Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
SECRETARIA DE ENERGIA  
NORMA Oficial Mexicana NOM -023-ENER -2018, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que  dice: Estados Unidos Mexicanos . 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -023-ENER -2018, EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ACONDICIONADORES DE AIRE 
TIPO DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS DE AIRE. LÍMITES, MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO.  
ODÓN DEMÓFILO DE BUEN RODRÍGUEZ, Pr esidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos 33, fracció n X de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 17, 18, fracciones V y XIX y 36, fracción IX de la Ley de 
Transición Energética; 38, fracciones II y IV, 40, fracciones I, X y XII, 41, 47, fracción IV y 51 de la Ley Federal 
sobre Metrología y N ormalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 2 apartado F, fracción II, 8, fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Energía y Único, fracciones I y II del Acuerdo por el que s e delegan en el Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el día 21 de julio de 2014; expide la siguiente: NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM -
023-ENER-2018, EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO, 
DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS DE AIRE. LÍMITES, MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO.  
CONSIDERANDO  
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, define las facultades de la Se cretaría de 
Energía, entre las que se encuentra la de expedir normas oficiales mexicanas que promuevan la eficiencia del 
sector energético;  
Que la Ley de Transición Energética, establece que corresponde a la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la En ergía expedir normas oficiales mexicanas en materia de eficiencia energética;  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las normas 
oficiales mexicanas, el establecimiento de criterios y/o especificaciones que  promuevan el mejoramiento del 
medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y salvaguardar la seguridad al usuario;  
Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, 
ordenó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -023-ENER -2017, Efi ciencia 
energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, métodos 
de prueba y etiquetado; lo que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, con 
el objeto de que los inte resados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo que lo propuso;  
Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto 
de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a qu e se refiere el artículo 45 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que 
dentro del mismo plazo, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, mismos que fueron analizados por el Comité, realizándose las modificaciones 
conducentes al referido proyecto de Norma Oficial Mexicana. Las respuestas a los comentarios recibidos 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2018, y  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se 
constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, se expide la siguiente:  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -023-ENER -2018, EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS  DE AIRE. 
LÍMITES , MÉTODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO  
PREFACIO  
La presente Norma Oficial Mexicana fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de No rmalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), con la colaboración de los 
siguientes organismos, instituciones y empresas:  
 Asociación Nacional de Fabricantes para la Industria de la Refrigeración (Anfir)  
 Asociación  Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C. (ANFAD)  
 Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (Ance)        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
 Carrier Enterprise Servicios México, S. de R.L. de C.V.  
 CENAGE, S.A. de C.V.  
 Daikin Airconditioning México, S. de R.L. de C.V.  
 Daikin Lat in America Operations  
 Dragon Trade Imports de México, S.A. de C.V.  
 Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)  
 Global Comfort Systems, S. de R.L. de C.V.  
 Laboratorios Radson, S.A. de C.V.  
 Hisense México, S. de R.L. de C.V.  
 Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL)  
 LG Electronics México, S.A. de C.V.  
 Lennox Industries Inc.  
 Mabe, S.A. de C.V.  
 Metrología y Pruebas, S.A. de C.V.  
 Midea México, S. de R.L. de C.V.  
 Normalización y Certificación NYCE, S.C.  
 Rheem de México, S.A. de C.V.  
 Secretaría de Economía, Dirección General de Normas  
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  
 Thermokold de México, S.A. de C.V.  
 Trane, S.A. de C.V.  
 Whirlpool México, S. de R.L. de C.V.  
CONTENIDO  
1. Objetivo y campo de aplicación  
2. Referencias  
3. Definiciones  
4. Clasificación  
5. Especificaciones  
5.1 Límite de valor de la Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)  
5.2 Determinación de los valores de la REEE  
6. Muestreo  
7. Criterios de aceptación  
8. Métodos de prueba  
8.1 Condicio nes de prueba  
8.2 Instrumentos  
8.3 Dispositivos para las mediciones de flujo de aire  
8.4 Métodos de prueba  
8.5 Procedimientos de prueba  
8.6 Datos y resultados  
8.7 Cálculo de REEE  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
9. Etiquetado  
9.1 Permanencia  
9.2 Información  
9.3 Dimensiones  
9.4 Distribució n de la información y de los colores  
10. Vigilancia  
11. Procedimiento para la Evaluación de la conformidad  
11.1 Objetivo  
11.2 Referencias  
11.3 Definiciones  
11.4 Disposiciones generales  
11.5 Procedimiento  
11.6 Diversos  
12. Sanciones  
13. Concordancia con nor mas internacionales  
APÉNDICE A  (Normativo) Figuras  
APÉNDICE B  (Normativo) Tablas  
APÉNDICE C  (Normativo) Factores de conversión  
14. Bibliografía  
15. Transitorios  
1. Objetivo y campo de aplicación  
La presente Norma Oficial Mexicana establece el nivel mínimo de Relación de Eficiencia Energética 
Estacional (REEE) que deben cumplir los acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin 
conductos; establece además los métodos de prueba que deben usarse para verificar dicho cumplimiento y 
define los requ isitos que se deben de incluir en la etiqueta de información al público.  
Esta Norma Oficial Mexicana aplica para los acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin 
conductos de aire (conocidos como minisplit y multisplit); de ciclo simple (só lo frío) o con ciclo reversible 
(bomba de calor), que utilizan condensadores enfriados por aire, operados con energía eléctrica, en 
capacidades nominales de enfriamiento de 1 Wt hasta 19 050 Wt que funcionan por compresión mecánica.  
Esta Norma Oficial Mexi cana se limita a los sistemas que utilizan uno o varios circuitos simples de 
refrigeración con evaporador y condensador, comercializados en los Estados Unidos Mexicanos.  
Se excluyen del campo de aplicación los siguientes aparatos:  
a) Las bombas de calor a base de agua;  
b) Las unidades que se diseñan para utilizarse con conductos adicionales;  
c) Las unidades móviles (que no son de tipo ventana) que tienen un  conducto condensador de escape;  
d) Las unidades con compresor de frecuencia y/o flujo de refrigerante  variable, conocido como Inverter;  
e) Los acondicionadores de aire que cuenten con compresor(es) de dos velocidades.  
2. Referencias  
Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana deben consultarse las normas oficiales 
mexicanas siguientes o las  que las sustituyan:  
• NOM -008-SCFI -2002, Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 2002.  
• NOM -024-SCFI -2013, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los 
productos  electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de agosto de 2013.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
3. Definiciones  
Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana se aplican las siguientes definiciones:  
3.1 Aire estándar  
Aire seco a 21 ,1 °C y a 101,3 kilopascales (en lo sucesivo kPa); a estas condiciones, el aire seco tiene una 
densidad de masa de 1,2 kg/m 3. 
3.2 Capacidad de deshumidificación  
Característica que tiene el equipo para remover la humedad del aire de un espacio cerrado.  
3.3 Capacidad de enfriamiento  
Característica que tiene el equipo para remover el calor de un espacio cerrado, en watts.  
3.4 Capacidad latente de enfriamiento  
Es la razón a la cual el equipo remueve el calor latente del aire que pasa a través de éste, bajo 
cond iciones específicas de operación, expresada en watts.  
3.5 Capacidad sensible de enfriamiento  
Es la razón a la cual el equipo remueve el calor sensible del aire que pasa a través de éste, bajo 
condiciones específicas de operación, expresada en watts.  
3.6 Capacidad total de enfriamiento  
Es la razón a la cual el equipo remueve el calor del aire que pasa a través de éste, bajo condiciones 
específicas de operación, expresada en watts.  
3.7 Coeficiente de Degradación (CD)  
Es la medida de la pérdida de eficiencia d ebida a la realización de ciclos del equipo.  
3.8 Enfriamiento latente  
Es la cantidad de enfriamiento, en watts, necesaria para remover, por condensación, el vapor de agua del 
aire que pasa a través del serpentín evaporador durante un lapso.  
3.9 Enfriamient o sensible  
Es la cantidad de enfriamiento, en watts, que remueve calor del ambiente, disminuyendo la temperatura 
sensiblemente, desarrollado por el equipo en un lapso, excluyendo el enfriamiento latente.  
3.10 Equipo tipo dividido  
Es un equipo de aire acond icionado en el cual uno o más de los componentes principales son separados 
unos de otros y que son diseñados para trabajar en conjunto.  
3.11 Estado estable  
Estado en el cual se mantienen constantes todas las condiciones interiores y exteriores de prueba y el 
equipo está en el modo de "operación sin cambio".  
3.12 Factor de Carga de Enfriamiento (CLF)  
Es la relación del enfriamiento total desarrollado en un ciclo completo durante un lapso (consistente en un 
encendido y un apagado), entre el enfriamiento bajo condiciones de estado estable desarrollado en el mismo 
lapso bajo condiciones ambientales constantes.  
3.13 Factor de Carga Parcial (PLF)  
La relación de eficiencia energética del ciclo a la relación de eficiencia energética del estado estable, bajo 
condicio nes ambientales idénticas.  
3.14 Lado exterior (condensador)  
Es la parte del equipo que rechaza calor a una fuente externa al flujo de aire interior.  
3.15 Lado interior (evaporador)  
Es la parte del equipo que remueve el calor del flujo de aire interior.  
3.16 Presión barométrica estándar  
Es aquella que corresponde a 101,1 kPa.  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
3.17 Prueba A  
Es una prueba de desempeño a estado estable de serpentín húmedo, desarrollada con una temperatura 
del aire de entrada en el lado interior del equipo de 26,7 °C de bulbo se co y de 19,4 °C de bulbo húmedo. Con 
una temperatura del aire de entrada en el lado exterior del equipo de 35 °C de bulbo seco.  
3.18 Prueba B  
Es una prueba de desempeño a estado estable de serpentín húmedo, desarrollada con una temperatura 
del aire de entr ada en el lado interior del equipo de 26,7 °C de bulbo seco y de 19,4 °C de bulbo húmedo. Con 
una temperatura del aire de entrada en el lado exterior del equipo de 27,8 °C de bulbo seco.  
3.19 Prueba C  
Es una prueba de desempeño a estado estable de serpentí n seco, desarrollada con una temperatura del 
aire de entrada en el lado interior del equipo de 26,7 °C de bulbo seco y una temperatura de bulbo húmedo tal 
que no resulte en una formación de condensado en el serpentín evaporador (se recomienda 13,9 °C o 
menos), y con una temperatura del aire de entrada en el lado exterior del equipo de 27,8 °C de bulbo seco.  
3.20 Prueba D  
Es una prueba de desempeño de serpentín seco con realización de ciclos (con la opción de encendido y 
apagado de forma manual o automática del circuito normal de control del equipo), desarrollada con una 
temperatura del aire de entrada en el lado interior del equipo de 26,6 °C de bulbo seco y una temperatura de 
bulbo húmedo tal que no resulte en una formación de condensado en el serpentín eva porador (se recomienda 
13,9 °C o menos) y con una temperatura del aire de entrada en el lado exterior del equipo de 27,6 °C  de bulbo 
seco.  
3.21 Prueba de serpentín húmedo  
Es una prueba conducida a temperaturas interiores tales de bulbo seco y húmedo, tales  que la humedad 
se condense en el serpentín evaporador del equipo de prueba.  
3.22 Prueba de serpentín seco  
Es una prueba conducida a temperaturas interiores tales de bulbo seco y húmedo, que la humedad no se 
condense en el serpentín evaporador del equipo.  
3.23 Realización de ciclos  
Es el estado en que las condiciones de prueba interiores y exteriores se deben mantener constantes y el 
equipo se debe encender y apagar manualmente durante lapsos específicos para emular una operación a 
carga parcial.  
3.24 Refri gerante  
Es el fluido de trabajo que utiliza el sistema de refrigeración del equipo acondicionador de aire; éste 
cambia del estado líquido a vapor en el proceso de absorción de calor, en el serpentín evaporador y de vapor 
a líquido en el serpentín del conde nsador.  
3.25 Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)  
Es la relación del enfriamiento total de un equipo de aire acondicionado tipo dividido en watts térmicos 
(Wt), transferidos del interior al exterior, durante un año de uso, dividido entre la potencia eléctrica total 
suministrada al equipo en watts eléctricos (We) durante el mismo lapso.  
3.26 Serpentín condensador  
Es el intercambiador de calor, el cual desecha el calor removido del espacio por acondicionar a una fuente 
externa.  
3.27 Serpentín e vaporador  
Es el intercambiador de calor que remueve el calor del espacio por acondicionar.  
4. Clasificación  
Los equipos acondicionadores de aire, incluidos en el alcance de esta Norma Oficial Mexicana, deben ser 
clasificados según el número de componentes:  
- Acondicionador de aire, constituido por dos partes (Minisplit).  
- Acondicionador de aire, constituido por más de dos partes (Multisplit).        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
5. Especificaciones  
5.1 Límite de valor de la Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)  
Los equipos objet o de esta Norma Oficial Mexicana deben cumplir con el valor de la REEE indicado en la 
Tabla 1 siguiente:  
Tabla 1 -Nivel de la REEE, en acondicionadores de aire tipo dividido,  descarga libre y sin conductos de 
aire 
Capacidad de enfriamiento  
Watts (Btu/h)  REEE 
Wt/We (Btu/hW)  
Hasta 4 101 (13 993)  
3,37 (11,5)  Mayor que 4 101 (13 993)  
Hasta 5 859 (19 991,493)  
Mayor que 5 859 (19 991,493)  
Hasta 10 600 (36 168,26)  3,31 (11,3)  
Mayor que 10 600 (36 168,26)  
Hasta 19 050 (65 000,505)  3,28 (11,2)  
 
5.2 Determinació n de los valores de la REEE  
Para determinar los valores de la REEE, de los acondicionadores de aire, objeto de esta Norma Oficial 
Mexicana, se debe aplicar únicamente el método de prueba descrito en el inciso 8.7 del Capítulo 8.  
6. Muestreo  
El muestreo deb e realizarse conforme a lo indicado en el inciso 11.5.2.1 del procedimiento para la 
evaluación de la conformidad, descrito en esta Norma Oficial Mexicana.  
7. Criterios de aceptación  
Para cumplir con esta Norma Oficial Mexicana, los resultados de la REEE ca lculados a partir de las 
mediciones realizadas, deben ser iguales o mayores a los valores indicados en la Tabla 1.  
Etiqueta  
El titular (fabricante, importador o comercializador) es quien propone el valor de la REEE que debe 
utilizarse en la etiqueta del mo delo o familia que desee certificar; y este valor debe cumplir con las siguientes 
condiciones:  
a) Ser siempre igual o mayor al nivel mínimo de la REEE establecido en la Tabla 1.  
b) En consideración a la dispersión de resultados que se presentan en pruebas iguales efectuadas en un 
mismo aparato o en pruebas iguales efectuadas en diferentes aparatos del mismo modelo y/o a la exactitud 
de los instrumentos de medición, se debe aceptar una variación de -5% de la REEE obtenida en pruebas con 
respecto a la marcada  en la etiqueta, siempre y cuando este valor no sea menor al establecido en la Tabla 1 
de esta Norma Oficial Mexicana.  
8. Métodos de prueba  
Las pruebas requeridas para la determinación de la capacidad de enfriamiento para los equipos incluidos 
en el alcanc e de esta Norma Oficial Mexicana son las siguientes:  
- Pruebas de desempeño a estado estable con serpentín húmedo (pruebas A y B).  
- Prueba de desempeño a estado estable con serpentín seco (prueba C).  
- Prueba de desempeño con realización de ciclos de moto -compresor con serpentín seco (prueba D).  
8.1 Condiciones de prueba  
Antes de iniciar las pruebas, el equipo debe ser instalado de acuerdo a las especificaciones del fabricante 
y con un flujo de aire de 0,1888 m 3/s por cada 3 514 W de enfriamiento.  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
8.1.1  Prueba de desempeño a estado estable con serpentín húmedo (pruebas A y B)  
Las pruebas A y B deben llevarse a cabo con una temperatura del aire de entrada en el lado interior del 
equipo de 26,7 °C de bulbo seco y de 19,4 °C de bulbo húmedo.  
La temperatura de bulbo seco del aire de entrada del lado exterior del equipo debe ser de 35 °C en la 
prueba A y de 27,8 °C para la prueba B.  
La temperatura circundante del lado exterior del equipo, en cada prueba, debe ser la misma que la 
temperatura del aire de entrada en  el lado exterior del equipo, excepto para equipos que sean diseñados 
exclusivamente para instalación interior, en cuyo caso la temperatura de bulbo seco del aire circundante del 
lado interior del equipo debe ser de 26,6 °C.  
Para aquellos equipos que recha zan condensado al serpentín localizado en el lado exterior del equipo, la 
temperatura circundante de bulbo húmedo en el lado exterior del equipo debe ser de 23,9 °C para la prueba A 
y de 18,3 °C para la prueba B.  
8.1.2  Prueba de desempeño a estado estable con serpentín seco (prueba C) y prueba de desempeño con 
realización de ciclos del moto -compresor con serpentín seco (prueba D)  
Las pruebas C y D se deben realizar con una temperatura del aire de entrada en el lado interior del equipo 
de bulbo seco de 26,6 °C y con una temperatura de bulbo húmedo tal, que no resulte en una formación de 
condensado en el serpentín evaporador (se recomienda usar una temperatura interior de bulbo húmedo  de 
13,9 °C o menos).  
La temperatura de bulbo seco del aire de entrada de la parte exterior del equipo debe ser objeto de las 
mismas condiciones que las requeridas para llevar a cabo la prueba B.  
La prueba C debe llevarse a cabo con el equipo operando en condiciones normales de operación.  
La prueba D debe llevarse a cabo con el equ ipo realizando ciclos, con la operación de encendido y 
apagado de forma manual o automática del circuito normal de control del equipo.  
El equipo debe realizar ciclos con el compresor encendido por 6 minutos y apagado por 24 minutos.  
El ventilador interior también debe encenderse y apagarse, la duración de los lapsos de encendido y 
apagado son gobernados por los controles automáticos que normalmente el fabricante suministra con el 
equipo.  
Se debe utilizar un C D nominal de 0,25 para determinar la REEE; si al haber aplicado este coeficiente el 
aparato cumple con el valor de REEE, es decisión del fabricante, importador o comercializador, efectuar las 
pruebas C y D para el cálculo del correspondiente C D. 
Los equipos que sean diseñados para instalarse de forma ver tical u horizontal se deben probar en la 
orientación en la cual sea más común su instalación.  
Todas las pruebas deben llevarse a cabo con una tensión de suministro de 115 V ± 1% o 230 V ± 1%, para 
los equipos monofásicos, o bien de 230 V ± 1% o 440 V ± 1%,  para los equipos trifásicos. La instalación de 
prueba debe ser diseñada de tal forma que no haya flujo de aire debido a convección natural o forzada a 
través del serpentín evaporador, mientras el ventilador interior esté apagado. Lo anterior debe realizar se con 
una instalación de deflectores que bloqueen el flujo de aire del equipo de prueba en el lapso de apagado.  
Para equipos tipo dividido sin ductos, las condiciones de prueba deben ser las mismas que las 
especificadas para equipos exteriores simples tip o compresor, asumiendo que se encuentra en conjunto con 
un serpentín evaporador simple.  
Cada dispositivo de igualación de presión debe tener un restrictor ajustable localizado donde éste entra a 
la sección de ducto común con el propósito de igualar la pres ión estática en cada uno de los dispositivos.  
El largo del dispositivo de igualación de presión es como mínimo de 2,5 x (A x B) 1/2, donde A = Ancho  y B 
= Alto del ducto o de la salida.  
Las lecturas de la presión estática deben tomarse a una distancia de 2 x (A x B) 1/2 de la salida.  
Las tolerancias en las mediciones de estas temperaturas se encuentran especificadas en la Tabla B.2.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
8.1.3  Interconexiones  
Para los equipos tipo dividido, todas las pruebas descritas en la Norma se deben llevar a cabo con un 
mínimo de 7,6 m de tubería de interconexión entre cada componente interior ventilador -serpentín y el equipo 
exterior común.  
El equipo en donde la tubería de interconexión se suministre como parte integral de éste, debe ser 
probado con la totalidad de la tuberí a suministrada por el fabricante y de no ser suministrada por éste, deberá 
probarse con 7,6 m de tubería.  
Los últimos 3,1 m de tubería deben estar expuestos a las condiciones del lado exterior. El tamaño de 
línea, aislamiento y detalles de instalación debe n hacerse de acuerdo a las instrucciones de instalación  del 
fabricante.  
8.2 Instrumentos  
Los instrumentos requeridos para realizar las pruebas son los siguientes:  
8.2.1  Instrumentos para medición de temperaturas  
Las mediciones de temperaturas se deben hac er con uno o más de los siguientes instrumentos:  
- Termómetros de vidrio con columna de mercurio.  
- Termopares.  
- Termómetros de resistencia eléctrica.  
La exactitud en las mediciones de temperatura debe permanecer dentro de ± 0,05 °C para las 
temperaturas del aire y dentro de ± 0,25 °C para todas las demás temperaturas.  
Todas las mediciones de la temperatura del aire se deben tomar antes de las derivaciones para la 
medición de la presión estática, para el lado de entrada del aire y después de las derivacion es para la 
medición de la presión estática, para el lado de descarga del aire.  
8.2.2  Instrumentos para mediciones de presión  
Las mediciones de presión deben ser hechas con uno o más de los siguientes instrumentos:  
- Columna de mercurio;  
- Tubo bourdon;  
- Transductores electrónicos de presión.  
La exactitud de los instrumentos de medición debe permitir desviaciones dentro del ± 2% del valor 
indicado.  
El tubo bourdon y los transductores electrónicos de presión deben estar calibrados con respecto a un 
probador de peso muerto o por comparación con una columna de líquido.  
La división más pequeña de los instrumentos de medición de presión no debe exceder, en ningún caso, 
2,5 veces la exactitud especificada.  
8.2.3  Condiciones de los instrumentos para mediciones de p resión estática y flujo de aire  
La presión estática a través de las toberas y las presiones de velocidad en las gargantas de las toberas 
deben ser medidas con manómetros que hayan sido previamente calibrados contra un manómetro estándar 
dentro del ± 1,0 % del valor de la lectura. La división más pequeña de la escala del manómetro no debe 
exceder del 2 % del valor de la lectura.  
La presión estática del ducto debe ser medida con manómetros que tengan una exactitud de ± 2,5 Pa.  
Las áreas de las toberas deben ser  determinadas por la medición de sus diámetros en cuatro lugares 
alrededor de la tobera, apartados aproximadamente 45 °, con una exactitud de ± 0,2 %, y en cada uno de los 
dos planos a través de la garganta de la tobera, uno en el exterior y el otro en la s ección recta cercana  al 
radio.  
8.2.4  Instrumentos eléctricos  
Las mediciones eléctricas deben hacerse con instrumentos de indicación o de integración. Los 
instrumentos utilizados para la medición de la entrada de energía o potencia eléctrica para calentado res u 
otros aparatos que suministren cargas de calor deben tener una exactitud de ± 1,0 % de la cifra medida. Los 
instrumentos utilizados para la medición de la entrada de energía o potencia eléctrica a los motores del 
ventilador, del compresor u otro equip o accesorio deben tener una exactitud de ± 2,0 % del valor indicado.  
La tensión eléctrica debe ser medida en las terminales de los equipos.  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
8.2.5  Mediciones de presión del refrigerante  
Las presiones del refrigerante deben ser medidas con manómetros (de alta  y baja presión), con una 
exactitud de ± 1,0 %. 
8.2.6  Mediciones del flujo de líquido  
La razón de recolección de condensado debe ser medido con un medidor de cantidad de líquido, midiendo 
el peso o el volumen y teniendo una exactitud de ± 1,0 % del valor ind icado.  
8.2.7  Instrumentos de medición de velocidad  
Las mediciones de velocidad deben hacerse con un contador de revoluciones, un tacómetro, un 
estroboscopio o un osciloscopio con una exactitud de ± 1,0 %. 
8.2.8  Mediciones de peso y tiempo  
Las mediciones de tiempo deben hacerse con instrumentos que cuenten con una exactitud de ± 0,2 % del 
valor indicado. Los aparatos para mediciones de peso deben tener una exactitud de ± 0,2 % del valor indicado.  
8.3 Dispositivos para las mediciones de flujo de aire  
8.3.1  Arreg los de los diferentes dispositivos para medición de entalpía  
Se debe utilizar alguno de los siguientes arreglos de dispositivos de prueba:  
- Arreglo de túnel aire -entalpía.  
- Arreglo de enlace aire -entalpía.  
- Arreglo de calorímetro de aire -entalpía.  
- Arreglo de cuarto de aire -entalpía.  
8.3.1.1  El arreglo de túnel aire -entalpía se muestra esquemáticamente en la Figura A.1. El equipo a probar 
se coloca en un cuarto o cuartos de pruebas. Se fija un instrumento de medición de flujo de aire a la descarga 
del a ire del equipo (interior o exterior o ambos si es aplicable). Este instrumento debe descargar directamente 
dentro del espacio o cuarto de prueba que se encuentre equipado con los elementos adecuados para 
mantener el aire de entrada del equipo interior a la s temperaturas de bulbo seco y húmedo deseables, así 
como para la medición de las temperaturas de bulbo seco y húmedo del aire de entrada y salida del equipo 
exterior.  
8.3.1.2  El arreglo de enlace aire -entalpía se muestra esquemáticamente en la Figura A.2.  Este arreglo 
difiere del arreglo de túnel en que el aparato de medición de aire de descarga es conectado a un equipo de 
reacondicionamiento adecuado, el cual, a su vez, es conectado a la entrada del equipo de prueba. Este cuarto 
de pruebas debe estar sell ado para que las fugas de aire no excedan del ± 1,0 % en lugares que podrían 
influenciar las mediciones de capacidad para determinar la razón de flujo de aire. La temperatura de bulbo 
húmedo del aire circundante al equipo debe estar dentro de ± 2,8 °C de la  temperatura de bulbo húmedo 
requerida por la prueba. Las temperaturas de bulbo húmedo y seco y la resistencia externa deben ser 
medidas con los elementos adecuados.  
8.3.1.3  El arreglo de calorímetro de aire -entalpía se muestra esquemáticamente en la Figur a A.3. En este 
arreglo un "compartimiento" es puesto sobre el equipo, o la parte aplicable de éste, sometido a prueba. El 
"compartimiento" debe ser hermético y aislado, debe construirse con algún material no -higros cópico. É ste 
debe ser suficientemente gran de para permitir la entrada de aire y la circulación de éste entre el equipo y el 
"compartimiento". En ningún caso debe haber menos de 15 cm entre el equipo y las paredes del 
"compartimiento". La entrada al "compartimiento" debe ser localizada separada de la entrada del equipo de 
prueba a fin de permitir la libre circulación dentro del espacio cerrado. Debe conectarse un aparato  de 
medición de aire a la descarga del equipo, éste debe estar bien aislado en la sección donde pase a través del 
espacio cerrado. Las temperaturas de bulbo seco y húmedo del aire de entrada al equipo deben ser medidas 
a la entrada del "compartimiento".        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
8.3.1.4  El arreglo de cuarto de aire -entalpía se muestra esquemáticamente en la Figura A.4. El equipo a 
ser probado es colocado dentr o del cuarto de prueba. Un aparato de medición de aire es acoplado a la 
descarga de aire del equipo (evaporador o condensador, según sea aplicable), y conectado una vez más al 
equipo de reacondicionamiento. La descarga de aire del aparato de reacondicionam iento suministra las 
temperaturas adecuadas de bulbo seco y húmedo en los aparatos de muestreo de aire y manómetros que 
pueden medir las temperaturas de bulbo seco y húmedo y la resistencia externa como se requiere.  
8.3.1.5  Los arreglos mostrados en las Fi guras A.1, A.2, A.3 y A.4 ilustran las posibilidades de arreglos de 
los aparatos de prueba y no deben ser construidos como aplicación específica o única de los tipos de equipos 
con los que se ilustran, sin embargo, se debe usar un "compartimiento" como se muestra en la Figura A.3 
cuando el compresor está en la sección interior o es ventilado separadamente.  
8.3.1.6  Pueden emplearse otros medios para el manejo de aire de salida, de los incisos de medición de 
flujo de aire y del suministro de aire a la entrada  del equipo con las condiciones del inciso 8.1, con tal de que 
ello no interfiera con lo establecido para la medición de la razón de flujo de aire, la temperatura y la resistencia 
externa o que pueda crear condiciones anormales de prueba alrededor del equi po. 
8.3.2  Dispositivo de toberas empleado para la medición de flujo de aire  
8.3.2.1  Como se muestra en la Figura A.5, este aparato consiste básicamente en una cámara receptora y 
una cámara de descarga separadas por una pared en donde se localizan una o más  toberas. El aire, del 
equipo bajo prueba, es transportado a través de ductos a la cámara de recepción que pasan a través de la o 
las toberas, y éste es expulsado al cuarto de pruebas o canalizado de nuevo a la entrada del equipo.  
8.3.2.2  El aparato de tob era y sus conexiones al equipo de entrada deben ser sellados para que las fugas 
de aire no excedan del 1,0% la medición de la razón del flujo de aire.  
8.3.2.3  La distancia entre los centros de las toberas que son utilizadas no debe ser menor de 3 veces el 
diámetro de la garganta de la tobera más grande y la distancia del centro de cualquier tobera a la descarga 
más cercana al lado de la pared de la cámara receptora no debe ser menor que 1,5 veces del diámetro de su 
garganta.  
8.3.2.4  Los difusores deben inst alarse en la cámara de recepción por lo menos a 1,5 veces de la distancia 
del diámetro mayor de la garganta de la tobera, hacia arriba de la pared de división y en la cámara de 
descarga al menos a 2,5 veces de esta distancia hacia abajo de la misma pared.  
8.3.2.5  Se debe instalar un ventilador de extracción, capaz de suministrar la presión estática adecuada a la 
salida del equipo, en una pared de la cámara de descarga y deben colocarse los elementos necesarios para 
suministrar la capacidad variable del vent ilador.  
8.3.2.6  Debe medirse la caída de presión estática a través de la o las toberas con uno o más manómetros 
que tengan una exactitud de ± 1,0 % de la lectura. Una terminal del manómetro se conecta a la derivación para 
la medición de presión estática, lo calizada a nivel de la pared interior de la cámara de recepción y la otra 
terminal debe ser conectada a la derivación para medición de presión estática localizada a nivel de la pared 
interior de la cámara de descarga, o preferiblemente, las diferentes deri vaciones de medición de cada cámara 
deben conectarse a manómetros conectados en paralelo o conectados a un solo manómetro. 
Alternativamente, la presión de velocidad del flujo de aire a la salida de la o las toberas debe ser medida con 
un tubo de Pitot como  se muestra en la Figura A.5, pero cuando se esté usando más de una tobera, las 
lecturas del tubo de Pitot deben ser determinadas para cada tobera.  
8.3.2.7  Deben emplearse los elementos necesarios para determinar la densidad del aire en la garganta de 
las toberas.  
8.3.3  Toberas  
8.3.3.1  La velocidad en la garganta de cualquier tobera no debe ser menor de 15,2 m/s y no debe ser 
mayor de 35,6 m/s.  
8.3.3.2  Cuando se construyan las toberas de acuerdo con la Figura A.6 y se instalen de acuerdo con los 
incisos 8.3 .2 a 8.3.3.1, éstas pueden ser usadas sin calibración. Si el diámetro de la garganta es de 12,7 cm o 
más, se asumirá un coeficiente de descarga de 0,99. Para toberas con diámetro menor a 12,7 cm o donde sea 
deseable una mayor precisión del coeficiente, pre feriblemente, se puede calibrar la tobera o pueden usarse 
los siguientes valores de la Tabla 2:  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Tabla 2 -Coeficientes de descarga para toberas  
Número de Reynolds  
NRe Coeficiente de descarga  
C 
50 000  0,97 
100 000  0,98 
150 000  0,98 
200 000  0,99 
250 000  0,99 
300 000  0,99 
400 000  0,99 
500 000  0,99 
 
El número de Reynolds debe ser calculado como sigue:  
NRe = f Va D  
Donde el factor de temperatura f se indica en la Tabla 3:  
Tabla 3 -Valor del factor de carga de acuerdo a la temperatura del aire  
Temperatura ° C Factor f  
-6,7 78,2 
4,4 72,2 
15,6 67,4 
26,7 62,8 
37,8 58,1 
48,9 55,0 
60,0 51,9 
71,1 48,8 
 
8.3.4  Mediciones de presión estática  
- Equipos con ventilador y una sola salida.  
- Equipos con ventiladores, salidas múltiples y evaporadores múltiples.  
- Equipos sin ventiladores.  
Cuando el equipo acondicionador de aire tiene su propio sistema para el movimiento del aire, tal equipo 
debe ser probado a una resistencia externa mínima de 0 Pa.  
8.3.4.1  Equipos con ventilador y una sola salida  
8.3.4.1.1  Como se m uestra en la Figura A.7, una pequeña cámara de igualación de presión debe 
colocarse a la salida del lado de la descarga del equipo de prueba, donde se requieren las mediciones de 
presión estática externa. Este dispositivo debe descargar dentro de los apara tos de medición de aire (o en un 
aparato de amortiguamiento cuando no se emplean las mediciones directas de aire) y debe tener un área 
seccional igual a la de la salida del equipo a probar.  
8.3.4.1.2  La presión estática externa debe medirse con un manómetr o. Un lado del manómetro debe 
conectarse a las cuatro derivaciones de medición de presión externamente conectadas en la descarga del 
dispositivo de igualación de presión, estas derivaciones deben estar centradas en cada cara del dispositivo a 
una distancia  de dos veces el diámetro seccional principal de la salida del equipo. Si se utiliza una conexión 
de ducto interior, el otro lado del manómetro debe ser conectado a las cuatro derivaciones de presión 
comunicadas entre sí, centradas en cada cara del ducto i nterior; en caso contrario, el otro lado del manómetro 
debe ser abierto al ambiente circundante. La conexión del ducto interior debe tener un área de sección 
transversal igual a aquella del equipo.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
8.3.4.2  Equipos con ventiladores, salidas múltiples y evap oradores múltiples  
8.3.4.2.1  Los equipos con conexiones exteriores de ductos de descarga múltiple o multi evaporadores 
deben tener un pequeño dispositivo de igualación de presión sujeto a cada salida, como lo muestra la Figura 
A.7. Cada cámara debe descarg ar dentro de una sección de ducto común, esta sección del ducto a su vez 
debe descargar en el aparato de medición de aire. Cada dispositivo debe tener un restrictor ajustable 
localizado en el plano donde éstos entran a la sección del ducto común, con el pr opósito de igualar la presión 
estática. Los equipos con múltiples ventiladores que emplean un solo ducto de descarga de conexión bridada, 
deben ser probados con un solo dispositivo, de acuerdo con el inciso 8.3.4.1.1. Cualquier otro arreglo de este 
tipo de  dispositivo de prueba no debe ser usado, excepto para simular diseños de ductos específicamente 
recomendados por el fabricante del equipo.  
8.3.4.3  Requerimientos generales para las mediciones de presión estática  
8.3.4.3.1  Se recomienda que las derivacione s para medición de presión estática consistan en niples 
soldados a la superficie exterior del dispositivo de igualación de presión con un diámetro de 6,3 mm, y 
centradas a través del dispositivo con un diámetro de orificio de 1 mm. Las orillas de estos ori ficios deben 
estar libres de rebabas y otras superficies irregulares.  
8.3.4.3.2  El dispositivo de igualación de presión y la sección de los ductos deben ser sellados para 
prevenir fugas de aire, particularmente en las conexiones al equipo y a los aparatos de medición de aire, y 
para prevenir las fugas de calor entre la salida del equipo y los instrumentos de medición de temperatura.  
8.4 Métodos de prueba  
8.4.1  Métodos de prueba aplicables  
8.4.1.1  Descripción general  
Los siguientes seis métodos son cubiertos  en esta Norma Oficial Mexicana  
a) Método de aire -entalpía, lado interior (ver el inciso 8.4.3).  
b) Método de aire -entalpía, lado exterior (ver el inciso 8.4.3).  
c) Método de calibración de compresor (ver el inciso 8.4.4 y 8.4.5).  
d) Método de entalpía de refrigerante (ver el inciso 8.4.6).  
e) Método de medición indirecta del flujo de aire (ver el inciso 8.4.7.3).  
8.4.2  Aplicabilidad de los métodos de prueba  
8.4.2.1  Descripción general  
Los equipos tipo dividido deben probarse con el o los métodos establecid os en la Tabla B.1, para cada 
clasificación específica, y están sujetos a cualquier limitación adicional detallada en la sección de métodos  de 
prueba.  
8.4.2.2  Procedimientos de prueba para equipos de enfriamiento con suministro de aire  
Todas las pruebas d e funcionamiento de estado estable y de serpentín húmedo y seco en los equipos tipo 
dividido deben emplear simultáneamente el método aire -entalpía en el lado interior y algún otro método en el 
lado exterior, ya sea el método aire -entalpía o el método de ca libración del compresor.  
Todas las pruebas de funcionamiento de estado estable y de serpentín húmedo y seco en los equipos tipo 
dividido deben emplear simultáneamente el método aire -entalpía o el método de calibración del compresor en 
el lado interior y el  método aire -entalpía, el método de calibración del compresor o el método de flujo de 
refrigerante en el lado exterior.  
Las pruebas de funcionamiento cíclicas de serpentín seco deben emplear solamente el método  aire-
entalpía en el lado interior.  
Los valore s calculados por los dos métodos de prueba deben concordar en el orden de un 6 % para que 
las pruebas sean válidas. Deben usarse sólo los resultados del método aire -entalpía en el lado interior para 
los cálculos.  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
8.4.2.3  Procedimientos de pruebas de operaci ón 
Las pruebas de funcionamiento de estado estable serpentín húmedo (pruebas A y B) deben llevarse a 
cabo de acuerdo con las condiciones descritas en el inciso 8.1.1 y los procedimientos descritos  en esta 
sección.  
Los aparatos y equipo de reacondicionamie nto del cuarto de prueba, relativos a la prueba, deben operarse 
hasta que se alcancen las condiciones de equilibrio.  
Las pruebas de funcionamiento de estado estable y realización de ciclos serpentín seco (pruebas C y D) 
deben llevarse a cabo como se descri be más adelante de acuerdo con las condiciones descritas  en el inciso 
8.1.2.  
Los aparatos y equipo de reacondicionamiento del cuarto de prueba, relativos a la prueba, deben ser 
operados hasta que se alcancen las condiciones de equilibrio, sin embargo, no debe ser menos de una hora 
antes que los datos de la prueba C sean registrados.  
Para todos los métodos de prueba, la prueba C debe ser llevada a cabo con un registro de datos a 
intervalos de 10 minutos hasta que se obtengan cuatro juegos consecutivos de le cturas con las condiciones 
descritas en el inciso 8.1.2.  
Cuando se use el método aire -entalpía en el lado exterior para la prueba C, los requerimientos de este 
inciso deben aplicar a la prueba preliminar y a la prueba regular equipada.  
Inmediatamente despu és de que la prueba se termine, el equipo de prueba debe ser encendido y apagado 
manualmente, usando los lapsos especificados en el inciso 8.1.2, hasta que se alcancen las condiciones 
ambientales estables otra vez en ambas cámaras de prueba (exterior e int erior), pero no debe operar menos 
de dos ciclos completos de encendido y apagado.  
Si no se dispone de un interruptor en el diseño para la realización de ciclos, el equipo debe trabajar a 
través de un ciclo adicional, en este último ciclo, el cual es referi do a un ciclo de prueba, las condiciones 
ambientales del cuarto de prueba (exterior e interior) deben permanecer dentro de las tolerancias 
especificadas en la Tabla B.2.  
Todo el equipo para el movimiento del aire del lado exterior debe encenderse y apagars e cuando el 
compresor se encienda y apague.  
Todo el equipo para el movimiento del aire del lado interior debe realizar ciclos, gobernado por algún 
control automático normalmente instalado con el equipo; esto aplica a los equipos que tienen un ventilador 
interior con retardador de tiempo. Los equipos que no son suministrados con un ventilador interior con 
retardador de tiempo deben contar con un equipo para el movimiento del aire del lado interior, tal que se 
encienda y apague cuando el compresor se encienda  y apague.  
Las pruebas de realización de ciclos de enfriamiento en equipos con velocidad variable deben llevarse a 
cabo por realización de ciclos del compresor de 12 minutos encendido y 48 minutos apagado.  
La capacidad debe ser medida por la integración de l tiempo ( ), en el cual el compresor está 12 minutos 
encendido, o el tiempo que permanezca encendido cuando esté en funcionamiento el retardador del 
ventilador, si se encuentra presente. La energía eléctrica debe ser medida p or la integración total del tiempo  (
cic) de 60 minutos.  
8.4.3  Método aire -entalpía  
8.4.3.1  En el método de aire -entalpía, la capacidad es determinada por las mediciones de temperatura de 
bulbo seco y húmedo de entrada y de sa lida y la razón de flujo de aire asociado.  
8.4.3.2  Este método debe emplearse para las pruebas del lado interior de todos los equipos, objeto de 
esta Norma Oficial Mexicana. Cuando sea utilizado para este propósito, se designará como prueba A. Sujeto a 
los requerimientos adicionales del inciso 8.5.5, este método puede ser utilizado en pruebas de lado exterior 
para equipos con enfriamiento por aire y evaporativo. Las pruebas de aire -entalpía del lado exterior están 
sujetas adicionalmente a las limitaciones d el arreglo de los aparatos, especificado en el inciso 8.5.5.2, si el 
compresor es ventilado independientemente, y a los ajustes de pérdidas de la línea permitidas en el inciso 
8.4.3.3.3, si el equipo emplea serpentines condensadores remotos.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
8.4.3.3  Cálcul os de enfriamiento -Método aire entalpía - 
8.4.3.3.1  Las capacidades de enfriamiento interior: total, sensible y latente, basadas en los datos de la 
prueba del lado interior (prueba A), deben ser calculadas por las ecuaciones siguientes:  
qtci = Qmi (ha1 - ha2)/[v'n(1 + W n)] 
qsi = Qmi cpa (ta1 - ta2)/[v'n(1 + Wn)]  
cpa = 1 005 + 1 859 Wn  
q1ci = 2,47 x 106 Qmi (Wi1 - Wi2)/[v'n (1 + Wn)]  
8.4.3.3.2  La capacidad total de enfriamiento interior, basada en los resultados de prueba del lado exterior, 
es calculada por l a siguiente ecuación:  
qtco = Qmo (ha4 - ha3)/[v'n(1 - Wn)] - Et 
o para equipos enfriados por aire, el cual no es reevaporativo  
qtco = qmo cpa (ta4 - ta3)/[v'n(1 + Wn)] - Et 
8.4.3.3.3  Si se requieren correcciones por pérdidas en la tubería para obtener el b alance del 6 % de calor 
especificado en el inciso 8.4.2.2, éstas deben incluirse en el cálculo de la capacidad. Las tolerancias deben 
ser hechas como sigue:  
a) Para tubo de cobre sin aislamiento:  
qL = 0,6057 + 0,005316 (Dt)0,75 (t)1,25 + 79,8 Dt t L 
b) Para líneas aisladas:  
qL = {0,6154 + 0,3092 (Th)-0,33 (Dt)0,75 (t)1,25} L 
El promedio de las diferencias de temperatura entre el refrigerante y el ambiente circundante es  t. 
Con objeto de obtener el 6 % del balance de calor, las correcciones de pérdidas de línea deben ser 
sumadas algebraicamente a la capacidad del lado exterior.  
8.4.4  Método de calibración de compresor  
8.4.4.1  Descripción gene ral 
8.4.4.1.1  En este método la capacidad total de enfriamiento es determinada:  
a) De la medición de las propiedades del refrigerante de entrada y salida del lado o sección interior del 
equipo y de la razón de flujo de refrigerante asociado, como se determ ina por la subsecuente calibración  del 
compresor bajo condiciones idénticas de operación. Las mediciones directas de la capacidad deben usarse 
cuando el sobrecalentamiento del refrigerante a la salida del evaporador sea de menos de 2,8 °C.  
b) De la medició n directa de la capacidad de enfriamiento por medio de un calorímetro, cuando el 
compresor está operando bajo condiciones idénticas a las encontradas durante la prueba del equipo.  
8.4.4.1.2  Este método debe ser usado para pruebas en todos los equipos excep to: 
a) Que el equipo tenga un serpentín condensador enfriado por agua sin aislamiento en el flujo de aire 
interior y  
b) Cuando el compresor esté sin aislamiento y se encuentre en el flujo de aire interior.  
8.4.4.2  Medición de las propiedades del refrigeran te 
8.4.4.2.1  El equipo debe ser operado bajo las condiciones de prueba requeridas y las mediciones de 
temperatura y presión del refrigerante a la entrada y la salida del lado interior, y a la entrada y salida del 
compresor deben tomarse en intervalos de 10  minutos hasta que se obtengan siete juegos de lecturas dentro 
de las tolerancias prescritas en los incisos 8.2.2 y 8.2.3. Cuando se requiera una prueba de aire -entalpía del 
lado interior, estas lecturas deben obtenerse durante esta prueba.  
8.4.4.2.2 En eq uipos que no son sensibles a la carga del refrigerante, los manómetros de presión pueden 
ser obstruidos en las líneas del refrigerante.  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
8.4.4.2.3  En equipos sensibles a la carga del refrigerante, es necesario determinar las presiones del 
refrigerante, desp ués de esta prueba, porque las conexiones de los manómetros de presión pueden provocar 
una pérdida de carga. Para cumplir con esto, las temperaturas deben medirse durante la prueba por medio de 
termocoples soldados al retorno de los codos, aproximadamente en el punto medio de cada circuito de 
serpentín condensador y evaporador, o a los puntos no afectados por el vapor sobrecalentado o líquido 
subenfriado. Siguiendo la prueba, los manómetros son conectados a las líneas del refrigerante y el equipo es 
vaciado  y cargado por el refrigerante especificado en la placa del equipo. El equipo es operado otra vez hasta 
las condiciones de prueba y si es necesario, se puede adicionar o sustraer carga de refrigerante hasta que las 
mediciones del termocople del serpentín e stén dentro de ± 0,3 °C de los valores originales, las temperaturas 
del vapor del refrigerante a la entrada y a la salida del compresor deben estar entre ± 1,7 °C de los valores 
originales y las temperaturas del líquido entrando a la válvula de expansión d ebe generar una temperatura 
dentro de ± 0,6 °C. La presión de operación debe observarse.  
8.4.4.2.4  Las temperaturas del refrigerante deben medirse por medio de termocoples soldados a las líneas 
del refrigerante a distancias apropiadas.  
8.4.4.2.5  Los termoc oples no deben ser retirados, reemplazados o sometidos a cualquier otra acción que 
cause disturbios en las mediciones durante ninguna etapa de la prueba de capacidad de enfriamiento.  
8.4.4.2.6  Las temperaturas y presiones del vapor refrigerante a la entrad a y salida del compresor deben 
ser medidas en las líneas del refrigerante, aproximadamente a 25 cm de la carcasa del compresor; si la 
válvula reversible está incluida en la calibración, estos datos deben ser tomados en las líneas de los 
serpentines, aproxi madamente a 25 cm de la válvula.  
8.4.5  Calibración de compresor  
8.4.5.1  La razón de flujo del refrigerante debe ser determinada de la calibración del compresor a 
temperaturas y presiones de entrada y salida del refrigerante, predeterminadas previamente por  el fabricante.  
8.4.5.2  Las pruebas de calibración deben ser desarrolladas con el compresor y la válvula reversible, con 
los mismos patrones de temperatura ambiente y aire como en el equipo de prueba.  
8.4.5.3  Para los métodos enlistados a continuación, el flujo del refrigerante es calculado como sigue:  
a) Calorímetro de refrigerante secundario.  
b) Calorímetro de refrigerante primario sistema "inundado".  
c) Calorímetro de refrigerante primario sistema "seco".  
d) Calorímetro de tubo concéntrico.  
wr = q/(hg1 - hf1) 
8.4.5.4  Con el método del medidor de flujo de refrigerante, se obtiene directamente el flujo.  
8.4.5.5 Cálculos de enfriamiento -calibración del compresor . 
8.4.5.5.1  Para las pruebas en las cuales el evaporador sobrecalentado es de 2,8 °C o más, la cap acidad 
total de enfriamiento, basada en los datos de calibración de compresor es calculada de la razón de flujo de 
refrigerante como sigue:  
qtc = wr (hr2 - hr1) - Ei 
8.4.5.5.2  Para las pruebas en las cuales el vapor sobrecalentado es de 2,8 °C o menos, la capacidad total 
de enfriamiento es calculada como sigue:  
qtc = qe + Aua (ta - tc) - Ei 
8.4.6  Método de entalpía de refrigerante  
8.4.6.1  Descripción general  
8.4.6.1.1  En este método la capacidad es determinada por el cambio de la entalpía del refrigerante y  la 
razón de flujo; los cambios de entalpía son determinados de las mediciones de temperatura y presión del 
refrigerante a la entrada y la salida y la razón de flujo es determinada por un medidor de flujo colocado en la 
línea del líquido.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
8.4.6.1.2  Este mé todo puede ser usado para pruebas a equipos en los cuales la carga del refrigerante no 
es crítica y en donde los procedimientos normales de instalación involucran la conexión de las líneas de 
refrigerante en campo.  
8.4.6.1.3  Este método no debe usarse para  pruebas en las que el líquido refrigerante a la salida del 
medidor de flujo está subenfriado a menos de 1,7 °C, ni para pruebas en las cuales el vapor sobrecalentado a 
la salida de la sección interior es de menos de 2,8 °C.  
8.4.6.2  Mediciones de flujo de refrigerante -entalpía de refrigerante - 
8.4.6.2.1  La razón del flujo del refrigerante debe ser medido con un medidor de flujo (del tipo integrador) 
conectado en la línea del líquido antes del instrumento de control de refrigerante. Este medidor debe 
dimens ionarse para que la caída de presión no exceda el cambio de presión de vapor que un cambio de 
temperatura de 1,7 °C podría producir.  
8.4.6.2.2  Los instrumentos de medición de temperatura y presión y una "mirilla" deben ser instalados 
inmediatamente después  del medidor para determinar si el refrigerante líquido está adecuadamente 
subenfriado; se considera adecuado el subenfriamiento de 1,7 °C y la ausencia de algunas burbujas de vapor 
en el líquido de salida del medidor. Se recomienda que el medidor sea inst alado en la parte más baja de un 
"rizo o vuelta" en la línea del líquido para tomar ventaja de la presión estática del líquido así suministrado.  
8.4.6.3  Mediciones de presión y temperatura de refrigerante  
8.4.6.3.1  La temperatura y presión del refrigerante  entrando y saliendo del lado interior del equipo debe ser 
medida con instrumentos que estén de acuerdo con lo establecido en el inciso 8.2.  
8.4.6.4  Cálculos de enfriamiento -entalpía de refrigerante - 
8.4.6.4.1  La capacidad total de enfriamiento, basada en  los datos de flujo de refrigerante, es calculada 
como sigue:  
qtci = xVr  ñ (hr2 - hr1) - Ei 
8.4.7  Medición del flujo de aire  
8.4.7.1  El aparato de tobera, figura A.6 y el aparato de medición de flujo de aire, figura A.5, son 
recomendados cuando no se emple a la medición indirecta de flujo de aire, la razón de flujo de aire interior 
debe determinarse como lo indica el inciso 8.4.7.2.  
8.4.7.2  Cálculos de medición de flujo de aire  
8.4.7.2.1 La razón del flujo de aire, a través de una sola tobera, es calculada p or las siguientes 
ecuaciones:  
Qmi = 1,414 CAn (1 000pv v'n) 0,5 
v'n = 101 vn / {Pn (1 + Wn)}  
8.4.7.2.2 Cuando se utilice más de una tobera, la razón total de flujo de aire es la suma de la razón de flujo 
de aire de los cálculos individuales de cada una de l as toberas, de acuerdo con el inciso 8.4.7.2.1.  
8.4.7.2.3 La razón de flujo del aire estándar es calculada como sigue:  
Qs = Qmi / (1,2 v'n)  
8.4.7.3 Determinación indirecta de flujo de aire:  
8.4.7.3.1 Cuando no se emplea la medición directa, la razón del fl ujo de aire debe determinarse por los 
siguientes cálculos:  
Qi = qtci vi1 / (ha1 - ha2) 
8.4.7.4 Cálculos para la medición de flujo de aire por el "método de flujo de aire modificado":  
8.4.7.4.1 Si se selecciona el método de flujo de aire modificado (ver. Fi gura A.8), la cantidad de aire del 
lado de baja presión debe ser determinada de acuerdo con la siguiente ecuación:  
wai = qsri  / {1 006 + 1 860 Wi2 (ta5 -ta1)} 
Qi = wai vai  
Qs = qsri / 1,206 (ta5 - ta1) Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
8.4.7.4.2 Determinación de qsri  
a) Si se usa un recale ntador eléctrico:  
qsri = watts de entrada al calentador  
b) Si se usa un recalentador de serpentín de vapor:  
qsri = wk (hk1 - hk2) 
8.5 Procedimientos de prueba  
8.5.1  Requerimientos del cuarto de prueba  
8.5.1.1 Se requieren uno o dos cuartos de prueba, depen diendo del tipo de equipo a ser probado y de las 
instrucciones de instalación del fabricante.  
8.5.1.2 Se requiere siempre una condición interior en el cuarto de prueba. Este puede ser un cuarto o 
espacio en el cual las condiciones establecidas de prueba de ben mantenerse dentro de las tolerancias 
prescritas. Se recomienda que la velocidad del aire alrededor del equipo a probar no exceda de 2,5 m/s.  
8.5.1.3 Se requiere para la prueba un cuarto o espacio de prueba que debe tener un volumen suficiente, 
de tal m anera que no haya cambios en la circulación normal del aire alrededor del equipo de prueba. Este 
cuarto debe tener también las dimensiones suficientes para que la distancia de cualquier superficie del cuarto 
a cualquier superficie del equipo de prueba en d onde haya descarga de aire, no sea menos de 1,8 m y la 
distancia de cualquier otra superficie del cuarto a cualquier otra superficie del equipo de prueba no sea menos 
de 0,9 m, excepto la relación de pared o piso requerida para la instalación normal del eq uipo. El aparato de 
reacondicionamiento debe manejar el aire a una razón no menor que la razón de flujo de aire exterior y, 
preferiblemente, debe tomar este aire en la dirección de la descarga del aire del equipo y regresar éste a las 
condiciones específic as uniformemente y a bajas velocidades.  
8.5.2  Requerimientos de las mediciones de flujo de aire  
8.5.2.1 Los aparatos para la medición de flujo de aire deben estar de acuerdo con lo previsto  en el inciso 
8.2.3.  
8.5.3  Mediciones de las resistencias externas  
8.5.3.1 Las resistencias externas deben medirse de acuerdo con lo previsto en el inciso 8.3.4. Las 
conexiones a la salida de los equipos deben cumplir con lo previsto en el inciso 8.3.4.  
8.5.4  Mediciones de temperatura  
8.5.4.1 Las mediciones de temperatur a en la ductería deben registrarse al menos en tres lugares desde 
una distancia igual a los centros del área seccional, o con un muestreo equivalente en sitio, o con aparatos 
mezcladores, obteniéndose resultados equivalentes. Las conexiones al equipo deben  ser aisladas de tal forma 
que las fugas de calor a través de las conexiones no excedan de 1 % de la capacidad.  
8.5.4.2 La temperatura interior a la entrada debe ser medida al menos en tres posiciones con espacios 
iguales sobre el área de entrada al equipo,  o con muestreo equivalente con aparatos adecuados. Para 
equipos sin conexiones de  ductería o con un solo gabinete, los instrumentos de medición de temperatura o 
aparatos de muestreo pueden ser localizados a 15 cm, aproximadamente, de la o las aberturas de  la entrada 
del equipo.  
8.5.4.3 Las temperaturas del aire exterior de la entrada deben medirse en sitios tales que las siguientes 
condiciones sean totalmente satisfechas:  
a) Las temperaturas medidas deben ser representativas de la temperatura circundante d e la sección 
exterior y simular las condiciones encontradas en la aplicación actual.  
b) En el punto de medición, la temperatura del aire no debe ser afectada por la descarga del aire de la 
sección exterior. Las temperaturas deben medirse antes de alguna re circulación de aire producida.  
Se intenta que las temperaturas circundantes de prueba, específicas de la sección exterior de prueba, 
emulen, tan cerca como sea posible, las condiciones de una instalación normal de operación con condiciones 
ambientales idén ticas a las temperaturas específicas de prueba.  
8.5.4.4 La velocidad del aire que pasa sobre los instrumentos de medición de temperatura de bulbo 
húmedo deben ser aproximadamente de 5 m/s. Se recomienda utilizar la misma velocidad del aire en la 
entrada y la salida de los instrumentos de medición. Las mediciones de temperatura de bulbo húmedo arriba o 
abajo de 5 m/s deben corregirse.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
8.5.5  Requerimientos adicionales para la prueba de lado exterior del "método de aire -entalpía"  
8.5.5.1 Cuando se utilice el " método de aire -entalpía" para las pruebas de lado exterior, es necesario 
asegurarse si la fijación del aparato de medición de flujo de aire produce cambios en el funcionamiento del 
equipo de prueba y, si es así, se deben corregir estos cambios. Para cumpli r con esto, el equipo debe llevar 
termocoples soldados al retorno de los codos, aproximadamente en el punto medio de cada serpentín 
evaporador y el circuito de serpentín condensador. El equipo que no es sensible a la carga de refrigerante 
puede equiparse a lternativamente con manómetros de presión conectados a válvulas de acceso o bloqueados 
en la línea de succión o descarga. El equipo debe operar bajo condiciones preestablecidas con el lado interior 
del aparato de prueba conectado, pero no así con el lado e xterior. Los datos deben ser registrados a 
intervalos de diez minutos por un lapso de no menos de una hora después de que las condiciones de 
equilibrio se hayan alcanzado. El lado exterior del aparato de prueba debe entonces conectarse al equipo y la 
presi ón y temperaturas indicadas por los manómetros o termocoples deben ser registrados. Si después de 
que el equilibrio es alcanzado éste no está en promedio dentro de ± 0,3 °C o su presión equivalente del 
promedio observado durante la prueba preliminar, la ra zón de flujo de aire exterior debe ser ajustada hasta 
alcanzar los valores especificados. La prueba debe continuarse por un lapso de una hora después de que se 
alcance el punto de equilibrio a las condiciones apropiadas con el exterior del aparato de prueb a conectado y 
los resultados del lado interior del aparato de prueba deben concordar dentro de un ± 2,0 % con los resultados 
obtenidos durante el lapso de prueba preliminar.  
8.5.5.2 Para el equipo en donde el compresor es ventilado en forma independiente al  flujo de aire exterior, 
el arreglo del calorímetro de "método aire -entalpía" debe emplearse para tomar en cuenta la radiación de calor 
del compresor.  
8.5.5.3 Cuando la razón de flujo de aire exterior se ajusta como se describe en el inciso 8.5.5.1, entonc es 
se emplea en los cálculos de capacidad, en tal caso, sin embargo, la potencia del ventilador exterior de 
entrada observada durante las pruebas preliminares, debe ser usada para propósitos de evaluación.  
8.5.6  Instalación del equipo  
87.5.6.1 El equipo a ser probado debe ser instalado en el cuarto o cuartos de prueba, de acuerdo con las 
instrucciones de instalación del fabricante, usando accesorios y procedimientos recomendados de instalación. 
El equipo con la sección exterior remota debe tener la sección interior localizada en el cuarto de prueba 
interior y la sección exterior en el cuarto de prueba exterior; el equipo autocontenido con suministro de aire 
debe ser localizado adyacente o mediante una abertura en una pared o división separando el cuarto de 
prueba de acuerdo con las recomendaciones normales o primarias del fabricante. En todos los casos, las 
recomendaciones del fabricante con respecto a las distancias de las paredes adyacentes a los equipos, 
cantidad de extensiones a través de las paredes, etc ., deben ser seguidas.  
8.5.6.2 No se deben hacer alteraciones a los equipos excepto para la sujeción de los aparatos e 
instrumentación de prueba requeridos.  
8.5.6.3 Donde sea necesario, el equipo debe ser cargado y evacuado con el tipo y cantidad de refrig erante 
especificado por las instrucciones del fabricante.  
8.5.6.4 Cuando se requiera, los manómetros deben ser conectados al equipo sólo a través de pequeños 
tramos de tubería de diámetro pequeño y deben localizarse de tal manera, que tampoco influya en la s lecturas 
por la presión del flujo en la tubería o se deben hacer las correcciones de operación de enfriamiento.  
8.5.6.5 No se debe hacer ningún cambio para corregir las variaciones barométricas en la velocidad del 
ventilador o la resistencia del equipo.  
8.5.7  Procedimientos de operación de prueba  
8.5.7.1 Los aparatos de reacondicionamiento del cuarto de pruebas y el equipo a probar, deben operarse 
hasta que alcancen las condiciones de equilibrio, pero no por menos de una hora, antes de que los datos sean 
registrados.  
8.5.7.2 Cuando las tolerancias prescritas en el inciso 8.6.1.2 se hayan alcanzado, entonces los datos 
deben registrarse en intervalos de diez minutos para cada juego de lecturas hasta que se obtengan cuatro 
juegos consecutivos.  
8.5.7.3 Cuando se usa el método de aire -entalpía exterior, los requerimientos arriba mencionados deben 
aplicar a la prueba preliminar y a la prueba regular del equipo (inciso 8.5.5). Cuando el método de calibración 
de compresor sea utilizado, los requerimientos arriba me ncionados deben aplicar a ambos la prueba del 
equipo y la prueba de calibración del compresor.  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
8.6 Datos y resultados  
8.6.1.  Datos a ser registrados  
8.6.1.1 La Tabla B.3, muestra los datos que deben ser registrados durante el lapso de prueba. Los 
conceptos  indicados por una "x" sobre la columna de un método de prueba específico, se deben medir cuando 
se utilice dicho método.  
8.6.1.2  Tolerancias de prueba  
8.6.1.2.1 Todas las observaciones de prueba deben ser dentro de las tolerancias especificadas en la Tabl a 
B.2, las cuales están referidas a los distintos métodos de prueba y tipos de equipo.  
8.6.1.2.2 La variación máxima permisible de cualquier observación durante la prueba de capacidad está 
enlistada en la Tabla B.2, bajo el subtítulo "Tolerancias de operac ión de pruebas” Estas representan la 
diferencia más grande permisible entre la máxima y mínima observación del instrumento durante la prueba. 
Cuando es expresado como un porcentaje, la variación máxima permisible es el porcentaje especificado del 
promedio aritmético de las observaciones.  
8.6.1.2.3 En la Tabla B.2, bajo el subtítulo "Tolerancias de condición de prueba", se muestra la variación 
máxima permisible del promedio de las mediciones bajo condiciones de prueba predeterminadas.  
8.6.1.2.4 Las variacion es mayores a aquellas prescritas deben invalidar la prueba.  
8.6.2  Resultados de prueba  
8.6.2.1  Requerimientos de prueba de capacidad  
8.6.2.1.1 Los resultados de la prueba de capacidad deben expresar cuantitativamente los efectos 
producidos sobre el aire po r el equipo probado. Para las condiciones de prueba dadas, los resultados de la 
prueba de capacidad deben incluir las siguientes cantidades:  
1) Capacidad total de enfriamiento, W.  
2) Capacidad sensible de enfriamiento, W.  
3) Capacidad latente de enfriamien to, W.  
4) Razón del flujo de aire del lado interior, m 3/s. 
5) Resistencia externa para el flujo de aire interior, Pa.  
6) Potencia total de entrada al equipo o potencia de entrada de todos los componentes del equipo, W.  
8.6.2.1.2 Cuando se utilicen dos méto dos de prueba, la capacidad total de enfriamiento, debe ser la 
capacidad obtenida con los resultados del lado interior de los dos métodos de prueba, llevados a cabo 
simultáneamente, los cuales deben concordar dentro de una variación del 6 %. Cuando es emple ado el 
método de calibración de compresor, debe ser construido para la obtención de las condiciones de operación 
para la prueba de calibración de compresor.  
8.6.2.1.3 Cuando se requieran dos métodos de prueba, las capacidades de enfriamiento latente y sens ible, 
tomadas en cuenta para los cálculos, deben ser aquellas determinadas de la prueba del lado interior.  
8.6.2.1.4 Los resultados deben ser utilizados para la determinación de las capacidades sin ajustes en las 
tolerancias permisibles en condiciones de p rueba, excepto para las derivaciones de la presión barométrica 
estándar.  
8.6.2.1.5 Las capacidades pueden ser incrementadas 0,8 % por cada 3,5 kPa de la lectura barométrica 
abajo de 101 kPa a la cual las pruebas fueron realizadas.  
8.6.2.1.6 Las entalpías de l aire deben corregirse para las derivaciones de temperatura de saturación y 
presión barométrica estándar.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
8.7 Cálculo de la REEE  
8.7.1  Cálculo de la REEE para equipos con suministro de aire  
Los datos y resultados de prueba requeridos para calcular la REEE  en W/W deben incluir lo siguiente:  
i) Capacidades de enfriamiento (W) de las pruebas A y B, y si es aplicable, la capacidad de enfriamiento 
(W) de la prueba C y el enfriamiento total realizado en la prueba D (Wh):  
a) QSSK (35 °C)  
b) QSSK (27,6 °C)  
c) QSS, seco  
d) Qcic, seco  
ii) Potencia eléctrica de entrada para todos los componentes y controles (W) de las pruebas A y B, y si es 
aplicable la potencia eléctrica de entrada para todos los componentes y controles (W) de la prueba C y la 
energía eléctrica usada  de la prueba D.  
a) ESSK (35 °C)  
b) ESSK (27,6 °C)  
c) ESS, seco  
d) Ecic, seco  
iii) Razón del flujo de aire interior (m 3/s) y resistencia externa al flujo de aire interior (Pa)  
iv) Temperatura del aire (°C)  
a) Exterior de bulbo seco  
b) Exterior de bulbo húm edo 
c) Interior de bulbo seco  
d) Interior de bulbo húmedo  
Donde las capacidades de enfriamiento Q SSK (35 °C) de la prueba A, Q SSK (27,6 °C) de la prueba B y 
QSS, seco de la prueba C, son calculadas utilizando las ecuaciones especificadas en el inciso 8.6 d e esta 
Norma; el enfriamiento total hecho Qcic, seco de la prueba D es calculado usando la ecuación (1) 
especificada más adelante.  
Los equipos que no tienen ventilador para circulación de aire interior como parte integrante del equipo 
deben obtener su medi ción de capacidad total de enfriamiento ajustado restando 366,3 W por cada 47,2 m 3/s 
de la medición de flujo de aire interior y sumando a la potencia eléctrica total suministrada al equipo de estado 
estable 365 watts por cada 47,2 m 3/s de la medición de fl ujo de aire interior.  
Las relaciones de eficiencia energética para las pruebas A, B y C, EER A, EER B y EER C (seco), 
respectivamente, son cada una calculadas como la relación de la capacidad total de enfriamiento, en W, entre 
la potencia eléctrica total sumi nistrada al equipo, en W.  
Los equipos que no tienen ventilador para circulación interior de aire como parte integrante del equipo, 
deben ajustar su enfriamiento total hecho y su energía usada en un ciclo completo para efecto de potencia del 
equipo de circu lación de aire interior. El valor usado para la potencia del equipo de circulación de aire interior 
debe ser de 366,3 W por cada 47,2 m 3/s de circulación de aire interior.  
La energía usada en un ciclo completo, requerida para la circulación de aire interio r, es el producto de la 
potencia del equipo para la circulación de aire interior y el lapso de un ciclo en que este equipo está 
encendido.  
El enfriamiento total realizado debe entonces ser el enfriamiento medido en un ciclo completo menos la 
energía usada requerida para la circulación del aire interior en un ciclo completo.  
La energía eléctrica total usada debe ser la suma de la energía usada para la circulación del aire interior 
en un ciclo completo y la energía usada por los componentes del equipo restant es en un ciclo de prueba 
(compresor(es), ventilador exterior, calentador(es), transformador(es), etc.).  
La relación de eficiencia energética de la prueba D, EERcic (seco), es calculada como la relación del 
enfriamiento total hecho en Wh entre el uso de ene rgía eléctrica total en W/h.  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Los resultados de las pruebas de funcionamiento cíclica y de estado estable serpentín seco deben usarse 
en las siguientes ecuaciones:  
Qcic,sec  =  60 x V x Cpa  x  
................................... .....(1)  
[ Vn’  x (1 + Wn) ]  
Donde:  
Qcic,sec  = Enfriamiento total de un ciclo que consiste en un lapso de apagado y uno de encendido del 
compresor (Wh).  
V= Razón de flujo de aire interior (m 3/s), a una temperatura de bulbo seco, razón de humedad y 
presi ón existente en la región de medición.  
= Razón de flujo de aire interior (m 3/s) a una temperatura de bulbo seco, razón de humedad, y 
presión existente en la región de medición.  
Cpa = Calor específico a presión constante de la  mezcla aire  - agua de aire seco (Wh/kg -°C). 
Vn' = Volumen específico de la mezcla de aire  - agua a la misma temperatura de bulbo seco, 
razón de humedad, y presión utilizada en la determinación de la razón de flujo de aire 
interior (m 3/kg). 
Wn = Relación de humedad (kg/kg).  
y  (h - °F)  la cual es calculada por la expresión:  
 = 2 
ʃ [ Ta1(t) – Ta2(t) ]dt           ..................................................(2)  
1 
Donde:  
1 = Tiempo de encendido del ventilador interior.  
2 = Tiempo de apagado del ventilador interior . 
Ta1(t) = Temperatura de bulbo seco del aire de entrada al serpentín evaporador (°C) al tiempo (t).  
Ta2(t) = Temperatura de bulbo seco del aire de salida del serpentín evaporador (°C) al tiempo (t).  
 
CLF = Qcic,sec  
      .................................. ................... .(3) Qss,sec x  
 
Donde:  
CLF:  Factor de carga de enfriamiento.  
Qss,sec  = Capacidad total de enfriamiento de estado estable de la prueba C (W).  
γ= Duración en horas de un ciclo completo, consistente en un encendido y un apagado de 
compresor.  
Las ecuaciones anteriores son utilizadas en la siguiente ecuación para calcular el coeficiente de 
degradación redondeado lo más cercano a 0,01.  
 
CD = 1 
- EERc ic,sec  
….................................................(4)  EERss,sec  
1 - CLF 
 
Donde:  
EERcic,sec  = Relación de eficiencia energética de la prueba D (W/W)  
EERss,sec  = Relación de eficiencia energética de la prueba C (W/W)        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
8.7.1.1  Método para el cál culo de la REEE para equipos con compresor de una velocidad y ventilador de 
condensador de una velocidad.  
La relación de eficiencia energética estacional para equipos con compresor de una velocidad y ventilador 
de condensador de una velocidad, debe basarse  en el desarrollo de la prueba B y algún otro método descrito 
en el inciso 8.4.2.2, que cuenta para el funcionamiento cíclico.  
La relación de eficiencia energética estacional en W/W debe ser determinada por la ecuación:  
REEE = PLF (0,5) x EER B 
Donde:  
EER B = La relación de eficiencia energética determinada de la prueba B.  
PLF (0,5) = Factor de funcionamiento de carga parcial cuando el factor de carga de enfriamiento = 0,5 
como se determina de la ecuación:  
PLF (0,5) = 1 - 0,5 x C D 
Donde:  
CD = Es el coeficient e de degradación descrito en el inciso 9.1.2 o es calculado con la ecuación 
previa (4).  
9. Etiquetado  
Los aparatos objeto de esta Norma Oficial Mexicana que se comercialicen en los Estados Unidos 
Mexicanos deben llevar en cada una de las unidades que confo rmen el sistema, una etiqueta que proporcione 
información relacionada con la REEE que presenta el producto, además de los modelos tanto de la unidad 
exterior como de la(s) unidad(es) interior(es) que los integren en cada caso y que pueda ser comparada con la 
de otros de su misma capacidad de enfriamiento.  
Con base en pruebas, el titular (fabricante, importador o comercializador) es quien establece el valor de la 
REEE, que debe utilizarse en la etiqueta del modelo o familia que desee certificar; este valor d ebe cumplir con 
las siguientes condiciones:  
a) Ser siempre igual o mayor al valor de la REEE, según lo especificado en la Tabla 1.  
b) El valor de la capacidad de enfriamiento y la REEE obtenidas en cualquier prueba (certificación 
inicial, renovación, muest reo, ampliación, etc.) se permite que sea menor al valor indicado en la 
etiqueta de eficiencia energética y sólo se debe permitir un decremento del 5 %, pero nunca menor a 
lo especificado en la Tabla 1.  
 Sin perjuicio de lo establecido en la NOM -024-SCFI -2013, el valor de la capacidad de enfriamiento 
que se especifique en la información colocada o adherida sobre el producto o empaque, deberá 
corresponder al valor de la capacidad de enfriamiento especificado en la etiqueta de eficiencia 
energética, en Watts o  su equivalente en Btu/h.  
9.1 Permanencia  
La etiqueta debe ir adherida o colocada en el producto o empaque, ya sea por medio de un engomado, o 
en su defecto, por medio de un cordón, en cuyo caso, la etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no 
se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe removerse del producto o empaque, hasta 
después de que éste haya sido adquirido por el consumidor final.  
9.2 Información  
La etiqueta de la REEE de los acondicionadores de aire tipo dividido, d escarga libre y sin conductos de 
aire, debe marcarse en forma legible e indeleble y debe contener la información que se enlista a continuación 
y de acuerdo a la distribución e información que se muestra en el modelo de etiqueta en la Figura A.9.  
9.2.1  La leyenda: "EFICIENCIA ENERGÉTICA", en tipo negrita.  
9.2.2  La leyenda "Determinado como se establece en la NOM -023-ENER -2018", en tipo normal.  
9.2.3  La leyenda "ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO DIVIDIDO / MINISPLIT", o MULTISPLIST según 
aplique, en tipo negrita.  
9.2.4 La leyenda "Marca:", en tipo negrita, seguida de la marca del acondicionador, en tipo normal.  
9.2.5  La leyenda "Modelo:", en tipo negrita, seguida del modelo del acondicionador, en tipo normal.  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
9.2.6  La leyenda "Potencia Eléctrica:", en tipo negrita, seguida de la potencia asignada en W,  en tipo 
normal.  
9.2.7  La leyenda "Efecto neto de enfriamiento:", en tipo negrita, seguida del valor del acondicionador de 
aire, expresada en W, en tipo normal.  
9.2.8  La leyenda "Refrigerante que emplea el equipo:", en  tipo negrita, seguida del refrigerante con el que 
opera el acondicionador de aire, en tipo normal. Deben indicarse dentro de un rectángulo de fondo gris.  
9.2.9  La leyenda "Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)", en tipo negrita.  
9.2.10  El pictograma "
 ", alusivo a la energía eléctrica.  
9.2.11  La leyenda "Ahorro de energía de este aparato", en tipo normal.  
9.2.11.1  Una escala horizontal, indicando el porcentaje de ahorro de energía, de 0 % al 50 % con 
incrementos de 10 % en 10 %. 
9.2.12  En la esca la descrita en el punto anterior, y a un costado de la indicación del “50 %” de ahorro de 
energía, debe colocarse la leyenda "Mayor Ahorro", en tipo negrita.  
9.2.12.1  Sobre la escala se debe colocar una punta de flecha en color gris oscuro que indique el 
porcentaje de ahorro de energía que tiene el producto (un entero sin decimal), en tipo negrita, obtenido  con el 
siguiente cálculo:  
 (( REEE de este modelo (Wt/We)  
) - 1) x 100  
REEE mínima para esta capacidad (Wt/We)  
 
Esta punta de flecha debe colocarse d e tal manera que coincida su punta con el por ciento de ahorro de 
energía que se representa gráficamente.  
9.2.13  La leyenda "REEE establecida en norma (Wt/We):", en tipo negrita, seguida de la REEE mínima 
conforme a lo establecido en el inciso 5.1 de esta Norma Oficial Mexicana, en tipo negrita (un entero y dos 
decimales aplicando la regla del redondeo progresivo). El valor de la REEE debe indicarse dentro de un 
rectángulo de fondo gris.  
9.2.14  La leyenda "(Btu/hW):", en tipo normal, seguida de la REEE míni ma conforme a lo establecido en el 
inciso 5.1 de esta Norma Oficial Mexicana, en tipo normal. (un entero y un decimal aplicando la regla del 
redondeo progresivo).  
9.2.15  La leyenda "REEE de este aparato (Wt/We):", en tipo negrita, seguida de la REEE determ inada, en 
tipo negrita. (un entero y dos decimales aplicando la regla del redondeo progresivo). El valor de la REEE debe 
indicarse dentro de un rectángulo de fondo gris.  
9.2.16  La leyenda "(Btu/hW):", en tipo normal, seguida de la REEE determinada, en tipo  normal. (un entero 
y un decimal aplicando la regla del redondeo progresivo).  
9.2.17  La leyenda "IMPORTANTE", en tipo negrita.  
9.2.18  La leyenda "El consumo depende del uso y hábitos del usuario, así como de la ubicación del 
aparato", en tipo normal.  
9.2.1 9 La leyenda “La etiqueta no deberá retirarse del aparato hasta que haya sido adquirido por el 
consumidor final", en tipo normal.  
9.2.20  La leyenda "Antes de comprar, compare el ahorro de energía de este aparato con otros 
acondicionadores de aire tipo divi dido", en tipo normal.  
9.3 Dimensiones  
Las dimensiones de la etiqueta son las siguientes:  
Alto: 14,0 cm ± 1 cm  
Ancho: 10,0 cm ± 1 cm        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
9.4 Distribución de la información y de los colores  
9.4.1  Toda la información descrita en el inciso 9.2, así como las línea s, escala y pictograma deben ser de 
color negro. El resto de la etiqueta debe ser de color amarillo.  
10. Vigilancia  
La Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía y la Procuraduría 
Federal del Consumidor, conforme a sus  atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, son las 
autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana.  
11. Procedimiento para la Evaluación de la conformidad  
De conformidad con los artículos 68  primer párrafo, 70, fracción I y 73 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC).  
11.1.  Objetivo  
Este PEC se establece para facilitar y orientar a los organismos de c ertificación, laboratorios de prueba, 
fabricantes, importadores, comercializadores, en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM -023-ENER -
2018, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. 
Límites, métodos de prueba y etiquetado, en adelante se referirá como NOM.  
11.2.  Referencias  
Para la correcta aplicación del PEC es necesario consultar los siguientes documentos vigentes:  
a) Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).  
b) Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN).  
11.3.  Definiciones  
Para los efectos del PEC, se entenderá por:  
11.3.1 Autoridad competente:  La Secretaría de Energía; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía y la Procuraduría Federa l del Consumidor, conforme a sus atribuciones.  
11.3.2 Cancelación del certificado de la conformidad del producto:  Acto por medio del cual el 
Organismo de certificación para producto deja sin efectos de modo definitivo el certificado.  
11.3.3 Certificado de la conformidad del producto:  Documento mediante el cual el Organismo de 
certificación para producto, hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumple 
con las especificaciones establecidas en la NOM.  
11.3.4 Especificaciones técnic as: Información técnica de los productos que describe que estos cumplen 
con los criterios de agrupación de familia de producto y que ayudan a demostrar cumplimiento con las 
especificaciones establecidas en la NOM.  
11.3.5 Evaluación de la conformidad:  La de terminación del grado de cumplimiento con la NOM.  
11.3.6 Familia:  Grupo de productos del mismo tipo en el que las variantes son de carácter estético o de 
apariencia, pero conservan las características de diseño que aseguran el cumplimiento con la NOM y que  
cumplan con el inciso 11.5.3.  
11.3.7 Informe de certificación del sistema de calidad: El que otorga un Organismo de certificación 
para producto a efecto de hacer constar, que el sistema de aseguramiento de calidad del producto que se 
pretende certificar, contempla procedimientos para asegurar el cumplimiento con la NOM.  
11.3.8 Informe de pruebas:  El documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en 
los términos de la LFMN, mediante el cual se presentan los resultados obtenidos en las p ruebas realizadas a 
la muestra seleccionada. La vigencia del informe de pruebas es de noventa días  a partir de su fecha  de 
emisión.  
11.3.9 Laboratorio de pruebas:  La persona moral acreditada y aprobada para realizar pruebas de 
acuerdo con la NOM, conforme  lo establece la LFMN y su Reglamento.  
11.3.10 Organismo de certificación para producto:  La persona moral acreditada y aprobada conforme a 
la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación a los productos referidos en 
la NOM . Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
11.3.11 Organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad:  La persona moral 
acreditada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto realizar funciones de certificación de 
sistemas de gestión de la calidad.  
11.3.12 Producto:  Los acondicionadores de aire tipo dividido que se indican en el campo de aplicación de 
la presente NOM.  
11.3.13 Renovación del certificado de la conformidad de producto:  La emisión de un nuevo certificado 
de la conformidad del producto, normalmente por un pe riodo igual al que se le otorgó en la primera 
certificación, previo seguimiento al cumplimiento con la NOM.  
11.3.14 Seguimiento:  Es la comprobación a la que están sujetos los productos certificados de 
conformidad con la NOM y cuyo objeto es comprobar si di chos productos continúan cumpliendo o no con lo 
establecido en la NOM. De ser el caso, incluye la comprobación de conformidad del sistema de 
aseguramiento de la calidad.  
11.3.15 Suspensión del certificado de la conformidad del producto:  Acto mediante el cu al el 
Organismo de certificación para producto interrumpe la validez, de manera temporal, parcial o total, del 
certificado de la conformidad del producto.  
11.3.16 Ampliación o reducción del certificado de la conformidad del producto:  Cualquier 
modificación  al certificado del producto durante su vigencia en modelo, marca, país de origen, bodega y 
especificaciones, siempre y cuando se cumplan con los criterios de agrupación de Familia indicados en el 
inciso 11.5.3. No se permite la ampliación de titularidad d el certificado.  
11.4.  Disposiciones generales  
11.4.1 La evaluación de la conformidad debe realizarse por Laboratorios de prueba y Organismos de 
certificación de producto, acreditados y aprobados conforme a lo dispuesto en la LFMN.  
11.4.2 El fabricante o im portador o comercializador (el interesado), debe solicitar la Evaluación de la 
conformidad con la NOM al Organismo de certificación para producto, cuando lo requiera para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su propio interés y el Organismo de certificación 
para producto entregará al interesado la solicitud de servicios de certificación, el contrato de prestación de 
servicios y la información necesaria para llevar a cabo el proceso de certificación de producto.  
11.4.3 Una vez q ue el interesado ha analizado la información proporcionada por el Organismo de 
certificación para producto, en su caso presentara la solicitud con la información respectiva, así como el 
contrato de prestación de servicios de certificación que celebra con d icho organismo.  
11.4. 4 El interesado debe elegir un Laboratorio de pruebas acreditado y aprobado, con objeto de someter 
a pruebas de laboratorio la muestra seleccionada.  
11.4.5 La Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente  de la Energía, será 
la autoridad competente para resolver cualquier controversia en la interpretación del presente PEC.  
11.5. Procedimiento  
11.5.1 Para obtener el Certificado de la conformidad del producto, el interesado puede optar por la 
modalidad de ce rtificación mediante pruebas periódicas al producto (por modelo o por Familia),  o por la 
modalidad de certificación mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de producción y, para tal 
efecto, debe presentar como mínimo la siguiente documenta ción al Organismo de certificación para producto, 
por cada modelo que integra la familia:  
11.5.1.1 Para el Certificado de la conformidad del producto con modalidad de certificación mediante 
pruebas periódicas al producto (modalidad 1):  
• En caso de Familia : Declaración bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el interesado 
manifestara que el producto presentado a pruebas de laboratorio es representativo de la Familia que 
se pretende certificar, de acuerdo con los incisos 11.3.5 y 11.5.3.  
• Fotogr afías.  
• Etiqueta de eficiencia energética.  
• Características eléctricas: Tensión (V), frecuencia (Hz), potencia nominal (W) o corriente nominal (A).        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
• Instructivo o manual de uso.  
• Diagrama eléctrico.  
• Original del informe de pruebas vigente realizadas por un laboratorio de pruebas.  
• Listado de componentes en donde se indiquen las especificaciones eléctricas (de acuerdo con el 
inciso 11.5.3) del compresor, motor ventilador de la unidad interior y motor ventilador de la unidad 
exterior; así como el mater ial del evaporador y del serpentín condensador.  
11.5.1.2  Para el Certificado de conformidad del producto con modalidad de certificación mediante el 
sistema de gestión de la calidad de la línea de producción (modalidad 2):  
• Los descritos en inciso 11.5.1.1 . 
• Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad que incluya la línea de producción, 
expedido por un Organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad.  
• Informe de certificación del sistema de calidad que indique que se cuenta con procedimiento de 
verificación al proceso de producción.  
11.5.2 Muestreo  
11.5.2.1 Selección de la muestra:  Se debe tomar una muestra al azar del mismo modelo y tipo, de un 
lote o de la línea de producción, para la realización de las pruebas de  laboratorio, de acuerdo con la Tabla 4.  
Tabla 4 -Familias y cantidad de acondicionadores de aire para muestreo  
Familia por capacidad de enfriamiento en 
Watts  Número de equipos para prueba  
Hasta 4 101  1 
Mayor que 4 101  
Hasta 5 859  1 
Mayor que 5 859  
Hasta  10 600  1 
Mayor que 10 600  
Hasta 19 050  1 
 
11.5.2.2 Programas de envío: Dentro del proceso de seguimiento, el titular de la certificación puede optar 
por presentar ante el Organismo de certificación de producto un programa de seguimiento y envío de 
muest ras al Laboratorio de prueba para su aprobación, para lo cual, el titular deberá informar al Organismo  de 
certificación que optará por dicho programa de envío de acuerdo a la Tabla 5.  
Tabla 5 -Número de certificados a evaluar durante el seguimiento  
Total de  certificados 
otorgados al titular  Total de certificados para 
seguimiento  
1 1 
2 a 6  2 
7 a 10  3 
11 a 16  4 
17 a 20  5 
Mayor a 20  30% de Familias  
 
En caso de Familia, el Organismo de certificación para producto debe seleccionar muestras diferentes a 
las evaluadas en la certificación inicial o en el seguimiento anterior.  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
11.5.2.3  El resultado de la prueba de la muestra a evaluar debe ser mayor o igual al nivel mínimo de la 
REEE establecido en la Tabla 1.  
En caso de no cumplirse el requisito anterior, se p ermite realizar una nueva prueba a otra muestra. Si esta 
segunda muestra no satisface las condiciones especificadas, el modelo no cumple con esta Norma.  
11.5.3 Para el proceso de certificación, los acondicionadores de aire tipo dividido (Mini Split y Multi  Split), 
descarga libre y sin conductos de aire se agrupan en Familias de acuerdo a lo siguiente:  
Para definir la Familia correspondiente a esta NOM, dos o más modelos se consideran de la misma 
Familia siempre y cuando cumplan con todos y cada uno de los s iguientes criterios:  
1)  Contar con una REEE, mayor o igual al valor mínimo establecido por esta Norma Oficial Mexicana.  
2)  Se acepta agrupación de Familia de aparatos de sólo enfriamiento o de enfriamiento y calefacción 
con bomba de calor o enfriamiento y calefacción con resistencia eléctrica, siempre y cuando dichos 
aparatos cuenten con el mismo número de unidades evaporadoras.  
3)  Que se encuentre en el mismo intervalo de capacidad de enfriamiento de acuerdo con la Tabla 1.  
4)  Misma capacidad y caracte rísticas eléctricas del compresor (Tensión (V), frecuencia (Hz), potencia 
nominal (W) o corriente nominal (A)).  
5)  Mismas especificaciones eléctricas del motor ventilador de la unidad interior (Tensión (V), frecuencia 
(Hz), potencia (W) o corriente (A))  
6)  Mismas especificaciones eléctricas del motor ventilador de la unidad exterior (Tensión (V), frecuencia 
(Hz), potencia (W) o corriente (A)).  
7)  Mismo tipo de acondicionador de aire:  
i. High Wall  
ii. Cassette  
iii. Ceiling (Techo)  
iv. Convertible (Piso -Techo) 
v. Floor standing (Piso)  
vi. Otro  
8)  Mismo tipo de material del evaporador y el serpentín condensador.  
i) Serpentín micro -canal  
ii) Serpentín cobre -aluminio  
iii) Serpentín cobre -cobre  
iv) Otros  
9)  En caso de Familia y en el proceso de certificación inicial enviar a pruebas de laboratorio el modelo 
de menor REEE.  
10)  Los modelos pertenecientes a una misma familia pueden presentar en sus etiquetas de eficiencia 
energética un valor de la REEE distinto entre sí, siempre y cuando éste no se encuentre por  debajo 
del valor de la REEE requerido por la NOM.  
Las variantes de carácter estético o de apariencia del producto no se consideran limitantes para la 
agrupación de Familia.  
Se permite el uso de diferentes componentes, siempre y cuando éstos no afecten la eficiencia energética 
de los acondicionadores de aire y cumplan con el mismo número de Unidades evaporadoras.  
11.5.4 Vigencia de los certificados de cumplimiento del producto.  
11.5.4.1 Un año a partir de la fecha de su emisión, para los Certificados de la conformidad del producto 
con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto.  
11.5.4.2 Tres años a partir de la fecha de emisión, para los Certificados de la conformidad del producto 
con seguimiento mediante el sistema de gestión de la calidad de la lí nea de producción.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
11.5.5 Seguimiento  
11.5.5.1 El Organismo de certificación para producto debe realizar el seguimiento del cumplimiento con la 
NOM, de los productos certificados, como mínimo una vez al año, tanto de manera documental como por 
revisión y m uestreo del producto certificado.  
11.5.5.1.1 En la modalidad de certificación mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de 
producción, el seguimiento se debe realizar en el lugar donde se manufactura el producto. El organismo  de 
certificació n para producto debe verificar el sistema de control de la calidad de las líneas de producción en las 
que se fabrican los productos y debe determinar, por medio de pruebas realizadas en la fábrica, que los 
productos siguen en cumplimiento con la presente N OM. Se deben revisar también los resultados de la última 
auditoría de seguimiento aplicado por el organismo de certificación de sistemas de gestión  de la calidad, 
acreditado.  
11.5.5.1.2 En caso de Familia: En ambas modalidades la muestra para seguimiento d ebe integrarse por 
miembros de la familia diferentes a los que se han evaluado en laboratorio de pruebas.  
11.5.5.1.3 De los resultados del seguimiento correspondiente, el Organismo de certificación para producto 
dictamina la suspensión, cancelación o renov ación del Certificado de la conformidad del producto.  
11.5.5.1.4 En caso de que el Organismo de certificación de producto determine la Suspensión o 
Cancelación del certificado de la conformidad del producto, ya sea por el incumplimiento del producto con la  
presente NOM o cuando el seguimiento no pueda llevarse a cabo por causa imputable a la empresa a 
verificar, el Organismo de certificación para producto debe dar aviso al titular del certificado.  
11.6. Diversos  
11.6.1 La lista de los Laboratorios de prueba  y los organismos de certificación pueden consultarse en la 
Entidad Mexicana de Acreditación y en la dependencia o dependencias competentes, además de que dicha 
relación aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, pudiéndose consultar también en la página de 
Internet de la Secretaría de Economía.  
11.6.2 Los gastos que se originen por los servicios de certificación y pruebas de laboratorio, por actos de 
evaluación de la conformidad, son a cargo del usuario conforme a lo establecido en el artícul o 91 de la LFMN.  
11.7 Suspensión y Cancelación del certificado de la conformidad de producto.  
Sin perjuicio de las condiciones contractuales de la prestación del servicio de certificación, el Organismo 
de certificación para producto debe aplicar los criter ios siguientes para suspender o cancelar un certificado.  
11.7.1  Se procederá a la suspensión del certificado:  
a) Por incumplimiento con los requisitos de información al público establecidos en la presente NOM.  
b) Cuando el seguimiento no pueda llevarse a c abo por causas imputables al titular del certificado.  
c) Cuando el titular del certificado no presente al organismo de certificación el informe de pruebas 
derivado del seguimiento, antes de 30 días naturales contados a partir de la fecha de emisión del 
informe de pruebas y dentro de la vigencia del certificado.  
d) Por cambios o modificaciones a las especificaciones o diseño de los productos certificados que no 
hayan sido evaluados por causas imputables al titular del certificado.  
e) Cuando la dependencia lo  determine con base en el artículo 112, fracción V de la LFMN y 102 de su 
Reglamento.  
El Organismo de certificación para producto debe informar al titular del certificado sobre la suspensión, 
otorgando un plazo de 30 días naturales para hacer aclaraciones pertinentes o subsanar las deficiencias del 
producto o del proceso de certificación. Pasado el plazo otorgado y en caso de que no se hayan subsanado 
los incumplimientos, el Organismo de certificación para producto procederá a la cancelación inmediata del 
Certificado de la conformidad del producto.  
11.7.2  Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:  
a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea  de 
producción.  
b) Cuando se detecte falsificación o a lteración de documentos relativos a la certificación.  
c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones 
contraídas en la certificación, al momento en que se solicita la cancelación.  
d) Cuando se incurra en d eclaraciones engañosas en el uso del certificado.  
e) Por incumplimiento con especificaciones de esta NOM, identificado por el Organismo de certificación 
para producto, que no sean aspectos de marcado e información.  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
f) Una vez notificada la suspensión, no s e corrija el motivo de ésta en el plazo establecido.  
g) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la LFMN y 102 de su 
Reglamento.  
h) Se hayan efectuado modificaciones al producto que afecten el cumplimiento con la presen te NOM sin 
haber notificado al organismo de certificación correspondiente.  
i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado.  
j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utili dad o 
se modifiquen o dejen de existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de 
parte.  
En todos los casos de cancelación se procederá a dar aviso a las autoridades correspondientes, 
informando los motivos de ésta. El Organismo de c ertificación para producto mantendrá el expediente de los 
productos con certificados cancelados por incumplimiento con la NOM.  
11.8 Renovación  
Para obtener la Renovación de un certificado de la conformidad del producto en cualquier modalidad que 
resulte ap licable, se procederá a lo siguiente.  
11.8.1  Deberán presentarse los documentos siguientes:  
a) Solicitud de renovación.  
b) Actualización de la información técnica debido a modificaciones en el producto en caso de haber 
ocurrido.  
11.8.2  La renovación estará  sujeta a lo siguiente:  
a) Haber cumplido en forma satisfactoria con los seguimientos y pruebas establecidas en el capítulo 8 
de esta NOM.  
b) Que, al momento de la solicitud, se mantengan las condiciones de la modalidad de certificación, bajo 
la cual se em itió el certificado de cumplimiento inicial.  
Una vez renovado el Certificado de la conformidad del producto, se estará sujeto a los seguimientos 
correspondientes a cada modalidad de certificación, así como las disposiciones aplicables del presente PEC.  
11.9 Ampliación o reducción del certificado de la conformidad del producto.  
Una vez otorgado el certificado de la conformidad del producto se puede ampliar, reducir o modificar su 
alcance, a petición del titular del certificado, siempre y cuando se demuestre que se cumple con los requisitos 
de la NOM, mediante análisis documental y, de ser el caso, pruebas tipo.  
Para el caso de la presente NOM queda prohibida la ampliación de la titularidad del Certificado de la 
conformidad del producto.  
El titular de la certi ficación puede ampliar, modificar o reducir en los certificados, modelos, marcas, 
especificaciones técnicas o domicilios, entre otros, siempre y cuando se cumpla con los criterios generales en 
materia de certificación y correspondan a la misma Familia.  
Los certificados emitidos como consecuencia de una ampliación quedarán condicionados tanto a la 
vigencia y seguimiento de los Certificados de la conformidad del producto iniciales.  
Los certificados emitidos podrán contener la totalidad de modelos y marcas del  certificado base, o bien 
una parcialidad de éstos.  
Para ampliar, modificar o reducir el alcance del Certificado de la conformidad del producto, deben 
presentarse los documentos siguientes:  
a) Información técnica que justifique los cambios solicitados y qu e demuestre el cumplimiento con las 
especificaciones establecidas en la presente NOM, con los requisitos de agrupación de Familia y con 
la modalidad de certificación correspondiente.  
b) En caso de que el producto sufra alguna modificación, el titular del c ertificado deberá notificarlo al 
organismo de certificación correspondiente, para que se compruebe que se siga cumpliendo  con la 
NOM.  
12. Sanciones  
El incumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana, será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley 
Federal  sobre Metrología y Normalización, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.  
13. Concordancia con normas internacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia 
alguna en el momento de su elaboración.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
Apéndice A  
(Normativo)  
Figuras  
 
Figura A.1 -Método de túnel aire -entalpía  
 
 
 
Figura A.2 -Método de enlace de aire -entalpía  
 Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 
 
Figura A.3 -Calorímetro aire -entalpía  
 
 
Figura A.4 -Cuarto de aire -entalpía  
       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
 
 
Figura A.5 -Aparato de medició n de flujo de aire  
 
 
Figura A.6 -Tobera para la medición del flujo de aire  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 
Figura A.7 -Medición de la presión estática externa  
 
 
 
 
Notas:  
a) Las pérdidas de calor del compartimiento deberían ser menores del 1 % de la energía aportada por el 
suministro de calor  
b) La elevación mínima de temperatura ( t2 - t1) a través del suministro de calor debe ser de 18 °F [10 °C].  
Figura A.8 -Aparato alternativo para medición del flujo de aire  
       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
 
Figura A.9 -Ejemplo de etiqueta para acondicionadores de aire tipo dividido,  descarga libre y sin 
conductos de aire  
 
Apéndice B  
(Normativo)  
Tablas  
Tabla B.1 -Métodos aplicables para el cálculo de la capacidad de enfriamiento  
 
Prueba A (a)  Prueba B seleccionar una (a)  
(b) (c)  
Método de 
calibración de 
compresor  (e)  
Arreglo de 
componentes  Método de 
enfriamiento 
del serpentín 
condensador  Método de 
aire entalpía 
del lado 
interior  Método de aire 
entalpía del lado 
exterior  Método de 
entalpía de 
refrigerante  Medición 
indirecta de 
flujo de aire  
Equipo tipo dividido  Enfriamiento 
por ai re X X X  X 
Enfriamiento 
por agua  X  X (d)   
Condensador 
remoto; y 
compresor dentro 
de un espacio 
acondicionado  Enfriamiento 
por aire  X X X X X 
Enfriamiento 
por agua  X  X X X 
Compresor y 
condensador 
remotos  Enfriamiento 
por aire  X X X X X 
Enfriamie nto 
por agua  X  X X X 
Condensador 
remoto  Enfriamiento 
por aire  X X   X 
Compresor remoto 
dentro de un 
espacio  Enfriamiento 
por agua  X    X 
Notas:  
(a) Se aplicarán simultáneamente la prueba A y una prueba B seleccionada.  
(b) Aplicable para equipo contenid os dentro del alcance de esta NOM.  
(c) Prueba sujeta a 8.5.5 y 8.5.1 cuando el compresor es ventilado independientemente del flujo de aire exterior.  
(d) No se aplica si el serpentín de agua exterior no está aislado y se encuentra en el flujo de aire interi or. 
(e) Prueba sujeta a 8.4.6.2  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Tabla B.2 -Tolerancias de las mediciones de prueba  
Lecturas  Tolerancias de operación de pruebas (intervalo 
total observado)  Tolerancias de condición de prueba (variación del 
promedio especificado para condiciones de 
prueba)  
Enfriamiento y 
Calentamiento sin 
escarcha  Calentamiento con escarcha  Enfriamiento y 
calentamiento sin 
escarcha  Calentamiento con escarcha  
Porción de 
calor  Porción de 
deshielo  Porción de 
calor  Porción de 
deshielo  
Temperaturas del aire  °C °C °C °C °C  
Bulbo seco exterior:  
Entrada  
Salida  1,1 
1,1 1,7 
--- 5,6 
--- 0,3 
--- 0,6 
--- (a) 
--- 
Bulbo húmedo exterior:  
Entrada  
Salida  0,6 
0,6 0,9 
--- --- 
--- 0,2 
--- 0,3 
--- --- --- 
Bulbo seco interior:  
Entrada  
Salida  1,1 
1,1 1,7 
--- (b) 
2,2 0,3 
--- 0,6 
--- (a) 
--- 
Bulbo húmedo interior:  
Entrada  
Salida  0,6 
0,6 --- 
--- --- 
--- 0,2 
--- --- 
--- --- 
--- 
Temperaturas de 
succión de refrigerante 
saturado  1,7 --- --- 0,3 --- --- 
Temperatura de otro 
líquido no especificado  0,3 --- --- 0,1 --- --- 
Resistencia externa al 
flujo de aire  (Pa) 12,5   (Pa) 5  --- 
Tensión eléctrica % 2 2 --- --- --- --- 
Razón de flujo de fluido  
% 2 --- --- --- --- --- 
Caída de presión de  
toberas % de lecturas  2,0 --- --- --- --- --- 
(a) Cuando estos datos podrían ser normalmente tomados son  dentro del ciclo de deshielo . 
(b) No es aplicable si el ventilador interior está parado.  
 
Tabla B.3 -Datos a ser registrados  
Unidades  SI Método de 
aire entalpía 
del lado 
interior  Método de 
aire entalpía 
del lado 
exterior  Método de 
calibración de 
compresor  Método de 
entalpía de 
refrigerante  Condensado de 
enfriamiento  y 
medición indirecta de  
flujo de aire  
Presión barométrica  kPa X X X X X 
Datos de placa del equipo   X X X X X 
Tiempos   X X X X X 
Potencia de entrada al 
equipo  W o 
Wh X X X X X 
Tensión aplica da V X X X X X 
Frecuencia  Hz X X X X X 
Resistencia externa al flujo 
de aire  Pa X X   X 
Velocidad ventilador si es 
ajustable  rpm X X   X 
Temperatura de bulbo 
seco del aire entrando al 
equipo  °C X X   X 
Temperatura de bulbo 
húmedo del aire entrando 
al equipo  °C X X   X 
Temperatura de bulbo 
seco del aire saliendo del 
equipo  °C X X   X 
Temperatura de bulbo 
húmedo del aire saliendo  
del equipo  °C (c) (b)   X 
Diámetro de garganta de 
tobera(s)  mm X X          (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
Presión de velocidad en 
garganta de la tobera o 
diferencia de presión 
estática a través de la 
tobera  Pa X X    
Temperatura en la 
garganta de la tobera  °C X X    
Presión en la garganta de 
la tobera  kPa X X    
Presión o temperatura de 
condensación  kPa/°C    X X  
Presión o temperatura de 
evaporador  kPa/°C    X X  
Temperatura del vapor 
refrigerante del lado de 
baja entrando a la válvula 
de "control"  °C   X   
Temperatura del vapor 
refrigerante entrando al 
compresor  °C   X   
Temperatura del vapor 
refrigerante saliendo del 
compresor  °C   X   
Temperatura del va por 
refrigerante del lado de 
alta saliendo de la válvula 
de "control"  °C   X   
Refrigerante o 
temperatura de superficie 
usada para la 
determinación de 
coeficiente de fuga  °C   X   
Razón de flujo de 
refrigerante -aceite  m3    X  
Volumen de refrigerante 
en la mezcla refrigerante -
aceite  m3/m3    X  
Razón de flujo de agua del 
serpentín condensador  kg/s      
Temperatura de agua 
exterior entrando al equipo  °C      
Temperatura de agua 
exterior saliendo del 
equipo  °C      
Razón de recolección de 
condensado  kg/s     X 
Temperatura del 
refrigerante líquido del 
lado interior  °C  (d) X X  
Temperatura del 
refrigerante líquido del 
lado exterior  °C  (d) (d) (d)  
Temperatura del vapor 
refrigerante del lado 
interior  °C  (d) X X  
Temperatura del vapor 
refrigerante de l lado 
exterior  °C  (d) (d) (d)  
Presión del vapor 
refrigerante del lado 
interior     X X  
Datos adicionales     (e) (f)  
Notas:  
(a) Potencia total de entrada y cuando se requiera, entrada de los componentes del equipo.  
(b) No requerido para la operación con serpentín seco.  
(c) Requerido sólo durante la prueba de capacidad de enfriamiento.  
(d) Requerido sólo para el ajuste de pérdidas en línea  
(e) Datos adicionales requeridos, referirse a los incisos 8.4.4 y 8.4.5.  
(f) Datos adicionales requeridos, referir se al inciso 8.4.6.  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Tabla B.4 - Abreviaturas  
AUa = Coeficiente de fugas de calor [J/ (S)(°C)]  
An = Área de tobera (m2) 
C = Coeficiente de descarga de tobera  
CD = Coeficiente de degradación  
cpa = Calor específico del aire [J/ (kg °C)] de aire seco  
D = Diáme tro de la garganta de la tobera [mm]  
Dt = Diámetro del tubo del refrigerante en (mm)  
Ei = Potencia de entrada lado interior (W)  
f = Factor dependiente de ka temperatura para NRe  
ha1 = Entalpía del aire entrando al lado interior J por kg de aire seco  
ha2 = Entalpía del aire saliendo al lado interior J por kg de aire seco  
ha3 = Entalpía del aire entrando al lado exterior J por kg de aire seco  
ha4 = Entalpía del aire saliendo al lado exterior J por kg de aire seco  
hf1 = Entalpía del refrigerante líquido a la t emperatura de saturación correspondiente a la presión 
del vapor refrigerante saliendo del compresor (J/kg)  
hf2 = Entalpía del refrigerante líquido saliendo del condensador (J/kg)  
hg1 = Entalpía del vapor refrigerante entrando al compresor en condiciones es pecíficas (J/kg)  
hg2 = Entalpía del vapor refrigerante entrando al condensador (J/kg)  
hk1 = Entalpía de flujo del vapor entrando a evaporador calorímetro (J/kg)  
hk2 = Entalpía de flujo del vapor saliendo a evaporador calorímetro (J/kg)  
hr1 = Entalpía del r efrigerante entrando al lado interior (J/kg)  
hr2 = Entalpía del refrigerante saliendo del lado interior (J/kg)  
L = Largo de la línea del refrigerante (m)  
NRe = Número de Reynolds  
Pa = Presión barométrica (kPa)  
Pn = Presión en la garganta de la tobera (kPa)  
Pv = Velocidad de presión en la garganta de la tobera o diferencia de la presión estática a través de 
la tobera (Pa)  
q = Capacidad del compresor (W)  
Qi = Flujo de aire interior calculado (m3/s) 
Qmi = Flujo de aire interior medido (m3/s) 
Qmo  = Flujo de ai re exterior medido (m3/s) 
Qs = Flujo de aire estándar (m3/s) 
q1 = Pérdidas de línea en tubería de interconexión (W)  
qe = Entrada de calor al calorímetro evaporador (W)  
q1ci = Capacidad latente de enfriamiento (datos del lado interior) (W)  
qsc = Capacidad s ensible de enfriamiento (W)  
qsci = Capacidad sensible de enfriamiento (datos del lado interior) (W)        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 17 de julio de 2018  
qsri = Capacidad sensible de enfriamiento (datos del lado interior) (W)  
qtc = Capacidad total de enfriamiento, datos de compresor (W)  
qtci = Capacidad total  de enfriamiento (datos del lado interior) (W)  
qth = Capacidad total de calentamiento datos de compresor (W)  
qthi = Capacidad total de calentamiento (datos del lado interior) (W)  
qtho = Capacidad total de calentamiento (datos del lado exterior) (W)  
ta = Temperatura ambiente (°C)  
ta1 = Temperatura del aire entrando al lado interior, bulbo seco (°C)  
ta2 = Temperatura del aire saliendo al lado interior, bulbo seco (°C)  
ta3 = Temperatura del aire entrando al lado exterior, bulbo seco (°C)  
ta4 = Temperatura del aire saliendo al lado exterior, bulbo seco (°C)  
ta5 = Temperatura del aire saliendo del serpentín de recalentamiento, bulbo seco (°C)  
tc = Temperatura de superficie calorímetro condensado (°C)  
Th = Grosor del aislamiento de la tubería de interconexión (mm)  
to = Temperatura ambiente exterior (°C)  
tr2 = Temperatura del refrigerante en el equipo exterior (°C)  
ts = Temperatura de saturación del refrigerante (°C)  
t1 = Temperatura del agua entrando al calorímetro condensador (°C)  
t2 = Temperatura del agua saliend o al calorímetro condensador (°C)  
Va = Velocidad del aire, en la tobera (m/s)  
Vr = Razón del flujo de refrigerante -aceite (m3/s) 
va1 = Volumen específico del aire saliendo del lado interior (m3/kg de aire seco)  
vi1 = Volumen específico del aire entrando de l lado interior (m3/kg de aire seco)  
vn = Volumen específico del aire bajo condiciones de temperatura de bulbo húmedo y seco 
existentes en la tobera a una presión barométrica (m3/kg de aire seco)  
v'n = Volumen específico del aire en la tobera (m3/kg de mez cla de aire -vapor de agua)  
Wi1 = Razón de humedad, del aire entrando al aire interior, kg de humedad por kg de aire seco  
Wi2 = Razón de humedad, del aire saliendo al aire interior, kg de humedad por kg de aire seco  
Wn = Razón de humedad, del aire, en la to bera, kg de humedad por kg de aire seco  
wa1 = Razón de flujo del aire interior (kg/s)  
wc = Razón de flujo del serpentín evaporador de condensado (kg/s)  
wk = Razón de flujo del fluido condensado (vapor), (kg/s)  
wr = Razón de flujo del refrigerante (kg/s)  
x = Relación de peso de refrigerante a mezcla de refrigerante -aceite  
 = Densidad del refrigerante (kg/m3) 
We = Tasa de transferencia de energía  
Wt  = flujo térmico  Martes 17 de julio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Apéndice C  
(Normativo)  
Factores de conversión  
Las unidades en e l sistema inglés que se pueden utilizar para la aplicación de los métodos de prueba de la 
presente NOM son:  
- La unidad de flujo térmico (capacidad del acondicionador) Btu/h:  
1 Btu/h = 0,293071 W  
1 W = 3,4121 Btu/h  
- La REEE en el sistema inglés tiene como  unidades Btu/hW y tiene la siguiente relación:  
1 Btu/hW = 0,293071 Wt/We  
1 Wt/We = 3,4121 Btu/hW  
- Presión:  1 in columna H2O = 249,1 Pa  
1 Pa = 4,0 x 10- 3 in columna H2O 
- Temperatura:  
°C = (°F - 32)/(1,8)  
°F = (°C x 1,8) + 32  
14. Bibliografía  
- Ley Feder al sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio 
de 1992.  
- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999.  
- NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la estructuración y redacción de normas. Declaratoria de vigencia, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015.  
- ANSI/ASHRAE 37 -2005 Methods of testing for rating Unitary air conditioning and heat pump equipment. 
The American Society of Heating, Refrigerating, and Air -Conditioning Engineers, Inc.  
- AHRI 210/240 -2008 Performance Rating of Unitary Air -Conditioning Air Source Heat Pump Equipment.  
- ANSI/ASHRAE Standard 116 -2010 “Methods of Testing for Ratin g Seasonal Efficiency of Unitary Air 
Conditioners and Heat Pumps”.  
15. Transitorios  
Primero. - La presente Norma Oficial Mexicana cancela y sustituye a la NOM -023-ENER -2010, Eficiencia 
energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y s in conductos de aire. Límites, método 
de prueba y etiquetado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2010.  
Segundo. - La presente Norma Oficial Mexicana, entrará en vigor 120 días naturales después de su 
publicación en el Diar io Oficial de la Federación y a partir de esa fecha, todos los acondicionadores de aire 
tipo dividido comprendidos dentro de su campo de aplicación deberán certificarse con base en la misma.  
Tercero. - Todos los productos que hayan sido certificados con ant erioridad a la fecha de entrada en vigor 
de esta Norma Oficial Mexicana por un organismo de certificación debidamente acreditado y aprobado, en el 
cumplimiento de la NOM -023-ENER -2010, podrán comercializarse hasta agotar el inventario del producto 
amparado  por el certificado.  
Cuarto. - Los laboratorios de prueba y los organismos de certificación para producto podrán iniciar los 
trámites de acreditación y aprobación en la presente Norma Oficial Mexicana, al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial  de la Federación.  
Quinto .- No es necesario esperar el vencimiento del certificado de cumplimiento con la NOM -023-ENER -
2010, para obtener el certificado de cumplimiento con la NOM -023-ENER -2018, cuando así le interese al 
comercializador.  
Sufragio Efectivo.  No Reelección.  
Ciudad de México, a 4 de julio de 2018. - El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficie nte de la Energía, Odón Demófilo de Buen Rodríguez .- Rúbrica.