1 
 
APRUEBA REGLAMENTO QUE ESTABLECE 
REQUISITOS DE ROTULACIÓN Y SEGURIDAD 
DE EXTINTORES PORTATILES. 
 
 DECRETO Nº _______/  
SANTIAGO, 
 
 
VISTO: Lo dispuesto en el artículo 
32, Nº 6, de la Constitución 
Política de la República de Chile; 
en la ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado; en la 
ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores; y en la Resolución 
Nº 1.600, de 2008,  de la Contraloría 
General de la República, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
1. Que el actual Decreto Supremo 
N° 369 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo 
presenta un alcance que no establece requisitos mínimos de 
calidad y seguridad para los 
extintores y sesga su control a 
la aplicación parcial de las Normas Chilenas, sumado a la 
falta de control de los 
servicios post venta y 
relativos a inspección, 
Formatted:  Heading 1, Line spacing: 
single, Tab stops: Not at  1.59 cm 
  2mantención y recarga de los 
extintores portátiles.  
2. Que derivado de lo anterior 
existe la necesidad de 
modificar el referido Decreto, 
incorporando la certificación de los Servicios Técnicos, incorporando la exigencia para 
la inspección, el mantenimiento 
y la recarga de los extintores 
portátiles; modificando los requisitos de certificación de 
la información proporcionada 
mediante marcas y etiquetas con 
el fin de dar protección a la 
vida e integridad física y 
psíquicas de las personas como 
lo establece el artículo 19 N° 
1 de la Constitución Política de la República; el derecho de propiedad y la ley N° 19.496 
que establece normas sobre la 
Protección de los Derechos de 
los Consumidores. 
 
 
3. Que en atención a las 
modificaciones planteadas, se 
hace necesario armonizar estas  disposiciones con las establecidas en los Decretos 
Supremo N° 212, de 1992 y sus 
modificaciones, del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, que regula 
los requisitos para extintores 
portátiles en el transporte  
  3público de pasajeros y 
transporte de carga y el Decreto Supremo N° 594, de 
1999, del Ministerio de Salud, 
Publicado en el Diario Oficial 
de 29 de abril de 2000, sobre 
condiciones sanitarias Y ambientales básicas en los lugares de trabajo.  
  4 
DECRETO:  
 
Artículo primero: APRUÉBASE  el siguiente reglamento que regula 
los requisitos de rotulación y seguridad de los extintores 
portátiles. 
 
 
Título Primero  
 
 
Disposiciones Generales y Definiciones  
 
 
Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación.- El presente  reglamento 
regulará las siguientes materias: 
 
a) Requisitos mínimos de rotulación y de seguridad que deben 
cumplir los extintores portátiles, tanto manuales como rodantes, nuevos y usados, de cualquie r origen o procedencia, 
que se utilicen en el país; inclusive aquellos que hayan sido 
objeto de inspección, mantención, recarga y/o prueba 
hidrostática realizada por un Servicio Técnico.   
 
b) Requisitos de operación que deben cumplir los Servicios 
Técnicos de extintores portátiles. 
 
Artículo 2°.- Definiciones.- Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá por: 
 
1) Servicio Técnico : Aquella persona natural que tributa en 
Primera Categoría de acuerdo a la Ley  de la Renta o persona 
jurídica que realiza inspección, mantenimiento, recarga, y/o 
prueba hidrostática a extintores portátiles, del tipo manual 
y/o rodante, de acuerdo a las  instrucciones contenidas en el  
  5manual del fabricante o importador del extintor y  a las 
disposiciones establecidas en este reglamento.  
 
2) Proveedores:  Las personas naturales o jurídicas, de carácter 
público o privado, que hab itualmente desarrollen actividades de 
producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, po r las que se cobr e precio o tarifa. 
No se considerará proveedores a las personas que posean un 
título profesional y ejerzan su actividad en forma 
independiente.  
3) Inspección:  Verificación  del extintor portátil que tiene 
por objeto determinar si éste se encuentra en su lugar 
designado, si ha sido accionado o manipulado indebidamente y si 
tiene daño físico evidente u otra condición que impida su 
operación.  
 
4) Mantenimiento:  Examen completo del extintor portátil que se 
realiza con el propósito de dejarl o en condiciones que permitan 
que funcione en forma efectiva y segura. 
 
5) Recarga:  Reposición total o parcial  del agente de extinción 
el que, en algunos casos, incluye además el gas expelente. 
 
6) Prueba hidrostática:  Prueba de presión interna al cilindro 
del extintor portátil para verificar su resistencia a la 
ruptura o deformación visible. 
 
7) Etiqueta: Rótulo o marbete que se adhiere  al extintor para 
su identificación, clasificación, instrucción y condición de 
uso.   
8) Marca:  Impresión sobre o bajo relieve hecha en el extintor 
para proporcionar información relativa a las características de 
fabricación del cilindro.  
  6  
9) Organismo de Certificación:  Persona jurídica acreditada por 
el Instituto Nacional de Normalización que entrega un 
aseguramiento escrito de que un producto, proceso, persona, 
sistema de gestión o servicio cumple con requisitos 
especificados en alguna norma. 
 
10) Laboratorio de ensayo acreditado:  Laboratorio de ensayo que 
mantenga acreditación vigente otorgada por el Instituto 
Nacional de Normalización. 
 
Artículo 3°.- La obligación de  inspección, mantención y recarga 
de los extintores portátiles será responsa bilidad del dueño del  
extintor. 
 
Artículo 4° .- Los extintores portátiles se deberán pintar de 
color rojo, con las características colorimétricas señaladas en 
la Norma Internacional ISO 3864-1 o, su equivalente, la Norma 
Chilena NCh1410/1. 
 
 
Título Segundo 
 
 
Obligaciones para la Rotulación de Extintores Portátiles.  
 
 
Artículo 5°.-  Los extintores portátiles que se comercialicen en 
el territorio nacional se deberán  rotular mediante marcas y 
etiquetas impresas en idioma español y caracteres fácilmente 
legibles e indelebles.  
La información proporcionada en marcas y etiquetas deberá estar 
exenta de referencias o alusiones que puedan inducir a error o 
engaño respecto a la calidad, seguridad y/o protección que 
ofrezca el extintor.  
  
  7Artículo 6°.-  Las marcas de los extintores portátiles deberán  
ser impresas por el fabricante o importador del cilindro. Su 
impresión deberá constar sobre o bajo relieve en el gollete, 
casquete o manto del cilindro.   
 
Deberán ser indelebles y con características que impidan la 
reutilización del cilindro en ca so que sean retiradas del 
extintor.   
Artículo 7°.- Las marcas deberán, a lo menos, contener la 
siguiente información:  
 
a) año y mes de fabricación del cilindro (aaaa.mm); 
b) nombre o razón social d el fabricante o importador del 
cilindro; 
c) naturaleza del agente de extin ción, expresada mediante su 
nombre genérico, o abreviatura:  
 
i. agua presurizada: agua, 
ii. polvo químico seco: PQS 
iii.  dióxido de carbono: CO
2 
iv. Otro 
 
d) presión de trabajo, expresada en kilo Pascal, kPa (kg/cm2; 
psi); y 
e) presión de prueba, expresada en kilo Pascal, kPa (kg/cm2; 
psi). 
 
Artículo 8°.-  Las etiquetas de los extintores portátiles 
deberán estar impresas en caracteres fácilmente legibles e 
indelebles y deberán coloca rse firmemente adheridas al 
cilindro. 
 Las etiquetas no deberán ser factibles de adulterar, cambiar, ni posicionar otras por sobre las originales.  
  
  8Las etiquetas deberán ser frontales, posteriores o laterales;  
y de Servicio Técnico.  
Artículo 9°.- La etiqueta frontal  deberá proporcionar 
información relativa a la identificación del extintor, 
instrucciones de operación, recomendaciones de uso y datos del 
proveedor del extintor portátil.   Deberá tener las características dimensionales y los campos de 
información especificados en la Norma Chilena NCh1430, Figura 
A.1. 
 
Artículo 10.- La etiqueta frontal deberá contener, a lo menos, 
la siguiente información: 
 
a) En el campo 1 de la etiqueta: 
 
i. Indicación de la o las clases de fuego a que está 
destinado el extintor, indicad as mediante la expresión 
“Extintor fuego(s) Clase(s….)”;   
ii. Naturaleza del agente de extinción, expresado  mediante su 
nombre genérico, como por ejemplo : agua presurizada, polvo 
químico seco, dióxido de carbono, etc. 
 
b) En el campo 2 de la etiqueta:  
i. La expresión “Instrucciones de operación” ; y  
 
ii. La descripción gráfica y literal de la forma de operar el 
extintor, disponiéndose la primera a la derecha y la segunda a la izquierda de la etiqueta. 
 c) En el campo 3 de la etiqueta:  
i. La expresión “Uso recomendado ”; y 
  
  9ii. La descripción gráfica de uso recomendado o no 
recomendado, proporcionada mediante una combinación de los 
símbolos de fuego,  de acuerdo a la Norma Chilena NCh1430. 
 
d) En el campo 4 de la etiqueta: 
 
i. Nombre o razón social del  fabricante o importador del 
extintor; y  
ii. Dirección del  fabricante o importador del extintor. 
 
Artículo 11.- De la etiqueta posterior.- La etiqueta posterior 
o lateral deberá  proporcionar información relativa a las 
características del extintor y deberá ser colocada por el  
fabricante o importador del mismo, de manera que no obstaculice 
la rápida visualización de la etiqueta frontal. 
 
Artículo 12.-  Información mínima de la etiqueta posterior .- La 
etiqueta posterior o lateral de berá contener, a lo menos, la 
siguiente información:    
a) Nombre o razón social y dirección del fabricante o 
importador; 
b) Naturaleza del agente de e xtinción, expresada mediante su 
nombre genérico; 
c) Composición química del agente de  extinción. En el caso 
del polvo químico seco, se debe expresar su contenido 
porcentual del compuesto activo, el cual no deberá ser 
menor que 70%. 
d) Potencial de extinción, en el caso de los extintores para 
fuegos Clases A y B; 
e) Temperaturas límites de operación del extintor, 
expresadas en grados Celsius (°C); 
f) Masa del extintor cargado, expresada en kilogramos 
(kg)con una tolerancia de ±1% con respecto al nominal 
declarado;  
  10g) Masa del extintor descargado,  expresada en kilogramos 
(kg) con una tolerancia de ±1% con respecto al nominal 
declarado; 
h) La expresión “Extintor recargable ” o “Extintor no 
reutilizable ”, según corresponda; y 
i) Advertencias escritas sobre uso no recomendado, cuando 
corresponda. 
 
Artículo 13.- La etiqueta del Servicio Técnico deberá estar 
firmemente adherida a un costado del cilindro, de manera que no 
obstaculice la lectura de la información de la etiqueta 
posterior o lateral.  
 
Artículo 14.-  La o las etiquetas de los Servicios Técnicos, 
deberán contener la siguiente información: 
 
a) Nombre, razón social y direcció n del Servicio Técnico; 
b) Año y mes del último mantenimiento a que fue sometido el 
extintor (aaaa.mm); 
c) Año y mes de la última recarga realizada al extintor 
(aaaa.mm);                                                                           
d) Año y mes de la última prueba hidrostática a que fue 
sometido el extintor (aaaa.mm). 
 
Artículo 15.-  El Servicio Técnico deberá incorporar en todos 
los extintores que hayan sido s ometidos a  mantenimiento, que 
incluyan examen interno, o que hayan sido recargados, una 
argolla de material rígido alrededor del gollete o cuello del 
extintor. Se eximirá de esta obligación  a los extintores 
operados con cartucho interno o externo. Los extintores de 
dióxido de carbono deberán c umplir esta obligación cada vez que 
sean sometidos a prueba de presión hidrostática.  
 La argolla deberá contener información que  identifique la razón 
social de Servicio Técnico, nombre de fantasía o comercial y el 
mes y año de la prestación realizada.  
  
  11La argolla deberá ser del co lor que corresponda según la 
siguiente regla:  
 
a) Prestación realizada en 2013: celeste 
b) Prestación realizada en 2014: verde oscuro 
c) Prestación realizada en 2015: azul 
d) Prestación realizada en 2016: lila 
e) Prestación realizada en 2017: blanco 
f) Prestación realizada en 2018: verde claro 
g) Prestación realizada en 2019: naranjo 
h) Prestación realizada en 2020: café claro 
i) Prestación realizada en 2021: negro 
j) Prestación realizada en 2022: amarillo 
k) Prestación realizada en 2023: celeste 
 
Y así, sucesivamente para los años siguientes. 
 
 
Título Tercero 
  
Requisitos de seguridad 
 
 
Artículo 16.-  Los extintores portátiles de berán cumplir con los 
requisitos establecidos en la Norma Chilena NCh1735. 
 
Los componentes, cilindros y tanques de los extintores 
portátiles deberán cumplir la Norma Chilena NCh1180/2.Los 
manómetros para extintores, deben cumpl ir con la Norma Chilena 
NCh1180/5 y su rotulado deberá estar de acuerdo con esta misma 
norma.   Los requisitos y  métodos de ensayo para  el polvo químico seco 
deberán cumplir con la Norma Chilena NCh1724. 
  
  12Los requisitos y  métodos de ensayo para los extintores de 
dióxido de carbono deberán cump lir con la Norma Chilena 
NCh3181. 
 
Los requisitos y  métodos de ensayo para los extintores a base 
de agua deberán cumplir con la Norma Chilena NCh3178. 
 Los métodos de ensayo de los extintores portátiles deberán cumplir con la Norma Chilena NCh1737. 
 
Las pruebas de fuego de los extinto res portátiles Clase A y la 
determinación del potencial de exti nción deberán cumplir con la 
Norma Chilena NCh1432/1. 
 
Las pruebas de fuego de los extinto res portátiles Clase B y la 
determinación del potencial de exti nción deberán cumplir con la 
Norma Chilena NCh1432/2. 
 
Las pruebas de fuego de los extinto res portátiles Clase C y la 
verificación de la no-conductivi dad deberán cumplir con la 
Norma Chilena NCh1432/3.  
Las pruebas de fuego de los extintores portátiles y agentes de 
extinción Clase D deberán cumplir con la Norma Chilena 
NCh1432/4. 
 Las pruebas de fuego de los extintores portátiles y agentes de extinción Clase K deberán cumplir con la Norma Chilena 
NCh1432/5. 
 
Artículo 17.- La presión de trabajo de los extintores 
portátiles con agente de extinción polvo químico seco deberá 
ser como mínimo 13,7 kg/cm
2 (195 PSI). 
 
 
 
  
  13 
  
 
Título Cuarto 
 
 
De los Servicios Técnicos 
 
 
Artículo 18.- Los Servicios Técnicos para el  desarrollo de sus 
funciones, deberán considerar lo est ablecido en el presente 
reglamento y en lo no contemplado por este, lo dispuesto en las 
siguientes Normas Chilenas y sus Anexos:  
 
- NCh3268 Extintores portátiles – Servic io Técnico – Requisitos 
 
- NCh2056 Extintores portátiles – Inspección, mantención y 
recarga – Requisitos generales. 
 
Artículo 19.-  Los Servicios Técnicos deberán estar certificados 
por un organismo de certificación  de productos acreditado 
mediante el Sistema Nacional de Acreditación del Instituto 
Nacional de Normalización. 
El Organismo de Certificación deberá utilizar el modelo ISO/CASCO 6 para la certificación del Servicio Técnico y además 
realizar una verificación sobre el servicio prestado a 
extintores en uso de acuerdo a un protocolo establecido por el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
 
Artículo 20.-  Los Servicios Técnicos no podrán adulterar, 
cambiar o quitar las etiquetas originales de los extintores 
portátiles ni colocar su etiqueta sobre éstas. 
 
Artículo 21.-  Los Servicios Técnicos deberán realizar las 
mantenciones y recargas de acuerdo a las instrucciones 
contenidas en el manual del fabricante o importador del 
extintor y NCh2056, manteniend o las características técnicas  
  14originales del equipo, utilizando partes y piezas de acuerdo al 
manual del fabricante o importador.  
 
Artículo 22.-  El manual del extintor deberá  ser proporcionado 
al Servicio Técnico por el fabricante o importador del 
extintor.  
 
Artículo 23.-  Los Servicios Técnicos de extintores portátiles 
deberán cumplir con los si guientes requisitos generales:  
 
a) Definir y documentar sus áreas de actividad, por ejemplo: 
recarga de extintores de polvo químico seco, mantenimiento 
de extintores base agua, pr ueba hidrostática a cilindros 
de extintores de dióxido de carbono, otros. 
 
b) Mostrar en un lugar visible al público, que cuenta con la 
aprobación de la Autoridad Competente para desempeñar sus 
funciones en forma idónea y segura. 
 
c) Disponer de equipamiento e instalaciones adecuadas a las 
prestaciones que realiza. El person al debe contar con una 
formación técnica que le perm ita tener conciencia de los 
riesgos que implica su trabajo para su propia seguridad y 
la de sus clientes, así como para el cuidado del 
medioambiente. 
 
d) Contar con procedimientos documentados para: 
 
i. Realizar las prestaciones de cada una de las 
actividades  especificadas seg ún el literal a) de 
este artículo.  
ii. Realizar la adquisición de repuestos, agentes de 
extinción, gas expelente y otros componentes requeridos para sus prestaciones. 
  
  15iii.  Identificar y acceder a la documentación 
relativa a los requisitos legales sobre seguridad y 
salud en el t rabajo, extintores, protección del 
medioambiente y otros requi sitos que le sean 
aplicables. 
 
iv. Mantener calibrados cada uno de los instrumentos 
utilizados en sus prestaciones.  
v.      Realizar una confirmación metrológica de los 
instrumentos. 
 
e) Adicionalmente, el Servicio Técni co deberá contar con una 
lista de verificación, como la incluida en la norma 
NCh2056 Anexo C, para cad a actividad realizada durante la 
mantención, la acción corr ectiva asociada. La información 
debe entregarse para las partes mecánicas que incluye al 
cilindro, boquilla o corneta,  conjunto de mangueras, 
mecanismo de seguro  de la  válvula, manómetro o indicador 
de presión, válvula de cilindro, boquillas de descarga, 
mecanismo de perforación, cartucho de gas, cilindro de 
gas, tapa de llenado, cilindro desechable, carro y ruedas,  
manija de acarreo, indicador de sellado, bomba de mano, 
válvula de presurización, empaquet adura de anillos en O y 
sellos, soportes, reguladores de presión, tubo de gas, 
sifón o tubo aspirador y los agentes de extinción y gases 
expelentes.  
 
f) Elaborar e implementar un plan  y un programa de 
calibración, verificación y mantenimiento de sus 
instrumentos que sean crí ticos para la prestación de sus 
servicios. El plan y el programa deben tener un período de 
revisión anual. 
 
g) Implementar un sistema de identificación que permita 
trazar el servicio prestado a cada extintor portátil. 
  
  16h) Elaborar e implementar un plan de capacitación y/o 
entrenamiento anual, con el  objetivo de actualizar de 
manera permanentemente a sus trabajadores y permitir la 
recertificación de sus co mpetencias y la mantención o 
renovación de la autorización de funcionamiento. 
 
i) Emitir un informe al cliente que contenga la 
identificación del extintor, su e stado de conservación, el 
detalle de la prestación realizada, la identificación de 
la persona que realizó el servi cio, la fecha y cualquier 
observación que sea relevante. 
 
j) Contar con el manual de  especificaciones técnicas del 
fabricante o importador para cada una de las marcas de 
extintor consideradas dentro de sus prestaciones. 
 
Artículo 24.-  Los Servicios Técnicos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos de equipamiento , según corresponda a las 
prestaciones que otorgue: 
 
a) Sistema cerrado de recuperación de polvo químico seco, 
polvo seco o halón. 
b) Sistema cerrado de almacenamiento separado para polvo 
químico seco, polvo seco o halón. 
c) Máquina para cargar el polvo químico seco y/o el polvo 
seco.  
d) Equipo para el secado interior  del cilindro y/o cartucho. 
e) Equipo para ensayo de estanqu eidad del cilindro y/o 
cartucho. 
f) Equipo  para ensayo de pre sión interna, adecuado al o los 
tipos de extintores cubiertos por las prestaciones que el 
Servicio Técnico ofrece. 
g) Jaula de protección para las prueb as hidrostáticas a que 
se sometan los conjuntos de  manguera de los extintores de 
dióxido de carbono y chaqueta de agua y/o equipo 
hidrostático de medición de la variación volumétrica por  
  17desplazamiento directo  para la realización de ensayos de 
los cilindros y cartuchos de alta presión. 
h) Tanque de almacenamiento de dióxido de carbono, que 
garantice su pureza mínima. 
i) Manómetro  regulador de presión debidamente calibrado. 
j) Balanza de  sensibilidad adecuada al uso. 
k) Herramientas adecuadas al alcance del servicio que se 
presta. 
l) Materiales de recarga que cumplan las especificaciones del 
manual del fabricante o importador del extintor. 
m) Gas de presurización. 
n) Partes y piezas de reemplazo que cumplan las 
especificaciones del manual del fabricante o importador 
del extintor. 
 
Artículo 25.-  Los Servicios Técnicos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos de formación del personal: 
 
a) El responsable técnico deberá contar con los 
conocimientos, experiencia y hab ilidades para realizar las 
prestaciones que ofrece el S ervicio Técnico de manera 
segura y eficaz. 
b) El personal que reali ce las inspecciones, mantenimiento, 
recarga y prueba de presión hidrostát ica deberá haber sido 
entrenado durante a lo menos 3 meses, o el equivalente a 
540 horas cronológicas de trab ajo o experiencia práctica y 
haber recibido capacitación teórica de a lo menos 32 horas. Se podrá acreditar los conocimientos teóricos y 
prácticos requeridos, a través de  la aprobación de un 
examen de certificación supervisado por un organismo 
independiente reconocido por la autoridad competente. 
 
Artículo 26.-  Los Servicios Técnicos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos de seguridad: 
 
a) Establecer, implementar y mantener procedimientos para 
conocer y hacer cumplir todas las obligaciones legales y  
  18normas referentes a seguridad y salud ocupacional que le 
sean aplicables. 
b) Entregar la información sobre las obligaciones legales 
aplicables a los Servicios Técnicos en los ámbitos de la 
seguridad y salud ocupacional a los trabajadores del 
establecimiento y cualquier otro interesado. 
c) Establecer, implementar y mantener procedimientos para la 
identificación continua de los pe ligros, la evaluación del 
riesgo y la determinación de los controles necesarios. 
d) Documentar y mantener actualizados los resultados de la 
identificación de los peligros, las evaluaciones del 
riesgo y los controles establecidos.  
Artículo 27.-  Los Servicios Técnicos deberán crear y mantener 
los siguientes registros: 
 
a) De inspecciones, mantenciones y recargas, los que deben 
contener, al menos, la i dentificación de los extintores 
inspeccionados, la identificación del cliente, una 
descripción de las condiciones en las que se encontraba al 
momento de efectuarse el servicio, la identificación del 
trabajador y la fecha en la que se prestó el servicio. 
Este registro debe permitir la trazabilidad de los 
extintores atendidos por el Servicio Técnico.  
b) Crear y mantener un registro personal de sus trabajadores 
en el que se incluy a el currículum vitae, certificados de 
formación y/o entrenamiento, certificado de competencia emitido por algún organismo de acuerdo a la letra b) del 
artículo 25. 
c) Hojas de vida de sus equ ipos e instrumentos, que incluyan 
los mantenimientos re alizados, las calibraciones y/o 
verificaciones realizadas y vigentes. 
 
 
 
 
  
  19Título Quinto 
  
De la inspección, mantenimiento y recarga de los extintores 
portátiles 
 
 
Artículo 28.- Inspección: Los extintores se deberán 
inspeccionar cuando se colocan inicialmente en servicio y 
posteriormente a su puesta en servicio con intervalos máximos 
de 30 días.  
 
Artículo 29.-  La inspección periódica se deberá realizar para 
asegurar que el extintor: 
 
a) Esté ubicado en el lugar designado. 
b) Esté visible, su acceso no esté obstruido, y sus 
instrucciones de operación estén a la vista. 
c) Las instrucciones de operación sean legibles. 
d) Los sellos de seguridad e indicadores de manipulación no 
falten o estén rotos. 
e) Esté totalmente cargado y presur izado, lo que se debe 
verificar observando el manómetro o  pesando el extintor. 
f) No esté visiblemente da ñado, corroído, filtrando o tenga 
la manguera deteriorada o boquilla obstruida. 
g) La aguja del manómetro o del indicador, según el caso, 
esté indicando la presión de operación de trabajo o se encuentre dentro del rango de operación. 
h) Mantenga  el buen estado de las llantas, ruedas, carro, 
mangueras y boquilla de los extintores rodantes. 
i) El dial del manómetro no  esté descolorido.  
 
Cuando la inspección de c ualquier extintor revele una 
deficiencia en las condiciones indicadas en las letras a) y/o 
b) de este artículo, se deberá adoptar de inmediato una acción 
correctiva. 
  
  20Cuando la inspección de cualq uier extintor recargable revele 
una deficiencia en cualquiera de las condiciones indicadas en 
las letras c), d), e), f) o g) de este artículo, el extintor se 
deberá someter a los proce dimientos apropiados de mantenimiento 
del mismo. 
 
Cuando la inspección de cualquier extintor desechable, de polvo 
químico seco o polvo seco, revele una deficiencia en cualquiera 
de las condiciones indicadas en las letras c), d), e),f) o g) 
de este artículo, el extintor se deberá retirar del servicio de 
inmediato. 
 Cuando la inspección de cualquier extintor desechable, de 
halón, revele una deficiencia en cualquiera de las condiciones 
indicadas en las letras c), d), e), o g) de este artículo, el 
extintor se deberá retirar del servicio de inmediato y el 
agente de extinción se deberá recuperar o destruir. 
 
Artículo 30.- Mantenimiento.- Todos los extintores portátiles, 
a excepción de los que se listan a continuación, deberán ser 
sometidos a mantenimiento con intervalos máximos de 12 meses, 
en el momento de la prueba hidrostática y cuando sea 
específicamente indicado por una inspección. 
 
Los tipos de extintores que por  obsolescencia deberán ser 
retirados de servicio son:  
a) Soda/ácido; 
b) Espuma química; 
c) Clorobromometano o tetracloruro de carbono; 
d) No recargable con más de 5 años de antigüedad; 
e) Tipo inversión; 
f) Cilindro de cobre o bronce, excluyendo los tanques  bomba, 
unido mediante soldadura blanda o remaches; 
g) Cilindro de acero unido mediante remaches; 
h) Extintores tipo cartucho de gas,  con agua, agua con 
aditivos, o espuma, como agente de extinción;  
  21i) Dióxido de carbono con corneta metálica; 
j) Agua presurizada fabricado antes de 1971; 
k) Cualquier presurizado fabricado antes de 1955; 
l) Agua presurizada, con cilindro de fibra de vidrio; 
m) Presurizado con casquete inferior cóncavo; y 
n) Otros que la autoridad competente señale como obsoletos. 
 
Artículo 31.- En cada mantenimiento, los extintores portátiles 
deberán ser sometidos a los siguientes procesos: 
 
a) Verificación del sello y disposit ivo de seguridad para 
determinar si el extintor pudo haber sido utilizado; 
b) Reemplazo del dispositivo de segu ridad por uno nuevo al 
finalizar el mantenimiento; 
c) Examen externo del cilindro/tanqu e y sus componentes de 
acuerdo al anexo correspondiente; y  
d) Examen interno del cilindro/tan que y cartucho/botellín a 
intervalos no mayores que los siguientes: 
 
i. Anualmente para los extintores de presión almacenada 
de chorro cargado y anticongelante, de tanque presurizado con agua y tanque presurizado con agente 
base cloruro de calcio, de cartucho y cilindro que 
usa polvo químico seco, con casco de acero dulce, de 
cartucho y cilindro que usa polvo seco con casco de 
acero dulce, de agente húmedo. 
ii. Cada 5 años para los extintores de agua de 
presión almacenada, de presión almacenada de polvo 
químico con casco de acero inoxidable, de dióxido de 
carbono, de químico húmedo. 
iii.  Cada 6 años para los extintores de agentes 
halogenados, de presión alma cenada de polvo seco con 
cascos de acero dulce y los de presión almacenada de 
polvo químico seco con cascos de acero dulce, cascos de metal bronceado y cascos de aluminio. 
iv. Para los extintores AFFF (espuma formadora de 
película acuosa) y los FFFP (espuma fluoroproteínica  
  22formadora de película) sus agentes de extinción se 
deben reemplazar cada tres años y el examen interno se realiza normalmente en esa ocasión. El agente de 
extinción en extintores de carga estable tipo AFFF se 
reemplaza cada 5 años dur ante la prueba hidrostática 
periódica y en esta ocasión se hace el desmontado. 
 
Artículo 32.- Precauciones durante el mantenimiento.- Antes de 
abrir cualquier extintor de polvo químico seco o polvo seco, se 
deberá verificar si durante la insp ección  y mantenimiento se 
cumplieron las siguientes precauciones: 
 
a) Para evitar la contaminación cruzada, no se deberá mezclar 
polvo químico seco de diferentes tipos y porcentaje. 
b) Los extintores de halón deberán vaciarse mediante un 
método que permita recuperar el ha lón con una frecuencia 
no mayor a 5 años. En ningún caso deberán ser descargados 
a la atmósfera. 
c) Los manómetros que se utilicen como repuesto deberán 
reunir las siguientes condiciones copulativas: 
i.  Cumplir con la norma NCh1180/5; 
ii. Corresponder a la presión de trabajo indicada en 
el cuerpo del cilindro/tanque del extintor; 
iii.  Estar marcados con el nombre genérico del agente 
de extinción a utilizar; y 
iv. Estar construidos con un material que sea 
compatible galvánicamente con el material de la válvula del extintor, cuando corresponda. 
 
Artículo 33.- Recarga.- La recarga deberá realizarse, siguiendo 
las instrucciones del manual del fabricante o importador, en 
extintores del tipo recargables despué s de cualquier uso o 
cuando sea indicado por una inspección o una deficiencia en el 
mantenimiento.  
Durante la recarga, se deberá cumplir con las siguientes 
condiciones:  
  23 
a) Verificar mediante pesada la cantidad de agente de 
extinción de recarga. La masa de l extintor cargado debe 
corresponder a la que está marcada sobre la etiqueta 
posterior o lateral del extintor; 
b) Después de la recarga, se debe realizar un ensayo de  
estanqueidad en extintores de  presión almacenada y 
autoexpulsión del agente de extinción, y en cartuchos; 
c) Los extintores de espuma formador a de película acuosa 
(AFFF) y los de espuma de fluoroproteína formadora de 
película (FFFP) se deben recargar con agente de extinción 
nuevo de acuerdo a las instrucciones del manual del 
fabricante o importador del extintor; 
d) Utilizar sólo el a gente de extinción indicado en el 
cilindro y en la etiqueta frontal del extintor; 
e) No mezclar polvos químico seco y polvo seco y evitar que 
se contaminen con otros tipos de polvo; 
f) Los extintores no se  deben convertir de un tipo de agente 
de extinción a otro; 
g) El agente de extinción remanente en un extintor 
parcialmente descargado no se podr á volver a usar. Vaciar 
los extintores removidos p or el mantenimiento de los 5 
años o por la prueba hidrostática. El polvo no deberá ser 
reutilizado a menos que se utilice un sistema cerrado de 
recuperación y el agente de extinción sea almacenado 
separadamente en un recipiente cerrado para prevenir la 
contaminación. Previo a una reutilización, el polvo debe ser inspeccionado cuidadosamente. Cuando existan dudas con 
respecto al tipo, contaminación o condición del polvo, se 
debe descartar el mismo; 
h) En todos los tipos de agente de extinción no acuoso, antes 
de recargar se debe remover cualquier humedad presente en 
el extintor vacío; 
i) Realizar la remoción del agente de extinción desde los 
extintores de halón sólo utilizando un sistema de 
recuperación de halón. El cilindro de los extintores se 
debe examinar internamente para detectar contaminación y/o  
  24corrosión. El agente de extinción retenido en el sistema 
de recuperación se puede reutilizar solo  si en el 
cilindro del extintor no se observa evidencia de 
contaminación interna. El halón removido de los extintores 
que exhiben evidencia de contamin ación interna o corrosión 
debe ser procesado de acuerdo con las instrucciones del 
manual del fabricante o importador; y 
j) El dióxido de carbono debe cumplir con los requisitos de 
ISO 5923. 
 
En el caso que se recarguen extint ores del tipo agua, la 
cantidad de agente de extinción líquido se deberá determinar 
usando uno de los siguientes método s: exacta medición por masa, 
exacta medición por volumen, uso de un tubo contra sobrellenado 
o uso de una marca de niv el de llenado si se proporciona. 
 
Artículo 34.- Manómetros.- Los manómetros utilizados como 
patrón para determinar la presión regulada de la fuente, se 
deberán calibrar, al menos, una vez al año. 
 
Artículo 35.- Presurización.- Los extintores recargables del 
tipo presión almacenada se deberán presurizar de acuerdo a la 
presión de trabajo marcada en el  cilindro del extintor. Antes 
de presurizar el extintor se de berá conectar al conjunto de la 
válvula, el adaptador para presurización proporcionado por el 
fabricante o importador. Para presuriza r el extintor se deberá 
utilizar una fuente de presión regul ada a no más de 0,2 MPa (29 
psi) por sobre la presión de trabajo. 
 
Nunca se deberá usar una fuente de presión no regulada así como 
no se deberá dejar conectado un extintor al regulador de la 
fuente de alta presión por un tiempo prolongado. 
 Para presurizar extintores de presión almacenada, de polvo o de 
halón, se debe usar sólo n itrógeno estándar  grado industrial u 
otro gas inerte con un punto de r ocío de -55ºC o menor. Para la 
presurización se puede utilizar air e comprimido desde sistemas  
  25compresores  especiales capaces de entregar aire con un punto 
de rocío de -55ºC o menor. Este sistema deberá estar equipado 
con un sistema automático de monitoreo y alarma, para asegurar 
que el punto de rocío se mantiene permanentemente en o bajo los 
-55ºC. Queda prohibido utilizar aire comprimido a través de 
sifones de humedad. 
 
Artículo 36.- Si un extintor portátil muestra evidencia de 
corrosión o daño mecánico y p resenta una cualquiera de las 
condiciones siguientes, deberá ser descartado y destruido: 
 
a) Reparaciones a base de sold adura, blanda o fuerte, o 
parches. 
b) Hilos del cilindro deteriorados. 
c) Corrosión que haya originado picaduras. 
d) Extintor que haya estado expuesto al fuego. 
e) Extintor de acero inoxidable en que se ha utilizado agente 
de extinción del tipo cloruro de calcio. 
f) El extintor es considerado obs oleto de acuerdo al artículo 
30 de este decreto. 
 
Artículo 37.- Si un extintor portátil tiene el cilindro o el 
casco de aluminio sospechoso de haber estado expuestos a 
temperaturas mayores a 160ºC deberá ser retirado del servicio y 
sometido a una prueba hidrostáti ca. Los extintores portátiles 
deberán ser probados hidrostáticament e a intervalos no mayores 
a los siguientes, según tipo de agente de extinción:  
a) 5 años para los extintores de agua presurizada, neblina de 
agua, chorro cargado y anticongelante; de agente 
humectante; de espuma formadora de película acuosa (AFFF); 
de espuma fluoroproteínica formadora de película (FFFP); 
de polvo químico seco con casco de acero inoxidable; de dióxido de carbono; y de químico líquido. 
b) 12 años para los extintores de polvo químico seco, 
presurizado, con casquetes de  acero dulce, casquetes 
soldados con latón o casque tes de aluminio; de polvo  
  26químico seco, operado por cartucho o cilindro, con 
casquetes de acero dulce; de  agentes halogenados; y de 
polvo seco, presurizado, operado por cartucho o cilindro 
con casquetes de acero dulce. 
 
Por su parte, los cilindros de nitrógeno, cilindros de argón, 
cilindros de  dióxido de carbono, o cartuchos para 
almacenamiento de gases inertes que se usan como expelentes en extintores rodantes y extintores de  dióxido de carbono, 
deberán probarse hidrostáticamente cada 5 años. 
 
Artículo 38.- Prueba hidrostática.- La prueba hidrostática se 
deberá realizar sobre el conju nto de la manguera del extintor, 
equipado  con una boquilla cerrada al extremo de la manguera. 
El intervalo de ensayo deberá ser el especificado para el 
cilindro (marca) sobre  el cual se instaló la manguera. 
 
Artículo 39.- Presiones de ensayo.- Todos los extintores, 
cartuchos y cilindros de nitr ógeno utilizados con extintores 
rodantes se deberán  ensayar a la presión de prueba.  El conjunto manguera de los extintore s de dióxido de carbono se 
deberá  ensayar a 10 MPa (1450 psi). 
 
El conjunto manguera, distintos a los usados en los extintores 
de dióxido de carbono, se deberá  ensayar al mayor valor entre 
2 MPa (290 psi) y  la presión de servicio. 
 
 
Título Sexto 
 
 
Certificación de la información proporcionada mediante marcas y 
etiquetas 
 
  
  27Artículo 40.-  La información que se consigne en las marcas y 
etiquetas de los extintores deberá ser comprobable y  
verificable  por los Organismos de  Certificación de productos y 
laboratorios de ensayo acreditados m ediante el Sistema Nacional 
de Acreditación del Instituto Nacional de Normalización. 
 
Artículo 41.-  Los Organismos de Certificación de productos y 
laboratorios de ensayo acreditados en conformidad al presente 
reglamento, deberán efectuar la ver ificación de la información 
que se consigne en las marcas y etiquetas de los extintores 
conforme a los procedimientos de ensayo establecidos en la 
última versión de las Normas Chilenas que correspondan.  
Artículo 42.-  La conformidad con lo establecido en este 
reglamento deberá documentarse mediante un certificado emitido 
por un organismo de certificación de productos acreditado en 
conformidad al presente reglamento. Adicionalmente, dicho 
organismo acreditado  deberá identificar los extintores 
certificados mediante un sello diseñado conforme a los 
requisitos establecidos por el S istema Nacional de Acreditación 
del Instituto Nacional de Normalización. 
 
 
Título Séptimo 
 
Información Básica Comercial 
 
 
Artículo 43.-  Para los efectos del presente reglamento, se 
entenderá  que las exigencias y requisitos de información que 
establece constituyen Información Básica Comercial en los términos establecidos en el artículo 1° N° 3 y artículo 58 
inciso final de la ley 19 .496, que establece normas sobre 
protección de los derechos de los consumidores.    
  28Artículo 44.- El presente reglamento, comenzará a regir en un 
plazo de un año, contado a partir  de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.  
 
Artículo Segundo.-  Derogase el decreto N°369, de 1996, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
 
ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE. 
 
 
 
  
 
SEBASTÍAN PIÑERA ECHENIQUE 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FELIX DE VICENTE
MINISTRO DE ECONOMÍA, 
FOMENTO Y TURISMO