ICS 2 9.140.30  
F 01 
中华人民共和国国家标准  
 
GB 20054—201×  
代替GB 20054 —2006 
金属卤化物灯能效 限定值  
及能效等级  
Minimum allowa ble values of energy efficiency and  
energy efficiency grades f or metal -halide lamps  
（报批稿） 
 
201×-×× -××发布  201×-×× -××实施  
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总 局 
中国国家标准化管理委员 会 
 发布  
 GB 20054—201× 
I 前    言 
本标准第 4.3条是强制性的，其余条款是推荐性的。  
本标准按照 GB/T 1.1－2009给出的规则起草。  
本标准代替 GB 20054 —2006《金属卤化物 灯能效限定值及能效等级》 。与 GB 20054 —2006相比，
除编辑性修改外主要技术变化如下：  
——  适用范围增加了钪钠系列双端金属卤化物灯和陶瓷金属卤化物灯；  
——  扩展了钪钠系列单端金属卤化物灯的 功率范围 ； 
——  规定了表中未列出 标称功率 灯的能效等级取值方法 ； 
——  提高了能效1级、2级和3级的指标。 
本标准由 国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司 、工业和信息化部节能 与综合利用司提出。  
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（ SAC/TC20 ）归口。  
本标准起草单位： 中国标准化研究院、 欧司朗（中国）照明有限公司 、上海时代之光照明电器检测
有限公司、 飞利浦（中国）投资 有限公司 、佛山电器照明股份有限公司 、上海亚明照明 有限公司 、国家
电光源质量监督检验中心（上海）、 国家半导体照明产品质量监督检验中心（江苏） 、江苏亚示照明集
团。 
本标准主要起草人： 梁秀英、张俊斌、 裘继红、 虞玥姣、魏彬、殷金兴、张顺康、林继钢、 杨静华、
赵跃进。  
 
本标准于 2006年首次发布，本次为第一次修订。  GB 20054—201× 
1 金属卤化物灯能效限定值及能效等级  
1 范围 
本标准规定了金属卤化物灯的能效等级、 能效限定值、节能评价值 、试验方法和检验规则。  
本标准适用于透明玻壳的钪钠系列金属卤化物灯（单端 50W～1500W，双端70W～250W）,陶瓷金属卤
化物灯（ 20W～400W）。  
本标准不适用于 涂粉泡壳或防爆型金属卤化物灯。  
2 规范性引用文件  
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文
件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有 的修改单）适用于本文件。  
GB/T 2900.65 电工术语  照明 
GB/T 13434 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法  
GB/T 18661  金属卤化物灯 (钪钠系列 ) 
GB 19652   放电灯（荧光灯除外）安全要求  
GB/T 24458  陶瓷金属卤化物灯  性能要求  
3 术语和定义  
GB/T 2900.65界定的以及下列术语和定义适用于 本文件。 
3.1  
金属卤化物灯初始光效   initial luminous efficacy for metal -halide lamps  
在标准规定测试条件下， 金属卤化物灯初始光通量与实测功率的比值，单位为流明每瓦（ lm/W）。 
3.2  
金属卤化物灯能效限定值  minimium allowable vaules of energy efficiency for metal -halide lamps  
在标准规定的 测试条件下， 金属卤化物灯 初始光效应达到 的最低允许值。 
3.3  
金属卤化物灯节能评价值  evaluating values of energy conservation for metal -halide lamps  
在标准规定的 测试条件下， 节能金属卤化物灯 初始光效应达到的最低允许值。 
4 技术要求  
4．1   基本要求  
本标准所适用的金属卤化物灯， 其 安全应符合GB 19652的要求， 性能 应符合GB/T 18661或GB/T 24458
的要求。 
4．2   能效等级和 光通维持率  
4．2．1 能效等级  
金属卤化物灯能效等级分为 3级,其中1级能效最高。各等级 金属卤化物灯初始光效均 应不低于表1
或表2的规定。 表中未列出 标称功率 值的金属卤化物灯 ，其各等级初始光效 可用线性 插值法确定。  
4．2．2 光通维持率  GB × × × × —× × × ×  
2 钪钠系列金属卤化物灯的 光通维持率应 符合GB/T 18661 的要求，陶瓷金 属卤化物灯的 光通维持率应
符合GB/T 24458 的要求。 
4．3 能效限定值  
金属卤化物灯能效限定值为表 1或表 2中3级。 
4．4 节能评价值  
金属卤化物灯节能评价值为表 1或表 2中2级。 
 
表1 钪钠系列 金属卤化物灯能效等级   
 
表2 陶瓷金属卤化物灯能效等级   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
灯类型 标称功率 
 （W） 初始光效（lm/W） 
1级 2级 3级 
 
 
 
 
单端 50 84 66 56 
70 90 79 67 
100 96 84 72 
150 100 88 76 
175 102 90 64 
250 104 92 70 
400 107 96 76 
1000  110 99 88 
1500  127 121 87 
 
 
双端 70 85 75 61 
100 95 88 72 
150 93 85 71 
250 90 82 68 
标称功率 
（W） 初始光效（lm/W） 
1级 2级 3级 
20 85 81 78 
25 88 82 78 
35 91 84 70 
70 96 90 75 
100 98 93 85 
150 100 95 85 
250 101 97 83 
400 101 98 90 GB 20054—201× 
3 4．5 色温对陶瓷金属卤化物灯 初始光效限值的修正 
 对于标称色温在 3900K～5000K的灯 ,初始光效为表2的95%；标称色温大于 5000K的灯，初始光效
为表2的90%。 
5 试验方法  
5．1初始光效  
金属卤化物灯老炼 100h之后，按照GB/T 13434的要求测量初始光通量和灯功率 ，并按公式（ 1）
计算光效：  
P
……………………………………………… （ 1） 
式中： 
η——金属卤化物灯初始光效，单位为流明每瓦（ lm/W）； 
φ——金属卤化物灯初始光通量，单位为流明（ lm）； 
 P——金属卤化物灯实测灯功率，单位为瓦（ W）。 
                                     
5．2光通维持率  
分别按照GB/T 18661 或GB/T 24458的要求测试 光通维持率。  
6 检验规则  
6．1 交收检验 
制造厂应 按交收检验的要求对本企业生产的金属卤化物灯初始光效进行控制， 以确保其符合本标准
的要求。交收 检验中初始光效抽样方案、检查水平按 GB/T 18661 或GB/T24458 中的规定执行。  
6．2例行检验 
制造厂应对 本企业生产的金属卤化物灯光通维持率进行例行 检验。光通维持率抽样方案、检查
水平应按 GB/T 18661 或GB/T24458 的规定执行。  
有下列情况之一时，也应进行例行 检验： 
a) 产品的试制定型鉴定时；  
b) 停产三个月以上恢复生产时；  
c) 当设计、工艺或材料变更可能影响其性能时；  
d) 质量技术监督部门提出进行例行 检验时。  
6．3质量监督 
抽样按相关规定进行。  
判定准则如下：  
测试三个样本的初始光效， 并计算其平均值 。若平均 值不低于 3级或产品宣称能效 等级规定的
限值，且无一样本的初始光效低于限值的 90%，则为合格。  
 
 
 
————— ————————