas de 
verificación a la instalación eléctrica, en el cual deben constar por lo menos los PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
4.1. Acta de evaluación de la       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   conformidad  siguientes datos:  
Debe decir: 4.1. Acta de evaluación de la conformidad: Docum ento elaborado por 
la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas en cada una de las visitas de 
verificación a la instalación eléctrica, en el cual deben constar por lo menos los 
siguientes datos: Nombre Denominación o Razón Social del Solicitante  
Soporte o fundamento:  En el formato está correcto, solamente falta en la definición.  conformidad: Documento elaborado 
por la Unidad de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas en cada  una 
de las visitas de verificación a la 
instalación eléctrica, en el cual deben 
constar por lo menos los siguientes 
datos: Nombre, Denominación o Razón 
Social del Solicitante, hora, día, mes y 
año en que …..  
1181.  PEC 4.10    GABRIEL 
MENDEZ ARCEO 
– FECIME  Dice:   
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
4. Definiciones  
4.10. Modificación:  Es el cambio de las características originales de una instalación 
eléctrica sin que cambie  el valor en kW de la carga instalada.  
Debe decir:  
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
4. Definiciones  
4.10. Modificación : Es el cambio de las características originales de una instalación 
eléctrica sin que aumente el valor en kW de la carga instalada.  
Soporte o fundamento:  
Hay casos en que se solicitan servi cios de verificación de instalaciones donde el valor 
en KW de la carga instalada ha disminuido : por razones de eficiencia, reducción de 
equipos, etc.  
 La definición actual de Modificación  no se puede aplicar a esas instalaciones, al 
cambiar la definición ya lo permite.  NO PROCEDE  
La modificación también aplica cuando 
disminuye la carga  
1182.  CAPITULO 11, 
Punto 4.13  Colegio de 
Ingenieros 
Mecánicos Y 
Electricistas del 
Estado de Jalisco 
A.C. Dice:   
Responsable del proyecto: Persona física que sea ingeniero electricista, ingeniero 
mecánico electricista, ingeniero eléctrico electrónico o ingeniero en ramas afines, con 
cédula profesional.  
Debe decir:  
Responsable del proyecto: Persona física que sea ingeniero electricista, ingeniero 
mecánico electricista, ingeni ero eléctrico electrónico o ingeniero en ramas afines, con 
cédula profesional, qué estampara su firma autógrafa en todos, y cada una de las 
impresiones de los planos, y la memoria técnico -descriptiva. Y si entrega el proyecto 
eléctrico en archivo electróni co, expedirá y entregará en original una carta en formato 
libre, donde hace constar ser responsable del proyecto eléctrico. Misma carta que se 
anexará al expediente técnico de la unidad de verificación.  
Soporte o fundamento:  
Completar la definición y oblig aciones del responsable del proyecto.  NO PROCEDE  
La propuesta no es materia de la NOM.  
 
1183.  PEC 4.13  ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ        
(FECIME)  Dice:   
4.13. Responsable del proyecto:  Persona física que sea ingeniero electricista, 
ingeniero mecánico electricis ta, ingeniero eléctrico electrónico o ingeniero en ramas NO PROCEDE  
La propuesta no es materia de la NOM   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       afines, con cédula profesional.  
Debe decir:  
ELIMIINAR  
Soporte o fundamento:  
No se encuentra establecido en el cuerpo de la NOM este requisito y en un PEC no es 
instrumento regulatorio  
1184.  CAPITULO 11, 
Punto 4.16  Colegio de 
Ingenieros 
Mecánicos Y 
Electricistas del 
Estado de Jalisco 
A.C. Dice:   
Solicitante de la verificación: Persona responsable, que requiere a una UVIE el servicio 
de verificación de un a instalación eléctrica.  
Debe decir:  
Solicitante de la verificación: Persona responsable de la instalación eléctrica, que 
requiere a una UVIE el servicio de verificación de una instalación eléctrica.  
Soporte o fundamento:  
Esclarecer cual debe ser el domici lio para no generar conflictos  de ubicación según los 
requerimientos del suministrador.  NO PROCEDE  
La propuesta no está relacionada con 
el numeral que nos ocupa  
1185.  PEC 4.18  ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ         
(FECIME)  Dice:   
4.18. Verificación:  La constataci ón ocular, comprobación, pruebas o examen de 
documentos, que se realiza para evaluar la conformidad de una instalación eléctrica 
con la NOM en un momento determinado.  
Debe decir:  
4.18. Verificación:  La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, 
medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para 
evaluar la conformidad en un momento determinado. Del cumplimiento de la NOM.  
Soporte o fundamento:  
La definición no es conforme lo establece la LFSMN en su Artículo 3º Fracción XVIII y 
para adecuar a lo establecido en la Ley  NO PROCEDE  
La definición se establece 
específicamente para el PEC  
1186.  PEC 4.2  ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ         
(FECIME)  Dice:   
4.2. Alcance de la verificación:  Es el valor expresado en kW de una parte o el 
total de la carga instalada de la instalación eléctrica que el solicitante de la verificación 
requiera que sea verificado.  
Debe decir:  
4.2. Alcance de la verificación:  Es el valor expresado en kW de una parte o el 
total de la carga instalada de la instalación  eléctrica o capacidad de la generación  
que el solicitante de la verificación requiera que sea verificado.  
Soporte o fundamento:  
Dentro de los acuerdos que establecen la verificación se debe contemplar la capacidad 
de las plantas de generación que no son c argas en sí sino generadores. Esto se ha 
visto reflejado por ejemplo  en las generaciones solares menores a o.5 MW  PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
4.2. Alcance de la verificación:  
Es el valor expresado en kW de una 
parte o el total de la carga instalada de 
la instalación eléctrica y la capacidad 
de la generación, en su caso, que el 
solicitante de la verificación requiera 
que sea verificado.  
 
 
1187.  PEC 4.5  ING. JOSÉ 
ANTONIO LÓPEZ 
AGUAYO  Dice:   
4.5. Carga Instalada:  Es el valor total en  kW de los equipos, aparatos y 
dispositivos que se conectarán a la instalación eléctrica, para la cual fue diseñada y NO PROCEDE  
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   (FECIME)  construida.  
Debe decir:  
4.5. Carga Instalada:  Es el valor total en kW de los equipos, aparatos y 
dispositivos que se conectarán a la inst alación eléctrica, para la cual fue diseñada y 
construida.  
En el caso de servicios nuevos, este valor será el mismo que el alcance de 
verificación.  
Para ampliaciones el solicitante, presentará información que compruebe la carga 
existente (puede ser un reci bo de C.F.E o proyecto eléctrico).  
Soporte o fundamento:  
Si queda como está actualmente, en el caso de ampliaciones para servicios existente, 
la Unidad de Verificación adquiere una responsabilidad que no le corresponden por lo 
existente.  
Este fundamento es  por la leyenda que tienen en la parte inferior los formatos de 
Dictamenes de Verificación que dice:  
“Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente 
Dictamen de Verificación son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudi era 
derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que, 
en su caso, procedan.”  
 La definición es de carga instalada, no 
de alcance de la verificación.  
 
1188.  PEC 4.5  ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ         
(FECIME)  Dice:   
4.5. Carga Instalada:  Es el valor total en kW de los equipos, aparatos y dispositivos 
que se conectarán a la instalación eléctrica, para la cual fue diseñada y construida  
Debe decir:  
4.5. Carga Instalada:  Es el valor total en kW de los equipos, aparatos y di spositivos 
que se conectarán a la instalación eléctrica, para la cual fue diseñada y construida o la 
capacidad de generación de la planta  
Soporte o fundamento:  
Con la modificación a la LIE, se están solicitando la verificación de las instalaciones 
eléctric as de las planta de generación y no necesariamente son cargas que consumen 
sino generadores  NO PROCEDE  
Se está dando la definición de “Carga 
instalada”  
La propuesta está fuera del contexto 
del numeral  
 “4.  Definiciones”  
 
1189.  PEC 5.2  Ing. Gerardo 
Gaspar  Maltos 
Villarreal  Dice:   
5.2. La evaluación de la conformidad la lleva a cabo una UVIE a petición de parte.  
El solicitante de la verificación puede requerir a la UVIE de su preferencia la NO PROCEDE  
La LIE contempla que las unidades de 
verificación deberán mantener una  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       evaluación de la conformidad de la instalación eléctrica con la NOM , para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales o para los fines que al interesado convenga.  
Para evitar conflicto de intereses, la UVIE que seleccione el solicitante de la 
verificación no debe tener, durante el proceso de verificación:  
• Relación come rcial alguna, ni ser empleado del:  
 Propietario.  
 Solicitante de la verificación.  
 Constructor.  
 Proyectista de la instalación eléctrica.  
 Suministrador.  
• Participación en:  
 El diseño o construcción de la instalación eléctrica a verificar.  
 En alguna consultoría  relacionada con la instalación eléctrica a verificar.  
 En el suministro de equipo y material eléctrico para la instalación 
eléctrica a verificar.  
La verificación de las instalaciones eléctricas podrá realizarse durante las 
diferentes etapas de su construcc ión, quedando asentado en el acta correspondiente.  
Debe decir:  
5.2. La evaluación de la conformidad la lleva a cabo una UVIE a petición de parte.  
El solicitante de la verificación puede requerir a la UVIE de su preferencia la 
evaluación de la conformidad d e la instalación eléctrica con la NOM, para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales o para los fines que al interesado convenga.  
Para evitar conflicto de intereses, la UVIE que seleccione el solicitante de la 
verificación no debe tener, durante el pro ceso de verificación:  
• Relación comercial alguna, ni ser empleado del:  
 Propietario.  
 Solicitante de la verificación.  
 Constructor.  
 Proyectista de la instalación eléctrica.  
 Suministrador, generador, transportista o distribuidor de energía 
eléctrica  
• Partici pación en:  
 El diseño o construcción de la instalación eléctrica a verificar.  estricta separación legal.        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018    En alguna consultoría relacionada con la instalación eléctrica a verificar.  
 En el suministro de equipo y material eléctrico para la instalación 
eléctrica a verificar.  
La verificac ión de las instalaciones eléctricas podrá realizarse durante las diferentes 
etapas de su construcción, quedando asentado en el acta correspondiente.  
Soporte o fundamento:  
Con objeto de hacer consistente con la nueva reglamentación en nuestro país, 
creemos que debe de agregarse los diferentes participantes en el proceso eléctrico.  
 
1190.  PEC 6.2  ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ         
(FECIME)  Dice:   
6.2. Recib ida la solicitud de verificación, la UVIE, de común acuerdo con el 
solicitante de la verificación, debe establecer los términos y las condiciones de los 
trabajos de verificación a través de un contrato de prestación de servicios y proceder a 
inscribir en e l SEDIVER los datos de la instalación eléctrica a verificar:  
I. Fecha de recepción de la solicitud de la verificación.  
II. Fecha de firma del contrato de prestación de servicios celebrado entre la 
UVIE y el solicitante de la verificación.  
Debe decir:  
6.2. Recibida la solicitud de verificación, la UVIE, de común acuerdo con el 
solicitante de la verificación, debe establecer los términos y las condiciones de los 
trabajos de verificación a través de un contrato de prestación de servicios y proceder a 
inscribi r en el SEDIVER los datos de la instalación eléctrica a verificar:  
I. Fecha de recepción de la solicitud de la verificación.  
Corregir numeración  
Soporte o fundamento:  
La Fracción II no es parte del proceso de verificación que se establece en la LFSMN, 
en donde se indica que se realiza la verificación a solicitud de parte y con la Fracción I 
se cumple este requisitos de Ley  
 NO PROCEDE  
Se pide esta información para dar 
transparencia y poder verificar, en la 
medida de lo posible, que la 
verificación se haya r ealizado en 
tiempo y forma y no únicamente se 
haya emitido el dictamen sin siquiera 
estar la instalación terminada  
 
1191.  PEC 6.2  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          Dice:  
XI. Características de la instalación eléctrica a verificar.  NO PROCEDE  
La verificación es a solicitud de parte y  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       FECIME  a. Carga instala da en kilowatts (kW).  
b. Tensión eléctrica de suministro en volts (V).  
c. Capacidad de la subestación en kilovoltamperes (kVA), en caso de que 
se encuentre dentro del alcance de la verificación.  
d. Tipo de instalación: Lugar de concentración pública, área peligrosa, 
industria u otro.  
e. Tipo de verificación: Instalación nueva, ampliación de una instalación, 
modificación de una instalación, verificación periódica de una 
instalación con áreas peligrosas (clasificadas), subestación o instalación 
construida ant es de la entrada en vigor de la NOM 001 SEDE 2018.  
Debe decir:  
XI. Características de la instalación eléctrica a verificar.  
a. Carga instalada en kilowatts (kW)  
b. Tensión eléctrica de suministro en volts (V).  
c. Capacidad de la subestación en kilovoltampe res (kVA), en caso de que 
se encuentre dentro del alcance de la verificación.  
d. Tipo de instalación: Lugar de concentración pública, área peligrosa, 
industria u otro.  
e. Tipo de verificación: Instalación nueva, ampliación de una instalación, 
modificación de una instalación, verificación periódica de una 
instalación con áreas peligrosas (clasificadas), central de generación,  
subestación o instalación construida antes de la entrada en vigor de la 
NOM 001 SEDE 2018.  
Soporte o fundamento:  
La norma tiene artícu los sobre instalaciones de generación eólica y fotovoltaica, a las 
que se les pide también estén verificadas para interconectar a la red. Actualmente el 
SEDIVER tiene el problema que no se puede poner solo generación con 0 kW de 
carga, porque no lo dice el  PEC.  si es necesaria alguna precisión o 
aclaración se hace en el apartado de 
NOTAS en el dictamen  
1192.  PEC 6.2 XI(e) y 
ANEXO C  ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ         
(FECIME)  Dice:   
Tipo de verificación: Instal ación nueva, ampliación de una instalación, modificación de 
una instalación, verificación periódica de una instalación con áreas peligrosas 
(clasificadas), subestación o instalación construida antes de la entrada en vigor de 
la NOM 001 SEDE 2018.  
Debe dec ir: 
Tipo de verificación: Instalación nueva, ampliación de una instalación, modificación de 
una instalación, verificación periódica de una instalación con áreas peligrosas NO PROCEDE  
La verificación es a solicitud de parte y 
si es necesaria alguna precisión o 
aclaración se hace en el apartado de 
NOTAS en el dictame n       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   (clasificadas), subestación o instalación construida antes de la entrada en vigor de  la 
NOM 001 SEDE 2018, u otra.  
Soporte o fundamento:  
El IMSS solicita anualmente bajo la NOM de Protección Civil la verificación de las 
instalaciones eléctricas de las guarderías, y, en muchos casos no caen en alguno de 
los tipos especificados en el SEDIVE R y en el dictamen, por lo que se sugiere dejar la 
opción de OTRO TIPO, y escribirlo en las NOTAS del dictamen.  
 
1193.  CAPITULO 11, 
Punto 6.2 VIII a.,b.  Colegio de 
Ingenieros 
Mecánicos Y 
Electricistas del 
Estado de Jalisco 
A.C. Dice:  
a. Calle.  
b. Número exterior.  
Debe decir:  
a. Calle donde estará la acometida y el equipo de medición del suministrador.  
b. Número e xterior donde estará la acometida y el equipo de medición del 
suministrador.  
Soporte o fundamento:  
- Esclarecer cual debe ser el domicilio para no generar conflictos  de ubicación según 
los requerimientos del suministrador.  NO PROCEDE  
En el dictamen se pue de hacer 
cualquier aclraración que se juzgue 
pertinente en el rubro de NOTAS  
1194.   
PEC 6.6  ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ         
(FECIME)  Dice:   
6.6. La UVIE deberá realizar las comprobaciones necesarias a fin de acreditar que 
los siguientes conceptos están dent ro de los límites y parámetros establecidos en la 
NOM:  
I. Resistencia de aislamiento de los conductores alimentadores principales.  
II. Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas.  
III. Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra.  
IV. Polaridad de las conexiones en los contactos.  
V. Los demás que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM.  
Debe decir:  
Eliminar  
Soporte o fundamento:  
La NOM no establece parámetros de medición ni los métodos de prueba como lo 
establece la Fracción IV del Artículo 41 de la LFSMN  NO PROCEDE  
 
Se deben realizar comprobaciones 
para dar cumplimiento a la verificación.  
 
 
1195.  PEC 6.6  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: 6.6.  La UVIE deberá realizar las comprobaciones necesar ias a fin de 
acreditar que los siguientes conceptos están dentro de los límites y parámetros 
establecidos en la NOM:  NO PROCEDE  
 
Se deben realizar comprobaciones  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       I. Resistencia de aislamiento de los conductores alimentadores principales.  
II. Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metál icas. 
III. Resistencia de electrodos artificiales  y de la red de tierra.  
IV. Polaridad de las conexiones en los contactos.  
V. Los demás que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM.  
Debe decir:  
6.6. La UVIE deberá realizar las comprobacione s necesarias a fin de acreditar que 
los siguientes conceptos están dentro de los límites y parámetros establecidos en la 
NOM:  
I. Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas.  
II. Resistencia de electrodos y de la red de tierra.  
III. Polaridad de las conexiones en los contactos.  
IV. Los demás que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM  
Soporte o fundamento:  El PROY -NOM -001-SEDE -2018 no tiene valor alguno 
para comprobar que existe una buena resistencia del aislamiento de los 
conductores de los alimentadores.   
El PROY -NOM -001-SEDE -2018 no menciona que existan electrodos artificiales, 
por lo que la palabra artificiales no debe existir en el PEC.  
 para dar cumplimiento a la verificac ión. 
 
1196.  PEC 6.7  Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
6.7. El Dictamen de Verificación será expedido por la UVIE ……. lo solicita.  
Para el caso de las instalaciones eléctricas que hayan estado en servicio antes de 
la entrada en vigor de la Norma  Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones 
Eléctricas (utilización) y que por cualquier causa requieran de un Dictamen de 
Verificación, éste deberá emitirse con base a los conceptos y alcance a que se refiere 
el Anexo B del presente PEC.  
Debe decir : 
6.7. El Dictamen de Verificación será expedido por la UVIE ……. lo solicita.  
Para el caso de las instalaciones eléctricas que hayan estado en servicio antes de la 
entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones 
Eléctricas (u tilización) y que por cualquier causa requieran de un Dictamen de 
Verificación, éste deberá emitirse con base a los conceptos y alcance a que se indican 
en 7.4 y en el Anexo B del presente PEC.  
Soporte o fundamento:  
Las instalaciones que requieren ser veri ficadas y que fueron construidas antes de la 
entrada en vigor de la presente norma, deben cumplir ciertos requisitos en cuanto a la 
documentación mínima que deben presentar para poder ser evaluadas.  NO PROCEDE  
 
El Anexo B, establece las acciones a 
ejecutar  en estos casos ya que 
generalmente no existe tal información  
 
1197.  CAPITULO 11, 
Punto 6.7  Colegio de 
Ingenieros 
Mecánicos Y Dice:  
El Dictamen de Verificación será expedido por la UVIE sólo si ha constatado que la  
instalación eléctrica cumple con la NOM. Dicho Dictamen debe estar soportado por las NO PROCEDE  
La UVIE debe ser capaz de detectar la 
antigüedad de la instalación si es el       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Electricistas del 
Estado de Jalisco 
A.C. actas de evaluación de la conformidad, así como por el expediente técnico. Cuando se 
trate de modificaciones o ampliaciones a instalaciones eléctricas existentes, la 
verificación y el Dictamen de Verificación se pueden limitar a la parte modificada o 
ampliada. si el solicitante de la verificación así lo solicita.  
Para el caso de las instalaciones eléctricas que hayan estado en servicio antes de 
la entrada en vigor de la No rma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones 
Eléctricas (utilización) y que por cualquier causa requieran de un Dictamen de 
Verificación, éste deberá emitirse con base a los conceptos y alcance a que se refiere 
el Anexo B del presente PEC.  
Debe d ecir:  
El Dictamen de Verificación será expedido por la UVIE sólo si ha constatado que la 
instalación eléctrica cumple con la NOM. Dicho Dictamen debe estar soportado por las 
actas de evaluación de la conformidad, así como por el expediente técnico. Cuando se 
trate de modificaciones o ampliaciones a instalaciones eléctricas existentes, la 
verificación y el Dictamen de Verificación se pueden limitar a la parte modificada o 
ampliada. si el solicitante de la verificación así lo solicita.  
Para el caso de las ins talaciones eléctricas que hayan estado en servicio antes de 
la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones 
Eléctricas (utilización) y que por cualquier causa requieran de un Dictamen de 
Verificación, éste deberá emitirse con base a los conceptos y alcance a que se refiere 
el Anexo B del presente PEC, independientemente de la carga instalada.  
Haciendo constar que la instalación estaba en servicio antes de la entrada en vigor de 
la Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2018 me diante una copia de la factura del 
suministrador de energía eléctrica, o un contrato de arrendamiento o cualquier otro 
documento fehaciente a satisfacción de la UVIE.  
Soporte o fundamento:  
- Esclarecer cómo se valida la aplicación del Anexo B.  caso  
1198.  PEC 6.7.  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: PEC 6.7.  El Dictamen de Verificación será expedido por la UVIE sólo si ha 
constatado que la instalación eléctric a cumple con la NOM.  
Debe decir: PEC 6.7.  El Dictamen de Verificación será expedido por la UVIE sólo si ha 
constatado personalmente  que la instalación eléctrica cumple con la NOM , para lo que 
se tomará evidencia fotográfica de la asistencia del ingeniero v erificador frente al 
establecimiento o vivienda verificada.  
Soporte o fundamento: Hasta ahora, una deficiencia del PEC es que ha permitido 
emitir el dictamen de verificación a distancia, ya que no pide evidencia alguna de 
que el personal aprobado de la UVI E se presente en el sitio a verificar. Por lo que 
se sugiere agregar el requisito de que la constatación sea en el sitio, y por la 
persona aprobada.  
 NO PROCEDE  
 
El verificador firma bajo su protesta de 
decir verdad los dictamenes de 
verificación.  
 
1199.  PEC  
7 ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ         Dice:   
7. Aspectos técnicos específicos del proyecto a verificar  NO PROCEDE  
El Procedimiento de Evaluación de la  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       7.1 
7.2 
 (FECIME)  Con el fin de simplificar el proceso de verificación se señala de manera 
enunciativa, mas no limitativa, lo siguiente:  
7.1. Para instalac iones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW.  
Como requisito mínimo para llevar a cabo la verificación, el solicitante de la 
verificación debe entregar a la UVIE el proyecto eléctrico correspondiente. En este 
caso, el proyecto debe estar integrado p or un diagrama unifilar, relación de cargas y 
lista de materiales y equipos utilizados de manera general, incluida la información de 
los transformadores, cuando así aplique, adjuntando además los documentos que 
comprueben que estos están debidamente aproba dos y cumplen con las normas 
oficiales mexicanas y disposiciones legales aplicables vigentes.  
A las instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW y que tengan 
áreas peligrosas (clasificadas), les aplica lo establecido en el numeral 7.2. sigui ente:  
7.2. Para instalaciones eléctricas con carga instalada igual o mayor a 100 kW.  
Como requisito para llevar a cabo la verificación, el solicitante debe entregar a la 
UVIE el proyecto eléctrico, que debe contener la información que permita determinar el  
grado de cumplimiento con las disposiciones establecidas en la NOM, conforme a lo 
siguiente:  
I. Diagrama unifilar:  
I.1 Características de la acometida.  
I.2 Características de la subestación.  
I.3 Características de los alimentadores hasta los centros de ca rga, 
tableros de fuerza, alumbrado, entre otros, indicando en cada caso el 
tamaño de los conductores (conductores activos, conductor puesto a 
tierra y de puesta a tierra), la longitud y la corriente en amperes.  
I.4 Tipo de dispositivos de interrupción, cap acidad interruptiva e intervalo 
de ajuste de cada una de las protecciones de los alimentadores.  
II. Cuadro de distribución de cargas por circuito:  
II.1 Circuitos de alumbrado y contactos, número de circuitos; número de 
lámparas, de contactos y de dispositi vos eléctricos por cada circuito; 
fase o fases a que va conectado cada circuito. Carga en watts o 
voltamperes y corriente en amperes de cada circuito, tamaño de los 
conductores, protección contra sobrecorriente de cada circuito y el 
desbalanceo entre fases  expresado en por ciento.  Conformidad (PEC), es una guía para 
ejecutar la verificación y no es 
limitativa.  
 
 
   II.2 Circuitos de fuerza. Número de circuitos, fases a las que va conectado 
el circuito, caract erísticas de los motores o aparatos y sus dispositivos        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   de protección y control, carga en watts o voltamperes y corriente en 
amperes de cada circuito, tamaño de los conductores y el resumen de 
cargas indicando el desbalanceo entre fases expresado en por cie nto. 
II.3 Otros circuitos, tales como: de emergencia, de comunicaciones, contra 
incendios, etc., número de circuitos, fase o fases a que va conectado 
el circuito, carga en watts o voltamperes y corriente en amperes de 
cada circuito, tamaño de los conductor es y protección contra 
sobrecorriente de cada circuito.  
III. Plano eléctrico, el cual debe:  
III.1. Estar elaborado a una escala tal que el contenido sea legible e 
interpretable.  
 Se permite el uso de archivos electrónicos para cumplir este requisito.  
III.2. Utilizar el Sistema General de Unidades de Medida, de acuerdo con la 
Norma Oficial Mexicana NOM -008-SCFI vigente y todas sus leyendas 
en idioma español.  
III.3. Contener los datos relativos a la instalación eléctrica, incluir la 
información suficiente par a una correcta interpretación, de manera que 
permita construir la instalación. Pueden agregarse notas aclaratorias 
en los elementos que el proyectista considere necesarios.  
III.4. Incluir la información siguiente:  
III.4.1.  Del solicitante de la verificació n: 
a) Nombre o razón social.  
b) Domicilio (calle, número, colonia o población, municipio o 
delegación, código postal y entidad federativa).  
c) Teléfono.  
d) Dirección de correo electrónico.  
III.4.2.  Del responsable del proyecto eléctrico:  
a) Nombre completo . 
b) Número de cédula profesional  
c) Firma o carta responsiva, cuando el proyecto sea entregado en 
medios electrónicos.  
d) Fecha de elaboración del proyecto eléctrico.  
 
   III.5. Los planos eléctricos de planta y elevación deben incluir lo   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       siguiente:  
a) Localización del punto de acometida, del interruptor general y del 
equipo principal, incluyendo el tablero o tableros generales de 
distribución.  
b) Localización de los centros de control de motores; tableros de 
fuerza, de alumbrado, de contactos y otros.  
c) Trayectoria de alimentadores y circuitos derivados, tanto de 
fuerza como de alumbrado, identificando cada circuito e 
indicando su tamaño y canalización; localización de motores y 
equipos alimentados por los circuitos derivados, localización de 
los contro ladores y sus medios de desconexión, localización de 
contactos y unidades de alumbrado con sus controladores, 
identificando las cargas con su circuito y tablero correspondiente.  
d) Localización, en su caso, de áreas peligrosas, indicando su 
clasificación d e acuerdo con  la NOM.  
IV. Lista de los principales materiales utilizados.  
V. Lista de los principales equipos utilizados, incluida la información de los 
transformadores, cuando así aplique, adjuntando los documentos que comprueben que 
están debidamente ap robados y cumplen con las normas oficiales mexicanas y 
disposiciones legales aplicables vigentes.  
VI. Croquis de localización del domicilio donde se ubica la instalación eléctrica.  
VII. Memoria técnica, la cual debe contener, de manera enunciativa mas no 
limitativa:  
VII.1.  Los cálculos de corriente de corto circuito trifásico.  
VII.2.  Los cálculos de corriente de falla de fase a tierra (monofásico y 
bifásico).  
VII.3.  Los cálculos correspondientes a la malla de tierra incluyendo la 
resistividad del terreno pa ra subestaciones considerando las tensiones 
de paso, contacto, su resistencia a tierra, tamaño y longitud del 
conductor de la malla, y la selección de los electrodos.  
 En los casos en que el neutro sea corrido (suministrador) o que la 
subestación sea tipo poste, no se requieren los cálculos de la malla de 
tierra.  
VII.4.  Los cálculos de caída de tensión en alimentadores y circuitos 
derivados.  
 
   Se podrán emplear los símbolos que se indican en la Norma Mexicana NMX -J-136-       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   ANCE -2007, Abreviaturas y Símbolos  para Diagramas, Planos y Equipos Eléctricos. En 
caso de utilizar algún símbolo que no aparezca en dicha norma mexicana, debe 
indicarse su descripción en los planos eléctricos.  
Debe decir:  
7. Aspectos técnicos específicos del proyecto a verificar  
Con el fi n de realizar la verificación el usuario deberá entregar la información 
que se indica en el numeral 4.2.14 de la NOM dependiendo del tamaño de la 
instalación así como el diagrama unifilar que se indica en la Sección 215 -5 de la 
propia Norma  
 Proyecto eléct rico 
simplificar el proceso de verificación se señala de manera enunciativa, mas no 
limitativa, lo siguiente:  
7.1. Para instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW.  
Como requisito mínimo para llevar a cabo la verificación, el solicitante de  la 
verificación debe entregar a la UVIE el proyecto eléctrico correspondiente. En este 
caso, el proyecto debe estar integrado por un diagrama unifilar, relación de cargas y 
lista de materiales y equipos utilizados de manera general, incluida la informació n de 
los transformadores, cuando así aplique, adjuntando además los documentos que 
comprueben que estos están debidamente aprobados y cumplen con las normas 
oficiales mexicanas y disposiciones legales aplicables vigentes.  
A las instalaciones eléctricas con  carga instalada menor a 100 kW y que tengan 
áreas peligrosas (clasificadas), les aplica lo establecido en el numeral 7.2. siguiente:  
7.2. Para instalaciones eléctricas con carga instalada igual o mayor a 100 kW.  
Como requisito para llevar a cabo la verifi cación, el solicitante debe entregar a la 
UVIE el proyecto eléctrico, que debe contener la información que permita determinar el 
grado de cumplimiento con las disposiciones establecidas en la NOM, conforme a lo 
siguiente:  
I. Diagrama unifilar:  
I.1 Caracter ísticas de la acometida.  
I.2 Características de la subestación.  
I.3 Características de los alimentadores hasta los centros de carga, 
tableros de fuerza, alumbrado, entre otros, indicando en cada caso el 
tamaño de los conductores (conductores activos, condu ctor puesto a 
tierra y de puesta a tierra), la longitud y la corriente en amperes.  
I.4 Tipo de dispositivos de interrupción, capacidad interruptiva e intervalo de ajuste de 
cada una de las protecciones de los alimentadores.  
  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)          II. Cuadro de distribución  de cargas por circuito:  
II.1 Circuitos de alumbrado y contactos, número de circuitos; número de 
lámparas, de contactos y de dispositivos eléctricos por cada circuito; 
fase o fases a que va conectado cada circuito. Carga en watts o 
voltamperes y corriente en amperes de cada circuito, tamaño de los 
conductores, protección contra sobrecorriente de cada circuito y el 
desbalanceo entre fases expresado en por ciento.  
II.2 Circuitos de fuerza. Número de circuitos, fases a las que va conectado 
el circuito, caracte rísticas de los motores o aparatos y sus dispositivos 
de protección y control, carga en watts o voltamperes y corriente en 
amperes de cada circuito, tamaño de los conductores y el resumen de 
cargas indicando el desbalanceo entre fases expresado en por cien to. 
II.3 Otros circuitos, tales como: de emergencia, de comunicaciones, contra 
incendios, etc., número de circuitos, fase o fases a que va conectado 
el circuito, carga en watts o voltamperes y corriente en amperes de 
cada circuito, tamaño de los conductore s y protección contra 
sobrecorriente de cada circuito.  
III. Plano eléctrico, el cual debe:  
III.1. Estar elaborado a una escala tal que el contenido sea legible e 
interpretable.  
 Se permite el uso de archivos electrónicos para cumplir este requisito.  
III.2. Utilizar el Sistema General de Unidades de Medida, de acuerdo con la 
Norma Oficial Mexicana NOM -008-SCFI vigente y todas sus leyendas 
en idioma español.  
III.3. Contener los datos relativos a la instalación eléctrica, incluir la 
información suficiente para  una correcta interpretación, de manera que 
permita construir la instalación. Pueden agregarse notas aclaratorias 
en los elementos que el proyectista considere necesarios.  
III.4. Incluir la información siguiente:  
III.4.1.  Del solicitante de la verificación : 
a) Nombre o razón social.  
b) Domicilio (calle, número, colonia o población, municipio o 
delegación, código postal y entidad federativa).  
c) Teléfono.  
d) Dirección de correo electrónico.         (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018    
   III.4.2.  Del responsable del proyecto eléctrico:  
a) Nombre com pleto.  
b) Número de cédula profesional  
c) Firma o carta responsiva, cuando el proyecto sea entregado en 
medios electrónicos.  
d) Fecha de elaboración del proyecto eléctrico.  
III.5. Los planos eléctricos de planta y elevación deben incluir lo 
siguiente:  
a) Localización del punto de acometida, del interruptor general y del 
equipo principal, incluyendo el tablero o tableros generales de 
distribución.  
b) Localización de los centros de control de motores; tableros de 
fuerza, de alumbrado, de contactos y otros.  
c) Trayectoria de alimentadores y circuitos derivados, tanto de 
fuerza como de alumbrado, identificando cada circuito e 
indicando su tamaño y canalización; localización de motores y 
equipos alimentados por los circuitos derivados, localización de 
los control adores y sus medios de desconexión, localización de 
contactos y unidades de alumbrado con sus controladores, 
identificando las cargas con su circuito y tablero correspondiente.  
d) Localización, en su caso, de áreas peligrosas, indicando su 
clasificación de  acuerdo con  la NOM.  
IV. Lista de los principales materiales utilizados.  
V. Lista de los principales equipos utilizados, incluida la información de los 
transformadores, cuando así aplique, adjuntando los documentos que comprueben que 
están debidamente apr obados y cumplen con las normas oficiales mexicanas y 
disposiciones legales aplicables vigentes.  
VI. Croquis de localización del domicilio donde se ubica la instalación eléctrica.  
VII. Memoria técnica, la cual debe contener, de manera enunciativa mas no 
limitativa:  
VII.1.  Los cálculos de corriente de corto circuito trifásico.  
VII.2.  Los cálculos de corriente de falla de fase a tierra (monofásico y 
bifásico).    Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       VII.3.  Los cálculos correspondientes a la malla de tierra incluyendo la 
resistividad del terreno par a subestaciones considerando las tensiones 
de paso, contacto, su resistencia a tierra, tamaño y longitud del 
conductor de la malla, y la selección de los electrodos.  
 En los casos en que el neutro sea corrido (suministrador) o que la 
subestación sea tipo p oste, no se requieren los cálculos de la malla de 
tierra.  
VII.4.  Los cálculos de caída de tensión en alimentadores y circuitos 
derivados.  
Se podrán emplear los símbolos que se indican en la Norma Mexicana NMX -J-136-
ANCE -2007, Abreviaturas y Símbolos para D iagramas, Planos y Equipos Eléctricos. En 
caso de utilizar algún símbolo que no aparezca en dicha norma mexicana, debe 
indicarse su descripción en los planos eléctricos.  
Soporte o fundamento:  
La solicitud de información debe corresponder con lo establecido  en la NOM y por 
ejemplo en el texto propuesto se solicita la caída de Tensión que en el cuerpo de la 
NOM no es obligatoria, excepción con condiciones en lo referente a las bombas contra 
incendio  
 
1200.  CAPITULO 11, 
Punto 7.1  Colegio de 
Ingenieros 
Mecáni cos Y 
Electricistas del 
Estado de Jalisco 
A.C. Dice:   
Para instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW.  
Como requisito mínimo para llevar a cabo la verificación, el solicitante de la verificación 
debe entregar a la UVIE el proyecto eléctric o correspondiente. En este caso, el 
proyecto debe estar integrado por un diagrama unifilar, relación de cargas y lista de 
materiales y equipos utilizados de manera general, incluida la información de los 
transformadores, cuando así aplique, adjuntando adem ás los documentos que 
comprueben que estos están debidamente aprobados y cumplen con las normas 
oficiales mexicanas y disposiciones legales aplicables vigentes.  
Debe decir:  
Para instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW.  
Como requisito mí nimo para llevar a cabo la verificación, el solicitante de la 
verificación debe entregar a la UVIE el proyecto eléctrico correspondiente. En este 
caso, el proyecto debe estar integrado por un diagrama unifilar, listado o relación de 
cargas y lista de mater iales y equipos utilizados de manera general, incluida la 
información de los transformadores, cuando así aplique, adjuntando además los 
documentos que comprueben que estos están debidamente aprobados y cumplen con PRO CEDE  
Se incluye la frase:  
Se permite el uso de archivos 
electrónicos para cumplir este 
requisito.  
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   las normas oficiales mexicanas y disposici ones legales  aplicables vigentes.  
Se permite el uso de archivos electrónicos para cumplir este requisito.  
Soporte o fundamento:  
- Igualar las circunstancias respecto al punto 7.2 en lo referente a la entrega de la 
información por parte del solicitante.  
 
1201.  PEC 7.2.  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  7.2. Para instalaciones eléctricas con carga instalada igual o mayor a 100 
kW. 
Como requisit o para llevar a cabo la verificación, el solicitante debe entregar a la 
UVIE el proyecto eléctrico, que debe contener la información que permita 
determinar el grado de  cumplimiento con las disposiciones establecidas en la 
NOM, conforme a lo siguiente:  
Debe  decir:  7.2. Para instalaciones eléctricas con carga instalada igual o mayor 
a 100 kW.  
Como requisito para llevar a cabo la verificación, el solicitante debe entregar a la 
UVIE el proyecto eléctrico, que debe contener la información que permita 
determinar el cumplimiento con las disposiciones establecidas en la NOM, 
conforme a lo siguiente:  
Soporte o fundamento:  Como el dictamen se emite con el cumplimiento de la NOM -
001-SEDE -2012, no se requiere determinar el grado de cumplimiento, por lo que esa 
palabra n o debería ir en el texto.  NO PROCEDE  
Con la verificación se determina el 
grado de cumplimiento con la NOM  
1202.  PEC 7.2.  
I.3 ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: I.3  Características de los alimentadores hasta los centros de carga, tableros de 
fuerza, alumbrado, entre otros, indicando en cada caso el tamaño de los conductores 
(conductores activos, conductor puesto a tierra y de puesta a tierra), la longitud y la 
corriente en amperes.  
Debe decir:  I.3 Características de los alimentadores hasta los centros de 
carga, tableros de fuerza, alumbrado, entre otros, indicando en cada caso el 
tamaño de los conductores (conductores activos, conductor puesto a tierra y de 
puesta a tierra), la longitud, tipo de canalización  y la corriente en amperes.  
Soporte o  fundamento:  Sin los datos de la canalización no es posible 
determinar el cumplimiento de la NOM -001-SEDE -2012 de un diagrama unifilar, 
por ello se sugiere agregar el requisito completo.  NO PROCEDE  
La UVIE debe identificar el tipo de 
canalización utilizada   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       Además, que los datos de la canalización deberían ser parte del diag rama unifilar.  
 
1203.  PEC 7.2.  
III.4.2.  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  III.4.2.  Del responsable del proyecto eléctrico:  
a) Nombre completo.  
b) Número de cédula profesio nal   
Debe decir:  III.4.2.  Del responsable del proyecto eléctrico:  
a) Nombre completo.  
b) Profesión y  número de cédula profesional   
Soporte o fundamento:  Para cumplir con las profesiones a que hace referencia la 
definición del Responsable del Proyecto Elé ctrico, se sugiere agregar el nombre de la 
profesión.  
 NO PROCEDE  
La propuesta está contenida en la 
definición a que hace referencia  
1204.  PEC 7.2.  
III.5.  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  III.5.  Los planos eléctricos de planta y elevación d eben incluir lo 
siguiente:  
d) Localización, en su caso, de áreas peligrosas, indicando su clasificación 
de acuerdo con la NOM.  
Debe decir:  
Soporte o fundamento:  El requisito está incluido en el punto 7.3 del documento, por 
lo que se recomienda su eliminac ión. 
 NO PROCEDE  
En el numeral 7.3 no se solicita la 
ubicación de las áreas peligrosas  
1205.  PEC 7.2.  
VII.3.  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: VII.3.  
En los casos en que el neutro sea corrido (suministrador) o que la subestación sea tipo 
poste, no se requieren los cálculos de la malla de tierra.   
Debe decir: VII.3.   
 En los casos en que el neutro sea corrido (suministrador) o que la subestación 
sea tipo poste, no se requieren los cálculos de la corriente de falla a tierra ni de 
la malla de t ierra.  
Soporte o fundamento:  Si no se pide el cálculo de la malla, tampoco se debe pedir el 
cálculo de la corriente que sirve para calcular la malla.  NO PROCEDE  
No se está pidiendo la corriente de 
falla 
1206.  PEC 7.2  
VII.4  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: PEC 7.2  
VII.4.  Los cálculos de caída de tensión en alimentadores y circuitos derivados  
Debe decir: PEC 7.2  
VII.4.  Los cálculos de caída de tensión en alimentadores y circuitos derivados en los 
casos donde apliquen los artículos 647 y 695.   
Soporte o fundamento: La caída de tensión solamente es requisito del PROY -
NOM -001-SEDE -2018 para sistemas electrónicos sensibles y para bombas contra 
incendio, por lo que no es congruente pedir un cálculo en el PEC donde la misma 
norma no lo requiere.  NO PROCEDE  
 
El requisito ya se establece en el 
numeral 4.2.6 de la NOM.        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018    
 
1207.  PEC 7.4  Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
Debe decir:  
7.4.- Las instalaciones que  requieran ser verificadas por una UVIE y que se hayan 
construido antes de la entrad a en vigor de la presente Norma, deberán presentar la 
siguiente información:  
Si son menores a 100 kW, lo indicado en 7.1 anterior.  
Si son mayores a 100 kW, lo siguiente:  
I. Diagrama unifilar que contenga al menos:  
I.1 Características de la acometida.  
I.2 Características de la subestación.  
I.3 Características de los alimentadores hasta los centros de carga, tableros de 
fuerza, alumbrado, entre otros, indicando en cada caso el tamaño de los 
conductores (conductores activos, conductor puesto a tierra y de pues ta a tierra), 
la longitud y la corriente en amperes.  
I.4 Tipo de dispositivos de interrupción, capacidad interruptiva de cada una de 
las protecciones de los circuitos.  
I5.    Croquis de localización del domicilio donde se ubica la instalación eléctrica.  
lI. Planos eléctricos de planta y elevación y deben incluir lo siguiente:  
a) Localización del punto de acometida, del interruptor general y del equipo 
principal, incluyendo el tablero o tableros generales de distribución.  
b) Localización de los centros de co ntrol de motores; tableros de fuerza, de 
alumbrado, de contactos y otros.  
c) Disposición de los equipos en la(s) subestación(es) y en el (los) cuarto(s) 
Electrico(s)  
Il. Reportes de pruebas regulares de los equipos principales y de la red de 
tierras.  
Sopor te o fundamento:  
Las instalaciones que requieren ser verificadas y que fueron construidas antes de la 
entrada en vigor de la presente norma, deben cumplir ciertos requisitos en cuanto a la 
documentación mínima que deben presentar para poder ser evaluadas.  NO PROCEDE  
 
La propuesta ya está conemplada en el 
ANEXO B del PEC.  
 
1208.  PEC 8.2  ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ         
(FECIME)  Dice:   
8.2. La UVIE debe conservar durante cinco años, para aclaraciones o para efectos 
de verificación de la Autoridad competente, el original de los siguientes documentos:  
I. Solicitudes de verificación firmadas;  NO PROCEDE  
Es facultad de la autoridad competente 
establecer las formalidades para d ar 
transparencia y legalidad al proceso de  Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       II. Contratos de prestación de servicios firmados por las partes;  
Debe decir:  
8.2. La UVIE debe conservar durante cinco años, para aclaraciones o para efectos 
de verificación d e la Autoridad competente, el original de los siguientes documentos:  
I. Solicitudes de verificación firmadas;  
II. Contratos de prestación de servicios firmados por las partes;  
Soporte o fundamento:  
El párrafo II no es atribución de la SENER su cumplimiento , esa es una relación 
contractual y acuerdo de artes.  
Por otro lado en la actualidad existen muchas instrucciones en forma electrónica y no 
se coloca ningún tipo de firma  verificación  
 
1209.  ANEXO B  
PEC   GABRIEL 
MENDEZ ARCEO 
– FECIME  Dice:   
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD   
ANEXO B  
Conceptos en los que debe basarse la verificación periódica de las instalaciones  
eléctricas localizadas en áreas peligrosas (clasificadas) conforme a la NOM -001-
SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización), así como para instalaciones 
eléctricas que hayan estado en servicio antes de la entrada en vigor de la NOM -001-
SEDE -2018.  
a) Resistencia de aislamiento de los conductores de alimentación principales, 
incluyendo, en su caso, los conductores de alta tensión.  
Debe decir:  
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD   
ANEXO B  
Conceptos en los que debe basarse la verificació n periódica de las instalaciones 
eléctricas localizadas en áreas peligrosas (clasificadas) conforme a la NOM -001-
SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización), así como para instalaciones 
eléctricas que hayan estado en servicio antes de la entrada en v igor de la NOM -001-
SEDE -2018.  
a) Resistencia de aislamiento de los conductores de alimentación principales  en baja 
tensión.   
Soporte o fundamento:  
Acotar las pruebas sólo a la baja tensión, evita condiciones de riesgo y pérdida de 
continuidad en el funcio namiento de la instalación al involucrar los conductores de alta NO PROCEDE  
La medición de la resistencia de 
aislamiento de los conductores se hace 
cuando estén desenergizados y 
desconectados        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   tensión.  
 
1210.  ANEXO B PEC  Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarre al Dice:   
a) Resistencia de aislamiento de los conductores de alimentación principales, 
incluyendo, en su caso, los conductores de alta tensión.  
Debe decir:  
a) Resistencia de aislamiento de los Equipos principales como son: Los 
transformadores, interruptor es, seccionadores, los conductores de alimentación, y 
demás equipos instalados.  
Soporte o fundamento:  
Con objeto de hacer énfasis y complementar los equipos a los cuales se les debe de 
realizar las pruebas.  NO PROCEDE  
 
No hay parámetros ni métodos de 
referencia para evaluar la resistencia 
de aislamiento  
1211.  ANEXO B PEC  Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
e) Protecciones, desconectadores y envolventes:  
1. Corriente nominal o ajuste de disparo.  
2. Corriente de interrupción o capacidad interruptiva . 
Debe decir:  
e) Protecciones. deberán indicarse en los diagramas existentes los siguientes valores 
para los circuitos:  
1. Corriente nominal o ajuste de disparo.  
2. Corriente de interrupción o capacidad interruptiva.  
Soporte o fundamento:  
Se agrega la prec isión para que exista evidencia en la documentación entregada por el 
usuario.  NO PROCEDE  
 
Las condiciones de instalaciones 
antiguas están consideradas en el 
ANEXO B del PEC.  
1212.  ANEXO B PEC  Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
e) Protecciones, d esconectadores y envolventes:  
1. Corriente nominal o ajuste de disparo.  
2. Corriente de interrupción o capacidad interruptiva.  
Debe decir:  
e) Protecciones. deberán indicarse en los diagramas existentes los siguientes valores 
para los circuitos:  
1. Corrient e nominal o ajuste de disparo.  NO PROCEDE  
 
Las condiciones de instalaciones 
antiguas están consid eradas en el 
ANEXO B del PEC.   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       2. Corriente de interrupción o capacidad interruptiva.  
Deberán tener reportes que comprueben su funcionamiento. Es recomendable que se 
cuente con estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones asi como de 
intensidad  de arco eléctrico en las diferentes barras de la instalación.  
Soporte o fundamento:  
Se agrega el concepto de los reportes de pruebas para la validación del buen estado 
de los dispositivos.  
 
1213.  ANEXO B PEC  Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
f) Locales de subestaciones:  
 1. Espacios de seguridad.  
 2. Accesos.  
3. Equipo de seguridad.  
4. Puesta a tierra.  
5. Red de tierra.  
6. Medios para captar los acei tes. 
Debe decir:  
f)  Locales de subestaciones: Comprobar que se respetan los siguientes conceptos de 
acuerdo a la NOM vigente:  
1. Espacios de seguridad.  
2. Accesos.  
3. Equipo de seguridad.  
4. Puesta a tierra.  
5. Red de tierra.  
6. Medios para captar los ace ites. 
Soporte o fundamento:  
Se amplía la redacción con el fin de que la evaluación sea realizada en base a la 
normativa vigente en lugar de que sea evaluada con la del año en que se construyó.  NO PROCEDE  
La propuesta no es necesaria la 
verificación siempre  se hace con la 
NOM vigente, si fue construida antes 
se aplica el Anexo B  
1214.  ANEXO B PEC  Ing. Gerardo 
Gaspar Maltos 
Villarreal  Dice:   
g) Sistemas de emergencia y de reserva, en su caso.  
Debe decir:  
g) Sistemas de emergencia y de reserva, en su caso. Co mprobar su buen estado.  
Soporte o fundamento:  
Para tener evidencia y validar el correcto funcionamiento de los equipos del sistema de NO PROCEDE  
Obvio es parte de lo que debe verificar 
la UVIE        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   emergencia.  
 
1215.  PEC ANEXO B  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice: PEC ANEXO B  
f) 
3. Equipo de seguridad.  
Debe decir:  3. Tapetes o tarimas y extintores  
Soporte o fundamento: Se sugiere que este punto sea acorde con los requisitos 
normativos, ya que no está definido en el PROY -NOM -001-SEDE -2018 el “Equipo  
de Seguridad”. Otra opción sería eliminar este requisito porque no hay manera 
de hacer cumplir algo indefinido para la mayoría del país.  
 NO PROCEDE  
No es materia de esta NOM especificar 
el equipo de seguridad pero sí de 
requerir su utilización  
1216.  PEC  ANEXO B  ING. ROBERTO 
RUELAS GÓMEZ          
FECIME  Dice:  ANEXO B  
f) Locales de subestaciones:  
6. Medios para captar los aceites.  
Debe decir:  ANEXO B  
f) Locales de subestaciones:  
6. Medios de protección contra incendios  
Soporte o fundamento:  Los medios par a captar los aceites son uno de los 
posibles medios de protección en donde existen transformadores con medio 
aislante líquido, como dice la sección 450 -27 del PROY -NOM -001-SEDE -2018, 
por lo que se sugiere ampliar el requisito a todos los medios.   
 PROCEDE  
Se modifica para quedar como sigue:  
6. Medios de protección contra 
incendios.  
 
1217.  APÉNDICE A 
(Informativo)  
 CANAME  Dice:   
Se están incluyendo ampacidades de cables de aluminio o aluminio recubierto de 
cobre desde la designación 12 AWG debe ser a parti r de la 6 AWG  
Debe decir:  
Eliminar ampacidades de calibres 12, 10 y 8 AWG  
Soporte o fundamento:  
Concordar con el articulo 310 en donde los cables de aluminio o aluminio con 
recubrimiento de cobre se permiten  a partir del calibre 6 WG  
Tabla B.310.15 (B(2)( 1)) Ampacidades de dos o tres conductores aislados, de 0 a 2000 
volts nominales con un recubrimiento general (cable multiconductor) en una PROCEDE  
Se eliminan en la Tabla los calibre s 
propuestos   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       canalización al aire libre, con base en una temperatura ambiente de 30 °C  
 
1218.  APÉNDICE A 
(Informativo)  
 CANAME  Dice:   
Se están incluyendo ampacidades de cables de aluminio o aluminio recubierto de 
cobre desde la designación 12 AWG debe ser a partir de la 6 AWG  
Debe decir:  
Eliminar ampacidades de calibres 12, 10 y 8 AWG  
Soporte o fundamento:  
Concordar con el articulo 310 en donde los cables de aluminio o aluminio con 
recubrimiento de cobre se permiten  a partir del calibre 6 WG  
Tabla B.310.15 (B)(2)(3) Ampacidades de cables multiconductores con no más de tres 
cond uctores aislados, de 0 a 2000 volts nominales al aire libre, con base en una 
temperatura ambiente de 40 °C. (Para cables de los tipos TC, MC, MI, UF y USE)  PROCEDE  
Se eliminan en la Tabla los calibres 
propuestos  
1219.  APÉNDICE A 
(Informativo)  
Tabla B.310. 15 
(B(2)(1))  CANAME  Dice:   
 
Debe decir:  
 
Soporte o fundamento:  
Adicionar en la columna de 90 °, en la parte de cobre, los cables THHW -LS0H y  THW -PROCEDE  
Se incluyeron en la Tabla  los tipos de 
cable propuestos        (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   2-LS0H para homologar el contenido en las tablas de capacidad de corriente  
 
1220.   
APÉNDICE A  Mtro. Enrique 
Balam Romero  Dice:   
Todas las tablas y subsecciones de este APÉNDICE utilizan la letra "B" al inicio, esa 
letra corresponde al APÉNDICE B  
Debe decir:  
Cambiar a letra "A" en lugar de letra "B"  para tablas y subsecciones de este 
APÉNDICE . 
Soporte o fundamento:  NO PROCEDE  
La propuesta es editorial  
1221.  APÉNDICE A  
Tabla 
B.310.15(B)(2)(5)  Mtro. Enrique 
Balam Romero  
 Dice:  
Ampacidad de conductores sencillos aislados,  
Debe decir:  
Tabla B.310.15(B)( 2)(5) Ampacidad de conductores individuales aislados,  
Soporte o fundamento:  
En las Tablas 310 (15) se refieren a Conductores individuales aislados. Esto para dar 
consistencia en toda la norma. La desviación se repite en las tablas: B.310.15(B)(2)(7); 
B310. 15(B)(2)(9); B310.15(B)(2)(10); las notas de las Figuras: B.310.15(B)(2)(3); 
B.310.15(B)(2)(4); B.310.15(B)(2)(5);  PROCEDE  
Se sustituyó el término en las Tablas y 
notas indicadas  
1222.  APÉNDICE A  
Tabla 
B.310.15(B)(2)(1)  Mtro. Enrique 
Balam Romero  
 Dice:  
Ampacidades de dos o tres conductores aislados, de 0 a 2000 volts nominales con un 
recubrimiento general (cable multiconductor) en una canalización al aire libre, con base 
en una temperatura ambiente de 30 °C  
Debe decir:  
Ampacidades de dos o tres conductore s aislados, de 0 a 2000 volts nominales con un 
recubrimiento general (cable multiconductor) en una canalización, con base en una 
temperatura ambiente de 30 °C  
Soporte o fundamento:  
La información correspondiente a ¿canalizado? o ¿al aire libre?  NO PROCEDE  
No proporciona soporte para 
considerar su propuesta  
1223.  APÉNDICE B  
(Informativo)  
Tabla  B1.1  CANAME  Dice:    
Debe decir:  
NMX -J-492-ANCE -2018 Conductores - Cables monoconductores de energía para baja 
tensión, de baja emisión de humos y sin contenido de h alógenos (LS0H) - 
Especificaciones  
Soporte o fundamento:  
Incluirla norma NMX en la Tabla  NO PROCEDE  
No proporciona argumentos para su 
propuesta  
1224.  APENDICE B  
Tabla B1.1  Mtro. Enrique 
Balam Romero  
 Las siguientes son Normas de producto, deberán salir d e la Tabla B1.1  
NMX -J-472-ANCE -2008  
NMX -J-498-ANCE -2011  
NOM -053-SCFI -2000  NO PROCEDE  
No proporciona argumentos para su 
propuesta.  
 La NOM -053-SCFI -2000, ya está en la 
Tabla B1.1   Lunes 24 de diciembre de 2018   DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)       Debe decir:  
Colocarlas en la TABLA B1.2   
 
1225.  APENDICE B  
Tabla B1.2  Mtro. E nrique 
Balam Romero  
 La tabla B1.2 incluye:  
NMX -J-281/601 -ANCE -2011  
NMX -J-549-ANCE -2005  
NMX -J-550/1 -1-ANCE -2008  
NMX -J-589-ANCE -2010  
NMX -J-592/1 -ANCE -2008  
NMX -J-592/2 -ANCE -2008  
NMX -J-604-ANCE -2008  
NMX -J-609/826 -ANCE -2009  
Debe decir:  
Colocarlas en la TABLA  B1.1. No son productos eléctricos o generar otra tabla con 
título "Otras Normas".  NO PROCEDE  
No es relevante la ubicación de los 
listados, los Apéndices son 
informativos  
1226.  APENDICE B  
Tabla B1.2  Ing. Antonio 
Landero  
IME Dice:   
No se incluye la norma mexicana de conductores con aislamiento termofijo.  
Debe decir:  
NMX -J-451-ANCE Conductores -Conductores con aislamiento termofijo -
Especificaciones   
Soporte o fundamento:  
Se requiere hacer la referencia a la norma de producto en México para la Tabla 310 -
104(a ). PROCEDE  
Se incluye la NMX propuesta en la 
Tabla  
1227.  APÉNDICE B  
(Informativo)  CANAME  Dice:   
Debe decir:  
Incluir en la tabla B1.1 Lista de normas oficiales y normas mexicanas, las siguientes 
normas:  
NMX -I-050 NYCE TELECOMUNICACIONES -Cables -Designación de cables usados en 
telecomunicaciones.  
NMX -I-213  NYCE TELECOMUNICACIONES -Cables -Cable óptico dieléctrico para uso 
aéreo autosoportado (ODAS) - Especificaciones y métodos de prueba  
NMX -I-274  NYCE TELECOMUNICACIONES -Cables de fibras ópticas para uso 
exteri or- Especificaciones y métodos de prueba  
Soporte o fundamento:  
Orientar la aplicación del artículo 110 -2 aprobación de la NOM -001-SEDE -2018  NO PROCEDE  
No se entiende el fundamento  
       (Novena Sección)   DIARIO OFICIAL  Lunes 24 de diciembre de 2018   Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2018. - El Director General de Distr ibución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social, Edmundo Gil 
Borja .- Rúbrica.