MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
  República de Colombia  
 
  
 
 
 
 
G/TBT/N/COL/ 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO                                     DE 
  
 
 (                                  ) 
   
Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, almacenamiento, manejo, 
comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP- 
 
 
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA 
  
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los numerales 8 y 9 del Artículo 2 del   
Decreto 0381 de 2012, y 
 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 78 de la Constitución Política de Colombia: 
“(…) 
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quie nes en la producción y en la comercialización de 
bienes y servicios, atenten c ontra la salud, la seguridad  y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios (...)”.  
 
Que es necesario dar alcance a los avances tecnológicos de la actividad aquí reglamentada como 
el mejor camino para incrementar la seguridad. 
 Que es necesario asegurar la calidad de las in stalaciones y productos que las empresas utilizan 
para la correcta prestación de sus servicios, ya sean de origen nacional o proveniente de otro país.  
Que de conformidad con las disposiciones constitu cionales, la libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades fr ente a las cuales se establecerán reglas 
mínimas para garantizar la seguridad y la no afectación del medio ambiente.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 142 de 1994, dentro de los servicios públicos domiciliarios se encuentra el se rvicio público domiciliario de gas combustible y  
las actividades complementarias definidas en dicha Ley.  
 Que el numeral 1 del artículo 67 de la Ley 142 de 1994 establece que el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el servicio público de gas combustible, tiene la función de señalar los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las empresas de servicios públicos del sector, cuando la comisión respectiva haya resuelto por vía 
general que ese señalamiento es realmente necesario para garantizar la calidad del servicio y que 
no implica restricción indebida a la competencia.  RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 2 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
Que el numeral 9 del Decreto 0381 de 2012 asigna como función del Ministerio de Minas y 
Energía, la de expedir los reglamentos técnicos sobre producción, transporte, distribución y 
comercialización de energía eléctrica y gas combustible, sus usos y aplicaciones. 
 Que mediante la Ley 170 de 1994 Colombia aprobó la adhesión al Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual contiene, entre otros, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.   
Que a través de la Ley 172 de 1994 se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos 
de Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994.  Que, a su vez, la Comunidad Andina (CAN), de la cual Colombia hace parte, aprobó en el Acuerdo de Cartagena la Decisión 376 de 1995, modificada por la Decisión 419 de 1997, mediante la cual 
se implementa el Sistema Andino de Normalizaci ón, Acreditación, Ensayos, Certificación, 
Reglamentos Técnicos y Metrología.  Que en el Numeral 2.2 del Artículo 2º del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC; en el Artículo 14-01 del Tratado de Libre Come rcio con los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Venezuela (G-3); y, en  el Artículo 26 de la Decisión Andina 376 de 1995 los 
Reglamentos Técnicos se establecen para asegurar, entre otros, los objetivos legítimos de 
garantizar la seguridad nacional; proteger la vida, la salud y la seguridad humanas, animal y vegetal; proteger el medio ambiente; así como  la prevención de prácticas que puedan inducir a 
error a los consumidores.  Que la Decisión 562 de 2003 de la Comunidad Andina (CAN) estableció directrices para la 
elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los Países miembros de la 
Comunidad Andina y a nivel comunitario.  Que en aplicación de los mencionados instrumentos  internacionales, previamente a la expedición 
de un Reglamento Técnico, el proyecto debe enviarse al Punto de Contacto en materia de normalización y procedimientos de Evaluación de la Conformidad, para que en un plazo de 90 
días, se hagan las notificaciones correspondientes a la Organización Mundial de Comercio, 
Comunidad Andina y al Grupo de los Tres, respectivamente.  Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 1844 de 2013, para que pueda surtirse el trámite de notificación internacional de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de la conformidad, en los términos del Acuerdo de OTC de la OMC, previamente, 
las autoridades competentes deberán solicitar un concepto a la Dirección de Regulación del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, respecto del cumplimiento de los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad y de si potencialmente podrían crear obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países.  Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto Ibídem, el Ministerio de Minas y 
Energía solicitó concepto a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, respecto del cumplimiento de los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad y de si potencialmente podrían crear obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países.  Que mediante comunicación radicada MinCIT con el No. 2-2014-016810 Ref. 1-2014-019076 del 2014/09/29, 2014064376 de 30/09/2014, MinMinas, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
emitió concepto previo establecido en el Decr eto 1844 de 2013 sobre el Proyecto de Reglamento 
Técnico indicando que este deberá surtir el proceso de consulta internacional correspondiente.   RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 3 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
Que en aplicación de lo previsto en el Numeral 3.1.5 del Capítulo Tercero del Título IV de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Minas y Energía 
envió el proyecto de Reglamento Técnico al Punto de Contacto en materia de Normalización y 
Procedimientos de Evaluación de la Conformidad para efectos de que se surtieran las correspondientes notificaciones a la Organización Mundial del Comercio (OMC), Comunidad Andina  (CAN) y al Grupo de los Tres (G-3)  Que el artículo 7 del Decreto 2269 de 1993 modificado por el Decreto 3144 del 22 de agosto de 
2008, dispone que los productos o servicios sometidos al cumplimiento de una Norma Técnica 
Colombiana Obligatoria o un reglamento técnico, deben cumplir con éstos independientemente que se produzcan en Colombia o se importen. Los productos importados, para ser comercializados en Colombia, deben cumplir adicionalmente con las normas técnicas o reglamentos obligatorios del país de origen.  
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley 1480 de 2011, los productores deben 
asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezcan o pongan en el mercado, así como la calidad ofrecida, las cuales no podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y su incumplimiento dará lugar a: i) Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores; ii) Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control; y, iii) Responsabilidad por daños por producto 
defectuoso. 
 Que los organismos de evaluación de la conformidad están sujetos a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011 en relación con las responsabilidades en el ejercicio de sus funciones.   Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, mediante Resolución No. 074 de 
1996 solicitó al Ministerio de Minas y Energía la elaboración y expedición de las normas técnicas 
para el almacenamiento, manejo, comercializaci ón mayorista y distribución de gas licuado del 
petróleo, GLP.  Que por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución No. 8 0505 de 1997, por medio de la cual se dicta el reglamento técnico al que debe someterse el almacenamiento, 
manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-. 
 Que posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución No. 18 0581 de 2008 que contiene el reglamento técnico para plantas de envasado de GLP, la cual derogó el Capítulo I del Título V de la Resolución No. 8 0505 de 1997.   
Que para el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 
Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución No. 18 0693 de 2011, que reglamenta el almacenamiento utilizado en la prestación del servicio público domiciliario de GLP, cuya fuente corresponde a la Resolución No. 8 0505  de 1997.   Que igualmente, el Ministerio de Minas y Ener gía expidió la Resolución No. 18 0780 de 2011 que 
contiene el Reglamento Técnico de Expendios, Depósitos, Puntos de Venta y Tanques 
Estacionarios, que deroga parcialmente la Resolución No. 8 0505  de 1997.  Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, mediante Resolución 053 de 2011, estableció el Reglamento de Comercialización Mayorista de Gas Licuado del Petróleo y solicitó la expedición de la reglamentación técnica requerida en relación con la actividad de 
Comercialización Mayorista. 
 Que el Ministerio de Minas y Energía ha recibi do inquietudes y observaciones manifestadas por 
diferentes interesados, relacionadas con la Resolución No. 8 0505 de 1997, por lo que consideró necesario revisar dicho reglamento, con el fin de realizar los ajustes técnicos que permitan el RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 4 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
cumplimiento de los requisitos por parte de los agentes, garantizando la calidad y seguridad en la 
prestación de este servicio público, unido a la solicitud de la CREG. 
 
Que como resultado de la revisión, análisis y valoración del Reglamento Técnico contenido en la Resolución No. 8 0505 de 1997 y de otros reglamentos relacionados con la cadena del GLP, se consideró necesario expedir un nuevo reglamento técnico para el almacenamiento del GLP, el cual contiene de manera integral los requisi tos y obligaciones para el almacenamiento en 
territorios insulares del país. 
 
  
RESUELVE: 
 
CAPÍTULO I 
 GENERALIDADES 
 
Artículo 1°. Expedir el presente Reglamento Técnico aplicable a las actividades de Recibo, 
Almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo en adelante GLP.  
 
 1.1 OBJETO 
 
Este reglamento tiene por objeto prevenir riesgos que puedan afectar la seguridad, la vida, la salud y el medio ambiente en desarrollo de las actividades de Recibo, Almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de GLP, mediante la operación de las 
Instalaciones destinadas para ello. 
  
 1.2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Las disposiciones de este Reglamento Técni co son de obligatorio cumplimiento para: 
 
Las  Plantas de Almacenamiento 
 Las Plantas de Almacenamiento de Respaldo  Los Almacenamientos Conectados a redes de distribución  
Los Tanques Estacionarios de GLP utilizados en la prestación del servicio público domiciliario 
de GLP.  Los Almacenamientos de Plantas de Aire Propanado.  Las instalaciones de entrega de GLP. 
 
Este Reglamento Técnico no se aplica a los Almacenamientos dentro de Plantas de procesamiento de gas natural, Refinerías, Plantas petroquímicas e Instalaciones similares. 
 
1.3 DEFINICIONES Y SIGLAS 
 1.3.1 Definiciones:  Para los efectos del presente Reglamento Técnico, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones:  RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 5 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
Almacenamiento de GLP: Actividad que consiste en el acopio o acumulación de GLP en 
Plantas de Almacenamiento o Tanques Estacionarios utilizados para la prestación del servicio 
público domiciliario de GLP. 
 
Almacenamiento de Respaldo de la demanda: Corresponde al volumen mínimo de Gas 
Licuado de Petróleo como producto almacenado según lo establecido por la Resolución CREG 050 de 2009 o aquella que la adicione, modifique o sustituya para garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio público domiciliario en cada territorio insular en 
donde se preste el servicio, en el evento en que por cualquier causa se presenten inconvenientes de transporte de este combustible hacia el territorio insular. Para el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina corresponde a lo previsto en la Resolución CREG 050 de 2009 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.  
Atestación: Según la NTC-ISO/IEC 17000 es la “emisión de una declaración, basada en una 
decisión tomada después de la revisión, de que se ha demostrado que se cumplen los requisitos especificados.  Nota 1: La declaración resultante, que en esta Norma Internacional se denomina “declaración 
de la conformidad” expresa el aseguramiento de que los requisitos especificados se han 
cumplido. Este aseguramiento, por sí solo, no constituye ninguna garantía contractual o legal.  Nota 2: Las actividades de atestación de primera parte y tercera parte se distinguen por los términos dados en los apartados 5.4 a 5.6. Para la atestación de segunda parte, no existe 
ningún término especial.  
 
Capacidad agregada de tanques de GLP:  Es la suma de la capacidad de dos (2) o más 
Tanques de GLP, expresada en galones de agua, sin considerar que los Tanques de GLP se encuentren llenos o vacíos de este combustible. 
 
Capacidad de Almacenamiento:  e Es el volumen de GLP definido por la CREG, para 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio en un territorio insular del país en el evento en que por cualquier causa se presenten inconvenientes de transporte de este combustible hacia el territorio insular. Para el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina corresponde a lo previsto en la Resolución CREG 050 
de 2009 o aquella que la modifique o sustituya. 
 Carro tanque:  Unidad vehicular usada para el transporte de Gas Licuado del Petróleo, la cual 
posee uno o varios tanques de almacenamiento de GLP, montados en su chasís de forma permanente.  
Certificación : Según la NTC-ISO/IEC 17000 es la “atestación de tercera parte relativa a 
productos, procesos, sistemas o personas.  Nota 1: La certificación de un sistema de gestión a veces también se denomina registro.  
Nota 2: La certificación es aplicable a todos los objetos de evaluación de la conformidad, 
excepto a los propios organismos de evaluación de la conformidad a los que es aplicable la acreditación.” 
 
  
Cisterna:  Es el Tanque de GLP utilizado para el transporte de GLP a granel, en estado 
líquido bajo presión, que está montado en el chasís de un vehículo automotor o remolque (terrestre) o en embarcaciones (marítimo o fluvial), diseñado y fabricado de acuerdo con las RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 6 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
especificaciones establecidas en las normas NT C, o en su defecto en las consagradas en el 
Código ASME y en las normas DOT que sean aplicables según el caso. 
 
Comercialización Mayorista de GLP : Actividad consistente en la compra y venta de GLP al 
por mayor y a granel, con destino al Servicio Público Domiciliario de Gas Combustible. 
  
Condiciones de Referencia:  Son las condiciones de presión y de temperatura a las cuales 
se referencian los volúmenes de GLP. Como Condiciones de Referencia (estándar), se toman 
los valores convencionales equivalentes a una temperatura de 15,6°C (60°F), y una presión de 101,3 kPa (14,7 psi).  Declaración: Según la NTC-ISO/IEC 17000 es la “atestación de primera parte”.  
 
 
Distribución de GLP:  Actividad que comprende: i) la compra del GLP en el mercado 
mayorista con destino al usuario final, ii) el flete desde el Punto de Entrega del comercializador mayorista, o desde el Punto de Entrega del Transportador, hasta las plantas de envasado, iii) el envasado de cilindros marcados y iv) la operación de la planta de 
envasado correspondiente. Comprende además las actividades de flete y entrega de producto 
a granel a través de tanques estacionarios instalados en el domicilio de los usuarios finales y de venta de cilindros a través de Puntos de Venta.  Ducto de transporte de GLP: Es la tubería o sistema de tuberías que como propanoducto 
transporta GLP en forma continua o como poliducto en baches. 
 Edificio importante: Corresponde al área en la que se encuentran ubicados sitios tales como 
templos, escuelas, colegios, universidades, guarderías, hospitales, clínicas, supermercados, centros comerciales, teatros, polideportivos, bibliotecas públicas, clubes sociales, edificios multifamiliares y establecimientos similares en donde haya concentración de personas. 
 
Elemento Primario:  Es el dispositivo esencial usado para la medición del flujo; incluye, pero 
no está limitado a, medidores de orificios, turbinas, ultrasónicos, rotatorios, másicos o de diafragma.   Elemento Secundario : Corresponde a los elementos registradores, transductores, o 
transmisores que proporcionan datos, tales como: presión estática, temperatura, presión 
diferencial y densidad relativa.  
 
Elemento Terciario:  Corresponde a un computador o corrector electrónico, programado para 
calcular correctamente el flujo, dentro de límites especificados de exactitud e incertidumbre, 
que recibe información del elemento primario y de los elementos secundarios.  
 
Evaluación de la Conformidad: Según la NTC-ISO/IEC 17000 es la “demostración de que 
se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo”.  
 
Nota 1: El campo de la evaluación de la co nformidad incluye actividades definidas en esta 
Norma Internacional tales como, el ensayo/prueba, la inspección y la certificación, así como la 
acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.  Nota 2: La expresión “objeto de evaluación de la conformidad” u “objeto” se utiliza en esta Norma Internacional para abarcar el material, pro ducto, instalación, proceso, sistema, persona 
u organismo particular al que se aplica la evaluación de la conformidad. Un servicio está cubierto por la definición de producto” 
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 7 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
Gas Licuado del Petróleo GLP:  Mezcla de hidrocarburos extraídos del procesamiento de 
gas natural o del petróleo, gaseosos en condiciones atmosféricas, que se licuan fácilmente 
por enfriamiento o compresión, constituido principalmente por propano y butano. 
 
Inspección:  Según la NTC-ISO/IEC 17020 es el “Examen de un producto (3.2), proceso (3.3), 
servicio (3.4), o instalación o su diseño y determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, con requisitos generales.  
Nota 1: La Inspección de un proceso puede incluir la Inspección de personas, instalaciones, 
tecnología y metrología.  Nota 2: Los procedimientos o los esquemas de Inspección pueden limitar la Inspección a un exámen únicamente. 
 
Nota 3: Adaptada de la Norma ISO/IEC 17000:2004, definición 4.3.  Nota 4: El término “Item” utilizado en esta Norma Internacional incluye el producto, el proceso, el servicio o la instalación, según corresponda”. 
 
Mantenimiento:  Conjunto de actividades que se realizan a un recipiente con el fin de reparar 
o intervenir las partes no sometidas a presión, o de  retirar y remplazar los accesorios que por efecto de su uso no cumplen con las normas establecidas en la Resolución 18 0196 de 2006 o cualquiera otra norma que la modifique o sustituya.    
 
Máxima Presión de Trabajo Permisible -MAWP-:  Es la máxima presión a la cual puede ser 
operado un recipiente, tal y como está descrito por el Código ASME “Boiler and Pressure Vessel Code”. 
 
Organismo de acreditación: Según la NTC-ISO/IEC 17000 es el “organismo con autoridad 
que lleva a cabo la acreditación.  
 
Nota: La autoridad de un organismo de acreditación deriva en general del gobierno.”  
 
En Colombia, de conformidad con el Artículo 3 del Decreto 4738 de 2008 es el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-  
 
 Organismo de evaluación de la conformidad: Según la NTC-ISO/IEC 17000 es el 
“organismo que realiza servicios de evaluación de la conformidad.  
 
Nota: Un organismo de acreditación no es un organismo de evaluación de la conformidad.”  
 
Organismo de Inspección: Según la NTC-ISO/IEC 17020 es el “organismo que realiza la 
inspección
1. 
 
Nota: Un organismo de Inspección puede ser una organización o parte de una organización.”  
 
 Personal Certificado: Es el personal  que cuenta con una certificación de competencias 
laborales.
 Las competencias serán certificadas por un Organismo de Certificación de 
Personas acreditado por el ONAC, o por el SENA. 
 
                                                      
1 Ver definición de “Inspección” conforme a la Norm a ISO/IEC 17020 prevista en este Reglamento Técnico RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 8 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
Planta de Almacenamiento de GLP: Es la infraestructura física mediante la cual se puede 
recibir GLP, directamente por tubería bajo el sistema de trasiego o por otro sistema que se 
requiera implantar para garantizar el suministro, con el fin de almacenarlo y suministrarlo a 
granel.  Planta de Almacenamiento de Respaldo de GLP : Es la infraestructura dedicada al 
almacenamiento de GLP, que debe tener capacidad equivalente en volumen al producto 
demandado durante el periodo de entregas establecido por la CREG para cada territorio 
insular, en orden a garantizar la prestación del servicio en el evento en que por cualquier causa se presenten inconvenientes de transporte de este combustible hacia el territorio insular. Para el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina corresponde a lo previsto en la Resolución CREG 050 de 2009 o aquella que la modifique o sustituya.  
Punto de Entrega del GLP:  Instalaciones de manejo y entrega de GLP requeridas para 
suministrar el producto a los compradores, las cuales pueden estar ubicadas, entre otros, en un Punto de Producción, en un Punto de Importación, en un Punto de Recibo de un ducto de Transporte o en un Punto de Entrega de un ducto de Transporte.  
 
Punto de Producción:  Punto de Entrega para GLP de producción nacional, el cual está 
incorporado a las instalaciones de una fuente de producción nacional. 
 
Punto de Importación:  Punto de Entrega para GLP importado, vinculado a una instalación 
para la importación de GLP. 
 
Punto de Recibo de un ducto de transporte: Punto físico de un ducto en el cual existe una 
válvula de corte y un equipo de medición, asociados a las instalaciones del ducto, y que le permiten recibir el GLP.  
 
Punto de Entrega de un ducto de transporte: Punto físico de un ducto en el cual existe una 
válvula de corte y un equipo de medición, asociados a las instalaciones del ducto, y que le 
permiten realizar la entrega de GLP.  
 
Punto de Trasiego: Corresponde al área en la cual se realizan las conexiones, 
desconexiones o se libera el GLP a la atmósfera, durante el Trasiego. 
 
Presión de Servicio:  Presión máxima a la cual puede estar expuesto un recipiente en su uso 
normal.  
 Requisitos especificados: Según la NTC-ISO/IEC 17000 es la “necesidad o expectativa 
establecida”.  Nota: Los requisitos especificados pueden establecerse en “documentos normativos”, tales 
como la reglamentación, las normas y las especificaciones técnicas.” 
 
Revisión: Según la NTC-ISO/IEC 17000 es la “verif icación de la aptitud, adecuación y 
eficacia de las actividades de selección y determinación, y de los resultados de dichas actividades, con respecto al cumplimiento de los requisitos especificados por un objeto de 
evaluación de la conformidad.  
 
Residuo o Desecho Peligroso.  Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Asimismo, se consideran residuo o 
desecho peligrosos los envases, empaques y em balajes que hayan estado en contacto con 
ellos. RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 9 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
 
Sistema de Protección Contra Incendio:  Es el conjunto de equipos, tuberías y accesorios 
utilizados en la lucha y prevención contra incendios, diseñados, calculados y construidos de 
acuerdo con las normas extranjeras y/o por las Normas Técnicas Colombianas que las sustituyan, las cuales se refieren a la red de suministro de agua, bombas, depósitos de agua, tales como Tanques Estacionarios y embalses, y equipos como hidrantes, monitores, mangueras, aspersores y extintores.  
Tanque de GLP : Tanque que contiene GLP y que puede clasificarse como un Tanque 
Estacionario, un Tanque ubicado en una Planta de Almacenamiento o de Envasado o un Tanque de Respaldo de GLP.  Tanque Estacionario : Tanque de GLP utilizado en la prestación del servicio público 
domiciliario de Gas Licuado del Petróleo, GLP, con capacidad superior a 46 kilogramos (kg) 
de GLP, para almacenamiento de este combustible en las instalaciones del usuario final, que puede ser Tipo 1 o Tipo 2 y que cumple con lo previsto en el presente Reglamento Técnico.  
 
A) Tanque Estacionario Tipo 1 : Es un Tanque Estacionario que se instala en lugar fijo para 
el almacenamiento de GLP en las instalaciones del usuario final. Para hacer posible su 
llenado en el sitio de ubicación debe contar con un indicador máximo de llenado. 
 
B) Tanque Estacionario Tipo 2: Es un Tanque Estacionario para almacenamiento de GLP 
en las instalaciones del usuario final que, por su tamaño y características, puede ser transportado y llenado en una planta de envasado o ser llenado en su sitio de ubicación. 
En este último caso, debe contar con un indicador máximo de llenado. 
 
Tanque de Respaldo de GLP:  Tanque de GLP de propiedad del transportador de GLP, 
utilizado en la prestación del servicio público domiciliario de este combustible, dedicado para Almacenamiento de Respaldo de la demanda en los términos establecidos por la CREG para 
territorios insulares del país. Para el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina corresponde a lo previsto en la Resolución CREG 050 de 2009 o 
aquella que la modifique o sustituya. 
 
Transporte de GLP : Actividad complementaria del Servicio Público Domiciliario de GLP que 
consiste en movilizar grandes cantidades de GLP a granel, entre un Punto de Recibo del Transportador y un Punto de Entrega del Transportador utilizando ductos del Sistema de 
Transporte. 
 Trasiego:  Es la operación de llenado y vaciado de Tanque de GLP, por diferencia de presión, 
que se efectúa por gravedad, bombeo o por compresión de los vapores de GLP u otro gas inerte.   
 
1.3.2 Siglas 
 
ANSI:  Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI por su nombre en inglés) -
American National Standards Institute-.  
API: Instituto Americano del Petróleo de Estados Unidos de América -American Petroleum 
Institute-.  ASME:  Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos de los Estados Unidos de América -
American Society of Mechanical Engineers-.  
CREG:  Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 10 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
DOT:  Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América -U.S. Department of 
Transportation- .   
ICONTEC:  Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 
 
NACE:  Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión de los Estados Unidos de América –
The National Association of Corrosion Engineers-.  
NFPA:  Asociación Nacional de Protección Contra Incendios de los Estados Unidos de 
América –The National Fire Protection Association-.  NTC:  Normas Técnicas Colombianas expedidas por el ICONTEC. 
 
ONAC:  Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. 
 RETIE:  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedido por el Ministerio de Minas y 
Energía  SSPD:  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. 
  
1.4  NORMAS Y REGLAMENTOS CITADOS O PARA CONSULTA 
 
El siguiente listado, tiene como objeto presentar las normas y reglamentos que son citados en 
la presente Resolución, o que tienen relación con los temas y/ requisitos, pero que en ninguna de las dos opciones constituyen la única fuente de normas aplicables: 
 
ANSI - B31.3: Sistema de Tuberías para plantas químicas y refinerías de petróleo o ASME B31.3 “Código para tuberías a presión. Tubería de proceso”. 
 
ANSI - B31.8: Sistema de Tuberías para la transmisión y distribución de gas 
 o ASME B31.8 
“Código para tuberías a presión. Sistema se tuberías para la transmisión y distribución de gas”. 
  API 675: Positive Displacement Pumps Controlled Volume 
 
API 594: Check Valves: Wafer; Wafer Lug, and Double Flanged Type 
 
API 600: Steel Gate Valves-Flanged and Butt-welding Ends, Bolted Bonnets  API 602: Steel Gate, Globe and Check Valves For Sizes DN 100 and Smaller for the 
Petroleum and Natural Gas Inndustries. 
 
API 608: Metal Ball Valves-Flanged, Threaded and Welding Ends  API 609: Butterfy Valves: Double Flanged, Lug- and Flanged Type 
 
API 2510: Diseño y construcción de instalaciones para GLP. 
 API 2510 A: Consideraciones de Protección contra incendio para el diseño y operación de Instalaciones para el almacenamiento de GLP.  API MPMS: Manual of Petroleum Measurement Standards, American Petroleum Institute 
(API). RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 11 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
 
API Recommended Practice RP 551: “Process M easurement Instrumentation”. American 
Petroleum Institute. 
 Código ASME: Código de calderas y recipientes a presión, Sección VIII, División 1. 
 
NACE RP0169: Control de corrosión externa en sistemas de tubería metálica, enterrada o 
sumergida. 
 
NACE RP0178:  Standard Recommended Practice – Fabrication Details, Surface Finish Requirements and Proper Desing Considerations for Tanks and Vessels to be Lined for Immersion Service. 
 
NFPA 10: Extintores portátiles. 
 
NFPA 13: Norma para la instalación de sistemas de rociadores.  NFPA 15: Sistemas fijos de rociadores de agua para protección contra incendios.  NFPA 16: Sistemas de rociadores de agua y espuma. 
 
NFPA 22: Tanques Estacionarios de agua para protección contra incendio en propiedades privadas.  NFPA 24: Instalación de tuberías de servicio para sistemas contra incendio en propiedades privadas. 
 
NFPA 30: Código de líquidos combustibles e inflamables.  NFPA 50: Grandes Sistemas de oxígeno en el lugar de consumo.  NFPA 50A: Sistemas de hidrógeno gaseoso. 
 
NFPA 58: Código del Gas Licuado del Petróleo.  NFPA 59: Código del GLP en Plantas de Servicio Público.  NFPA 77: Práctica Recomendada sobre Electricidad Estática. 
 
NIST HANDBOOK 44-2012: Specifications, Tol erances, and Other Technical Requirements 
for Weighing and Measuring Devices, NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY.   
NTC 1477: Agentes Extintores. Clasificación y Usos. 
 NTC 2885: Extintores Portátiles   NTC 2050: Código eléctrico nacional. 
 
NTC 2057: Código para calificar el procedimiento para soldar y la habilidad del soldador.  NTC 2505: Instalaciones para Suministro de Gas Combustible Destinadas a Usos Residenciales y Comerciales RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 12 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
 
NTC 3712: Tanque de GLP para almacenamiento de GLP entre 46kg (101 libras) y 191kg 
(420 libras). 
 
NTC 3853: Equipo, Accesorios, Manejo y Transporte de GLP.  NTC 3853-1: Instalacines  de Sistemas de GLP (Gases Licuados de Petróleo). 
 
NTC-ISO-IEC-17000 Evaluación de la Conformidad.  Vocabulario y Principios Generales 
 NTC-ISO/IEC 17020 Evaluación de la Conformidad. Requisitos para el Funcionamiento de Diferentes Organismos que Realizan la Inspección   
NTC-ISO-IEC-17050-1 Evaluación de la Conformidad. Declaración de Conformidad del 
Proveedor. Parte 1: Requisitos Generales  NTC-ISO-IEC-17050-2 Evaluación de la Conformidad. Declaración de Conformidad del Proveedor. Parte 2: Documentación de Apoyo. 
 
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléc tricas expedido por el Ministerio de Minas y 
Energía 
  
CAPÍTULO II  
DE LAS ACTIVIDADES DE  RECIBO, ALMACENAMIENTO, MANEJO, COMERCIALIZACIÓN 
MAYORISTA Y DISTRIBUCIÓN DE GLP 
 Artículo 2°. REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO, PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE RESPALDO,  TANQUES CONECTADOS A REDES DE 
DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE GLP UBICADOS EN PLANTAS DE AIRE PROPANADO. 
 
Las actividades de recibo, almacenamiento, manejo,  comercialización mayorista y distribución de 
GLP que se realicen en las instalaciones de las Plantas y Tanques referidos en este capítulo, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
2.1 DISEÑO DE PLANTAS Y TANQUES DE GLP 
 
Quien planee la construcción o quien en el momento de la expedición de este Reglamento Técnico disponga de una infraestructura de suministro o aprovechamiento de GLP, con capacidad superior a 4.000 galones., debe elaborar y contar en forma permanente con una 
memoria técnica con descripción detallada de la planta o del sistema de GLP, junto con los 
diseños y sus respectivos planos, descritos a continuación, firmados por un ingeniero graduado y matriculado cuya competencia garantice el cumplimiento de lo estipulado en 
los literales a) y b) del artículo 34 de la Ley 842 de 2003.
 Los datos y documentos exigidos 
en este numeral deben permanecer en las respectivas instalaciones y serán presentados a 
solicitud de los entes gubernamentales de Inspección u organismos certificadores y/o suministrados a los mismos, bajo el conocim iento de la responsabilidad prevista en el 
numeral 1o. del artículo 43 de la Ley 222 de 1995. Los documentos serán los siguientes: 
 
2.1.1 Licencia de construcción expedida por la autoridad municipal competente, con base en los 
criterios de ubicación establecidos por la presente Resolución y el Plan de ordenamiento Municipal. 
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 13 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
2.1.2 Concepto favorable de la entidad pública que tenga a cargo la vía en el caso en que el 
proyecto se ubique en inmediaciones de zonas de reserva para carreteras de la red vial 
nacional según lo establecido en la Ley 1228 del 2008. 
 
2.1.3 Permiso de la autoridad ambiental competente. 
 
2.1.4 Plano general o aerofotografía de todo el sistema de GLP, en el cual se debe detallar la 
ubicación de la Planta existente o que se proyecta construir, las otras Plantas o Sistemas donde se almacene GLP, almacenamientos de otro s combustibles y materiales inflamables 
y/o combustibles, almacenamiento de oxígeno y/o hidrógeno, ubicadas dentro del mismo 
predio, o en las áreas vecinas, instalaciones industriales adyacentes, dentro de un radio de 300 m de la planta o sistema que se detalla.  
 2.1.5 Indicación en el plano general de las vías de acceso, el trazado de las redes del sistema 
eléctrico y los sistemas de alta tensión, destacando la ubicación de los transformadores. 
 2.1.6 Indicación en el plano general de las pendientes del terreno, donde en forma natural se 
podría desplazar una fuga de GLP, los sistemas recolectores de aguas lluvias y la ubicación de las tapas de inspección del alcantarillado de aguas negras. 
 
2.1.7 Este plano deberá estar acompañado de una descripción escrita de los medios de 
protección contra incendio con que cuenta el área de influencia. Descripción del tipo, estado y utilización de las vías de acceso y dentro del área de influencia. Tipos de edificios importantes, centros de atención de emergencia s y su nivel. Disponibilidad de las fuentes 
de suministro de agua y sus capacidades. La descripción escrita, formará parte del Análisis 
de Protección contra Incendio. 
 2.1.8 Plano de la Planta existente a una escala que permita la fácil identificación de su contenido 
y que incluya como mínimo, los siguientes datos específicos: Localización de las áreas de oficinas, bodegas, parqueaderos, vías vehiculares, vías peatonales, puertas de acceso vehiculares  y peatonales, casetas de celadores, delimitación de las áreas donde esté 
prohibido el acceso de personal no autorizado ni al público en general.  
 
2.1.9 Planos detallados de los Tanques de GLP, fotografía de la placa de identificación y listado 
de sus accesorios y tuberías. 
 2.1.10 Indicación de la distancia de las áreas establ ecidas en el plano exigido en el numeral 2.1.8, 
al punto de conexión del sistema de trasiego y a los Tanques de GLP. Igualmente se debe indicar la ubicación del actuador remoto de las válvulas de corte de emergencia. Sobre el sistema de aspersión para el sistema de protección contra incendios, se deben incluir en el 
plano el diagrama eléctrico de los sistema de actuación (el automático y el manual) y 
fotografías de la distribución de la tubería y los planos de ataque del agua al o los Tanques de GLP, capacidad de almacenamiento de agua y de la(s) bomba(s) de agua y sus características operativas. 
 
2.1.11 Información sobre la Capacidad de almacenamiento de GLP, cantidad y capacidad de los 
Tanques de GLP utilizados para el almacenamiento de los residuos no vaporizables. En los casos en que se almacene GLP de diferentes composiciones se deben identificar los contenidos y las composiciones.  
 2.1.12 La misma información anteriormente mencionada, especialmente en las plantas 
industriales, se debe suministrar en caso de almacenar otros combustibles o materiales 
inflamables, oxígeno y/o hidrógeno. Detalle de la zona de maniobras de los Carrotanques  y Cisternas en el área de trasiegos de los otros gases, y distancias de las protecciones a los diferentes Tanques de GLP. 
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 14 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
2.1.13 Requisitos especiales para las Plantas Industriales: Adicionalmente a todo lo anterior, 
deben contar con un plano donde se incluyan los equipos de manejo del vapor hacia las 
áreas de producción, las presiones de alimentac ión en cada etapa, y en caso de utilizar 
equipos de mezcla gas-aire, indicar el tipo de vaporización y de mezclado, la capacidad y la presión de alimentación de la mezcla a la planta. 
 
 
 
 
2.2 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP 
 
2.2.1 TANQUES DE GLP 
 2.2.1.1 Requisitos Generales: 
 
Los tanques de almacenamiento de GLP para plantas definidas en el campo de aplicación de este Reglamento deben cumplir los requisitos definidos a continuación:    
 
a) Las instalaciones compuestas por múltiples Tanques de GLP de superficie con 
capacidad individual de 12.000 gal. o más y que están instalados para servir en una 
única ubicación, deben estar limitadas en cantidad de Tanque de GLP por grupo y 
separados por una distancia mínima establecida en la Tabla 2.2.4 de la NTC 3853-1. 
 b) Si la capacidad agregada de una instalación es de 501 gal. o más y la instalación está 
compuesta de varios Tanques de GLP individuales, cada uno con capacidad inferior a 125 gal., el grupo debe mantener una distancia mínima establecida con la Tabla de 
Distancias del Anexo 1 y los siguientes requisitos adicionales: 
 
• Se debe utilizar la capacidad agregada y no la del Tanque de GLP individual. 
• Si se realiza más de una de estas instalaciones, deben estar separadas  entre sí 7.6 
metros como mínimo. 
 c) Estructuras tales como muros corta fuego, cercas, barreras de tierra, concreto o 
similares no están permitidas alrededor o sobre Tanque de GLP no refrigerados instalados, a menos que cumplan con los siguientes parámetros y los establecidos en los numerales 2.2.7 y 2.2.9 de la NTC 3853-1: 
 
• Estructuras que encierren parcialmente los Tanques de GLP si están diseñadas 
como resultado de un Análisis de protección contra incendio. 
• Se deben permitir estructuras que se utilizan para evitar la acumulación o el flujo de 
líquidos inflamables o combustibles, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
2.2.8 de la NTC 3853-1.  
• Se permiten estructuras entre Tanques de GLP y recipientes de hidrógeno gaseoso 
según la Tabla 2.2.7 f) de la misma NTC mencionada. 
• Únicamente por razones de seguridad para impedir el acceso a la Planta de 
Almacenamiento y a las zonas de operaciones, se permiten estructuras como cercas 
o mallas, de acuerdo con un Análisis de protección contra incendio y en todo caso 
deben ir acompañadas de capacitación del personal de vigilancia.  
 
2.2.1.2 Instalación de los tanques: 
 
a) Los Tanques de GLP deben posicionarse en forma tal que la válvula de alivio de presión 
esté en comunicación directa con el espacio de vapor del mismo. Todos los demás 
accesorios deben quedar accesibles. 
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 15 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
b) Los Tanques de GLP y los sistemas de los cuales forman parte éstos, deben estar 
protegidos del tráfico vehicular. 
 c) Las soldaduras aplicadas a los Tanques de GLP en campo deben estar limitadas a las 
partes no sujetas a presión como las placas de las silletas, platinas de desgaste o los soportes instalados por el fabricante del Tanque de GLP . 
 
d) Los Tanques de GLP de superficie deben ser pintados y marcados claramente con la 
leyenda GLP, de tal manera que sean fácilmente visibles para los bomberos y personal de primeros auxilios, en la vía de ingreso al área del almacenamiento. De existir en la misma área Tanques de GLP con otros combustibles o gases éstos deben ser 
igualmente marcados en la misma forma. Donde exista la posibilidad de flotación de los 
Tanques de GLP por inundaciones o altos niveles freáticos, los Tanques de GLP enterrados o los atrincherados deben ser anclados en forma segura.  
 e) Se prohíbe almacenar o mantener materiales de fácil combustión, inclusive los de 
carácter ornamental, alrededor de Tanques de GLP, a distancias inferiores a cuatro 
metros (4m). 
 f)  El área de estacionamiento de las Cisternas y Carrotanques para realizar las 
operaciones de trasiego debe ser a nivel. 
 
2.2.1.3 Instalación de Tanques de GLP horizontales y de superficie: 
 
Los tanques horizontales y de superficie deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Los Tanques de GLP que están diseñados para instalaciones permanentes deben 
colocarse sobre mampostería u otros soportes estructurales no combustibles localizados sobre cimientos en concreto o mampostería junto  con los soportes de los Tanques de GLP. 
 
b) Cuando se utilicen silletas para soportar el Tanque de GLP deben permitir la expansión 
y contracción y evitar la excesiva concentración de esfuerzos. 
 c) Cuando se utilicen soportes estructurales en acero, deben cumplir con el numeral 2.4 de 
la NTC 3853-1. 
 
d) Los Tanques de GLP interconectados por su fase líquida deben instalarse de tal forma 
que el nivel máximo de llenado de todos los Tanques de GLP sea coincidente en altura.  
 e) Soporte de Tanques horizontales: Los Tanques de GLP horizontales, montados sobre 
soportes y diseñados para instalación estacionaria permanente deben instalarse de 
acuerdo con el numeral 2.4.2 de la NTC 3853-1. 
 f) La ubicación de los Tanques debe ser tal que no se presenten cruces de cables de alta 
tensión, enterrados o aéreos a menos que se cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 2.2.7 (j) de la NTC 3853-1. 
 
2.2.1.4 Accesorios de los Tanques de GLP y sus conexiones: 
 
Los requisitos de los accesorios de los tanques y sus conexiones son los que se describen a continuación:  
a) Materiales de fabricación: Los accesorios de los Tanques de GLP deben ser fabricados 
con materiales compatibles con el GLP baj o condiciones de servicio y cumplir con las 
normas establecidas en la NTC 3853 de 1996, numeral 2.3.1 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 16 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
  
b) Para tanques con capacidades mayores a 420 lbs. (191 kg) de propano, los accesorios 
deberán cumplir con la NTC 3853 de 1996. 
 c)
  Para tanques Estacionarios ASME con capacidad menor o igual a 4000. Gal de agua, 
los accesorios correspondientes son: 
 
• Válvula de Corte de Líquido con corte por exceso de flujo. 
• Válvula de Corte de Vapor. 
• Válvula de Alivio de Presión. 
• Indicador de Máximo Nivel de llenado. 
• Válvula de exceso de flujo con actuador para drenaje para Tanques con capacidad 
igual o mayor a 125 gal. 
• Indicador de Nivel, tipo flotador, únicamente para Tanques de GLP con capacidad 
igual o mayor a 124 gal. 
• Válvula de Llenado. Doble cheque. 
 
e)  Dispositivos para la medición del nivel de líquido: Todos los Tanques de GLP que sean 
llenados por sistema volumétrico, deben contar  con dispositivos para la medición del 
nivel del líquido, según lo establecido en el numeral 2.3.4 de la NTC 3853 de 1996. 
 
f) Indicadores de presión: Su instalación debe cumplir con lo establecido en el numeral 2.3.5 de la NTC 3853. 
 g)
 Marcación de la función del accesorio: Cada uno de los sitios de los Tanques de GLP, 
por donde sale o entra GLP, en fase líquida o fase vapor, debe ser claramente 
identificado, indicando el sentido de flujo. 
 
2.2.2 TUBERÍAS,  MANGUERAS, CONECTORES FLEXIBLES Y VÁLVULAS  
 
2.2.2.1 Tuberías, Mangueras y Conectores: 
 
Las tuberías, mangueras, conectores y demás accesorios que hacen parte del sistema de almacenamiento, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Las especificaciones de los materiales de las tuberías, mangueras, acoples, válvulas 
(incluidas las de alivio hidrostático) y su instalación, deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el numeral  2.4 de la NTC 3853. 
  c)  El trazado de la tubería debe ser recto. De no ser posible debe utilizarse el menor 
número de accesorios posibles. La tubería sobre el nivel del piso debe contar con 
accesorios que eliminen los esfuerzos en las tuberías. 
 d) Todas las tuberías que conduzcan GLP en fase líquida o fase vapor deben ser 
identificadas con los colores específicos de la fase dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.4.1.15 de la NTC 3853-1, la tubería destinada a la fase líquida del GLP, 
se pintará en  color blanco y la de fase gaseosa, en color amarillo, la función que 
desempeña y con los indicadores permanentes del sentido de flujo. 
 e) Las válvulas de corte y los accesorios de cierre de emergencia deben contar con una 
indicación clara, visible y permanente del sentido de giro o de actuación hacia la posición “cerrar”. 
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 17 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
f)  Las tuberías deben ser sometidas a pruebas de hermeticidad en forma simultánea con 
el mantenimiento exigido a los tanques estacionarios de que trata el numeral 4.6.4 de la 
Resolución 18 0196 de 2006 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.  
 g) Para las secciones de tubería en las que pueda quedar atrapado liquido al cerrar las 
válvulas de corte, se deben instalar válvulas para aliviar la presión hidrostática también conocidas como válvulas de alivio de expansión térmica.  
 
h)  La manguera, sus conexiones y conectores flexibles deben cumplir con el numeral 2.4.6  
de la NTC 3853. 
 i)
  Conectores flexibles metálicos deben ser in stalados donde es necesario compensar la 
expansión, dilatación o vibración en sistemas de GLP, líquido o vapor. Su longitud máxima debe ser de 1 metro en instalaciones de Tanques de GLP de capacidad de 
hasta 2.000 gal. y deben cumplir con las mismas condiciones técnicas del numeral 2.4.6 
de la NTC 3853. 
 j)  Para remover o eliminar el material contaminante, como residuos, arenas, restos de 
soldadura, etc., en el sistema de GLP, se deben utilizar filtros o dispositivos que cumplan dicho objetivo. Los filtros se deben instalar en forma tal que permitan el acceso 
al elemento filtrante y que tengan válvulas de corte a ambos lados, que permitan retirar 
este elemento. 
 
k)  Con el fin de identificar las tuberías, la tubería a la vista y destinada a la fase líquida del 
GLP, se pintará en color blanco y la de fase gaseosa, en color amarillo. Se debe indicar 
además el sentido de flujo del GLP.  
 
2.2.2.2 Pruebas de los sistemas de tuberías: 
 
Después de haber realizado la interconexión de los sistemas de tuberías, incluyendo las 
mangueras, se deben someter a ensayo para probar que se encuentran libres de fugas, 
dicho ensayo se debe realizar conforme a lo previsto en el numeral 6.2.1 de la NTC 2505 (Cuarta Actualización).  
 
2.2.2.3 Válvulas internas:  
 
Los siguientes requisitos serán exigibles en la s válvulas internas que se deben utilizar en la 
fase líquida y que se deben instalar en Tanques de GLP de capacidad superior a 4.000 gal. de capacidad de agua: 
 
a)  Deben contar con un sistema de corte automático que actúe por temperatura. El 
elemento sensor térmico debe estar ubicado como mínimo a 1.5 metros  de la válvula 
interna. 
 b)  Se debe instalar una estación de corte remoto como mínimo a 7.6 m y como máximo a 
30 m del punto de trasiego de líquido. Este requisito es aplicable para todas las válvulas internas requeridas por el presente Reglamento Técnico. 
 
b) Se deben identificar las estaciones de corte remoto por medio de un aviso, visible desde 
el Punto de Trasiego que incorpore en letras mayúsculas de 51 mm de altura mínima, sobre un color que contraste con las letras de las palabras: “GLP – Líquido del Tanque de GLP– Válvula de Cierre de Emergencia”. 
 
2.2.2.4 Válvulas de corte de emergencia: 
 
Las válvulas de emergencia de los almacenamientos de GLP: RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 18 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
 
a)  Deben estar aprobadas e incorporar los siguientes sistemas de cierre: 
 
• Cierre automático por una acción térmica (fuego). 
• Cierre manual o neumático desde una ubicación remota. 
• Cierre manual en la válvula misma. 
 
b)  En las instalaciones nuevas y en las existentes de Tanques de GLP con capacidad 
agregada de agua superior a 4000 gal., que utilicen una línea de trasiego para líquido igual o superior a 1-1/2”  y una línea de equilibrio de presión de vapor igual o superior a 1-1/4”, se deben equipar con válvulas de corte de emergencia. 
 
c) La válvula de corte de emergencia se debe in stalar en las líneas de tubería fija del 
sistema de trasiego, dentro de los 6 m de tubería lineal, medidos desde el extremo más cercano de la manguera o de las conexiones  giratorias.  
 
c) Cuando el flujo es solamente hacia el Tanque de GLP, se permite el uso de una válvula 
de cheque en reemplazo de la válvula de corte de emergencia, localizada en la tubería 
del sistema de trasiego, aguas abajo de la manguera o de las conexiones giratorias. 
 d) La válvula de cheque debe tener un asiento metal a metal o un asiento primario elástico, 
con un respaldo metálico, con pivote no combustible y diseñado para esta aplicación 
específica. 
 e) La válvula de corte de emergencia debe contar con un elemento sensible a la 
temperatura ubicado directamente en la válvula, o suplementario a ella, que opere a una temperatura máxima de 121°C y que esté conectado para actuar cerrando la válvula y que además debe estar ubicado dentro de los 1.5 m del extremo más cercano de la 
manguera o de la tubería tipo giratoria conectada a la línea en la que está instalada la 
válvula. 
 g)  La instalación de la válvula de corte de emergencia o las válvulas de cheque en la 
tubería fija debe ser tal que cualquier ruptura resultante de una tensión excesiva 
generada por el Carro tanque o la Cisterna, afecte la manguera o el acople del tipo 
giratorio y mantengan intactas las válvulas y la tubería de la conexión del lado del Tanque de GLP de la Planta de Almacenamiento, Planta de Envasado y/o Planta de Almacenamiento de Respaldo de la demanda.  
 
h)  Para tener un punto de anclaje, que en caso de desplazamiento del Carro tanque o la 
Cisterna, separe la tensión aplicada a la manguera de la instalación de las válvulas y tubería que conduce el GLP al Tanque de GLP, se puede utilizar una mampara en concreto o un anclaje similar o usar accesorios con fusibles de corte, ruptura o separación predecibles, debidamente certificados. 
 
i)  Las tuberías del sistema de trasiego deben ser claramente identificadas tanto en su 
sentido de flujo, como la fase, vapor o líquido que transportan. Las válvulas de corte y las válvulas de corte de emergencia deben contar con una indicación clara y permanente del sentido de giro o de actuación hacia la posición “cerrar”. 
 j)  Las válvulas de corte de emergencia deben probarse anualmente en dos de sus 
sistemas de actuación, remoto y directo; y las válvulas de cheque utilizadas para 
sustituir las válvulas de corte de emergencia deben probarse anualmente. Las pruebas deben ser documentadas. 
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 19 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
k)  Todas las válvulas de corte de emergencia en instalaciones existentes o nuevas, deben 
cumplir con lo siguiente: 
 
• Para el cierre de emergencia, cada válvula de corte de emergencia debe contar con 
un dispositivo remoto claramente identificado, fácilmente accesible y operable 
manualmente. 
• El dispositivo de corte debe estar localizado a más de 7.6 m. pero sin exceder 30 m. 
de la válvula de corte de emergencia. 
• Cuando se utiliza una válvula de corte de emergencia en reemplazo de una válvula 
interna, se debe instalar un sistema de corte remoto de iguales características al 
exigido para las válvulas internas.  
 
2.2.3 PUNTOS DE ENTREGA 
 
Los puntos de entrega aquí definidos, deberán contar para lo establecido en el Reglamento 
Técnico, como mínimo con los siguientes elementos:  
 
2.2.3.1 Equipo de Medición: 
 
Los equipos de medición del punto de entrega, según se realice la medición dinámica en 
unidades de masa o de volumen, deberán contar en todo caso con un elemento primario, un elemento secundario y un elemento terciario; estos elementos deberán cumplir para su instalación y funcionamiento con las normas correspondientes y de la siguiente forma: 
 
a) En los casos en que la medición dinámica del GLP, en el punto de entrega por un 
elemento primario, se realice en unidades de volumen, este deberá cumplir con los requisitos contenidos en uno de los siguientes estándares: 
 
• Chapter 5 Section 2 “Measurement of liqui d hydrocarbons by Displacement Meters” 
correspondiente al “Manual of Petrol eum Measurement Standards, American 
Petroleum Institute (API)” 
• Chapter 5 Section 3 “Measurement of liquid hydrocarbons by Turbine Meters” 
correspondiente al “Manual of Petrol eum Measurement Standards, American 
Petroleum Institute (API)” 
• Chapter 5 Section 8 “Measurement of liqui d hydrocarbons by Ultrasonic Flow Meters 
Using Transit Time  Technology” correspondiente al “Manual of Petroleum 
Measurement Standards, American Petroleum Institute (API)” 
• Numeral 3.32 Section 3 “Liquefied Petroleum Gas and Anhydrous Ammonia Liquid-
Measuring Devices” correspondiente al “Specifications, Tolerances, and Other 
Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices”, NIST Handbook 44-2012 Edition. 
 
b) En los casos en que la medición dinámica del GLP, en el punto de entrega por un 
elemento primario, se realice en unidades de masa, este deberá cumplir con los 
requisitos contenidos en uno de los siguientes estándares: 
 
• Chapter 5 Section 6 “Measurement of liquid hydrocarbons by Coriolis Meters” 
correspondiente al “Manual of Petrol eum Measurement Standards, American 
Petroleum Institute (API)”. 
• Numeral 3.37 Section 3 “Mass Flow Meters” correspondiente al “Specifications, 
Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring 
Devices”, NIST Handbook 44-2012 Edition. 
 
c) La instrumentación de los equipos de medición del punto de entrega, deberá cumplir los 
requisitos establecidos en uno de los siguientes estándares: RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 20 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
 
• API Recommended Practice RP 551 “Process Measurement Instrumentation”. 
American Petroleum Institute. 
• Chapter 5 Section 5 Fidelity and Security of flow measurement Pulsed-Data 
Transmission Systems” correspondiente al “Manual of Petroleum Measurement 
Standards, American Petroleum Institute (API)” 
 
2.2.3.2  Olorización y Equipos detectores de Calidad de Olorización: 
 
Los puntos de entrega deberán contar con un equipo detector de calidad de olorización, ya sea del tipo fisiológico o del tipo analítico, debidamente calibrado y cuyo adecuado 
funcionamiento pueda verificarse en el sitio donde está instalado.    Los equipos detectores de la calidad de la olorización, deberán contar con una Declaracion de conformidad de primera parte expedido por el fabricante. 
 
Cuando se utilicen métodos fisiológicos, el GLP deberá contener suficiente olorizante, de tal forma que garantice su detección a un quinto del límite inferior de explosividad (0.4% de GLP en aire).   Los químicos que podrán usarse para  la olorización del GLP son Mercaptanos y 
Tetrahidrotiofenos.
 
 
2.2.3.3 Válvulas de Corte y sistemas de actuación automática: 
 
Los puntos de entrega deben disponer de una válvula de corte, fabricada bajo 
especificaciones del American Petroleum Institute -API-, que le permita controlar el 
volumen de GLP a entregar; las válvulas deben cumplir una de las siguientes normas:  
 
• API 594 Check Valves: Wafer; Wafer Lug, and Double Flanged Type. 
• API 600 Steel Gate Valves-Flanged and Butt-welding ends, Bolted and Pressure Seal 
Bonnets. 
• API 602 Compact Steel Gate Valves-Flanged, 
• API 608 Metal Ball Valves-Flanged, Threaded and Welding end. 
 
Los componentes de la válvula que entren en contacto con el GLP, deben ser compatibles con este combustible y a las condiciones de operación.  En caso de poseer dispositivos de cierre o actuación automática, estos deberán cumplir 
con lo dispuesto en el numeral 6.12 de la norma NFPA 58. 
 
2.2.3.4 Instalaciones para control de la composición química del GLP: 
 
Los puntos de entrega deberán contar con equipos de cromatografía gaseosa en línea, con 
el fin de verificar y registrar la calidad del GLP que se entrega a través de la instalación. 
 
Los equipos de cromatografía deben contar con el respectivo certificado de conformidad de producto y su mantenimiento debe realizarse por Personal Calificado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.   
 
En casos excepcionales en los que técnicament e se demuestre la imposibilidad de instalar 
los equipos antes mencionados, se autorizara la instalación de un sistema de toma de 
muestras, y este deberá cumplir lo requerido en la NTC 2516 “Muestreo de Gases 
Licuados del Petróleo (Método Manual)”.  
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 21 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
En caso de que no haya cromatógrafo en línea, el muestreo y el análisis de la muestra 
deberá ser llevado a cabo por un laboratorio acreditado ante la ONAC para este tipo de 
ensayos. 
 
2.2.4 EQUIPOS 
Los requisitos de fabricación y funcionamiento de las partes metálicas sometidas a presión 
de los equipos, tales como bombas, compresores, medidores de líquido, reguladores de 
presión, vaporizadores de GLP, mezcladores de Gas-Aire y otros, corresponden a los 
establecidos en el numeral 2.5 de la NTC 3853. 
 
2.2.4.1 Materiales de los equipos: 
 
Los equipos deben ser fabricados con materiales compatibles con el GLP, bajo 
condiciones normales de servicio y deben ser recomendados por el fabricante para las 
aplicaciones y condiciones específicas a que van a ser sometidos durante su operación. 
 
2.2.4.2 Vaporizadores y equipos de mezcla Gas-Aire:  
 
Los vaporizadores de diferentes tipos y capacidades, y los equipos de mezcla Gas-Aire 
que se utilizan para preparar mezclas intercambiables con el Gas Natural, como combustible sustituto o alterno, deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en la NTC 3853 Numeral 2.5.4.  
 
2.2.4.3 Selección e Instalación de los Equipos: 
 
Durante la selección e instalación de equipos deberá cumplirse lo siguiente: 
 
a) Los equipos de medición deben instalarse y recibir el mantenimiento adecuado, de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante, y deben permanecer en todo momento 
debidamente calibrados. 
 b) Los vaporizadores, en función de sus características operativas, deben cumplir los 
requisitos del numeral 2.5.4 de la NTC 3853. 
 c) Otros equipos que funcionan a Gas: Con excepción de los que funcionan dependiendo 
de una red fija y que se localizan al interior de edificio o estructuras y que son objeto de 
normalización deben cumplir los requisitos establecidos en el Capítulo 5 de la NTC 3853-1. 
 
2.3 OPERACIONES EN PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP 
 
Todas las operaciones que se realicen en las Plantas de almacenamiento de GLP deben 
ser efectuadas por Personal Certificado y observar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
2.3.1 OPERACIONES DE TRASIEGO  
 
Esta operación se inicia en el momento en que se realizan las conexiones para el llenado 
de los tanques y finaliza cuando se cierran las válvulas de corte y se desconectan las líneas. Debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 2.3.1.1 Todos los Tanques de GLP se deben llenar en espacios ubicados al exterior de las 
edificaciones o en áreas ventiladas y con un techo protector. El Punto de Trasiego puede 
ser ubicado directamente en el Tanque de GLP o en forma remota, según las condiciones 
estipuladas en la Tabla 2.3.3 de la NTC 3853-1. 
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 22 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
2.3.1.2 Las distancias de la Tabla 2.3.3 Partes 2, 3, 4, 5, 6(b) y 10 de la NTC 3853-1 se pueden 
reducir la mitad si el sistema incorpora medidas de Trasiego con bajas emisiones. 
 2.3.1.3 La manguera de Trasiego no debe pasar por ningún inmueble, ni atravesarlo. 
 2.3.1.4 En todas las plantas, las áreas de acceso y desplazamiento de los Carro tanques y 
Cisternas, deben ser diseñadas y construidas en forma tal, que cuenten con un espacio 
amplio de maniobra. Así mismo, para realizar  el Trasiego, el área de estacionamiento debe 
estar a nivel. 
 2.3.1.5 Está prohibido inyectar aire comprimido, oxígeno o cualquier gas oxidante dentro del 
Tanque de GLP para realizar el Trasiego. 
 
2.3.1.6 Los remanentes no vaporizables, deben ser evacuados previamente al proceso de llenado 
de los tanques de GLP. 
 2.3.1.7 Igualmente, será necesario el retiro de los remanentes no vaporizables de los Tanques 
Estacionarios de los usuarios, cuando la cantidad acumulada afecte la normal operación de 
vaporización de éste. 
 2.3.1.8 En los dos casos anteriores se debe realizar la disposición final de estos remanentes 
siguiendo los procesos descritos en el Decreto 4741 de 2005 o aquella norma que lo modifique o sustituya. 
 
2.3.1.9 Cuando se realice la evacuación de los remanentes no vaporizables del Tanque de GLP, 
no se podrá utilizar ningún material distinto a GLP, bien sea para añadir presión o bien para generar un diferencial de presión entre el Tanque de GLP receptor y el que se evacúa. 
 
2.3.2 LLENADO MÁXIMO DE LOS TANQUES 
 
2.3.2.1 El contenido de GLP de los tanques destinados para el almacenamiento de este 
combustible no debe superar el volumen máximo permitido, establecido en el numeral 3.4 y 
el Anexo D de la NTC 3853, que debe ser verificado aplicando los métodos establecidos en 
la misma disposición. 
   2.3.2.2 La capacidad máxima por peso de un Tanque de GLP se debe determinar de acuerdo con 
el numeral y Tabla 3.4.2.1 o por volumen, según el numeral y Tablas 3.4.2.2 a), b), y c) de 
la NTC 3853. 
 2.3.2.3 Cuando no se cuenta con corrección de temperatura, se debe utilizar los siguientes 
valores: 4°C para Tanque de GLP de superficie y 10°C para Tanque de GLP enterrados. 
 
2.3.3 LIBERACIÓN DE GLP A LA ATMÓSFERA  
 
2.3.3.1 El GLP en fase líquida o vapor, no se debe liberar a la atmósfera a menos que la liberación 
se realice como una de las excepciones del numeral 3.3 de la NTC 3853.  
 
2.3.3.2 La liberación de gas de los Tanques de GLP y la quema del GLP debe contar con la 
atención de personal capacitado. 
 
2.3.4 PURGA DE TANQUES DE GLP  
 
La liberación o drenaje de gas de los Tanques de GLP para purgarlos o cualquier otro 
propósito se debe realizar de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.3.2 de la NTC 3853. RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 23 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
 
2.3.5 CONTROL DE FUENTES DE IGNICIÓN 
 
Para el control de las fuentes de ignición se debe cumplir con lo siguiente: 
 2.3.5.1 No se deben utilizar o instalar llamas abiertas u otras fuentes de ignición, como 
vaporizadores de fuego directo o indirecto con fuentes de calor cercanas que funcionen 
con gas, en cuartos de bombas o ubicaciones similares. 
 2.3.5.2 No se deben instalar ni utilizar llamas abiertas, herramientas de corte o soldadura, 
herramientas eléctricas portátiles, bombillos en extensiones eléctricas y similares en las áreas clasificadas. 
 
2.3.6 ÁREAS CLASIFICADAS 
 
2.3.6.1 Las áreas clasificadas y el equipo eléctrico a instalarse en dichas áreas se deben 
determinar de acuerdo con lo establecido en la Tabla 7.2.2 de la NTC 3853-1. De igual manera, la forma en que se instalan los equipos y el cableado que se instala en un área no 
clasificada deben estar de acuerdo con los requisitos de la NTC 2050  o el RETIE.  
 2.3.6.2 Los vaporizadores con llama, los calorímetros con llama abierta y otras áreas donde estén 
presentes llamas abiertas, bien sea en forma intermitente o constante, no se deben considerar como áreas clasificadas. 
 
2.3.7 CONTROL DE LA CORROSIÓN  
 
Con el fin de reconocer en forma temprana la corrosión y tomar las medidas requeridas, todo equipo y componentes metálicos expuesto s a ambientes agresivos, enterrados o 
atrincherados, deben ser recubiertos o protegidos en forma permanente con materiales seleccionados e inspeccionados, de acuerdo c on las recomendaciones del fabricante. En 
caso de no precisarse tales recomendaciones, se deben realizar estas actividades mínimo cada seis (6) meses, recibiendo el mantenimiento adecuado.   
Para la protección contra la corrosión de las tuberías, se debe aplicar el numeral 2.12 de la 
NTC 3853-1. 
 
La protección contra la corrosión de los materiales y equipos adicionales a los señalados en el presente Reglamento Técnico, debe realizarse bajo las prácticas aceptadas de ingeniería, incluyendo soportes y aislam ientos que eviten el par galvánico. 
 
2.3.8 CALIDAD DEL GLP 
 
2.3.8.1 El GLP clasificado en función de sus propiedades físico-químicas, debe cumplir con las 
especificaciones de calidad contenidas en la norma NTC-2303. 
 2.3.8.2 Antes de ser entregado el GLP al sistema de transporte y distribución, se debe añadir un 
olorizante que haga que el gas sea detectable ante una fuga y que además, no pierda su olor característico en ninguna circunstancia, a pesar del origen y localización de la fuga, la 
cual debe ser detectable cuando su concentración en el aire no supere la quinta parte del 
valor correspondiente al límite inferior de inflamación. 
 
2.3.9 MANUALES DE OPERACIÓN 
 
2.3.9.1 Los manuales de operación de la Planta deben incluir acciones que debe tomar el 
operador en caso de percibir olores o detectar concentraciones inflamables de líquidos o 
gases inflamables. RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 24 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
 
2.3.9.2 Los Manuales deben contar con un inventario del equipo eléctrico y mecánico utilizado en 
las operaciones y protección, deben ser fácilmente accesibles y contener instrucciones 
completas sobre instalación y operación del sistema o equipo. 
 
2.3.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO  
 2.3.10.1 Toda instalación con una capacidad de almacenamiento unitario o agregado superior a 
4.000 gal., sujeta a la exposición de una sola fuente de incendio, debe estar equipada con protección contra incendio, dicha protección debe ser el resultado de un Análisis de protección contra incendio. 
 
2.3.10.2 El Análisis de protección contra incendios debe ser una evaluación particularizada de 
todo el sistema de control del producto y debe incluir como mínimo lo siguiente: 
 
a) Efectividad de las medidas de control del producto.  b) Análisis de las condiciones locales de riesgo dentro del lugar de ubicación del Tanque 
de GLP. 
 c) Exposición hacia o desde otras propiedades, densidad poblacional y congestión dentro 
del lugar. 
 
d) La probable efectividad de las brigadas contra incendio de la planta o  del 
departamento de bomberos local, basados en la cantidad adecuada de disponibilidad de agua, tiempo de respuesta y capacitación. 
 e) Método de aplicación del agua: Consideración del más adecuado flujo de manguera u 
otro método para el control efectivo de la fuga, fuego u otra clase de exposición. 
 
f)   De ser necesario, destinar el tiempo correspondiente para revisar el análisis de 
protección contra incendios con las entidades a cargo de la atención de emergencias para determinar si los planes previos y los planes de respuesta a la emergencia están 
actualizados. 
 
2.3.10.3 La planeación para responder a incidentes, incl uyendo la liberación inadvertida de GLP o 
la presencia de fuego, debe realizarse en forma coordinada con las entidades a cargo del manejo de las emergencias y con la brigada contra incendios propia de la entidad. Esta planeación debe incluir la seguridad del personal de emergencias, trabajadores y el público. 
 
2.3.10.4 Las instalaciones con una capacidad agregada superior a 4.000 galones, deben contar 
con protección contra incendios.  
 2.3.10.5 La metodología para la protección contra incendio debe quedar consignada en el 
documento escrito del Análisis de protección contra incendio, en las instalaciones 
descritas en el numeral anterior y en las instalaciones nuevas, dicho documento debe permanecer disponible para a la autoridad competente o ente certificador. Las instalaciones existentes deben cumplir con este requisito en un plazo no superior a un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento.  
 
2.3.10.6 El análisis de protección contra incendios se debe actualizar cuando se realicen 
modificaciones en la capacidad del sistema de GLP o al sistema de Trasiego.  RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 25 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
 
2.3.10.7 De llegar a presentarse una emergencia, se debe realizar un análisis exhaustivo junto con 
la brigada contra incendios, de las causas, de los éxitos y fracasos durante su atención. Lo anterior formará parte de un documento escrito que se adjuntará al Análisis de protección contra incendios y la del plan de contingencia.  
 2.3.10.8 Dentro del proceso de realización del análisis de protección contra incendios, se 
estudiarán las edificaciones adyacentes para determinar los posibles riesgos que éstas 
puedan generar y que atenten contra la seguridad de las instalaciones del GLP. 
 2.3.10.9 Plan de Contingencia: 
 
Para todos los Tanques de Almacenamiento de GLP se debe desarrollar, difundir y 
mantener accesible en forma escrita, un plan de contingencia para atender casos de escapes o incendio. Así mismo, debe contar  con una brigada u organización similar 
capaz de operar los sistemas y equipos de protección existentes y ejecutar el plan de 
emergencia. Este plan de contingencia deberá incluir como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 
a) Identificación y clasificación de los puntos de riesgo.  
b) Personal y equipos requeridos para atender las situaciones identificadas de riesgo. 
 c) Acciones necesarias a ejecutar y asignación de funciones específicas que debe 
cumplir el recurso humano según el riesgo. 
 d) Distribución de los recursos humanos y conformación de la(s) brigada(s) de 
seguridad, asignación de la línea de mando y su coordinación para atender los 
eventos que se presenten.  
 e) Plan de capacitación de las brigadas y programas de simulacros. 
 
2.3.10.10 Los incendios con GLP no se deben extinguir hasta que la fuente del gas que se quema 
no haya sido cerrada. 
 2.3.10.11 Los controles para emergencias deben ser marcados en forma destacada y los puntos 
de actuación deben quedar fácilmente accesibles. Los controles y los puntos de actuación y su señalización se deben probar cada seis meses y las pruebas se deben 
documentar. 
 
2.3.10.12 Protección especial: Con el fin de minimizar el riesgo de una explosión por fuego 
"boiling liquid expanding vapour explosion" -B LEVE-, por sus siglas en inglés, se deben 
utilizar sistemas alternativos de protección necesarios, tales como: 
 
a) Sistemas de aislamiento resistentes a la intemperie y a la acción de los chorros de 
agua. 
 b) Atrincheramiento o Tanques  de GLP semi-enterrados, siguiendo los requisitos del 
numeral 2.4.7 de la NTC 3853-1 
 
c) Tanques de GLP enterrados siguiendo los requisitos del numeral 2.4.8 de la NTC 
3853-1. 
 d) Sistemas de rociado con agua. 
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 26 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
e) La utilización de sistemas fijos de rociado y los monitores debe cumplir con los 
requisitos de la NFPA 15. 
 2.3.10.13 Los sistemas fijos de rociado y los monitores deben tener actuación automática por 
medio de dispositivos que respondan ante el fuego y también deben contar con sistemas de activación manual. Estos sistemas se deben probar en plazos periódicos programados, asociados con la calidad del agua, la agresividad del medio ambiente. 
Las pruebas deben ser  debidamente documentadas. 
 2.3.10.14 Donde se utilicen monitores de boquilla, la protección contra incendios se debe ubicar y 
orientar de tal manera que el agua cubra toda la superficie del Tanque de GLP que pueda quedar expuesta al fuego. 
 
2.3.10.15 Otros requisitos de protección: 
 
a) Cada sistema con almacenamiento, i ndependientemente de su propósito u objetivo, y 
puntos de distribución de GLP, debe estar equipado por lo menos con un extintor de fuego con una capacidad mínima de 8.2 kg de químico seco con una clasificación B: 
C, como lo establece el numeral 10.2.5 de la NTC 3853-1. Este requisito es 
independiente a lo requerido dentro de las instalaciones administrativas u operativas de la instalación que tenga un sistema de GLP. El extintor debe ser aprobado por quien determine la autoridad competente. 
 
b) Todo extintor debe estar incluido en un programa de inspección y mantenimiento y, 
además, debe estar protegido en un lugar de fácil acceso. 
 
2.3.11 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 
 
La disposición final del GLP o residuos removidos debe realizarse de acuerdo con lo 
estipulado en el Decreto 4741 del 2005 o aquella norma que lo adicione, modifique o 
sustituya. 
 
Todos los subproductos, desechos, agua, etc., utilizados para desarrollar los ensayos y/o revisiones en el Mantenimiento deben tener una disposición final adecuada y debidamente 
certificada. 
 
2.4 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GLP 
 
2.4.1 Las personas que realizan operaciones de mantenimiento deben recibir capacitación 
documentada sobre los riesgos de los sistemas, los procedimientos de mantenimiento y de 
pruebas aplicables a la instalación.  
 2.4.2 Las plantas deben preparar e implementar un programa de mantenimiento para todo el 
equipo de protección contra incendio. 
 
2.4.3 Las actividades de mantenimiento del equipo de protección contra incendio deben ser 
programadas en forma tal que se saque del servicio la mínima cantidad de equipo y no dejar desprotegida la planta por un largo periodo. 
 2.4.4 La Planta debe contar con manuales de mantenimiento fácilmente accesibles, que 
contengan instrucciones completas sobre el mantenimiento de los tanques, instalaciones y 
equipos. 
 2.4.5 Para el mantenimiento de los Tanques de GLP se debe cumplir con lo dispuesto en la 
Resolución No. 18 0196 de 2006 o aquella norma que la modifique o sustituya. RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 27 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
 
Artículo 3° REQUISITOS DE CAPACITACIÓN Y COMPETENCIA LABORAL DEL PERSONAL. 
Para la construcción, operación y/o mantenimiento de la Planta, se debe contar directa o 
indirectamente con Personal Capacitado. 
 
3.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
3.1.1 Las personas que realicen labores dentro del objeto y actividades del presente Reglamento, 
deben recibir una Capacitación de conformidad con lo previsto en una o varias de las siguientes Normas de Competencia Laboral, acorde con el objeto y actividades que van a desarrollar. La Capacitación debe incluir los procedimientos del manejo adecuado y de la 
respuesta a emergencias : 
 
Código de la 
Norma Título de la Norma 
280202001 Operar el sistema de reparto de GLP a grane l según procedimientos establecidos y 
normatividad establecida 
280202003 Realizar manejo seguro de GLP de acuerd o con normatividad y procedimientos 
establecidos 
280202024 Montar sistema alterno para el suministro de GLP según procedimientos 
280202045 Verificar las instalaciones para suministro de GLP de acuerdo con los procedimientos 
establecidos 
280202056 Operar el sistema de trasiego de GLP a granel en plantas de almacenamiento y 
envasado 
280202057 Realizar manejo seguro de GLP en plantas al macenadoras, envasadoras y depósitos de 
acuerdo con normatividad 
 
3.1.2 Las personas cuyas labores principales incluyan el transporte de GLP y/o el Trasiego de 
GLP líquido desde o hacia Tanques de GLP, deben recibir una capacitación completa que incluya como mínimo los siguientes temas: 
 
a) Prácticas Seguras de Trabajo. 
 
b) Los riesgos para la salud y la seguridad del GLP.  
 
c) Procedimientos de respuestas a emergencias. 
 
d) Capacitación supervisada durante el trabajo. 
 3.1.3 Todas las capacitaciones mencionadas se deben repetir de conformidad con lo dispuesto en 
los programas de capacitación estipulados en el Sistema de Gestión de Calidad Certificado 
de la planta de Almacenamiento. 
 
3.2 CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA LABORAL 
 
Para la realización de labores dentro del objeto y actividades del presente Reglamento el personal debe contar con Certificado conforme a las Normas de Competencia Laboral 
indicadas en el numeral 3.1.1. 
  El Personal Certificado debe ser capacitado periódicamente de acuerdo con el Sistema Certificado de Gestión de Calidad. 
 
Artículo 4° EVALUACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 
4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LAS PLANTAS 
DE ALMACENAMIENTO DE GLP, LAS PLANTAS DE RESPALDO DE GLP, LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONECTADOS A RED DE DISTRIBUCIÓN Y LOS 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LAS PLANTAS DE AIRE PROPANADO:  Para la RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 28 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
evaluación de la conformidad, se deberá acreditar el cumplimiento de todos los requisitos 
soportados en los Documentos de Verificación que se relacionan a continuación, los cuales 
deberán estar a disposición de las autoridades que los requieran:  
 
REQUISITOS TÉCNICOS Y VERIFICACIÓN  
REQUISITOS  VERIFICACION 
Conformidad con el numeral 2.1.1 l Revisión y Certificación (Atestación de Tercera 
Parte) conforme a las definiciones del presente 
Reglamento Técnico 
Conformidad con el numeral 2.1.2 Revisión y Certificación (Atestación de Tercera Parte) 
conforme a las definiciones del presente Reglamento 
Técnico  
Conformidad con el numeral 2.1.3 Revisión y Certificación (Atestación de Tercera Parte) 
conforme a las definiciones del presente Reglamento 
Técnico Permiso de la autoridad ambiental 
competente 
Conformidad con los numerales  2.1.4, 2.1. 5, 2.1.6, 
2.1.7, 2.1.8, 2.1. 9, 2.1.10, 2.1.11,  2.1.12, 2.1.13, 
2.1.14 Revisión y Certificación (Atestación de Tercera Parte) 
conforme a las definiciones del presente Reglamento 
Técnico. 
Conformidad con los numeral es 2.2.1.1, 2.2.1.2, 
2.2.1.3, 2.2.2.1 a)  Revisión y Certificación (Atestación de Tercera Parte) 
conforme a las definiciones del presente Reglamento 
Técnico 
Conformidad con el numeral 2.2.2.1 b) 
Certificado de producto del fabricante de la tubería 
Conformidad con el numeral 2.2.2.1c), 
d), e), f), g), h), i), j), k),  Verificación directa del Organismo acreditado 
Conformidad con el numeral 2.2.2.2 Informe de Inspección emitido por Organismo de 
inspección acreditado ante la ONAC 
Conformidad con los nume rales 2.2.2.3, 2.2.2.4 Revisión y Certificación (Atestación de Tercera Parte) 
conforme a las definiciones del presente Reglamento 
Técnico 
Conformidad con los numeral es 2.2.3.1,  2.2.3.2, 
2.2.3.3 y 2.2.3.4 Certificado de producto de los equipos de medición, 
de detección de la calidad de olorización, de la válvula 
de corte y del equipo de cromatografía, expedidos por 
el fabricante respectivo. 
Conformidad con el numeral 2.2.4 Certificado de conformidad de producto de las 
bombas, compresores, medidores de flujo, 
reguladores de presión y vaporizadores utilizados en 
la Planta. 
Conformidad con los numer ales 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3, 2.3.4, 2.3. 5, 2.3.6, 2.3.7,  2.3.9, 2.3.10, 
2.3.11  Revisión y Certificación (Atestación de Tercera Parte) 
conforme a las definiciones del presente Reglamento 
Técnico 
Conformidad con el numeral 2.4, 3.1 Certificación de competencias laborales emitido por 
un Organismo de Certificación de Personas 
acreditado por el ONAC. 
Conformidad con el numeral 3.2 Certificación de competencia laboral del personal de 
la planta 
 
4.2 DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO 
DE GLP, LAS PLANTAS DE RESPALDO DE GLP, LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONECTADOS A RED DE DISTRIBUCIÓN Y LOS TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE LAS PLANTAS DE AIRE PROPANADO  
 
4.2.1 Previamente a la puesta en operación o par a continuar operando el Almacenamiento de 
GLP, se deberá demostrar la conformidad de la instalación sobre el cumplimiento del presente Reglamento Técnico, a través de un Certificado de Conformidad emitido por un RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 29 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
Organismo de Evaluación de la Conformidad (Según definición de la norma  NTC-ISO-IEC-
17000)  
 4.2.2 Cuando el Almacenamiento de GLP ya certificado sea ampliado o modificado, deben 
certificarse nuevamente conforme a lo establecido en el presente Reglamento Técnico. 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS INSTALADOS EN EL DOMICILIO DE LOS USUARIOS 
FINALES. 
 
 
Artículo 5°. REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS INSTALADOS EN EL DOMICILIO DEL USUARIO FINAL 
 
5.1 Obligaciones Generales de la Distribución a través de Tanques Estacionarios: 
 
5.1.1 Cuando la Distribución de GLP se realice a través de Tanques Estacionarios instalados en 
el domicilio de los usuarios finales, éstos deberán contar con un Certificado de Conformidad expedido por un Organismo de Certificación Acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, conforme a lo establecido por el Subsistema Nacional de la Calidad, tal como lo establece la Resolución No. 18 0196 de 
2006 o aquella que la modifique o sustituya. 
 5.1.2 El Distribuidor de GLP deberá capacitar y certificar  como mínimo en las normas 
mencionadas en el numeral 3.1.1, del presente Reglamento Técnico, a las personas que tengan a su cargo la entrega de producto a granel, a través de Tanques Estacionarios 
instalados en el domicilio de los usuarios finales en operación de Trasiego y manejo de 
emergencias, competencias sobre las cuales deberán obtener certificación expedida por un organismo acreditado por el ONAC para la certificación de personas. 
 
El Distribuidor de GLP deberá contar con una póliza de Responsabilidad Civil Extra-
contractual expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en el país, que 
cubra los daños a terceros en sus bienes y personas originados por sus actividades. Esta póliza deberá mantenerse vigente y cubrir los Tanques Estacionarios ubicados en el domicilio de los usuarios finales que opere bajo su responsabilidad como mínimo en un monto expresado en 200 S.M.L.M.V. (Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes), lo 
mismo que deberá incluir una cláusula de restablecimiento automático del valor asegurado. 
En todo caso su cubrimiento deberá responder a la evaluación real del riesgo por parte de 
la empresa. 
 5.1.3 El Distribuidor de GLP deberá instruir a los usuarios finales sobre los requisitos técnicos 
exigibles para la prestación del servicio, los riesgos que representa el uso del GLP, las 
prácticas de seguridad en la operación de los equipos, las personas autorizadas para 
realizar trabajos de instalación  y mantenimiento del servicio, los equipos idóneos y sobre las medidas que se deben adoptar en caso de emergencia. 
 5.1.4 El Distribuidor de GLP deberá instruir periódicamente como mínimo cada dos (2) años a 
los usuarios sobre las normas de seguridad que se deben tener en cuenta para interrumpir 
o restablecer el suministro desde Tanques Estacionarios ubicados en el domicilio de los 
usuarios. Se deberá dejar registro tanto de los contenidos impartidos como de las personas que recibieron la instrucción.   
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 30 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
5.1.5 El Distribuidor de GLP deberá tener un Servicio de Atención de emergencias las 24 horas 
del día, dotado de líneas telefónicas atendidas por personal capacitado y entrenado para 
instruir al usuario sobre las medidas que debe adoptar en caso de emergencia, y para ejecutar las acciones de atención inmediata a que haya lugar. 
 5.1.6 El Servicio de Atención de Emergencias del Distribuidor de GLP deberá estar organizado, 
de manera que su equipo haga presencia en el lugar de la emergencia, máximo dentro de 
los 60 minutos contados a partir del reporte de la ocurrencia del hecho. 
 5.1.7 El Servicio de Atención de Emergencias deberá mantener contacto permanente con las 
autoridades y en especial con los cuerpos de bomberos locales y entidades de prevención de desastres, protección y atención de emergencias, para actuar en forma coordinada. Así 
mismo, deberán en todo momento prestar su colaboración a las autoridades locales ante 
cualquier escape de GLP o situación de emergencia en general. 
 5.1.8 En  caso que el Tanque Estacionario no pueda contar con la asistencia del cuerpo de 
bomberos para atender emergencias en el tiempo máximo establecido, dada la distancia de la base de operación de estos al sitio de la emergencia, el Distribuidor y el 
Comercializador Minorista de GLP deberán contar con un mecanismo alternativo de 
solución a esta situación, que involucre pero no se limite a la Defensa Civil, a las entidades, comités o direcciones de prevención de desastres y atención de emergencias, 
de manera que puedan atender la emergencia en el tiempo máximo establecido en el numeral 5.1.6 del presente reglamento técnico. 
 
5.1.9 Está prohibido transvasar el producto de Cilindros de GLP a otros envases mayores, 
menores o iguales, incluyendo el transvase desde Tanques o Cisternas. Los Distribuidores 
de GLP tienen prohibido recibir cilindros que hayan sido objeto de transvase de producto. 
 
5.1.10 Los Distribuidores de GLP serán los únicos responsables por los eventos directamente 
relacionados con el Trasiego, la operación y el mantenimiento de Tanques Estacionarios instalados en el domicilio de usuarios finales que puedan afectar la seguridad, la vida, la salud y el medio ambiente. 
 
5.2 Ubicación, Distancias de Seguridad y Volúmenes de Almacenamiento de GLP en 
Tanques Estacionarios: 
 
5.2.1 Los Tanques Estacionarios instalados en el domicilio de los usuarios finales podrán 
ubicarse en superficie, enterrados o sobre terrazas o cubiertas. En todo caso, se deberá asegurar su protección contra la intemperie  y el tráfico vehicular. 
 
5.2.2 Los Tanques Estacionarios que se instalen enterrados o en el domicilio de los usuarios 
finales, se deberán anclar para evitar su flotación en casos de inundación o por niveles freáticos altos. 
 5.2.3 Los Tanques Estacionarios enterrados deberán contar con un recubrimiento que garantice 
su integridad contra los efectos de la corrosión. Cuando los estudios de suelo demuestren 
que es necesario, adicionalmente deberán contar con un sistema de protección catódica. 
En ambos casos los Tanques Estacionarios deben ser sometidos a los procesos de revisión periódica establecidos en la Resolución 18 0196 de 2006 o aquella que la adicione, modifique o sustituya. 
 
5.2.4 Todos los Tanques Estacionarios llenos, semivacíos o vacíos se deben ubicar al exterior 
de las edificaciones, en áreas provistas de vent ilación natural. Es prohibida la ubicación de 
dichos tanques en unidades residenciales, en el interior de las edificaciones (patios o jardines interiores) o en los sótanos. RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 31 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
 
5.2.5 Los Tanques Estacionarios instalados en el domicilio de los usuarios finales, ubicados en 
superficie o enterrados, deberán tener los volúmenes de almacenamiento de GLP indicados en la Tabla No. 1 del ANEXO 1 del presente Reglamento Técnico, de acuerdo con las distancias de seguridad allí definidas. 
 5.2.6 Los 7.6 metros de separación entre Tanques estacionarios de superficie de GLP de 501 a 
2000 galones de capacidad de agua equivalente a edificios, o de la línea de propiedad 
adyacente sobre la que se pueda construir, podrá ser reducida a no menos de 3 metros para un Tanque Estacionario único de 1200 galones (4.5 m
3) o menos de capacidad de 
agua equivalente, siempre y cuando dicho contenedor se encuentre al menos a 7.6 metros de cualquier otro contenedor de GLP de más de 125 galones (0.5 m
3) de capacidad de 
agua equivalente. 
 5.2.7 En el caso de instalaciones compuestas por varios Tanques Estacionarios enterrados con 
capacidades individuales de agua superiores a los 125 galones (0,5 m
3), deben instalarse 
de tal manera que permitan el acceso a sus extremos o bordes para facilitar el trabajo de las grúas o dispositivos de elevación. 
 
5.2.8 Los Tanques Estacionarios deberán ubicarse de tal manera que se facilite el acceso a 
todas sus válvulas y controles; así mismo, se deberá contar con espacio no inferior a un (1) metro alrededor del Tanque Estacionario, para facilitar la atención de emergencias y para tener un espacio suficiente que permita maniobrar en caso de mantenimientos u operación 
de grúas o montacargas. 
 5.2.9 La separación mínima horizontal entre Tanques Estacionarios de superficie de GLP y 
tanques que almacenen líquidos con punto de inflamación inferior a 200°F (93.4°C) deberá ser de seis (6.0) metros. 
 
5.2.10 La distancia mínima medida en cualquier dirección desde el punto de descarga de la 
válvula de alivio del Tanque Estacionario llenado en sitio, o desde el venteo del indicador de máximo nivel del Tanque Estacionario, o, desde la conexión de llenado del Tanque Estacionario a cualquier fuente de ignición o a cualquier abertura de la edificación más cercana ubicada por debajo del nivel de dicha descarga o a las aberturas  de un artefacto 
de ventilación directa (sistema sellado de combustión) o a sistemas mecánicos de 
ventilación, debe ser de tres (3.0) metros. 
 5.2.11 Los Tanques Estacionarios instalados en el domicilio de los usuarios finales y ubicados 
sobre terrazas o cubiertas de edificaciones deberán tener un volumen de almacenamiento 
de GLP máximo de 2.000 galones (7.6 m
3). 
 5.2.12 Deberá garantizarse el fácil acceso a los Tanques Estacionarios de GLP instalados en el 
domicilio de usuarios finales que se encuentren sobre cubiertas o terrazas de edificaciones y que la cubierta sobre la cual se ubica sea capaz de soportar la carga del tanque lleno de agua de conformidad con las normas vigentes de construcción sismo resistente. 
 
5.2.13 La distancia mínima entre Tanques Estacionarios y tanques de oxígeno deberá ser de seis 
(6) metros cuando la capacidad agregada de agua de los Tanques Estacionarios sea hasta de 1.200 galones (4.5 m
3) y deberá ser mínimo de quince (15) metros cuando la capacidad 
agregada de agua de los Tanques Estacionarios sea superior a 1.200 galones (4.5 m3). 
 
5.2.14 La distancia mínima entre Tanques Estacionarios y tanques de hidrógeno gaseoso deberá 
ser de tres (3) metros cuando la capacidad agregada de los Tanques Estacionarios sea hasta de 500 galones (1.9 m
3) y deberá ser mínimo de siete punto seis (7.6) metros cuando RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 32 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
la capacidad agregada de agua de los Tanques Estacionarios sea superior a 500 galones 
(1.9 m3). 
 
5.3 Diseño y Construcción de Tanques Estacionarios de GLP: 
 
5.3.1 Los requisitos del diseño y la construcción de los Tanques Estacionarios son los 
establecidos en la Resolución 18 0196 de 2006 o aquella que la modifique o sustituya.  
 5.4 Instalaciones Eléctricas asociadas a Tanques Estacionarios:  
5.4.1 Las instalaciones eléctricas asociadas a los Tanques Estacionarios que fueron construidas 
a partir del 1° de mayo de 2005, fecha de entrada en vigencia del RETIE, deben cumplir 
con todos los requisitos y prescripciones técnicas contempladas en el RETIE y 
adicionalmente con los siguientes requisitos: 
 5.4.1.1 Las instalaciones deben ubicarse en zonas libres de cables de alta tensión, enterrados o 
aéreos. 
 
5.4.1.2 Todo el sistema de iluminación, incluidos los tomacorrientes, interruptores y demás 
accesorios eléctricos deben ser a prueba de explosión. 
 5.4.1.3 Los requisitos generales de puesta a tierra y de conexiones equipotenciales en las 
instalaciones eléctricas deberán cumplir con lo establecido en la sección 250 de la NTC 
2050- primera actualización. 
 5.4.2 Para el caso de las instalaciones eléctricas asociadas a los Tanques Estacionarios 
construidas antes del 1° de mayo del 2005 deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 actualizada el 25 de noviembre 
de 1998. 
 5.5 Sistema de Seguridad y Señalización : 
 5.5.1 Los Distribuidores de GLP deben mantener vigente un plan de contingencias, basado en 
un Análisis de Seguridad contra incendio elaborado por un profesional en Seguridad 
Industrial, que incluya el manejo de emergencias en el domicilio de los usuarios finales 
atendidos a través de Tanques Estacionarios. Este plan debe ser ampliamente difundido y aplicado por todo el personal que atienda al usuario final y/o labore en dichas instalaciones. 
 
5.5.2 Los Distribuidores deben contar con un sistema de comunicación confiable, es decir, que 
realice su función prevista sin incidentes, dur ante la operación del tanque, con el cuerpo de 
bomberos y con las entidades, comités o direcciones de prevención de desastres y de atención de emergencias, para la atención inmediata -de las emergencias. 
 5.5.3 El área donde se ubiquen los Tanques Estacionarios que atiendan a un usuario o grupo de 
usuarios, plantas industriales, de almacenamiento o distribución, deberán contar con 
extintores portátiles de polvo químico seco, los cuales deberán ser aptos para combatir fuegos Tipo B y C y estar ubicados donde queden fácilmente accesibles en emergencias. 
  5.5.4 Las instalaciones con capacidad agregada superior a 4000 galones de agua, deben contar 
con protección contra incendio. La modalidad de la protección debe ser específica, por 
escrito, en un Análisis de Seguridad contra incendio elaborado y firmado por un profesional en Seguridad Industrial, cuya copia debe ser entregada al Cuerpo de Bomberos de la Localidad y a las entidades, comités o direcciones de prevención de desastres y de atención de emergencias, al inicio de operación de los Tanques Estacionarios. RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 33 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
 
5.5.5 Los extintores deben estar incluidos en un programa de inspección y mantenimiento 
periódico, mínimo una vez cada año, y, además, deben estar ubicados en lugares de fácil acceso. 
  5.5.6 Para el control de las fuentes de ignición y protección contra el fuego, se aplicarán los 
criterios establecidos en los capítulos 7 y 10 de la Norma Técnica Colombiana 3853-1 
(versión ratificada en 1996 -11-27). 
 5.5.7 Se prohíbe buscar escapes de gas con llamas abiertas en el domicilio de los usuarios 
finales que se sirvan de Tanques Estacionarios. 
 
5.5.8 Se deben mantener en lugares visibles y permanentemente, avisos de seguridad que 
cumplan con lo previsto en la Norma Técnica Colombiana 1461 y con las siguientes leyendas, entre otras: 
 
• “PROHIBIDO FUMAR” 
• “PROHIBIDO ENCENDER FUEGO” 
• “PRECAUCIÓN GAS INFLAMABLE” 
• “PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS NO AUTORIZADAS” o “PROHIBIDO 
OPERAR POR PERSONAL NO AUTORIZADO”. 
• “APAGAR CUALQUIER DISPOSITIVO ELECTRÓNICO O ELÉCTRICO ANTES DE 
ENTRAR EN ESTA ZONA” 
• NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS, DEL 
DISTRIBUIDOR Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES 
 
5.6 Operación de Tanques Estacionarios instalados en el domicilio de usuarios finales: 
 
5.6.1 Los Distribuidores de GLP no deben suministrar este combustible a Tanques Estacionarios 
que no cuenten con el Certificado de Conformidad de que trata el Numeral 6° del Artículo 
1° de la Resolución 18 0196 de 2006 o aquella que la modifique o sustituya. 
 5.6.2 Las condiciones técnicas de la acometida y las instalaciones internas a los usuarios 
deberán ajustarse a la reglamentación vigente para poder prestar el servicio. Antes de efectuar el primer suministro de combustible al tanque y periódicamente, cada cinco (5) 
años, se deberá realizar la revisión de la acometida y expedir el respectivo certificado de 
inspección técnica de la acometida y de las instalaciones internas, o verificar su existencia, de conformidad con las normas vigentes. 
 Artículo 6°. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE TANQUES ESTACIONARIOS: Previo a la 
entrada en operación de los Tanques Estacionarios instalados en el domicilio de usuarios finales, 
la Empresa Distribuidora de GLP presentará a la Dirección de Hidrocarburos del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante comunicación expedida por su representante legal, la información que a continuación se relaciona en los formatos que para el efecto se definan. Estos datos deberán mantenerse actualizados para su publicación en la página web del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA: 
 
a) Registro como empresa de servicios públicos  domiciliarios de la empresa Distribuidora de GLP 
a cuyo cargo se encuentre la atención del Tanque Estacionario instalado en el domicilio del usuario final. 
 
b) Dirección y ciudad donde se encuentra ubicado el Tanque Estacionario instalado en el domicilio 
del usuario final. 
 RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 34 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
c) Capacidad de almacenamiento, longitud, diámetro, accesorios, material de fabricación, 
fabricante, fotografía de la placa de identificación.  
 d) Copia del Certificado de Conformidad del Tanque Estacionario de GLP.  e) Copia de los permisos exigidos y expedidos por las autoridades distritales, ambientales, 
municipales o locales competentes. 
 
f) Fotografía del Tanque sobre sus bases, sistema de Trasiego, listado de válvulas y plano del 
sistema contra incendio. 
 g) Análisis de seguridad contra incendio para Tanques Estacionarios de capacidad superior a 
4.000 galones de GLP. 
 La información relacionada se entregará bajo el conocimiento de la responsabilidad prevista en el numeral 1° del Artículo 43 de la Ley 222 de 1995 y deberá acompañarse de copia de las pólizas de seguros exigidas en el numeral 5.1.2 del Artículo 5º del presente Reglamento Técnico. 
 
 
Artículo 7°. EVALUACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD. 
 
7.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE TANQUES 
ESTACIONARIOS DE GLP INSTALADOS EN EL DOMICILIO DE LOS USUARIOS 
FINALES: Para la evaluación de la conformidad, el Distribuidor de GLP deberá acreditar el 
cumplimiento de todos los requisitos soportados en los Documentos de Verificación que se relacionan a continuación, los cuales deberán estar a disposición de las autoridades que los requieran: 
 
REQUISITOS VERIFICACIÓN
 
Conformidad 
con el 
Numeral 5.1.1 
 Certificado de Conformidad de lo s Tanques Estacionarios atendidos 
conforme a lo establecido en la Resolución 18 0196 de 2006 o 
aquella que la adicione, modifique o sustituya. 
 Conformidad con el Numeral 5.1.2. 
 
 Certificado de Conformidad expedido por un organismo acreditado por 
el –ONAC para la certificación de personas, relacionando el personal 
directo o indirecto que  recibió la capacitación, a cargo de la entrega de 
GLP a través de Tanques Estacionarios instalados en el domicilio de 
los usuarios finales. 
 
Conformidad con el Numeral 5.1.3 
 
 Revisión y Certificación (Atestación de Tercera Parte) conforme a las 
definiciones del presente Reglament o Técnico Cartillas instructivas, 
inclusión de notas informativas de seguridad en las facturas que se 
expidan y demás evidencia que dé cuenta de la divulgación de las 
normas de seguridad y precauciones para instrucción de los usuarios. 
Conformidad con los Numerales 
5.1.5, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2,     5.2.3, 
5.2.4, 5.2.5, 5.2. 6, 5.2.7, 5.2.8, 
5.2.9, 5.2.10, 
5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 
5.3.1, 5.4.1, 5.4. 2, 5.5.2, 5.5.3, 
5.5.6, 5.5.7, 5.6.1 
 Revisión y Certificación (Atestación de Tercera Parte) conforme a las 
definiciones del presente Reglamento Técnico Declaración firmada 
por el Representante Legal del Distribuidor de GLP que dé cuenta de la 
verificación y el cumplimiento de estos requisitos.  
 
Conformidad con el Numeral 5.5.1 
 Revisión y Certificación (Atestación de Tercera Parte) conforme a las 
definiciones del presente Reglamento Técnico. 
 
. 
 
Conformidad con el Numeral 5.5.4 
 
 Revisión y Certificación (Atestación de Tercera Parte) conforme a las 
definiciones del presente Reglamento Técnico  
 
 Revisión y Certificación (Atestación de Tercera Parte) conforme a las 
definiciones del presente Reglamento Técnico  RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 35 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
REQUISITOS VERIFICACIÓN
Conformidad con el Numeral 5.5.5 
 
 
 
 
Conformidad con el Numeral 5.6.2 
 
 Certificado de conformidad de la acometida de los Tanques 
Estacionarios instalados en el domicilio de los usuarios finales 
expedido por el Distribuidor de GLP. 
 
7.2 DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD:  
 
7.2.1 Frente a los requisitos establecidos en el numeral 7.1 del presente Reglamento Técnico, los 
Tanques Estacionarios de GLP instalados en el domicilio de los usuarios finales, deberán 
contar con Certificado de Conformidad emitido por un Organismo de Evaluación de la 
Conformidad (Según definición de la norma  NTC-ISSO-IEC-17000) 
 
  
CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 
  
Artículo 8° ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL. La Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios es competente para verificar que las instalaciones, equipos y procedimientos aplicados por  las empresas de servicios públicos dom iciliarios cumplan con los requisitos técnicos 
que se hayan señalado. Compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
ejercer la vigilancia y control del presente Reglamento Técnico, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y adicionado por el Artículo 96 de la Ley 1151 de 2007, o cualquiera otra que la modifique o sustituya.  
Artículo 9° RÉGIMEN SANCIONATORIO. El incumplimiento de lo establecido en el presente 
Reglamento Técnico será sancionado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 79.1 de la Ley 142 de 1994, sin perjuicio de las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con lo señalado en la Ley 1480 de 2011.   
Artículo 10° REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. El presente reglamento se revisará transcurridos 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, sin perjuicio de que conforme a las normas vigentes, la revisión o actualización deba realizarse con anterioridad a dicho término.    
Artículo 11°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS.  De conformidad con lo señalado en el Numeral 
2.12 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y con el Numeral 5 del Artículo 9 de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, la presente Resolución entra en vigencia seis (6) meses después de su publicación en el diario oficial y deroga la 
Resolución No. 8 0505 del 17 de marzo de 1997, la Resolución  18 0693 de 2011 y las demás 
disposiciones que le sean contrarias.   Artículo 12°. REGIMEN DE TRANSICIÓN.  Hasta tanto sea acreditado por el ONAC al menos un 
Organismo de Evaluación de la Conformidad, la dem ostración de la conformidad con el presente 
Reglamento Técnico prevista en los numerales 4.2.1 y 7.2.1 se entenderá cumplida con la presentación de la “Declaración” tal como se encuentra definida en el Artículo 1 del presente Reglamento Técnico, es decir como la Atestaci ón de Primera Parte según la Norma NTC-ISO/IEC RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 36 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
17000, la cual deberá ser emitida conforme a la Norma NTC-ISO/IEC 17050-1 con los 
documentos de apoyo exigidos en la Norma NTC-IS O/IEC 17050-2, sin perjuicio del cumplimiento 
de la documentación exigida en el presente Reglamento Técnico.     En todo caso la declaración mencionada deberá mantenerse vigente hasta que se obtenga la Certificación emitida por un Organismo de Evaluación de la Conformidad para lo cual se contará con un plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir de que sea acreditado por el ONAC, al 
menos un Organismo de Evaluación de la Conformidad frente a lo exigido en los numerales 4.2.1 
y 7.2.1 del presente Reglamento Técnico. 
 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a 
     
 
 TOMAS GONZÁLEZ ESTRADA  
Ministro de Minas y Energía 
 
 
 
 
Proyecto: Carlos Alberto Ál varez /Nelson E. Noguera  
Revisó: Carlos David Beltrán Q. /Juan José Parada Holguín Aprobó: Tomas González Estrada 
 
     
 
     
 
      
 
     
 
  RESOLUCIÓN No.                                                                       DE                                                                        Hoja No. 37 de 37 
 
Continuación de la Resolución  “Por la cual se dicta el Reglamento Técnico aplicable al recibo, 
almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de Gas Licuado del Petróleo -GLP-” 
ANEXO 1 . 
 
Distancias de Seguridad entre Tanques de GLP, Edificios Importantes, y linderos de la 
propiedad donde se pueda construir. 
 
Capacidad individual en 
galones (m3) Distancias mínimas (véase el nume ral 2.2.2 y la figura 2.2.2)  
 Tanques de GLP semienterrados 
o bajo tierra Tanques de GLP sobre el nivel del 
piso  [Nota (d)] Distancia entre Tanques 
de GLP. 
[Nota (c)] 
Menos de 125 (0,5) [Nota (a)]  De 125 a 250  (0,5 a 1,0)  De 251 a 500  (1,0+ a 1,9) 
 
De 501 a 2 000  (1,9+ a 7,6)  De 2 001 a 4 000  (7,6+ a 15,2)  De 4  001 a  30 000  (15,2+ a 
114) 
 De 30 001 a 70 000  (114+ a 265)  De 70 001 a 90 000   (265+ a 
341) 
 De 90 001 a 120 000  (341+ a 454)  De 120 001 a 200 000   
(454+ a 757) 
 De 200 001 a 1 000 000   (757 a 3 785)  Más de 1 000 000 (3 785)  10 pies (3 m) 
 10 pies (3 m)  10 pies (3 m) 
 
10 pies (3 m)  25 pies (7.6 m)  50 pies (15 m)  
50 pies (15 m) 
 50 pies (15 m)  50 pies (15 m)  
 
   Ninguno  
 
10 pies (3 m) 
 10 pies (3 m)  25 pies (7,6m)  [Nota (b)]  
25 pies (7.6 m) 
 
50 pies (15 m) 
 
75 pies (23 m) 
 100 pies (30 m)  
125 pies (38 m) 
 200 pies (61 m)  300 pies (91 m)  
400 pies (122 m) 
 Ninguna 
 Ninguna  3 pies  (1 m) 
 
3 pies  (1m)  3 pies (1 m)   5 pies (1,5 m)  
(*) 
 (*)  (*)  
(*) 
 (*)  (*) 
 (*) 1/4 de la suma de los diámet ros de los recipientes adyacentes. 
 
Las distancias y las Notas de la Tabla del Anexo 1 han sido tomadas del numeral 2.2.2 de la NTC 3853-1. 
 
Notas:  
 a. En el lugar de consumo, si el valor agregado de la capacidad de una instalación compuesta por varios Tanques de 
GLP con capacidad individual inferior a 125 galones (0,5 m3)  es superior a  501 galones (1,9 m3) o más, la distancia 
mínima debe cumplir con el valor correspondiente establec ido en esta tabla, cuando se considere la capacidad 
agregada de GLP en lugar de la capacidad de agua por contenedor. En caso de que se presente más de una 
instalación de este tipo, cada instalación debe estar separ ada de las demás por lo menos 25 pies (7,6 m). En este 
tipo de instalaciones no se debe aplicar el criterio de la  DISTANCIA MÍNIMA ENTRE TANQUES DE GLP. 
 
b. Esta distancia puede reducirse hasta una distancia de  10 pies (3 m) para un Tanque de GLP con una capacidad 
hasta 1200 galones (4,5 m3)  siempre y cuando el  Tanq ue de GLP se encuentre a una distancia mínima de 25 pies 
(7,6 m) de cualquier otro Tanque de GLP de GLP que tenga una capacidad superior a  125 galones (0,53). 
 
c. En el caso de instalaciones compuestas por varios T anques de GLP instalados bajo tierra con capacidad individual  
superior a 125 galones (0,5 m3), los Tanques de GLP deben instalarse de tal manera que permitan el acceso en su 
contorno para facilitar el trabajo de la s grúas o dispositivos de elevación. 
 
d. Con relación a la distancia entre edificios o constr ucciones y Tanque de GLP ASME con capacidades iguales o 
superiores a 125 galones (0,5 m3 ) se debe aplicar el sigui ente criterio: un valor mínimo igual al 50% del indicado en 
la columna de la tabla debe ser la separación mínima entre la descarga de la válvula de alivio de presión y cualquier 
parte de la construcción o edificio que se proyecte por fuera de la pared en más de 5 pies (1,5 m ) y ubicada por 
encima del nivel de la salida de descarga de la válvula de alivio. Esta distancia horizontal se debe medir a partir de 
un punto determinado por la proyección vertical del borde exteri or de la estructura sobresaliente en el plano sobre el 
cual está instalado el Tanque de GLP (véase la figura 2.2.2 d). En ningún caso  la distancia hasta la pared del 
edificio debe ser inferior a la es tablecida en la tabla 2.2.2.  
 
 Excepción: La nota d.  no es aplicable a instalaciones en las cuales la estructura sobresaliente se encuentre a  50 
pies (15 m) o más por encima del orificio de salida de descarga de la válvula de alivio.