Miércoles 6 de agosto de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
SECRETARIA DE ENERGIA  
NORMA Oficial Mexicana NOM -001-ENER -2014, Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con 
motor externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Me xicanos . 
ODÓN DEMÓFILO DE BUEN RODRÍGUEZ, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía,  con fundamento en los artículos: 33 fracción X de  la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 6, 7 fracción VII, 10, 11 fracciones IV y V y Quinto 
transitorio de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 1, 38 fracción II y IV , 40 fracciones I, 
X y XII, 41, 44, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2 inciso F, fracción IV, 8 fracciones XIV, XV y XXX, 26 y 27 del 
Reglamento Inter ior de la Secretaría de Energía y ACUERDO por el que se delegan en el Director General de 
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 21 de julio de 2014; e xpide la siguiente:  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -001-ENER -2014, EFICIENCIA ENERGÉTICA  DE BOMBAS 
VERTICALES TIPO TURBINA CON MOTOR EXTERNO ELÉCTRICO  VERTICAL. LÍMITES Y MÉTODO 
DE PRUEBA  
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, define las fa cultades de la Secretaría de 
Energía, entre las que se encuentra la de expedir normas oficiales mexicanas que promueven la eficiencia  del 
sector energético;  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las norma s 
oficiales mexicanas el establecimiento de criterios y/o especificaciones que promuevan el mejoramiento del 
medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y salvaguardar la seguridad al usuario;  
Que habiéndose cumplido el procedimiento establec ido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, 
ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-ENER -2013, Eficiencia 
energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba; 
lo que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2014, con el objeto de que los 
interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo que lo propuso;  
Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto 
de Norma Oficial Mexic ana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que 
dentro del mismo plazo, los interesados presentaron comentar ios sobre el contenido del citado proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, mismos que fueron analizados por el Comité, realizándose las modificaciones 
conducentes al referido proyecto de Norma Oficial Mexicana. Las respuestas a los comentarios recibidos 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2014, y  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se 
constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, se expide la siguiente  NOM -
001-ENER -2014, Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical. 
Límites y método de prueba.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, D.F., a 22 de julio de 2014 .- El Presidente del Comit é Consultivo Nacional de Normalización  para 
la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos  (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional  para el Uso Eficiente de la Energía , Odón Demófilo de Buen Rodríguez .- Rúbrica.  
 
NORMA OFICIAL MEX ICANA NOM -001-ENER -2014, EFICIENCIA ENERGÉTICA  DE BOMBAS 
VERTICALES TIPO TURBINA CON MOTOR EXTERNO ELÉCTRICO  VERTICAL. LÍMITES Y MÉTODO 
DE PRUEBA  
PREFACIO  
La presente Norma fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preserva ción y Uso Racional de los Recursos Energéticos, con la colaboración de los siguientes organismos, 
instituciones y empresas:        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de agosto de 2014  
 ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C.  
 BOMBAS GRUNDFOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
 BOMBAS RODASE  
 BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.  
 BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.  
 FUERZA HIDRÁULICA S.A. DE C.V.  
 GRUPO INDUSTRIAL GM, S.A. DE C.V.  
 RUHRPUMPEN S.A. DE C.V.  
ÍNDICE  
0. Introducción  
1. Objetivo  
2. Campo de aplicación  
3. Referencias  
4. Definiciones  
4.1 Bomba  
4.2 Bomba vertical tipo turbina  con motor externo eléctrico vertical  
4.3 Carga  
4.4 Carga de velocidad (h v) 
4.5 Carga total de bombeo (H)  
4.6 Condiciones estables  
4.7 Corriente eléctrica (I)  
4.8 Eficiencia de la bomba ( b) 
4.9 Eficiencia total ( T) 
4.10 Factor de potencia (fp)  
4.11 Flujo, capacidad o gasto (q v) 
4.12 Velocidad de rotación (n)  
4.13 Nivel de referencia  
4.14 Nivel dinámico (N D o Z d) 
4.15 Potencia de entrada a la bomba (P eb) 
4.16 Potencia de entrada al motor (P e) 
4.17 Potencia de salida de la bomba (P s) 
4.18 Punto óptimo  
4.19 Tamaño  
4.20 Tensión eléctrica (V)  
5. Clasificación  
6. Especificaciones  
6.1 Determinación de la eficiencia  
6.2 Valores mínimos de eficiencia para bombas verticales tipo turbina con motor externo  eléctrico 
vertical  
6.3 Número de pasos  
6.4 Materiales de fabricación para el tazón e impulsor  
6.5 Velocidad de prueba  
7. Muestreo  
8. Criterios de aceptación  Miércoles 6 de agosto de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
9. Método de prueba  
9.1 Requerimientos para la prueba  
9.2 Condiciones de la prueba  
9.3 Métodos de medición  
9.4 Verificación de la eficiencia garantizada  
9.5 Informe de la prueba  
9.6 Cálculos  
10. Marcado  
10.1 Datos característicos de placa  
11. Vigilancia  
12. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
13. Bibliografía  
14. Concordancia con normas internacional es 
15. Transitorios  
 Apéndice A  
 Apéndice B  
0. Introducción  
Esta Norma Oficial Mexicana tiene como finalidad establecer la mínima eficiencia energética de las 
bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical que se comercialicen en los E stados Unidos 
Mexicanos a efecto de ahorrar energía para contribuir a la preservación de los recursos energéticos y la 
ecología de la Nación, además de proteger al consumidor de productos de menor calidad y consumo excesivo 
de energía.  
1. Objetivo  
Esta Nor ma Oficial Mexicana fija los valores mínimos de eficiencia energética que deben cumplir las 
bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical y establece el método de prueba para 
verificar en laboratorio dicha eficiencia.  
2. Campo de apli cación  
Esta Norma Oficial Mexicana aplica únicamente a bombas verticales tipo turbina con motor externo 
eléctrico vertical, distribuidas y vendidas en los Estados Unidos Mexicanos, para el manejo de agua limpia con 
las propiedades que se especifican.  
3. Re ferencias  
Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana deben consultarse y aplicarse las siguientes 
Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que la sustituyan:  
NOM -008-SCFI -2002, Sistema general de unidades de medida.  
NOM -016-ENER -2010, Efic iencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo 
jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Límites, método de prueba y marcado.  
4. Definiciones  
Para efectos de la presente Norma Oficial Mexicana se establecen  las siguientes definiciones y unidades:  
4.1 Bomba  
Máquina hidráulica que convierte la energía mecánica en energía de presión, transferida al agua.  
4.2 Bomba vertical tipo turbina con motor externo eléctrico vertical  
Diseño específico de una bomba centrífu ga que opera con el eje de rotación vertical y parcialmente 
sumergida en el fluido que maneja, su mayor aplicación es la extracción de agua de pozos profundos para 
irrigación, abastecimiento municipal y abastecimientos industriales.  
4.3 Carga  
Es el conteni do de energía mecánica que requiere la bomba para mover el agua desde el nivel dinámico 
hasta el punto final.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de agosto de 2014  
4.4 Carga de velocidad (h v) 
Es la energía cinética por unidad de peso del líquido en movimiento. Es expresada por:  
 
donde:  
hv Carga de velocidad,  en m;  
v Velocidad del agua dentro de la tubería, en m/s;  
g Aceleración de la gravedad (g=9,80665 m/s2, a nivel del mar).  
4.5 Carga total de bombeo (H)  
Está dada por la suma algebraica de la presión manométrica medida a la descarga (convertida en metros 
de columna de agua y corregida con la altura a la línea de centros de la toma de señal de presión), el nivel 
dinámico, las pérdidas por fricción en la columna y la carga de velocidad. Su expresión matemática es:  
 
donde:  
H Carga total de bombeo, en m;  
Pgd o Pm Presión en la descarga, en metros de columna de agua (m.c.a.), se mide directamente en el 
manómetro colocado inmediatamente después del cabezal de descarga (ver figura 1). Normalmente la 
medición se realiza en kg/cm2, referirse al apéndice para consulta r los factores de conversión;  
Zd o N D Nivel dinámico en m;  
hfc Pérdidas por fricción en la columna en m.c.a. Se determina por medio de las tablas del apéndice B. 
Para efectos de esta Norma, las pérdidas en el codo de descarga y otros accesorios no se consi deran por ser 
poco significativas;  
hv Carga de velocidad, en m.  
 
Figura 1. - Medición de la carga total de descarga en una bomba vertical tipo turbina  Miércoles 6 de agosto de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
4.6 Condiciones estables  
Es cuando las señales entregadas por los instrumentos de medición cumplen con la s oscilaciones y 
variaciones permitidas, ver el punto 9.2.4.  
4.7 Corriente eléctrica (I)  
Su unidad práctica es el amper. Es la intensidad de corriente que pasa a través de un conductor con 
resistencia R y cuya diferencia de potencial entre sus extremos es V. 
4.8 Eficiencia de la bomba ( b) 
Es la proporción de la potencia de salida de la bomba entre la potencia de entrada a la bomba, se expresa 
en porcentaje.  
 
4.9 Eficiencia total (h T) 
Es la proporción de la potencia de salida de la  bomba entre la potencia suministrada a la entrada del motor 
de la bomba, se expresa en porcentaje.  
 
4.10 Factor de potencia (fp)  
Relación entre la potencia activa y la potencia aparente.  
4.11 Flujo, capacidad o gasto (q v) 
Razón a la cual el volumen de ag ua cruza la sección transversal del tubo en una unidad de tiempo, se 
expresa en m3/s. 
4.12 Velocidad de rotación (n)  
Es el número de revoluciones por unidad de tiempo a las que gira el conjunto bomba -motor, expresada en 
la práctica en rpm (revoluciones por  minuto).  
4.13 Nivel de referencia  
Es el centro geométrico del tubo de descarga o cabezal y es la referencia para todas las mediciones 
hidráulicas.  
4.14 Nivel dinámico (N D o Z d) 
Es la distancia vertical desde el nivel de referencia hasta la superficie del agua cuando se encuentra en 
operación el equipo de bombeo.  
4.15 Potencia de entrada a la bomba (P eb) 
Es la potencia suministrada a la flecha de la bomba y debe expresarse en watt. Dependiendo del método 
que se utilice se tiene:  
- Mediante la medición del p ar: 
 
donde:  
 Par, en Nm  
p Constante geométrica 3,141592  
- Mediante la utilización de un motor trifásico de características conocidas:  
 
donde:  
V Tensión eléctrica, en volt;  
I Corriente eléctrica, en amper;  
fp Factor de potencia, adimensional;  
m Eficiencia del motor, adimensional.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de agosto de 2014  
4.16 Potencia de entrada al motor (P e) 
Es la potencia en watt, que requiere el motor eléctrico acoplado a la bomba. Para motores trifásicos se 
define como:  
 
donde:  
V Tensión elé ctrica, en volt;  
I Corriente eléctrica, en amper;  
fp Factor de potencia, adimensional.  
4.17 Potencia de salida de la bomba (P s) 
Es la potencia en watt, transferida al agua por la bomba, medida lo más cerca posible del cabezal de 
descarga. Su expresión mate mática es:  
 
donde:  
qv Flujo volumétrico, en m3/s; 
p Densidad del agua bombeada, en kg/m3; 
g Aceleración de la gravedad, en m/s2; 
H Carga total de bombeo, en m.  
4.18 Punto óptimo  
Es el punto de mayor eficiencia de la bomba de acuerdo con su curva de operac ión carga -gasto.  
4.19 Tamaño  
Es el diámetro nominal del tazón.  
4.20 Tensión eléctrica (V)  
Diferencia de potencial medida entre dos puntos de un circuito, expresada en volt.  
5. Clasificación  
Para efectos de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, las bom bas verticales tipo turbina con motor 
externo eléctrico vertical, se clasifican de acuerdo a su tamaño y gasto como se especifica en la tabla 1.  
6. Especificaciones  
6.1 Determinación de la eficiencia  
Para la determinación de la eficiencia óptima de bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico 
vertical, se precisa como prueba única la que se aplica según el método incluido en esta Norma Oficial 
Mexicana.  
6.2 Valores mínimos de eficiencia para bombas verticales tipo turbina con motor externo elé ctrico vertical  
Toda bomba de este tipo, comercializada a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Norma Oficial 
Mexicana debe cumplir con los valores de eficiencia indicados en la tabla 1.  
TABLA 1. - Valores mínimos de eficiencia en el punto óptimo, en función del gasto y  número de 
pasos.  
Tamaño  Intervalo de gasto (l/s)  Eficiencia mínima %  No. de pasos  
4 1,0 3,0 64,0 9 
5 3,66 11,55  71,0 9 
6 2,9 24,97  70,0 8 
7 4,7 34,65  70,0 8 
8 10,0 68,0 73,0 8 
9 17,0 69,3 77,0 7 
10 20,4 66,6 77,0 7 Miércoles 6 de agosto de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
11 39,7 75,0 80,0 5 
12 32,0 150,0  80,0 5 
13 85,8 141,6  80,0 5 
14 61,1 250,0  80,0 4 
15 101,0  209,0  81,0 4 
16 139,4  256,8  81,0 4 
18 222,6  353,9  81,0 4 
20 321,8  818,9  81,0 3 
24 533,6  902,2  81,0 3 
 
6.3 Número de pasos  
Cuando una bomba se pruebe con un número de  pasos menor a lo especificado en la tabla 1, los valores 
mínimos de eficiencia en el punto óptimo especificada en dicha tabla, deben ajustarse de acuerdo a las 
deducciones indicadas por el fabricante en sus curvas de operación de sus catálogos.  
6.4 Materi ales de fabri cación para el tazón e impulsor  
Las eficiencias se establecen considerando los materiales más comunes usados en la fabricación de estas 
bombas, hierro fundido, acero inoxidable, bronce y aleaciones en el cuerpo del tazón y en el impulsor.  
6.5 Velocidad de prueba  
La velocidad de prueba debe ser 1770 r/min, para cumplir con lo especificado en la tabla 1. Cuando se 
pruebe con una velocidad diferente debe ajustarse a la información técnica del fabricante.  
7. Muestreo  
Estará sujeto a lo dispuesto en  el capítulo 12 de la presente Norma Oficial Mexicana.  
8. Criterio de aceptación  
La bomba vertical tipo turbina con motor externo eléctrico vertical bajo prueba, cumple con los requisitos 
de la presente Norma Oficial Mexicana, si satisface las condiciones siguientes:  
El resultado de la prueba de eficiencia mínima de cada uno de los aparatos que integran la muestra, debe 
ser mayor o igual al límite de eficiencia en el punto óptimo, en función del gasto y número de pasos, que se 
establece en la tabla 1 del in ciso 6.2.  
En caso de no cumplirse el requisito anterior, se permite repetir la prueba a una segunda muestra.  
Si la bomba vertical tipo turbina con motor externo eléctrico vertical bajo prueba no satisface estas 
condiciones, entonces el modelo no cumple con  la Norma Oficial Mexicana, por lo tanto se rechaza y la 
bomba vertical tipo turbina con motor externo eléctrico vertical bajo prueba no debe ser autorizado para 
comercializarse en los Estados Unidos Mexicanos.  
9. Método de prueba  
9.1 Requerimientos para l a prueba  
9.1.1 Aplicación del método de prueba  
Aplica para pruebas de aceptación de bombas de cualquier tamaño especificado en la tabla 1 de esta 
Norma Oficial Mexicana, con agua limpia y a temperatura ambiente.  
9.1.2 Lugar de la prueba  
Las pruebas de acep tación deben realizarse en cualquier laboratorio acreditado ante las entidades de 
acreditación autorizadas para tales efectos.  
9.1.3 Fluido para la prueba  
Para efectuar esta prueba se debe utilizar agua limpia y a la temperatura ambiente.  
9.1.4 Personal  
Personal acreditado ante las entidades de acreditación autorizadas para tales efectos.  
9.1.5 Puntos a probar        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de agosto de 2014  
Los parámetros garantizados por el fabricante son la parte esencial de la prueba, así como la 
determinación de los límites de operación del equipo.  
9.1.6 Equipos de medición  
Todo el equipo de medición debe ser cubierto por informes que muestren la vigencia y los datos de 
calibración del mismo, cumpliendo con las normas concernientes actuales.  
9.1.7 Informes de la prueba  
La evaluación de los resultados de la prueba se deben hacer inmediatamente, incluyendo gráficas de la 
curva de operación, antes de que la instalación sea desmantelada con la finalidad de poder repetir  alguna 
medición.  
9.2 Condiciones de la prueba  
9.2.1 Puntos a verificar antes y durante la prueba  
a) Alineación entre motor y bomba;  
b) Que los instrumentos de medición cumplan con el punto 9.1.6;  
c) Que las condiciones de operación sean estables de acuerdo con las oscilaciones y variaciones de las 
lecturas permitidas en el punto 9.2.4.  
9.2.2  Parámetros garantizados  
Los parámetros garantizados por el fabricante para este método de prueba son: La eficiencia de la bomba 
para la carga y el flujo especificados en el punto óptimo de operación de la misma.  
9.2.3 Ejecución de la prueba  
El tiempo de d uración de la prueba debe ser suficiente para obtener resultados consistentes, considerando 
el grado de exactitud para ser llevada a cabo.  
Para verificar el punto óptimo, se deben registrar al menos tres puntos de medición, cercanos y agrupados 
uniformemen te alrededor de dicho punto, y para determinar el funcionamiento de la bomba deben 
considerarse 5 puntos, 3 a la izquierda del punto óptimo (ejemplo 25%, 50% y 75%); el punto óptimo (100%) y 
uno a la derecha de éste (ejemplo 125%) de la curva de operación suministrada por el fabricante.  
9.2.4 Oscilaciones permisibles en el indicador de los instrumentos de medición  
Variable medida  Máxima oscilación permisible**  
Flujo, carga, par, potencia  ± 3%  
Velocidad de rotación  ± 1%  
Nota:  Cuando se use un dispositivo de presión diferencial para medir flujo, la máxima oscilación permisible 
puede ser ± 6%.  
** En caso de utilizar instrumentos analógicos, el valor nominal a medir debe quedar dentro del tercio 
medio de la escala de medición.  
9.2.5 Número de lecturas a tomar  durante la prueba  
Se deben de registrar tres lecturas de cada medición, previamente es necesario verificar que se cumpla 
con los límites de oscilación y las variaciones permitidas en las lecturas.  
Los límites de variación entre mediciones repetidas son:  
Número de lecturas  Máxima diferencia permisible entre la lectura mayor y menor de 
cada variable (%)  
 Flujo, carga, par, potencia  Velocidad de rotación  
3 0,8 1,0 
5 1,6 1,0 
7 2,2 1,0 
9 2,8 1,0 
 
9.2.6 Corrección de la velocidad de rotación  Miércoles 6 de agosto de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Cuando la prue ba se realice a velocidad de rotación diferente a la nominal especificada por el fabricante, 
deben hacerse las correcciones de flujo, carga y potencia obtenidas durante la prueba, de acuerdo a las 
siguientes ecuaciones que expresan las leyes de afinidad:  
 
donde:  
PARÁMETROS NOMINALES  PARÁMETROS LEÍ DOS DURANTE LA PRUEBA  
q0 Capacidad;  q1 Capacidad;  
H0 Carga total;  H1 Carga total;  
P0 Potencia requerida por la bomba;  P1 Potencia requerida por la bomba;  
n0 Velocidad de rotación;  n1 Velocidad de rotación.  
Lo anterior aplica si la desviación en porcentaje de la velocidad de rotación con respecto a la velocidad 
nominal especificada por el fabricante no excede de ± 20%.  
9.2.7 Exactitud en las mediciones  
Los límites máximos de error total con respecto al valor pro porcionado por el fabricante son:  
Variable  Límite permisible (%)  
Flujo  ± 2,0  
Carga, potencia  ± 1,5  
Velocidad de rotación  1,0 
 
9.3 Métodos de medición  
La determinación del flujo, la carga, la potencia y la velocidad de rotación son necesarias para la 
elaboración de la curva de operación de la bomba, misma que debe servir para verificar los parámetros 
garantizados por el fabricante. En los siguientes párrafos se mencionan algunos de los métodos utilizados en 
la medición de estas variables.  
9.3.1 Medición de flujo  
Esta medición puede realizarse mediante cualquier método que cumpla lo especificado en los puntos 
9.2.4, 9.2.5 y 9.2.7, a continuación se indican algunos de ellos.  
9.3.1.1 Valores promedio en un intervalo de tiempo  
Método de pitometría y el método  del tanque volumétrico.  
9.3.1.2 Valores instantáneos  
Placas de orificio calibrado, tubos Venturi, toberas, rotámetros y medidores de flujo externos magnéticos  y 
ultrasónicos.  
9.3.2 Medición de la carga  
9.3.2.1 Carga total de bombeo (H), ver inciso 4.5.  
Para medir la presión de descarga se coloca un manómetro en la línea de descarga de la bomba, 
instalando cuatro tomas para la medición de presión, éstas deben ser distribuidas a 90° alrededor de la 
circunferencia de la línea, como se muestra en la figura 2.  
Las tomas de presión deben ser colocadas de 5 a 10 diámetros de la tubería, aguas abajo del codo de 
descarga, para tener un flujo estable. El diámetro de las tomas debe ser de 3,18 a 6,35 mm (1/8 - 1/4 in),  y de 
una profundidad igual a dos veces dicho diám etro.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de agosto de 2014  
Las tomas de presión deben ser conectadas a través de válvulas a un cabezal, de tal forma que la presión 
de cualquier toma pueda ser medida si se requiere. Antes de tomar lecturas, cada toma es sucesivamente 
abierta, esto a las condiciones normales d e prueba de la bomba. Si una de las lecturas muestra una diferencia 
mayor de 0,5% con respecto a la media aritmética de las cuatro mediciones, las condiciones de medición 
deben ser rectificadas antes de empezar la propia prueba.  
 
Figura 2. - Instalación de  las tomas de presión  
9.3.2.2 Instrumentos para medir la presión  
9.3.2.2.1 Manómetro de columna líquida  
- No requiere calibración;  
- Se debe evitar el uso de columnas líquidas diferenciales menores que 50 mm de altura;  
- El líquido en el manómetro debe per manecer limpio para evitar errores por la variación de la  tensión 
superficial.  
9.3.2.2.2 Manómetro de Bourdon  
Deben usarse manómetros calibrados en la medición de la presión de descarga de la bomba, por tanto, la 
calibración de estos aparatos de medición d ebe ser verificada para cada prueba, con balanza de pesos 
muertos o con calibradores de presión.  
9.3.2.2.3 Otros tipos de manómetros  
Otros tipos de manómetros pueden ser utilizados, siempre que cumplan con las especificaciones 
necesarias para ser utilizado s en la prueba, ver 9.2.4.  
9.3.3 Medición de la velocidad de rotación  
La velocidad de rotación debe ser medida mediante alguno de los siguientes instrumentos: por un 
tacómetro de indicación directa e indirecta, por un contador de revoluciones en un interva lo de tiempo, por  un 
dínamo, por un contador óptico y un frecuencímetro o por medio de una medición directa (estroboscopio).  
9.3.4 Medición de la potencia de entrada a la bomba  
La potencia de entrada a la bomba debe ser determinada mediante la velocidad de  rotación y el par, o 
mediante la medición de la potencia demandada por un motor eléctrico de eficiencia conocida, el cual estará 
directamente acoplado a la bomba.  
9.3.4.1 Medición del par  
El par debe ser medido por un torquímetro, capaz de cumplir con los  requerimientos del punto 9.2.4.  
9.3.4.2 Medición de la potencia eléctrica  
La potencia eléctrica debe ser medida en forma directa mediante w áttmetros, o en forma indirecta 
mediante v óltmetros, amperímetros y factorímetros.  
9.4 Verificación de la eficiencia  garantizada  Miércoles 6 de agosto de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
La eficiencia garantizada debe concordar con el punto de operación definido por el punto de intersección 
de la curva flujo -carga y la línea recta que va desde el origen y pasa a través del punto de operación 
garantizado ( qv, H). La eficiencia en este punto debe ser como mínimo la especificada, ver figura 3.  
 
 
Figura 3. - Curva esquemática de capacidad vs carga total para la verificación  de la eficiencia 
garantizada  
9.5 Informe de la prueba  
Los resultados de la prueba deben resumirse en un info rme, el cual debe ser firmado por el responsable 
de la prueba de acuerdo a los lineamientos de las entidades de acreditación autorizadas para tales efectos:  
Una copia del informe debe ser proporcionada a las partes integrantes del contrato, como una condic ión 
esencial para cumplir con el mismo.  
El informe de la prueba debe contener la siguiente información:  
- Lugar y fecha de la prueba;  
- Nombre del fabricante, tipo y características de la bomba, número de serie y año de construcción;  
- Variables garantizad as y condiciones de operación durante la prueba;  
- Especificaciones del motor de la bomba;  
- Referencia del procedimiento de ensayo y los aparatos de medición usados incluyendo los datos de 
calibración;  
- Las lecturas realizadas;  
- La evaluación y análisis  de los resultados de la prueba; (cumple/no cumple)  
- Construcción de la curva característica de la bomba, de acuerdo a los datos obtenidos durante  la prueba;  
- Observaciones.  
9.6 Cálculos  
Todos los cálculos involucrados en el desarrollo de las pruebas est án indicados en el formato B.  
La tolerancia máxima permisible combinada (función de los instrumentos de medición empleados durante 
la prueba), no debe exceder de ± 2,8% del valor determinado.  
El cálculo de la tolerancia se debe determinar como se indica en  el formato C.  
FORMATO A. INFORME DE PRUEBAS  
PARÁMETROS GARANTIZADOS DE 
LA BOMBA  MARCA:  MODELO:  
No. PASOS:  FLUJO (m3/s):       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de agosto de 2014  
CARGA TOTAL (m):  EFICIENCIA (%):  
DATOS DE LA COLUMNA  DIÁMETRO DE LA FLECHA (m):  
DATOS DE PLACA DEL MOTOR 
CERTIFICADO  MARCA:  EFICI ENCIA (%):  POTENCIA (kW):  
TENSI ÓN (V):  CORRIENTE (A):  VELOCIDAD DE ROTACI ÓN (r/min):  
No. DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM -016-ENER -2010:  
DIÁMETRO INTERNO DE LA TUBERÍ A DE DESCARGA (Di)(m):  
INSTRUMENTOS   DE MEDICI ÓN: TIPO:  CERTIFICADO DE CAL IBRACION  
Exactitud (%)  Expedido por:  Fecha de vencimiento:  
FLUJO      
PRESI ÓN DE DESCARGA      
NIVEL DINÁ MICO      
TORQUÍ METRO      
POTENCIA EL ÉCTRICA (MEDICIÓ N 
DIRECTA)      
POTENCIA 
ELÉCTRICA  
(MEDICI ÓN 
INDIRECTA)  Voltmetro      
Amperímetro      
Factorímetro      
RESULTADO DE LA PRUEBA:   
DURACIÓ N DE LA PRUEBA  FECHA:  HORA DE INICIO:  
RESPONSABLE:  HORA DE FINALIZACIÓ N: 
 
FORMATO B. INFORME DE PRUEBAS  
No. SÍMBOLO  DESCRIPCIÓ N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Zd Hd  NIVEL DINAMICO (m)           
2 Z DISTANCIA DESDE E L NIVEL DE REFERENCIA A LA LINEA DE 
CENTROS DEL MAN ÓMETRO (m)           
3 PL LECTURA DEL MANÓ METRO A LA DESCARGA (m)           
4 Pgd PRESIÓ N A LA DESCARGA = [(2) + (3)] (m)           
5 A ÁREA DEL TUBO A LA DESCARGA (m2) 
= [( × Di2)/4] =0,785Di2          
6 Qv FLUJO (m3/s)          
7 hv CARGA DE VELOCIDAD (m)  
= [{(6)/(5)}2 / 19,6133]           
8 hfc PÉRDIDAS DE FRICCI ÓN EN LA COLUMNA (m)           
9 Hd CARGA A LA DESCARGA (m)  
= [(4) + (7) + (8)]           
10 H CARGA TOTAL = [(1) + (9)] (m)           
11 IA 
IB 
IC 
I CORRIENTE LÍ NEA A  
CORRIENTE LÍ NEA B  
CORRIENTE LÍ NEA C  
CORRIENTE PROMEDIO (A)  
= [(IA + IB + IC) / 3]           
12 VAB TENSION FASE AB           Miércoles 6 de agosto de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
VBC 
VAC 
V TENSIÓ N FASE BC  
TENSIÓ N FASE AC  
TENSIÓ N PROMEDIO (V)  
= [(VAB + VBC + VAC) / 3]  
13 FpA 
FpB 
FpC 
Fp FACTOR DE POTENCIA L ÍNEA A  
FACTOR DE POTENCIA LÍ NEA B  
FACTOR DE POTENCIA LÍ NEA C  
FACTOR DE POTENCIA PROMEDIO (%)  
= [(fpA + fpB + fpC) / 3]           
14 Pe POTENCIA DE ENTRADA AL MOTOR (kW)  
= 1,732  (11)  (12)  (13) X 10-3          
15 m EFICIENCIA DEL MOTOR (Adimensional)           
16  PAR (Dependiendo del método que se utilice ) (N.m)           
17 N Velocidad de rotación (r.p.m.)           
18 Peb POTENCIA DE ENTRADA A LA BOMBA (kW)  
= 1,732  (11)  (12)  (13)  (15) x 10-3 ó 
= [2..(17) / 60] . (16) X 10-3          
19 Ps POTENCIA DE SALIDA DE LA BOMBA (kW)  
= [(6)  (10)  9,80665]           
20 b EFICIENCIA DE LA BOMBA (%)  
= [(19) / (18)  100]          
21  EFICIENCIA TOTAL (%)  
= [(((19) / (18)) (15))  100]          
CORRE CCIONES 
POR VELOCIDAD 
DE ROTACIÓ N FLUJO (m3/s)           
 CARGA TOTAL (m)           
 POTENCIA (kW)           
 
FORMATO C. EXACTITUD ESPERADA DE LA PRUEBA  
 
* El promedio es ponderado de acuerdo a la porción de la carga a la d escarga y la carga a la succión para 
la carga total:  
Promedio ponderado de la exactitud de la carga (A1) = (Exactitud Zd) X (Zd/H) + (Exactitud Hd) X (Hd/H).  
OBSERVACIONES DURANTE LA PRUEBA        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de agosto de 2014  
 ________________________________ ________________________________ ____________________   
 ________________________________ ________________________________ ____________________   
 ________________________________ ________________________________ ____________________   
10. Marcado  
10.1 Datos característicos de placa  
Los siguient es datos son los mínimos que debe llevar la placa de características de cualquier bomba 
vertical tipo turbina, expuestos en forma indeleble y en un lugar visible.  
- Marca registrada del fabricante;  
- Modelo;  
- Potencia en kW;  
- Capacidad garantizada en lit ros/segundo (l/s);  
- Carga garantizada en Pa;  
- Eficiencia de la bomba en el mejor punto de operación (2 dígitos enteros y 1 decimal);  
- Velocidad de rotación en s-1 (r/min);  
- Tipo de impulsor, número de pasos,  
- La leyenda "Hecho en México" o designación  del país de origen  
11. Vigilancia  
La Secretaría de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor conforme a sus atribuciones y en el 
ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento de 
la presente  Norma Oficial Mexicana.  
12. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
De conformidad con los artículos 68 primer párrafo, 70 fracción I y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evalua ción de la Conformidad.  
12.1. Objetivo  
Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) se establece para facilitar y orientar a los 
organismos de certificación, laboratorios de prueba, fabricantes, importadores, comercializadores, en la 
aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM -001-ENER -2014, Eficiencia energética de bombas verticales 
tipo turbina con motor externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba, en adelante se referirá como 
NOM.  
12.2. Referencias  
Para la correcta aplicación de este PEC es necesario consultar los siguientes documentos vigentes:  
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).  
• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN).  
12.3. Definiciones  
Para los efectos de este PEC, se enten derá por:  
12.3.1  Autoridad competente: la Secretaría de Energía (SENER); Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), conforme a sus 
atribuciones.  
12.3.2  Certificado de la conformidad de l producto: documento mediante el cual el organismo de 
certificación para producto, hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumple 
con las especificaciones establecidas en la NOM. Para el caso de un certificado expedido con una  vigencia en 
tiempo, el organismo de certificación de producto debe comprobar que durante la vigencia del certificado el 
producto cumple con lo dispuesto por la de Norma, en caso contrario, se debe cancelar la vigencia de dicho 
certificado.  
12.3.3  Especifi caciones técnicas: la información técnica de los productos que describe que éstos cumplen 
con los criterios de agrupación de familia de producto y que ayudan a demostrar cumplimiento con las 
especificaciones establecidas en la NOM.  
12.3.4  Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumplimiento con la NOM.  
12.3.5  Familia de productos: un grupo de productos del mismo tipo en el que las variantes son de carácter 
estético o de apariencia, pero conservan las características de diseño que asegura n el cumplimiento con la 
NOM y que cumplan con 12.5.3.2.  Miércoles 6 de agosto de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
12.3.6  Informe de certificación del sistema de calidad: el que otorga un organismo de certificación para 
producto a efecto de hacer constar, que el sistema de aseguramiento de calidad del producto qu e se pretende 
certificar, contempla procedimientos para asegurar el cumplimiento con la NOM.  
12.3.7  Informe de pruebas: el documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en 
los términos de la LFMN, mediante el cual se presentan los res ultados obtenidos en las pruebas realizadas a 
los productos.  
12.3.8  Laboratorio de pruebas: el laboratorio de pruebas acreditado y aprobado para realizar pruebas de 
acuerdo con la NOM, conforme lo establece la LFMN y su Reglamento.  
12.3.9  Organismo de Cert ificación para Producto: la persona moral acreditada y aprobada conforme a la 
LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación a los productos referidos en  la 
NOM.  
12.3.10  Organismo de certificación para sistemas de aseguramie nto de la calidad: la persona moral 
acreditada y aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de 
certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad.  
12.3.11  Producto: las bombas verticales tipo turbina con moto r externo eléctrico vertical que se indican en 
el campo de aplicación de la NOM.  
12.3.12  Renovación del certificado de cumplimiento: la emisión de un nuevo certificado de cumplimiento, 
normalmente por un periodo igual al que se otorgó en la primera certifi cación, previo seguimiento al 
cumplimiento con la NOM.  
12.3.13  Seguimiento: la comprobación a la que están sujetos los productos certificados de acuerdo con la 
NOM, así como el sistema de aseguramiento de la calidad, a los que se les otorgó un certificado de la 
conformidad con el objeto de constatar que continúan cumpliendo con la NOM y del que depende la vigencia 
de dicha certificación.  
12.4. Disposiciones generales  
12.4.1  La evaluación de la conformidad debe realizarse por laboratorios de prueba y Organis mos de 
Certificación de Producto, acreditados y aprobados conforme a lo dispuesto en la LFMN.  
12.4.2  El fabricante, importador o comercializador (el interesado), debe solicitar la evaluación de la 
conformidad con la NOM al Organismo de Certificación para P roducto, cuando lo requiera para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su propio interés y el Organismo de 
Certificación de Producto entregará al interesado la solicitud de servicios de certificación, el contrato  de 
prestación de servicios y la información necesaria para llevar a cabo el proceso de certificación de producto.  
12.4.3.  Una vez que el interesado ha analizado la información proporcionada por el Organismo de 
Certificación para Producto, presentará la solicitud con la información respectiva, así como el contrato  de 
prestación de servicios de certificación que celebra con dicho Organismo.  
12.4.4 . El interesado debe elegir un laboratorio de pruebas, con objeto de someter a pruebas de 
laboratorio una muestra. Las pruebas s e realizarán bajo la responsabilidad del Organismo de Certificación 
para Producto. El Organismo de Certificación para Producto, debe dar respuesta a las solicitudes de 
certificación, renovación, cambios en el alcance de la certificación (tales como modelo,  clave, etc.).  
12.4.5  El presente PEC es aplicable a los productos de fabricación nacional o de importación que se 
comercialicen en el territorio nacional.  
12.4.6  La autoridad competente resolverá controversias en la interpretación de este PEC.  
12.5.  Proce dimiento  
12.5.1  Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el interesado puede optar por la 
modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto, o por la modalidad de certificación 
mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción y, para tal efecto, debe 
presentar como mínimo la siguiente documentación al Organismo de Certificación para Producto, por cada 
modelo que integra la familia:  
12.5.1.1  Para el certificado de la conformidad con verificación  mediante pruebas periódicas al producto:  
• Original del (los) informe (s) de pruebas realizadas por un laboratorio de pruebas acreditado y 
aprobado;  
• Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso;  
• Declaración bajo protesta  de decir verdad, por medio de la cual el interesado manifestará que el 
producto presentado a pruebas de laboratorio es representativo de la familia que se pretende certificar, de 
acuerdo con 12.3.5 y 12.5.3.2.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de agosto de 2014  
a) Marcado del producto, de acuerdo al inciso  9 de la Norma de referencia, en el caso de familias se debe 
ingresar el marcado para cada uno de ellos.  
b) Características de los productos de la familia, según los criterios de agrupación de familias, descritos en 
el inciso 6.3 del presente documento.  
c) Curvas de eficiencia para cada uno de los modelos a certificar.  
12.5.1.2  Para el certificado de conformidad del producto con verificación mediante el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la línea de producción:  
• Los descritos en inciso 12.5.1.1.  
• Copia del certificado vigente del sistema de aseguramiento de la calidad que incluya la línea de 
producción, expedido por un organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad.  
• Declaración bajo protesta de decir verdad, por medio de l a cual el interesado manifestará que el producto 
presentado a pruebas de laboratorio es representativo de la familia que se pretende certificar, de acuerdo con 
lo establecido en 12.3.5 y 12.5.3.2.  
12.5.2 Las solicitudes de prueba para los productos, presen tadas a los laboratorios de prueba, también 
deben de acompañarse de una declaración, bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el interesado 
manifiesta que el producto que presenta, es representativo de la familia de productos que se pretende 
certificar.  
12.5.3  Muestreo  
12.5.3.1  Para efectos de muestreo, éste debe sujetarse a lo dispuesto en el capítulo 7 de la NOM, 
seleccionando de manera aleatoria las bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical para 
probar.  
Dentro del pro ceso de seguimiento, el fabricante, importador o comercializador puede optar por ingresar al 
Organismo de Certificación de Producto un Programa de Verificación y Envío de Muestras al Laboratorio para 
su aprobación.  
Dicho programa debe estar basado en la in formación contenida en la tabla siguiente:  
NUMERO DE FAMILIAS 
CERTIFICADAS  NUMERO DE FAMILIAS A 
VERIFICAR Y EVALUAR  
1 1 
2 a 6  2 
7 a 10  3 
11 a 16  4 
17 a 20  5 
Mayor a 20  30 % de Familias  
 
12.5.3.2  Para el proceso de certificación, las bombas verticale s tipo turbina con motor externo eléctrico 
vertical se agrupan en familias de acuerdo a lo siguiente:  
Para definir la familia de productos correspondiente a esta NOM, dos o más modelos se consideran de la 
misma familia siempre y cuando cumplan con todos y cada uno de los siguientes requisitos:  
Familia   
Tamaño   de 
tazón  Intervalo de gasto   (l/s) Eficiencia   
mínima %  No. de  pasos  No. de 
productos   que  
integran la  
muestra  
4 1,0 a 3,0  64,0 9 2 
5 3,66 a 11,55  71,0 9 2 
6 2,9 a 24,97  70,0 8 2 
7 4,7 a 34,65  70,0 8 2 
8 10,0 a 68,0  73,0 8 2 
9 17,0 a 69,3  77,0 7 2 
10 20,4 a 66,6  77,0 7 2 
11 39,7 a 75,0  80,0 5 2 
12 32,0 a 150,0  80,0 5 2 
13 85,8 a 141,6  80,0 5 2 
14 61,1 a 250,0  80,0 4 2 Miércoles 6 de agosto de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
15 101,0 a 209,0  81,0 4 2 
16 139,4 a 256,8  81,0 4 2 
18 222,6 a 353,9  81,0 4 2 
20 321,8 a 818,9  81,0 3 1 
24 533,6 a 902,2  81,0 3 1 
(*) Notas:  
a) Número de pasos: Cuando una bomba se pruebe con un número de pasos menor a lo especificado en 
la tabla 1 de la Norma, los valores mínimos de eficiencia en el punto óptimo especif icada en dicha tabla, 
deben reducirse de acuerdo a las deducciones indicadas por el fabricante en sus curvas de operación de sus 
catálogos.  
 Marca registrada del fabricante;  
- Modelo;  
- Potencia en kW;  
- Capacidad garantizada en litros/segundo (l/s);  
- Carga garantizada en Pa;  
- Eficiencia (2 dígitos enteros y 1 decimal);  
- Velocidad de rotación en s-1 (rpm);  
- Tipo de impulsor, número de pasos,  
- La leyenda "Hecho en México" o designación del país de origen  
12.5.4 Vigencia de los certificados de cumplimien to del producto.  
12.5.4.1  Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados de la conformidad con seguimiento 
mediante pruebas periódicas al producto.  
12.5.4.2  Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados de la conformida d con seguimiento 
mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción.  
12.5.5  Seguimiento  
12.5.5.1  El Organismo de Certificación para Producto debe realizar el seguimiento del cumplimiento con la 
NOM, de los productos certificados,  como mínimo una vez al año, tanto de manera documental como por 
revisión y muestreo del producto certificado.  
12.5.5.1.1  En la modalidad de certificación con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto, el 
seguimiento se debe realizar en una muest ra seleccionada por el Organismo de Certificación para Producto, 
de un modelo que integre la familia, tomada como se especifica en 12.5.3, en la fábrica, bodegas o en lugares 
de comercialización del producto en el territorio nacional una vez al año.  
12.5.5 .1.2 En la modalidad de certificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea 
de producción, el seguimiento se debe realizar en una muestra tomada de un modelo diferente al 
seleccionado en el seguimiento anterior, que integre la fami lia tomada como se especifica en 12.5.3, en la 
línea de producción, bodegas o en lugares de comercialización del producto en el territorio nacional y,  la 
verificación del sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción, con los resultados de la 
última auditoria efectuada por un organismo de certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad 
acreditado.  
12.5.5.1.3  En ambas modalidades la muestra para seguimiento debe integrarse por miembros de la familia 
diferentes a los que se probaro n para la certificación.  
12.5.5.1.4  De los resultados del seguimiento correspondiente, el Organismo de Certificación para Producto 
dictamina la suspensión, cancelación o renovación del certificado de cumplimiento del producto.  
12.5.5.1.5  En caso que el Org anismo de Certificación para Producto determine la suspensión o 
cancelación del certificado, ya sea por el incumplimiento del producto con la NOM o cuando el seguimiento no 
pueda llevarse a cabo por causa imputable a la empresa a verificar, el Organismo de  Certificación para 
Producto debe dar aviso al titular del certificado de cumplimiento.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de agosto de 2014  
12.6. Diversos  
12.6.1  La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la 
Entidad Mexicana de Acreditación y en la depende ncia o dependencias competentes, además de que dicha 
relación aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, pudiéndose consultar también en la página de 
Internet de la Secretaría de Economía.  
12.6.2  Los gastos que se originen por los servicios d e certificación y pruebas de laboratorio, por actos de 
evaluación de la conformidad, son a cargo del usuario conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN.  
13. Bibliografía  
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Ofici al de la Federación  el 1 de 
julio de 1992.  
 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación e l 14 de enero de 1999.  
 NOM -012-SCFI -1994, Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas  hidráulicos. 
Medidores para agua potable fría. Especificaciones.  
 NOM -013-SCFI -1993, Instrumentos de medición. Manómetros con elemento elástico, 
especificaciones.  
 NMX -Z-13-1977, Guía para la redacción, estructuración y presentación de las normas oficiales 
mexicanas.  
 ISO 3555 Class B. Centrifugal, mixed flow and axial pumps -Code for acceptance tests -class B, 
International Organization for Standardization, Switzerland, 1977.  
 ASTM E -380 1991. Standard practice for use of the international system of units (SI) (The modernized 
metric system).  
 DOE/CS -0147, Classification and Evaluation of Electric Motors and Pumps, U.S. Department of 
Energy, February 1980.  
 Hydraulic Institute Standards for centrifugal, rotary & reciprocating pumps published by Hydraulic 
Institute,  Cleveland Ohio, 13th ed. 1975.  
 Guía para evaluación de la eficiencia en equipos electromecánicos en operación para pozo profundo, 
Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana e Industrial, Comisión Nacional del Agua. 
Agosto 1993, segunda edic ión, México.  
14. Concordancia con normas internacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana coincide parcialmente con el método de prueba de la norma ISO 3555, 
Centrifugal, mixed flow and axial pumps -Code for acceptance tests -Class B.  
15. Transitorios  
Primero.  Esta Norma Oficial Mexicana cancela y sustituye a la NOM -001-ENER -2000, Eficiencia 
energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo. Límites y método de prueba, que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 1 de septiembre de 2000.  
Segundo . La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 90 días naturales después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación  y a partir de esa fecha todas las bombas verticales 
comprendidas en el Campo de Aplicación de esta Norma Oficial  Mexicana, deben ser certificadas con base a 
la misma.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, D.F., a 22 de julio de 2014 .- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización  para 
la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos  (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para  el Uso Eficiente de la Energía , Odón Demófilo de Buen Rod ríguez .- Rúbrica.  
 
APÉNDICE A  
Informativo  
Factores de conversión  
Para convertir  A Multiplicar por  Miércoles 6 de agosto de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
l/s m3/s 0,001  
g.p.m.  l/s 0,06309  
kg/cm2 m.c.a.  10 
kg/cm2 Pa 9,806 x 104 
m.c.a.  Pa 9,806 x 103 
HP kW 0,7457  
  56     (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Miércoles 6 de agosto de 2014  APÉNDICE B  
Informativo  
Pérdidas por fricción en la columna  
Pérdidas de carga por fricción en la columna de bombas tipo turbina con motor externo eléctrico vertical.  
En metros por cada  100 metros o en pie por cada 100 pies. Para gastos de 3,15 a 47,31 l/s (50 a 750 gpm).  
Diámetro de columna  4" 6" 8" 10" 
Diámetro de flecha (pulgada)   1  1 1/4   1  1 ¼ 1 1/2  1 
11/16   1 15/16   1  1 1/4  1 1/2  1 
11/16   1 15/16  2 3/16  2 
7/16  2 11/16  
gpm  l/s             
50 60 70 80 90 3,15 3,78 4,42 
5,05 5,68 0,90 1,20 1,50 
1,90 2,40 1,60 2,20 
2,90 3,60 
4,40           
100 125 150 175 
200 6,31 7,89 9,46 
11,04  12,62  2,80 4,20 5,70 
7,50 9,50 5,30 7,70 
10,50  
13,50       1,00   0,90 1,10 
1,40  0,90 1,30 
1,70 2,20       
225 250 275 300 
325 14,19  15,77  
17,35  18,92  
20,50  11,50  14,00  
 0,90 1,10 
1,30 1,50 
1,70 1,20 1,40 
1,70 2,00 
2,30 1,70 2,00 
2,40 2,80 
3,20 2,70 3,30 
3,90 4,50 
5,20       
350 375 400 450 
500 22,08  23,66  
25,23  28,39  
31,54    2,00 2,20 
2,50 3,10 
3,70 2,60 2,90 
3,30 4,10 
4,90 3,60 4,10 
4,60 5,70 
6,90   6,00   
6,70   7,50   
9,30 11,50       0,90    0,90 
1,10  0,90 1,00 
1,20 1,50  1,30 1,50 
1,80 2,20  
550 600 650 700 
750 34,69  37,85  
41,00  44,16  
47,31    4,40 5,20 
6,00 6,80 
7,70   5,80   
6,80   7,80   
9,00 10,10  8,10  9,50 
11,00    1,00 1,20 
1,40 1,70 1,10 1,30 
1,50 1,70 
1,90 1,30 1,50 
1,80 2,00 
2,30 1,80 2,10 
2,40 2,80 
3,20 2,60 3,00 
3,50 4,10 
4,60    1,00 1,10 
 
Pérdidas de carga por fricción en la columna de bombas tipo turbina con motor externo eléctrico vertical.  
En metro por cada 100 m o en pies por cada 100 pies. Para gastos de 50,46 a 315,40 l/s (800 a 5000 gpm).  
Columna  6" 8" 10" 12" 
Flecha  (pulgada)  1 1 1 1/4  1 1/2  1 
11/16  1 15/16  2 3/16  2 
7/16 1 1 1/4  1 1/2  1 
11/16  1 15/16  2 3/16  2 
7/16 2 11/16  1 1 1/4  1 1/2  1 
11/16  1 15/16  2 3/16  2 
7/16 2 11/16  
gpm  l/s                   Miércoles 6 de agosto de 2014  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)     57 800 900 
1000  1100  
1200  50,46  
56,77  
63,08  
69,39  
75,70  8,60 
10,70  2,00 
2,50 
3,00 
3,50 
4,20 2,20 
2,70 
3,20 
3,80 
4,50 2,60 
3,20 
3,90 
4,60 
5,40 3,60 4,50 
5,40 6,40 
7,50 5,20 6,40 
7,80 9,40     1,10    1,00 
1,20   1,00 
1,20 
1,40  1,00 
1,20 1,40 
1,60 0,90 1,20 
1,40 1,70 
2,00 1,30 1,60 
1,90 2,20 
2,60      
1300  1400  
1500  1600  82,00  
88,31  
94,62  
100,93   4,80 
5,50 
6,20 
6,90 5,20 
6,00 
6,80 
7,60 6,20 
7,20 8,80 
10,00   1,20 
1,40 
1,60 
1,80 1,40 
1,60 
1,80 
2,00 1,60 
1,80 
2,00 
2,30 1,90 2,20 
2,50 2,80 2,30 2,70 
3,00 3,40 3,00 3,50 
3,90 4,50     0,90   0,90 
1,00   1,10 
1,20   1,30 
1,40 
1800  2013  
2200  2400  113,54  
126,16  
138,78  
151,39   8,60 
10,50  9,40 
11,40     2,20 
2,70 
3,20 
3,70 2,50 
3,00 
3,60 
4,20 2,80 
3,50 
4,10 
4,80 3,40 4,20 
5,00 5,80 4,30 5,20 
6,10 7,20 5,50 6,70 
7,90 9,30 1,00 
1,20 
1,40 
1,70 1,10 
1,40 
1,60 
1,90 1,30 1,60 
1,90 2,20 1,50 
1,80 
2,10 
2,50 1,80 2,10 
2,50 3,00 
2600  2800  
3000  3200  164,01  
176,62  
189,24  
201,86        4,30 
5,00 
5,60 
6,30 4,90 
5,60 
6,40 
7,10 5,60 
6,40 
7,20 
8,20 6,80 7,80 
8,90 
10,00  8,20 9,40  1,90 
2,20 
2,50 
2,80 2,20 
2,50 
2,90 
3,20 2,50 2,90 
3,30 3,70 2,90 
3,30 
3,80 
4,30 3,50 4,00 
4,50 5,10 
3400  3600  
3800  4000  214,47  
227,09  
239,70  
252,32        7,00 
7,80 
8,70 
9,60 8,00 
8,90 
9,80 9,10    3,10 
3,50 
3,90 
4,20 3,60 
4,00 
4,40 
4,80 4,10 4,60 
5,10 5,60 4,80 
5,40 
5,90 
6,50 5,70 6,40 
7,10 7,80 
4250  4500  
4750  5000  268,09  
283,86  
299,63  
315,40              4,80 
5,30 
5,80 
6,40 5,30 
6,00 
6,60 
7,30 6,30 7,00 
7,80 8,50 7,20 
8,00 
8,80 
9,70 8,80 9,90 
 
__________________________________