República de Colombia 
 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
 
  
RESOLUCIÓN NÚMERO 
 
 
()    
 
Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE  
  
 
LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA 
  
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren el parágrafo del 
artículo 8° de la Ley 1264 de 2008, el numeral 9° del artículo 2° y el numeral 7º del artículo 5 ° 
del Decreto 381 de 2012, el literal b del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 1715 de 2014 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, según lo dispuesto en el literal c del a rtículo 4 de la Ley 143 de 1994, el Estado en relación 
con el servicio de electricidad deberá mantener y operar sus instalaciones preservando la 
integridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los niveles de 
calidad y seguridad establecidos. 
 
Que, la Ley 697 de 2001, en su artículo 4 establece que el Ministerio de Minas y Energía es la 
entidad responsable de promover, organizar y asegurar el desarrollo y el seguimiento de los 
programas de uso racional y eficiente de la energía. 
 
Que, el marco normativo previsto en el artículo 2 de la ley 697 de 2001, indica que el Estado 
debe establecer las normas e infraestructura necesarias para el cabal cumplimiento del Uso 
Racional y Eficiente de la Energía (URE), creando la estructura legal, técnica, económica y 
financiera necesaria para lograr el desarrollo de los proyectos concretos, a corto, mediano y 
largo plazo. Siendo estos económica y ambientalmente viables, asegurando el desarrollo 
sostenible, al tiempo que generen la conciencia URE y el conocimiento y utilización de formas 
alternativas de energía. 
 
Que, en este sentido, los Reglamentos técnicos se establecen para garantizar la seguridad 
nacional, la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o la salud animal o vegetal, o 
del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. 
Con base en lo anterior, mediante la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 , el Ministerio 
de Minas y Energía expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
 
Que, mediante comunicado con radicado Minenergía 2016064708 del 29 de septiembre de 
2016, la Dirección de Energía Eléctrica puso en conocimiento del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo – MinCIT, el proyecto de modificación del RETIE, principalmente con el 
propósito de:  1) Ir en línea con lo resuelto en la sentencia C-166 de 2015 de la Corte 
Constitucional, relacionada con la facultad de diseño que el literal e) del artículo 10 de la Ley 
1264 de 2008 había otorgado a los técnicos electricistas y que así lo señala el RETIE vigente, 
señalamiento que debe ser retirado del Reglamento por la declaratoria de inconstitucionalidad 
de esa facultad dada en la citada Sentencia, 2) cumplir el mandato de la Ley 1715 de 2014 para 
expedir el Reglamento técnico para autogeneradores a pequeña escala y generación distribuida 
y 3) ajustar el Reglamento a las disposiciones del Decreto 1595 de 2015. 
 
Que, de acuerdo con la respuesta emitida por MinCIT en comunicado con radicado 2016071430 
del 24 de octubre de 2016, en la cual recomendó que el anexo general se dividiera en productos 
y en instalaciones, en tal sentido, atendiendo lo solicitado por MinCIT y con el fin de que se tenga 
mayor claridad al leer los requisitos, en la actualización del RETIE el documento se dividirá en 4 
libros .  
 
Que, de acuerdo con el ítem b) del artículo 6 de la Ley 1715 de 2014, por medio la cual se regula 
la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, e l 
Ministerio de Minas y Energía tiene la competencia administrativa de “Establecer los  
RESOLUCIÓN No.  resolucion_numero  DE  vranio                                                        Hoja 2 de 7 
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
 
 
 
 
 
 Reglamentos técnicos que rigen la generación con las diferentes FNCE, la generación distribuida 
y la entrega de los excedentes de la autogeneración a pequeña escala en la red de distribución” . 
 
Que, dado que la versión vigente del RETIE es del año 2013, el mismo requiere ajustarse 
integralmente a las disposiciones de la Ley 1715 del 2014, es por ello que en esta actualización 
se incluyen requisitos y ensayos aplicables a productos tales como: Paneles solares, 
aerogeneradores, baterías acumuladoras, inversores, reguladores o controladores de tensión 
para carga de baterías e inclusión de requisitos adicionales a los existentes para cargadores de 
baterías para vehículos eléctricos. 
 
Que, este Ministerio dio cumplimiento a la iniciativa expresada en el Documento CONPES 3816 
de 2014 “Mejora Normativa: Análisis de Impacto”, sobre la importancia de institucionalizar el 
Análisis de Impacto Normativo - AIN en la etapa temprana del proceso de emisión de la 
normatividad, así como la obligatoriedad de elaborar el AIN como una buena práctica de 
reglamentación técnica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 
del mismo año, en su artículo 2.2.1.7.5.4. 
 
Que, en relación con los tiempos para expedir el Análisis de Impacto Normativo, el parágrafo 
transitorio del artículo 2.2.1.7.3.4, del Decreto 1074 de 2015, señala que “a partir del 5 agosto 
del 2015 las entidades reguladoras contarán con (3) años para desarrollar capacidades 
necesarias para el desarrollo de los de análisis impacto normativo - AIN, a través de la 
implementación de una política de mejora normativa, la presentación de estos análisis se 
constituirá en un componente opcional. Una vez cumplido el periodo de transición señalado, este 
requisito será de obligatorio cumplimiento”.  
 
Que, atendiendo los dispuesto por el artículo 2.2.1.7.6.2. del mismo Decreto, modificado por el 
Decreto 1595 de 2015, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, 
analizó el tipo de análisis de Impacto Normativo que se debe realizar para la actualización del 
RETIE, requiriéndose un AIN completo para tal regulación.   
 
Que, de acuerdo con lo anterior, a través del contrato GGC 501 de 2017, suscrito entre el 
Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia, se adelant ó la consultoría 
que tuvo por objeto "Contratar los servicios para la realización de un análisis de impacto 
normativo - AIN y una metodología para la realización del AIN para las actualizaciones, y 
modificaciones de los Reglamentos técnicos RETIE y RETILAP, y otros que expida o actualice 
la Dirección de Energía Eléctrica" 
 
Que, el Grupo de Reglamentos Técnicos - GRT de la Dirección de Energía Eléctrica, con base 
en el anterior documento elaborado por la Universidad Nacional, realizó el AIN del RETIE, el 
cual fue puesto a consulta ciudadana entre el 30 de octubre de 2019 al 15 de noviembre de 
2019. Como resultado del AIN, se identificó que se encuentran en el mercado diferentes 
alternativas que pueden llegar a generar gran impacto en el uso eficiente de la energía, pero que 
sus características, aplicaciones, bondades y usos adecuados aún son ampliamente 
desconocidas, como son Infraestructura de Medición Avanzada – AMI, Movilidad sostenible, 
Generación distribuida, falta de conocimiento de normatividad aplicable a especificación d e 
sistemas y productos utilizados en instalaciones eléctricas, inseguridad en las instalaciones 
eléctricas por problemas de diseño, poca información en relación con las instalaciones ya 
existentes y de accidentes generados por riesgo eléctrico. 
 
Que, de acuerdo con el régimen de transición del Decreto 1468 de 2020, si el documento final 
del AIN alcanzó a iniciar consulta pública hasta el 11 de febrero de 2021, no requiere concepto 
previo del DNP. Así mismo, dado que el AIN del RETIE se llevó a cabo en 2019 antes de la 
entrada en vigencia del Decreto mencionado, sus disposiciones no le son aplicables .  
  
RESOLUCIÓN No.  resolucion_numero  DE  vranio                                                        Hoja 3 de 7 
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
 
 
 
 
 
 Que, es necesario que en la elaboración de los Reglamento s Técnicos se brinde la posibilidad 
a agremiaciones y expertos técnicos, de participar en su actualización obedeciendo a las buenas 
prácticas reglamentarias, por lo que, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, estuvo 
publicada hasta el 30 de octubre de 2019, la versión del anteproyecto del RETIE existente a 
octubre de 2017.  
 
 
Que el artículo 2.2.1.7.3.2 del Decreto 1074 de 2015, establece que “Los Reglamentos técnicos 
deberán basarse preferentemente en las normas técnicas internacionales” , así mismo el artículo 
2.2.1.7.2.9 del mismo Decreto señala que “ Cuando una norma técnica colombiana se utilice 
parcial o totalmente como fundamento de un Reglamento técnico u otra medida de carácter 
obligatorio, esta podrá ser incorporada total o parcialmente por la entidad reguladora en el 
Reglamento técnico o en otra medida de carácter obligatorio (…)” . Adicionalmente y teniendo en 
cuenta que la conformidad de las normas técnicas es voluntaria, mientras que los Reglamento s 
técnicos son de carácter obligatorio, el Grupo de Reglamentos Técnicos adelantó el 
anteproyecto del nuevo Reglamento técnico, realizando una revisión detallada de cada uno de 
los requisitos establecidos en el Anexo General del RETIE, expedido mediante la Resolución 
90708 del 30 de agosto de 2013 y sus modificaciones,  con el fin de que cada uno de los 
requisitos incluidos en el anteproyecto del RETIE tuviera como referencia alguna norma 
internacional, de reconocimiento internacional o nacional . 
 
Que, desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2021, el Grupo de Reglamentos Técnicos 
de la Dirección de Energía Eléctrica elaboró una serie de formularios de consulta enviados a 
diferentes agremiaciones, instituciones de educación superior, entidades de vigilancia y control, 
y a diferentes entidades del sector, en los cuales se incluían los requisitos particulares 
propuestos para un tema específico, tales como requisitos de generación, distribución, 
transformación, transmisión, uso final, requisitos de productos y ensayos mínimos requeridos, 
evaluación de la conformidad, entre otros, que hacen parte del Reglamento, con el fin de que se 
dieran   comentarios a la propuesta. 
  
Que, el Artículo 2.2.6.12.3.4 del Decreto 947 de 2022, relacionado con la “ Habilitación de las 
entidades públicas evaluadoras y certificadoras de competencias” establece que “El Ministerio 
del Trabajo, a través de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, o quien haga sus 
veces, habilitará para la evaluación y certificación de competencias, a aquellas entidades 
públicas que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 2.2.6.12.3.3 del presente 
decreto, lo cual será formalizado a través de un acto administrativo, según lo establecido en los 
lineamientos operativos enunciados en el artículo 2.2.6.12.5.1. A su vez, el Ministerio del Trabajo 
definirá las condiciones y mecanismos que deben cumplir dichas entidades para mantener la 
habilitación institucional.”   
 
Que, de conformidad con lo anterior se considera pertinente incluir la posibilidad de que las 
entidades públicas habilitadas por el Ministerio de Trabajo puedan emitir certifica dos de 
competencias de personas. 
 
Que, con relación al derecho otorgado a los técnicos electricistas de que trata el literal e) del 
artículo 10 de la Ley 1264 de 2008, en el cual se establecía que, estos podían “Proyectar y 
diseñar en forma autónoma instalaciones eléctricas a nivel medio, acorde a la clase de su 
matrícula profesional y competencia laboral certificada por el SENA (…)”  y que  la sentencia C-
166 de 2015, resolvió declararlo inexequible, se ajustan los requisitos asociados al diseño de las 
instalaciones eléctricas objeto del RETIE, toda vez, que los técnicos electricistas ya no tienen la 
facultad de proyectar y diseñar de forma autónoma instalaciones eléctricas. 
 
Que la Resolución 4 0033 de 24 de enero de 2020 creó la Comisión Asesora de Reglamento s 
Técnicos - CART , para recomendar decisiones relacionadas con los Reglamentos técnicos que 
emita el Ministerio de Minas y Energía. Así mismo, es función de esta comisión, conforme al 
literal c del artículo 4° de la citada resolución , “Recomendar la aprobación de actualizaciones,  
RESOLUCIÓN No.  resolucion_numero  DE  vranio                                                        Hoja 4 de 7 
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
 
 
 
 
 
 cambios y ajustes de los Reglamento s existentes”  en los que el Ministerio sea el regulador . . 
Teniendo en cuenta lo anterior, el día 15 de diciembre de 2021, se puso en consideración de 
esta Comisión el proyecto de actualización del RETIE, el cual fue votado unánimemente de 
manera positiva para su publicación a consulta pública nacional .  
 
Que, conforme lo señala el numeral 3° del artículo 2.2.1.7.5.5 del Decreto 1074 de 2015, 
modificado por el Decreto 1468 de 2020, “En los casos en los que el AIN indique que deben 
tomarse medidas regulatorias, el proyecto de Reglamento técnico deberá someterse a consulta 
pública durante quince (15) días calendario (…)”,  sin embargo, teniendo en cuenta la 
complejidad del anteproyecto y a petición de algunos interesados que solicitaron más tiempo 
para revisar el documento, el Ministerio de Minas y Energía consideró conveniente poner a 
consulta por sesenta y ocho (68) días, entre el 1 de marzo de 2022 y el 8 de mayo de 2022, el 
nuevo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
 
Que, de igual manera, en el mes de mayo de 2022, el Ministerio de Minas y Energía inició la 
recopilación de todos los comentarios recibidos de las partes interesadas, concernientes al 
proyecto de modificación del RETIE con el fin de analizarlo y determinar la pertinencia de su 
inclusión. Debido a que se recibieron alrededor de 3700 comentarios, el Grupo de Reglamentos 
Técnicos trabajó en el diligenciamiento de la matriz de comentarios para dar respuesta a las 
partes interesadas 
 
Que, en el marco del proceso de actualización del RETIE, en respuesta al documento borrador 
puesto en consulta pública en el mes de marzo de 2022, esta Dirección recibió por parte del 
Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión.  – CAPT, la propuesta de metodología del 
Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas – CIGRE (Folleto Técnico CIGRE 348) para 
el cálculo de las servidumbres, propuesta que fue analizada por el Grupo de Reglamentos 
Técnicos, determinando que aunque la misma puede resultar conveniente para el cálculo antes 
mencionado, es necesario establecer algunos requisitos mínimos que permitan uniformizar los 
procesos de evaluación de la conformidad, ya que la sola aplicación de la metodología sin 
establecer valores mínimos, puede generar una amplia diversidad de resultados que no 
garanticen el cumplimiento del objetivo reglamentario.  
  
Que, por lo anterior, se incluye en la actualización del RETIE que, para el cálculo de 
servidumbres en líneas de transmisión, se podrá aplicar la metodología basada en el Folleto 
Técnico CIGRE 348 “Tower top geometry and mid span clearances”, siempre y cua ndo las zonas 
de servidumbre resultantes no superen ±20% del ancho mínimo correspondiente de los valores 
incluidos en el reglamento.  
 
Que, conforme lo indicado en el artículo 2.2.1.7.5.4 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el 
artículo 2 del Decreto 1468 de 2020 , “Para la expedición o modificación de reglamentos técnicos 
las entidades deberán aplicar buenas prácticas (…)”.  
 
Que, el día 31 de  marzo de 2023, se puso en consideración de la CART el proyecto de 
actualización del RETIE ajustado de acuerdo con los comentarios recibidos durante la consulta 
pública, el cual fue votado unánimemente de manera positiva para proceder a la solicitud de 
concepto previo ante MINCIT y abogacía de la competencia ante la SIC. 
 
Que, de conformidad con el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1074 de 2015, modificado mediante 
el artículo segundo del Decreto 1468 de 2020, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio 
de Minas y Energía solicitó concepto previo a la Dirección de Regulación del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo mediante comunicado con radicado MME No. 2- 2023 -010007  del 
25 de abril de 2023 , obteniendo respuesta mediante comunicación con radicado MINCIT No. 2-
2023 -019922 del 17 de julio de 2023 en la cual presentan algunas consideraciones o 
comentarios. Los comentarios realizados por MINCIT fueron respondido s por parte de este 
Ministerio mediante radicado MME No. 2- 2023 -028251  del 14 de septiembre de 2023. 
Finalmente, se obtiene el concepto previo favorable de MINCIT mediante radicado MINCIT 2- 
RESOLUCIÓN No.  resolucion_numero  DE  vranio                                                        Hoja 5 de 7 
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
 
 
 
 
 
 2023 -026002  del 19 de septiembre de 2023, en la cual indicó que  “el proyecto de Resolución del 
Ministerio de Minas y Energía “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE ”, se adecua a los lineamientos generales del Subsistema Nacional de la 
Calidad y que en principio, no restringirá el comercio más de lo necesario para alcanzar los 
objetivos legítimos ahí mencionados. (…) 
 
Que, de conformidad con los artículos 2.2.2.30.5 y 2.2.2.30.6. del Decreto 1074 de 2015, y en el 
marco de las buenas prácticas regulatorias, mediante oficio con radicado MME No. 2- 2023 -
010008  del 25 de abril de 2023, este Ministerio solicitó concepto sobre abogacía de la 
competencia a la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. A la solicitud mencionada, la SIC hizo un requerimiento de información con 
ocasión a la solicitud de concepto de abogacía de la competencia bajo radicado SIC No. 23-
199872 -1 del 4 de mayo de 2023, solicitando: las observaciones recibidas por parte de los 
terceros interesados en el proyecto de resolución, las respectivas respuestas dadas por parte 
del Ministerio de Minas y Energía y el Análisis de Impacto Normativo realizado. Ante este 
requerimiento el MME respondió mediante oficio MME No. 2- 2023 -011987 del 11 de mayo de 
2023 adjuntando los documentos solicitados. Posteriormente, la SIC emitió el concepto de 
abogacía de la competencia mediante comunicación con radicado SIC No. 23-199872 -4 del 29 
de mayo de 2023. 
 
Que mediante oficio con número de radicado () del () de () de 20() el Ministerio de Minas y 
Energía realizó la solicitud oficial de notificación internacional del proyecto de modificación del 
RETIE al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, entidad que  remitió el formulario de 
notificación internacional mediante el sistema TBT NSS de la Organización Mundial del 
Comercio el día () de () de 20().   
 
Que una vez publicado el proyecto de modificación del RETIE () ante la Organización Mundial 
del Comercio, se recibieron comentarios por parte de (), los cuales fueron atendidos mediante 
radicado MME No. (). 
 
Que, por lo anteriormente expuesto, 
 
RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1 - OBJETO.  Modificar el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, 
el cual se encuentra contenido en cuatro libros , que forman parte integral de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO 2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Reglamento será aplicable a las 
instalacione s eléctricas, los productos utilizados en dichas instalaciones, y a las personas 
naturales y/o jurídicas que las intervengan, de conformidad con lo previsto en los Libros que 
conforman el Reglamento técnico adoptado en el presente acto administrativo.    
 
ARTÍCULO 3  - DISPOSICIONES TRANSITORIAS.  La presente Resolución estará sujeta a las 
condiciones de transitoriedad establecidas en los siguientes numerales: 
 
1) Para productos: 
A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución se podrán otorgar certificados de 
conformidad de producto bajo la presente resolución, siempre y cuando el organismo emisor 
del certificado de conformidad cuente con la respectiva acreditación. 
 
Durante 15 meses contados a partir de la publicación de la presente resolución en el diario 
oficial, se podrán realizar los procesos de otorgamiento, seguimiento y renovación de los 
certificados de conformidad de producto bajo la Resolución 90708 de 2013. Una vez finalice 
este periodo, estos certificados ya no serán válidos. 
  
RESOLUCIÓN No.  resolucion_numero  DE  vranio                                                        Hoja 6 de 7 
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
 
 
 
 
 
 Los conceptos de equivalencia emitidos bajo la Resolución 90708 de 2013 y sus 
modificaciones, se entenderán vigentes hasta 15 meses después de la publicación de la 
presente Resolución en el diario oficial. Una vez finalice este periodo ya no serán válidos . 
Asimismo, durante este tiempo no se emitirán nuevos conceptos de equivalencia. 
 
Para los productos incluidos por primera vez en el alcance de la presente Resolución, el 
cumplimiento del Reglamento podrá demostrarse mediante Declaración de conformidad del 
Proveedor (Ver requisitos del literal h del artículo 4.2.1. del Libro 4). Esta declaración será 
válida hasta seis meses después que se acredite el segundo organismo evaluador de la 
conformidad con alcance a la presente Resolución. 
 
El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, en concordancia con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.7.7.7 del Decreto 1074 de 2015, modificado mediante el artículo 
3° del Decreto 1595 de 2015, una vez otorgue acreditación con alcance a la presente 
Resolución a un organismo de certificación, deberá informar inmediatamente al Ministerio de 
Minas y Energía y a la Superintendencia de Industria y Comercio, identificando al organismo y 
relacionando los productos cubiertos por dicho alcance. 
 
2) Para instalaciones: 
 
A partir de la entrada en vigencia de esta Resolución para las instalaciones eléctricas objeto 
del presente Reglamento, ya sean nuevas, por ampliar y/o remodelar, sin perjuicio de los 
requisitos establecidos en el libro 4 , se deberá indicar en la Declaración de Cumplimiento la 
fecha de inicio de la construcción de la obra eléctrica, adjuntando los soportes que lo 
demuestren, los cuales deben ser verificados por el Organismo de Inspección que reali ce el 
proceso de certificación a las instalaciones que le aplique el dictamen de inspección. 
 Los documentos que soportan la fecha de inicio de obra deberán ser como mínimo: el acta de 
inicio de obra firmada de la construcción eléctrica y/o el contrato de obra, en el que se evidencie 
la fecha exacta de inicio de construcción de la instalación eléctrica.  
Seis (06) meses después de acreditarse el segundo organismo de inspección de acuerdo con 
las disposiciones aquí establecidas, las instalaciones eléctricas deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, para cada uno de los alcances, de acuerdo con las 
disposiciones de la presente resolución y deberán demostrar su conformidad de acuerdo con 
lo dispuesto e n el Libro 4.   
No obstante, aquellas instalaciones objeto de certificación cuya fecha de inicio de etapa 
constructiva , de acuerdo con la Declaración de Cumplimiento, esté dentro de la vigencia de la 
Resolución 90708 de 2013, podrán certificarse demostrando el cumplimiento de lo estipulado 
en dicha Resolución. 
 
Para las instalaciones construidas y certificadas en la vigencia de la Resolución 90708 de 2013 
y que requieran adelantar la revisión de la instalación de acuerdo con lo establecido en el literal 
a) del artículo 4.3.4 del Libro 4 de la presente Resolución, deberán diligenciar los formatos 
establecidos en el Artículo 4.3.7 del libro en mención que le apliquen a  la instalación. Durante 
el proceso de revisión se debe aclar ar en las observaciones que la evaluación se adelantó de 
acuerdo con los requisitos de la Resolución 90708 de 2013. 
 
3) Para personas: 
 
Expedida esta resolución, los inspectores, deberán actualizar ante el Organismo de 
Certificación de Personas o Entidad Pública su categoría o ámbito de certificación especifico, 
ajustándose a lo dispuesto en esta nueva resolución , en el próximo seguimiento programado 
o renovación de su certificado de competencias .  
  
RESOLUCIÓN No.  resolucion_numero  DE  vranio                                                        Hoja 7 de 7 
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
 
 
 
 
 
 Si transcurrido un plazo de 15 meses contados a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial de esta Resolución, el inspector no ha actualizado su certificado de competencias, no 
podrá adelantar procesos de inspección de instalaciones eléctricas hasta que no realice la 
actualización de su certificado bien sea en el seguimiento o en la renovación. 
 
Parágrafo 1 : Expedida la presente resolución, los Organismos evaluadores de la conformidad, 
deberán actualizar ante el ONAC su alcance de acreditación específico, ajustándose a lo 
dispuesto en ella , en el  próximo seguimiento programado o renovación de su acreditación.  
Si transcurrido un plazo de 15 meses contados a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial de esta Resolución, el Organismo evaluador de la conformidad que no ha actualizado 
el alcance de su acreditación, no podrá expedir nuevos certificados , adelantar procesos de 
seguimientos o renovación de los previamente emitidos hasta que no logre su actualización , 
como tampoco adelantar procesos de revisión  a instalaciones. 
 
ARTÍCULO 4 - VIGENCIA Y DEROGATORIAS.  La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga el Anexo General del RETIE expedido mediante la 
Resolución 9 0708 del 2013 y sus modificaciones y demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 1 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 LIBRO 1 – DISPOSICIONES GENERALES  
  
TÍTULO 1 – OBJETO ..........................................................................................................................  2 
TÍTULO 2 – DEFINICIONES ...............................................................................................................  3 
Artículo 1.2.1. Definiciones generales ...........................................................................................  3 
Artículo 1.2.2. Definiciones relativas a instituciones de asistencia médica ................................ . 25 
TÍTULO 3 – ABREVIATURAS, SISTEMA DE UNIDADES Y SEÑALIZACIÓN ...............................  26 
Artículo 1.3.1. Abreviaturas, acrónimos y siglas ..........................................................................  27 
Artículo 1.3.2. Sistema de unidades ............................................................................................  28 
Artículo 1.3.3. Señalización de seguridad ...................................................................................  30 
Artículo 1.3.4. Símbolos eléctricos ..............................................................................................  33 
TÍTULO 4 –SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ...............  34 
TÍTULO 5 – REQUISITOS TÉCNICOS PRINCIPALES ....................................................................  35 
Artículo 1.5.1. Análisis de riesgos de origen eléctrico ................................................................ . 35 
 
 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 2 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 LIBRO 1 – DISPOSICIONES GENERALES 
 
TÍTULO 1 – OBJETO  
 
El presente Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, tiene por objeto 
establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad  de las personas, de la vida 
tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; minimizando los riesgos 
de origen eléctrico.  
 
Adicionalmente, garantizar que los sistemas e instalaciones, equipos y productos utilizados 
en procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la 
energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos:  
 
a. La protección de la vida y la salud humana. 
 
b. La protección de la vida animal y vegetal. 
 
c. La preservación del medio ambiente. 
 
d. La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.  
 
Para cumplir estos objetivos legítimos, el presente Reglamento se basó en los siguientes 
objetivos específicos:  
 
a. Fijar las condiciones para evitar accidentes por contacto directo o indirecto con 
partes energizadas o por arcos eléctricos. 
 
b. Establecer las condiciones para prevenir incendios y explosiones causados por la 
electricidad. 
 
c. Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a 
redes eléctricas. 
 
d. Establecer las condiciones para evitar muerte de personas y animales causada por 
cercas eléctricas. 
 
e. Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y 
sobretensiones. 
 
f. Adoptar los símbolos y sistemas de señalización que deben utilizar los profesionales 
que ejercen la electrotecnia y los propietarios o usuarios de los sistemas e 
instalaciones eléctricas. 
 
g. Minimizar los riesgos de origen eléctrico en las instalaciones eléctricas. 
 
h. Establecer  las responsabilidades que deben cumplir los diseñadores, constructores, 
interventores, operadores, inspectores, propietarios y usuarios de los sistemas e 
instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, importadores y distribuidores de 
materiales, productos o equipos y las personas jurídicas relacionadas con los 
procesos de generación, transformación, transporte, distribución y comercialización 
de electricidad, así como los entes encargados de la evaluación de la conformidad 
tales como, organismos de inspección, organismos de certificación de personas, 
organismos de certificación de producto, laboratorios de pruebas y ensayos. 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 3 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
TÍTULO 2 – DEFINICIONES 
 
Artículo 1.2.1. Definiciones generales 
Para los efectos del presente Reglamento, su aplicación y cumplimiento se deben 
considerar las definiciones generales que aparecen a continuación con el siguiente orden 
de prioridad: 
 
a. Las de normas o estándares internacionales tales como ISO e IEC .  
 
b. Las de NTC con correspondencia en normas o estándares internacionales o de 
reconocimiento internacional. 
 
c. Las de otros organismos internacionales de normalización.  
 
d. Las de organismos de electrotecnia, internacionalmente reconocidas, tales como 
IEEE. 
 
e. Las de asociaciones de fabricantes con reconocimiento internacional. 
 
f. Las del presente Reglamento .    
 
Accesible:  Que está al alcance de una persona, sin barreras físicas de por medio.  
 
Accidente:  Evento no deseado y no previsto, incluidos los descuidos y las fallas de equipos, 
que da por resultado la muerte, una lesión personal, un daño a la propiedad o deterioro 
ambiental. 
 
Aceite mineral para transformadores:  Es un lubricante de bases minerales que, por sus 
características químicas, es ideal para la conducción y el aislamiento de la electricidad. 
 
Acometida:  Derivación de la red local que conecta la instalación eléctrica a la red de 
distribución , que llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad 
horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. En aquellos 
casos en que el dispositivo de corte esté aguas arriba del medidor principal, para los efectos 
del presente Reglamento, se entenderá la acometida como el conjunto de conductores y 
accesorios entre el punto de conexión eléctrico al sistema de uso general (STN, STR o SDL) 
y los bornes de salida del equipo de medición.  
 
Acreditación:  Procedimiento mediante el cual se reconoce la competencia técnica y la 
idoneidad de organismos de certificación e inspección, así como de laboratorios de ensayo.  
 
Aislador:  Elemento de mínima conductividad eléctrica, diseñado de tal forma que permita 
dar soporte rígido o flexible a conductores o a equipos eléctricos y aislarlos eléctricamente 
de otros conductores o de tierra.  
 
Aislamiento eléctrico:  Recubrimiento que envuelve a un producto para evitar la circulación 
de corriente eléctrica fuera del mismo. 
 
Aislante eléctrico:  Material de baja conductividad eléctrica que debe  ser tomado como no 
conductor o aislador.  
 
Alambre:  Hilo o filamento de metal, trefilado o laminado, para conducir corriente eléctrica.  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 4 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Ambiente electromagnético:  La totalidad de los fenómenos electromagnéticos existentes 
en un sitio dado.  
 
Ambientes moderados:  Se refiere a ambientes con estructuras expuestas a ciclos de 
humedecimiento y secado, estructuras en contacto con agua dulce en movimiento, 
ambientes rurales lluviosos, ambientes urbanos sin alta condensación de gases agresivos 
y estructuras en contacto con suelos no agresivos al concreto. 
 
Ambientes agresivos:  Se refiere a ambientes marinos, salinos o con microclima industrial, 
ambientes urbanos con alta condensación de gases agresivos y estructuras en contacto con 
suelos también agresivos. 
 
Amenaza:  Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 
y los recursos ambientales.  
 
Análisis de riesgos:  Conjunto de técnicas para identificar, clasificar y evaluar los factores 
de riesgo. Es el estudio de consecuencias nocivas o perjudiciales, vinculadas a exposiciones 
reales o potenciales.  
 
Apoyo:  Nombre dado al dispositivo de soporte de conductores y aisladores de las líneas o 
redes aéreas. Pueden ser postes, torres u otro tipo de estructura.  
 
Arco eléctrico:  Haz luminoso producido por el flujo de corriente eléctrica a través de un 
medio aislante, que produce radiación y gases calientes.  
 
Autogenerador a pequeña escala (AGPE):  Autogenerador con capacidad instalada o 
nominal igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 
de 2015 o aquella que la modifique o sustituya ( límite máximo un 1 MW). 
 
Autorización:  Permiso otorgado por el propietario, responsable, tenedor  o administrador de 
una instalación eléctrica , y el cual se encuentra limitado a las actividades de observación, 
revisión, operación y/o mantenimiento que éste considere según las competencias del 
personal; la autorización se otorga mediante la documentación que el propietario o 
responsable de la instalación considere para tal fin, como contratos, comodatos u órdenes 
de trabajo, entre otros.  
 
Aviso de seguridad:  Advertencia de prevención o actuación, fácilmente visible, utilizada 
con el propósito de informar, exigir, restringir o prohibir.  
 
Baliza:  Señal fija de aeronavegación, que permite la visión diurna o nocturna de un 
conductor de fase o del cable de guarda.  
 
Batería de acumuladores:  Equipo que contiene una o más celdas electroquímicas 
recargables.  
 
BIL: Nivel básico de aislamiento ante impulsos tipo rayo.  
 
Bóveda:  Encerramiento dentro de un edificio con acceso sólo para personas competentes, 
reforzado para resistir el fuego, sobre o bajo el nivel del terreno, que aloja transformadores 
de potencia para uso interior aislados en aceite, secos de más de 112,5 kVA o de tensión 
nominal mayor a 35 kV. Posee aberturas controladas (para acceso y ventilación) y selladas 
(para entrada y salida de canalizaciones y conductores).  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 5 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Cable:  Conjunto de alambres sin aislamiento entre sí y entorchado por medio de capas 
concéntricas.  
 
Cable apantallado o cable blindado:  Es un cable eléctrico de uno o más conductores 
aislados recubiertos por una capa conductora común. 
 
Cable portátil de potencia:  Cable extraflexible usado para conectar equipos móviles , o 
estacionarios en minas a una fuente de energía eléctrica, y para uso de operadores de redes 
de distribución. 
 
Caja para derivaciones:  Caja utilizada para conectar las derivaciones de las diferentes 
acometidas. 
 
Caja para medidores:  Caja utilizada para alojar medidores de energía. 
 
Calibración:  Diagnóstico sobre las condiciones de operación de un equipo de medición y 
los ajustes, si son necesarios, para garantizar la precisión y exactitud de las medidas que 
con el mismo se generan.  
 
Calidad:  Conjunto de propiedades inherentes a un producto o un servicio que permite 
caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 
 
Campo electromagnético : Es una modificación del espacio debida a la interacción de 
fuerzas eléctricas y magnéticas simultáneamente, producidas por un campo eléctrico y uno 
magnético que varían en el tiempo, por lo que se le conoce como campo electromagnético 
variable. Es producido por diferencias de potencial y cargas eléctricas en movimiento y tiene 
la misma frecuencia de la corriente eléctrica que lo produce. 
 
Campo eléctrico: Es una alteración del espacio, que hace que las partículas cargadas, 
experimenten una fuerza debido a su carga, es decir, si en una región determinada una 
carga eléctrica experimenta una fuerza, entonces en dicha región hay un campo eléctrico. 
 
La intensidad del campo eléctrico en un punto depende del nivel de tensión de la instalación 
y de la distancia a ésta, así: A mayor tensión mayor intensidad de campo eléctrico, y a mayor 
distancia menor intensidad de campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico se mide 
en (V/m) o (kV/m). Esta medida representa el efecto eléctrico sobre una carga presente en 
algún punto del espacio.  
 
Campo o densidad de flujo magnético: Es una alteración del espacio que hace que en 
las cargas eléctricas en movimiento (corrientes) se genere una fuerza proporcional a su 
velocidad y a su carga. En teoría,  se debería hablar  siempre de intensidad de campo 
magnético, no obstante, en la práctica se toma la densidad de flujo magnético, que se 
representa con la letra B y se mide en teslas (el gauss ya no se toma como unidad  oficial), 
la cual tiene la siguiente equivalencia: 
 
1 𝑡𝑒𝑠𝑙𝑎 =  1 𝑁/(𝐴. 𝑚)  =  1 𝑉. 𝑠/𝑚2 =  1 𝑊𝑏/𝑚2 =  10 000  𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠            Ecuación 1 
 
Canaletas:  Son canales con cubiertas removibles o con bisagras, para albergar y proteger 
cables eléctricos y en los cuales se colocan los conductores después de que la canalización 
haya sido instalada como un sistema completo. 
 
Canalizaciones:  Canales de materiales metálicos o no metálicos, diseñados para alojar  
alambres, cables o barras. 
 
Carga:  La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios equipos 
eléctricos o la potencia que transporta un circuito.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 6 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
Capacidad de corriente:  Corriente máxima que transporta continuamente un conductor o 
equipo en las condiciones de uso, sin superar la temperatura nominal de servicio.  
 
Capacidad o potencia instalada:  Es la carga instalada o capacidad nominal que puede 
soportar el componente limitante de una instalación o sistema eléctrico. Esta capacidad la 
debe determinar el diseñador.  
 
Capacidad o potencia instalable:  Se considera como capacidad instalable, la capacidad 
en kVA que puede soportar la acometida a tensión nominal de la red, sin que se eleve la 
temperatura por encima de 60 ºC para instalaciones con capacidad de corriente menor de 
100 A o de 75 °C si la capacidad de corriente es mayor.  
 
Carga de Ocupantes : número total de las personas que podrían ocupar un edificio o una 
parte del mismo al mismo tiempo. (NFPA 101, 3.3.136). 
 
Central o planta de generación:  Conjunto de equipos electromecánicos debidamente 
instalados y recursos energéticos destinados a producir energía eléctrica, cualquiera que 
sea el procedimiento empleado o la fuente de energía primaria utilizada.  
 
Cerca eléctrica:  Barrera para impedir el paso de personas o animales, que forma un circuito 
de uno o varios conductores sostenidos con aisladores, en condiciones tales de que no 
reciban descargas peligrosas los animales ni las personas.  
 
Cerramiento o envolvente prefabricada:  Estructura que se construye para albergar en su 
interior los elementos que conforman un equipo paquetizado o prearmado realizada en una 
planta de producción y no en el sitio de instalación.  El material de esta envolvente debe ser 
de material no inflamable tales como: hormigón, metal (acero, aluminio, etc), yeso, fibra de 
vidrio o mineral de roca entre otros. 
 
Certificación:  Procedimiento mediante el cual un organismo expide por escrito un 
certificado o un dictamen , para un producto, un proceso o servicio que cumple un 
Reglamento técnico o una(s) norma(s) de fabricación.  
 
Certificación parcial:  Proceso de certificación de un sistema o instalación eléctrica por 
partes, es decir, la instalación no fue certificada plenamente 
 
Certificación plena:  Proceso de certificación de un sistema o instalación eléctrica respecto 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el RETIE, el cual consiste en la 
declaración de cumplimiento suscrita por la persona competente responsable del diseño de 
la instalación, la declaración de cumplimiento de la construcción de la instalación, 
acompañadas del dictamen de inspección emitido por un organismo de inspección 
acreditado por ONAC. 
 
Certificado de conformidad:  Documento emitido conforme a las reglas de un sistema de 
certificación, en el cual se debe  confiar razonablemente que un producto, proceso o servicio 
es conforme con un Reglamento técnico, una norma, especificación técnica u otro 
documento normativo específico.  
 
Certificación de la experiencia:  Documento mediante el cual se certifica experiencia 
laboral. Al efecto se reconocerán como válidas las certificaciones expedidas con el lleno de 
requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015 , o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya.  
 
Circuito eléctrico:  Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y 
equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 7 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 protecciones contra sobretensiones y sobrecorrientes. No se toman los cableados internos 
de equipos como circuitos. Deben ser de modo diferencial (por conductores activos) o de 
modo común (por conductores activos y de tierra).  
 
Clavija:  Dispositivo que por inserción en un tomacorriente establece una conexión eléctrica 
entre los contactos y los conductores conectados permanentemente al tomacorriente. 
 
Comercializador o distribuidor:  Para efectos de este Reglamento , son aquellos que bajo 
un nombre comercial o razón social comercializa o distribuye productos o equipos de 
energía eléctrica. 
 
Comité de normalización:  Conjunto interdisciplinario de profesionales integrado por 
representantes de la industria, consumidores e intereses generales, que mediante consenso 
establecen requisitos fundamentales de calidad, seguridad, protección a la salud y al medio 
ambiente para productos, procesos o sistemas .  
 
Compatibilidad electromagnética:  Es la capacidad de un equipo o sistema para funcionar 
satisfactoriamente en un ambiente electromagnético, sin dejarse afectar ni afectar a otros 
equipos por energía electromagnética radiada o conducida.  
 
Competencia:  Capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para lograr la realización 
de una tarea o actividad y lograr los resultados previstos.  
 
Competencia legal profesional:  Atribución conferida por ley a una rama profesional 
determinada, la cual es aplicable por las personas con base en el cumplimiento de requisitos 
tales como la obtención de un título y una matrícula profesional , y los demás requisitos que 
se exijan para el ejercicio de la profesión. 
 
Competencia técnica:  Idoneidad de los profesionales que ejecutan cualquier actividad 
derivada de las disposiciones establecidas en el RETIE para tomar decisiones con 
independencia e imparcialidad, así como para emitir un juicio profesional objetivo, 
sustentado y soportado, sobre el cumplimiento o no de requisitos establecidos en el 
Reglamento o una norma aplicable.  
 
Componente limitante:  Es el componente que forma parte de un sistema y que determina 
la máxima capacidad a operar. 
 
Condenación:  Bloqueo de un aparato de corte por medio de un candado o de una tarjeta.  
 
Condición insegura:  Circunstancia potencialmente riesgosa que está presente en el 
ambiente de trabajo.  
 
Conductor activo:  Aquella parte destinada, en su condición de operación normal, a la 
transmisión de electricidad y por tanto sometidas a una tensión en servicio normal.  
 
Conductor aislado:  Conjunto que incluye el conductor, su aislamiento y sus eventuales 
pantallas.  
 
Conductor a tierra:  También llamado conductor del electrodo de puesta a tierra, es aquel 
que conecta un sistema o circuito eléctrico intencionalmente a una puesta a tierra.  
 
Conductor de puesta a tierra de equipo: Conecta partes metálicas que no transportan 
corriente, como canalizaciones y gabinetes con el punto neutro o con el conductor a tierra. 
 
Conductor desnudo:  Conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o aislamiento 
eléctrico.  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 8 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
Conductor energizado:  Conductor que no está conectado a tierra.  
 
Conductor neutro:  Conductor activo conectado intencionalmente al punto neutro de un 
transformador o instalación y que contribuye a cerrar un circuito de corriente.  
 
Conexión de puesta a tierra certificada: Soldadura exotérmica o conector certificado , 
destinados a asegurar dos o más componentes de un sistema de puesta a tierra. 
 
Conexión equipotencial:  Conexión eléctrica entre dos o más puntos, de manera que 
cualquier corriente que pase no genere una diferencia de potencial sensible entre ambos 
puntos.  
 
Confiabilidad:  Capacidad de un dispositivo, equipo o sistema para cumplir una función 
requerida, en unas condiciones y tiempo dado, también llamado fiabilidad.  
 
Conformidad:  Cumplimiento de un producto, proceso o servicio frente a uno o varios 
requisitos o prescripciones.  
 
Contacto directo:  Es el contacto de personas o animales con conductores activos o partes 
energizadas de una instalación eléctrica.  
 
Contacto eléctrico:  Acción de unión de dos elementos con el fin de cerrar un circuito. Debe 
ser de frotamiento, de rodillo, líquido o de presión.  
 
Contacto indirecto:  Es el contacto de personas o animales con elementos o partes 
conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero en condiciones de falla 
de los aislamientos se puedan energizar.  
 
Contaminación:  Liberación artificial de sustancias o energía hacia el entorno y que puede 
causar efectos adversos en el ser humano, otros organismos vivos, equipos o el medio 
ambiente.  
 
Contratista:  Persona natural o jurídica que responde ante el dueño de una obra, para 
efectuar actividades de asesoría, interventoría, diseño, supervisión, construcción, 
operación, mantenimiento u otras relacionadas con las instalaciones eléctricas y equipos 
asociados, cubiertas por el presente Reglamento. 
 
Control de calidad:  Proceso a través del cual se mide y controla la calidad real de un 
producto o servicio.  
 
Controlador de cerca eléctrica:  Aparato o sistema de seguridad en el que un alimentador 
o electrificador genera impulsos cortos de alta tensión a intervalos de un segundo para 
proteger perímetros, emitiendo una descarga que no produce la muerte. 
 
Cogeneración:  Es el proceso mediante el cual a partir de una misma fuente energética se 
produce en forma combinada energía térmica y eléctrica, en procesos productivos 
industriales y/o comerciales para el consumo propio o de terceros y cuyos excedentes 
pueden ser vendid os o entregados en la red. 
 
Corriente eléctrica:  Es el movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos que no se 
hallan al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de electrones respecto al otro.  
 
Corriente de contacto:  Corriente que circula a través del cuerpo humano, cuando está 
sometido a una tensión de contacto.  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 9 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Corrosión:  Ataque a una materia y destrucción progresiva de la misma, mediante una 
acción química, electroquímica, bacteriana o por interferencia electromagnética. 
 
Corte efectivo:  Apertura de un circuito que no permite su comprobación visual, pero su 
posición “abierto” es comprobable y señalada por un medio seguro.  
 
Cortocircuito:  Unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente potencial 
del mismo circuito.  
 
Cuarto eléctrico:  Recinto o espacio en un edificio dedicado exclusivamente a los equipos 
y dispositivos eléctricos, tales como transformadores, celdas, tableros, UPS, protecciones, 
medidores, canalizaciones y medios para sistemas de control entre otros. Algunos edificios 
por su tamaño deben tener un cuarto eléctrico principal y otros auxiliares. 
 
Cuartos de subestación paquetizados o prefabricados:  Son cerramientos o envolventes 
prefabricados cuyo producto principal es un transformador de potencia que permite 
transformar y distribuir energía eléctrica , que no se usa como transformador de servicios 
auxiliares y que emplean solamente la ventilación natural 
 
Daño:  Consecuencia material de un accidente. 
 
Declaración de conformidad del proveedor:  Certificación emitida por la persona o la 
organización que suministra el producto, responsable en Colombia respecto a la 
conformidad de este con el Reglamento técnico. 
 
Desastre:  Situación catastrófica súbita que afecta a gran número de personas.  
 
Descarga disruptiva:  Falla de un aislamiento bajo un esfuerzo eléctrico, por superarse un 
nivel de tensión determinado que hace circular una corriente. Se aplica al rompimiento del 
dieléctrico en sólidos, líquidos o gases y a la combinación de estos.  
 
Descuido:  Olvido o desatención de alguna regla de trabajo.  
 
Desenergizado:  Sin ninguna conexión eléctrica a una fuente de diferencia de potencial y 
de carga eléctrica. Un sistema no se considera desenergizado si este no cuenta con una 
conexión a un sistema de puesta a tierra.  
 
Dictamen de inspección:  Documento emitido por el Organismo de inspección, mediante el 
cual se evidencia el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos contemplados en el 
RETIE  que le aplican a esa instalación eléctrica. Cuando el dictamen demuestra el 
cumplimiento del Reglamento se considera una certificación de inspección.  
 
Dieléctrico:  Que es aislante o mal conductor del calor o la electricidad .  
 
Disponibilidad:  Certeza de que un equipo o sistema sea operable en un tiempo dado. 
Cualidad para operar normalmente.  
 
Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias (DPS):  Dispositivo 
diseñado para limitar las sobretensiones transitorias y conducir las corrientes de impulso. 
Contiene al menos un elemento no lineal.  
 
Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias del tipo conmutación de 
tensión:  Es un DPS que tiene una alta impedancia cuando no está presente un transitorio, 
pero que cambia súbitamente su impedancia a un valor bajo en respuesta a un transitorio 
de tensión. Ejemplos de estos dispositivos son: vías de chispas, tubos de gas, tiristores y 
triacs.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 10 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias del tipo limitación de 
tensión:  Es un DPS que tiene una alta impedancia cuando no está presente un transitorio, 
pero se reduce gradualmente con el incremento de la corriente y la tensión transitoria. 
Ejemplos de estos dispositivos son los varistores y los diodos de supresión.  
 
Distancia a masa:  Distancia mínima, bajo condiciones especificadas, entre una parte bajo 
tensión y toda estructura que tiene el mismo potencial de tierra.  
 
Distancia al suelo:  Distancia mínima, bajo condiciones ya especificadas, entre el conductor 
bajo tensión y el terreno.  
 
Distancia de seguridad:  Distancia mínima alrededor de un equipo eléctrico o de 
conductores energizados, necesaria para garantizar que no habrá accidente por 
acercamiento de personas, animales, estructuras, edificaciones o de otros equipos.  
 
Distribución de energía eléctrica:  Transferencia de energía eléctrica a los consumidores, 
dentro de un área específica.  
 
Doble aislamiento:  Aislamiento compuesto de un aislamiento básico y uno suplementario.  
 
Edificio o edificación:  Estructura fija, hecha con materiales resistentes para vivienda 
humana o para otros usos.  
 
Edificio de divertimento especial:  Edificio que es  temporal, permanente o móvil y que 
contiene un dispositivo o sistema que transporta pasajeros o que provee una pasarela a lo 
largo, alrededor o por encima de un circuito en cualquier dirección como una forma de 
entretenimiento, dispuesto de manera tal que el recorrido del egreso no es fácilmente 
identificable debido a distracciones visuales o auditivas o a un recorrido del egreso 
intencionalmente confuso, o no es de fácil acceso debido al modo de transporte a través del 
edificio o estructura. 
 
Electricidad:  El conjunto de disciplinas que estudian los fenómenos eléctricos o una forma 
de energía obtenida del producto de la potencia eléctrica consumida por el tiempo de 
servicio.  
 
Electricidad estática:  Una forma de energía eléctrica o el estudio de cargas eléctricas en 
reposo.  
 
Eléctrico:  Aquello que tiene o funciona con electricidad.  
 
Electrocución:  Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, cuya consecuencia 
es la muerte.  
 
Electrodo de puesta a tierra:  Es el conductor o conjunto de conductores enterrados que 
sirven para establecer una conexión con el suelo.  
 
Electrónica:  Parte de la electricidad que maneja las técnicas fundamentadas en la 
utilización de haces de electrones en vacío, en gases o en semiconductores.  
 
Electrotecnia:  Estudio de las aplicaciones técnicas de la electricidad.  
 
Embebido(a):  Material o producto encajado, embutido o incorporado dentro de otro. 
 
Emergencia:  Situación que se presenta por un hecho accidental y que requiere suspender 
todo trabajo para atenderla.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 11 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
Empalme:  Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para garantizar 
continuidad eléctrica y mecánica.  
 
Empresa:  Unidad económica que se representa como un sistema integral con recursos 
humanos, de información, financieros y técnicos que producen bienes o servicios y genera 
utilidad.  
 
Ensayo:  Conjunto de pruebas y controles a los cuales se somete un bien para asegurarse 
que cumple normas y pueda desempeñar la función requerida.  
 
Ensayo tipo:  También llamada de verificación, es un ensayo/prueba que se realiza sobre 
uno o más prototipos para demostrar la conformidad del diseño del producto y de los 
materiales contra los requisitos de una norma técnica. Estos ensayos pueden ser 
destructivos o no destructivos. 
 
Ensayo de rutina:  También llamado individual, es un ensayo/prueba efectuada a los 
productos durante o después de la fabricación sin que se afecte negativamente el producto 
y que confirme que el desarrollo de la producción cumple con los requerimientos del diseño 
y de la norma técnica con la cual se desarrolla el producto. 
 
Equipo:  Término general que incluye materiales, herrajes, dispositivos, artefactos, 
luminarias, aparatos, maquinaria y similares utilizados como parte de, o en conexión con 
una instalación eléctrica. 
 
Equipo eléctrico móvil:  Equipo que está diseñado para ser energizado mientras se mueve.  
 
Equipos paquetizados o prearmados:  Son aquellos conjuntos de máquinas o productos 
con una función genérica que pueden ser comercializados por separado, y que, mediante 
un proceso de ensamble posterior a la fabricación de dichos componentes, conforman un 
equipo o máquina para una función específica o asimilable a una instalación eléctrica.  
 
Aunque estos equipos cuentan con un encerramiento o envolvente, es posibl e acceder 
fácilmente a sus componentes para su reemplazo o mantenimiento, sin afectar la integridad 
inicial de fábrica del equipo terminado.    
 
Equipotencializar:  Es el proceso, práctica o acción de conectar partes conductivas de las 
instalaciones, equipos o sistemas entre sí o a un sistema de puesta a tierra, mediante una 
baja impedancia, para que la diferencia de potencial sea mínima entre los puntos 
interconectados.  
 
Error:  Acción o estado desacertado o equivocado, susceptible de provocar avería o 
accidente.  
 
Espacio con presencia de riesgos: Espacio en el cual, bien sea por condiciones propias 
de su naturaleza y/o destinación, o por falta de medidas de protección, se pueden presentar 
situaciones que comprometan la salud o la vida de personas, o la vida animal y vegetal. 
 
Especificación técnica:  Documento que establece características técnicas mínimas de un 
producto o servicio.  
 
Esquema:  Conjunto de actividades y procedimientos que al ser realizados permiten obtener 
evidencias o resultados, suficientes y pertinentes, a los cuales se les asocia un nivel de 
confianza, permitiendo soportar una decisión sobre la conformidad normativa. 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 12 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Esquema constructivo:  Conjunto de diagramas, planos, cálculos, cuadros y documentos, 
que permiten identificar la composición y disposición de una instalación eléctrica básica, 
incluyendo criterios y parámetros técnicos utilizados para su implementación.  
 
Esquema de certificación:  Conjunto de actividades, criterios, métodos y procedimientos 
que, al ser realizados, ayudan a obtener evidencias o resultados suficientes y pertinentes, 
a los cuales se les asocia un nivel de confianza, permitiendo soportar una decisión de 
certificación sobre la conformidad normativa. De igual manera, incluye la evaluación, 
administración y la apropiada documentación de las certificaciones para facilitar su revisión 
y validación permanente.  
 
Los esquemas dispuestos para certificación de personas incluyen los prerrequisitos, 
competencias y aptitudes requeridas para profesionales. 
 
Estructura:  Todo aquello que puede ser construido o edificado, pueden ser fijas o móviles, 
pueden estar en el aire, sobre la tierra, bajo tierra o en el agua.  
 
Evaluación de la conformidad:  Procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para 
determinar que se cumplen los requisitos o prescripciones pertinentes de los Reglamento s 
técnicos o normas.  
 
Evento:  Es una manifestación o situación, producto de fenómenos naturales, técnicos o 
sociales que puede dar lugar a una emergencia.  
 
Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 
 
Experiencia laboral:  Son los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o 
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 
 
Experiencia profesional: Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, 
respectivamente. 
 
Explosión:  Expansión rápida y violenta de una masa gaseosa que genera una onda de 
presión que puede afectar sus proximidades.  
 
Exposición ocupacional:  Toda exposición de los trabajadores ocurrida durante la jornada 
de trabajo, a un riesgo o contaminante.  
 
Expuesto:  Aplicado a partes energizadas, que puede ser inadvertidamente tocado por una 
persona directamente o por medio de un objeto conductor, o que le permita aproximarse 
más cerca que la distancia mínima de seguridad. Igualmente, se aplica a las partes que no 
están adecuadamente separadas, aisladas o protegidas contra daños (ya sea que los 
genere o los reciba).  
 
Extensión:  Conjunto compuesto de tomacorriente, cables y clavija; sin conductores 
expuestos y sin empalmes, utilizado con carácter provisional.  
 
Etapa constructiva: Es el periodo de tiempo desde el inicio de obra de la construcción de 
la instalación eléctrica hasta su finalización de acuerdo a lo diseñado. 
 
Fabricación única:  Condición que se predica de un producto o un conjunto de productos 
necesarios para una máquina o equipo especial, o para uso de una instalación en particular,  
que es fabricado en cantidad unitaria, no continua, para suplir con su funcionamiento u  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 13 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 operación. Corresponde a realizaciones bajo pedido para atender necesidades 
constructivas, mecánicas y/o de prestación exclusivas. No se debe considerar fabricación 
única, si el cambio en el diseño de un producto genérico corresponde a cambios estéticos y 
la forma en que se dispondrán los equipos, entradas o salidas de los conductores en caso 
de cajas y tableros.    
 
Factor de riesgo:  Condición ambiental o humana cuya presencia o modificación puede 
producir un accidente o una enfermedad ocupacional.  
 
Familia de producto:  Para efectos del presente Reglamento y los procesos de evaluación 
de la conformidad se define como familia de producto, al conjunto de productos de un mismo 
tipo, cuyas características se ajustan simultáneamente a los parámetros y valores de 
agrupación técnicos y/o funcionales.  
 
Falla:  Degradación de componentes. Alteración intencional o fortuita de la capacidad de un 
sistema, componente o persona, para cumplir una función requerida.  
 
Fase:  Designación de un conductor, un grupo de conductores, un terminal, un devanado o 
cualquier otro elemento de un sistema polifásico que va a estar energizado durante el 
servicio normal.  
 
Fibrilación ventricular:  Contracción espontánea e incontrolada de las fibras del músculo 
cardíaco.  
 
Flecha:  Distancia vertical máxima en un vano, entre el conductor y la línea recta horizontal 
que une los dos puntos de sujeción.  
 
Frecuencia:  Número de períodos por segundo de una onda. Se mide en Hertz o ciclos por 
segundo.  
 
Frente muerto:  Parte de un equipo accesible a las personas y sin partes activas expuestas.  
 
Fuego:  Combinación de combustible, oxígeno y calor. Combustión que se desarrolla en 
condiciones controladas.  
 
Fuente de energía eléctrica:  Todo equipo o sistema que suministre energía eléctrica.  
 
Fuente de respaldo:  Uno o más sistemas de suministro de energía (grupos electrógenos, 
bancos de baterías, UPS, circuito de suplencia) cuyo objetivo es proveer energía durante la 
interrupción del servicio eléctrico normal.  
 
Fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER):  Son aquellos recursos de 
energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero 
que en el país no son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan 
ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCER según lo determine la UPME. 
 
Fusible:  Componente cuya función es abrir, por la fusión de uno o varios de sus 
componentes, el circuito en el cual está insertado.  
 
Generación de energía eléctrica:  Proceso mediante el cual se obtiene energía eléctrica a 
partir de alguna otra forma de energía.  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 14 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Generador:  Persona natural o jurídica que produce energía eléctrica, que tiene por lo 
menos una central o unidad generadora. También significa equipo de generación de energía 
eléctrica incluyendo los grupos electrógenos.  
 
Generación distribuid a (GD):  Es la actividad de generar energía eléctrica con una planta 
con capacidad instalada o nominal de generación menor a 1MW, y que se encuentra 
instalada cerca de los centros de consumo, conectada al Sistema de Distribución Local 
(SDL).  
 
Generador distribuido:  Empresa de Servicios Públicos (ESP) que realiza la actividad de 
generación distribuida. Para todos los efectos, es un agente generador sujeto a la regulación 
vigente para esta actividad, con excepción de los procedimientos de conexión y 
comercialización aquí definidos. 
 
Gestión del riesgo:  Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción 
de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo 
cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la 
posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el 
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas 
y al desarrollo sostenible.  
 
Grupo electrógeno:  Es un dispositivo compuesto por un motor de combustión y un 
generador eléctrico, que se utiliza para suministrar electricidad. 
 
Identificación inequívoca:  Es una identificación asociada a un producto en particular que 
permite establecer parámetros de diseño, características técnicas, materiales, forma, 
tamaño, colores, referencias, seriales u otras que permiten identificar cada producto 
claramente evitando confusiones entre varios productos. 
 
Impacto ambiental:  Acción o actividad que produce una alteración, favorable o 
desfavorable, en el medio ambiente o en alguno de los componentes del mismo.  
 
Impedancia limitadora: Es una resistencia o una reactancia de potencia, dimensionada 
para conectar el punto neutro del transformador o generador y el punto de puesta a tierra. 
 
Incendio:  Es todo fuego incontrolado.  
 
Inducción:  Fenómeno en el que un cuerpo energizado, transmite por medio de su campo 
eléctrico o magnético, energía a otro cuerpo, a pesar de estar separados por un dieléctrico. 
  
Inflamable:  Material que se enciende y se quema rápidamente.  
 
Inspección:  Conjunto de actividades de evaluación respecto de normas, Reglamentos y 
diseños específicos, correspondientes con una o varias características de un producto, 
instalación o sistema, para determinar su conformidad con requisitos específicos o, sobre la 
base del juicio profesional con requisitos generales.  
 
Inspector de instalaciones eléctricas:  Persona competente con formación profesional y 
competencias certificadas para evaluar instalaciones eléctricas en categorías de 
certificación determinadas. 
 
Instalación eléctrica:  Montaje de equipos eléctricos que se emplea para la generación, 
transmisión, conversión, distribución y/o uso final de la energía eléctrica.  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 15 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Instalación eléctrica domiciliaria:  Es aquella Instalación eléctrica de uso final en unidades 
de vivienda, pequeños comercios, pequeñas industrias o pequeños talleres, así como en 
oficinas donde la persona pernocte o permanezca en una jornada de trabajo o más tiempo. 
 
En algunos apartes del Reglamento se resume a instalación domiciliaria o similares, 
haciendo alusión a esta misma definición.  
 
Instalación eléctrica ampliación:  Es aquella que implica solicitud de aumento de 
capacidad instalada o instalable o el montaje adicional de dispositivos, equipos, conductores 
y demás componentes.  
 
Instalación eléctrica nueva:  Es toda instalación construida con posterioridad a 2005- 05-
01, fecha de entrada en vigencia de la Resolución 180398 del 2004- 04-07 por la cual se 
expidió el RETIE . 
 
Instalación eléctrica remodelación:  Es la sustitución de dispositivos, equipos, 
conductores y demás componentes de la instalación eléctrica.  
 
Interferencia electromagnética:  Conjunto de fenómenos asociados a perturbaciones 
electromagnéticas que pueden producir la degradación en las condiciones y características 
de operación de un equipo o sistema.  
 
Interruptor automático:  Dispositivo diseñado para que abra el circuito automáticamente 
cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada.  
 
Interruptor de falla a tierra:  Interruptor diferencial accionado por corrientes de fuga a tierra, 
cuya función es interrumpir la corriente hacia la carga cuando se excede algún valor 
determinado por la soportabilidad de las personas. 
 
Interruptor de uso general:  Dispositivo para abrir y cerrar o para conmutar la conexión de 
un circuito, diseñado para ser operado manualmente o remotamente, cumple funciones de 
control y no de protección.  
 
Interruptor seccionador  (“Disconnector Circuit Breaker” por sus siglas en inglés DCB): Es 
un interruptor con cámaras de interrupción sobredimensionadas para lograr, en posición 
abierto, el aislamiento longitudinal que se alcanza con un seccionador. El DCB se encuentra 
equipado c on sistema de bloqueo eléctrico y condena del mecanismo de operación, para 
garantizar la seguridad de las personas y equipos durante intervenciones de operación y 
mantenimiento. 
 
Laboratorio de metrología:  Laboratorio que reúne la competencia e idoneidad necesarias 
para determinar la aptitud o funcionamiento de equipos de medición.  
 
Laboratorio de prueba y ensayos:  Laboratorio nacional, extranjero o internacional, que 
posee la competencia e idoneidad necesarias para llevar a cabo en forma general la 
determinación de las características, aptitud o funcionamiento de materiales o productos.  
 
Lesión:  Perjuicio fisiológico sufrido por una persona.  
 
Límite de aproximación segura:  Es la distancia mínima, desde el punto energizado más 
accesible del equipo, hasta la cual el personal no electricista deberá situarse sin riesgo de 
exposición al arco eléctrico.  
 
Límite de aproximación restringida:  Un límite de aproximación a una distancia desde un 
conductor expuesto o parte del circuito energizado, dentro de la cual aumenta la  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 16 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 probabilidad de choque eléctrico debido al arqueo combinado con movimientos inadvertidos 
y debe vestir ropa y elementos de protección personal. 
 
Límite de aproximación técnica:  Es la distancia mínima en la cual solo la persona 
competente que lleva elementos de protección personal certificados contra arco eléctrico 
realiza trabajos en la zona de influencia directa de las partes energizadas de un equipo.  
 
Límite de contacto de baja tensión:  Una tensión que no exceda los siguientes valores: 15 
V (RMS) para C.A. sinusoidal; 21,2 V pico para C.A. no sinusoidal; 30 V para C.C. 
permanente y 12,4 V pico para C.C. interrumpida a un valor de frecuencia de 10 a 200 Hz 
 
Límite por arco eléctrico:  Es la distancia desde la fuente potencial de arco, dentro de la 
cual la energía incidente es de 0,5 J/cm2 ó 1,2 cal/cm² que puede producir al menos 
quemaduras de segundo grado en las partes expuestas del cuerpo. 
 
Línea compacta:  Es una línea eléctrica donde  las dimensiones laterales de la línea (altura 
de la torre, ancho de la torre y ancho mínimo del derecho de paso) se reducen en relación 
con las líneas existentes más antiguas de la misma clase de voltaje. Algunos principios de 
diseño incluyen el uso de aisladores de poste para restringir el movimiento del conductor en 
las estructuras y la consideración cuidadosa de los efectos de campo y corona. 
 
Línea eléctrica:  Conjunto compuesto por conductores, aisladores, estructuras y accesorios 
destinados al transporte de energía eléctrica.  
 
Línea de transmisión:  Un sistema de conductores y sus accesorios, para el transporte de 
energía eléctrica, desde una planta de generación o una subestación a otra subestación. 
 
Un circuito teórico equivalente que representa una línea de energía o de comunicaciones.  
 
Línea viva:  Término aplicado a una línea con tensión o línea energizada. 
 
Líquido aislante de alto punto de combustión, o clase K:  líquidos aislantes para uso en 
transformadores u otros equipos, que tienen un punto de combustión (o ignición) > 300 °C. 
 
Lote:  Conjunto de unidades de producto el cual debe estar constituido por unidades de 
producto de un solo tipo, clase, tamaño y composición, fabricados esencialmente bajo las 
mismas condiciones en el mismo tiempo y deben corresponder a una misma planta de 
producción. 
 
Lugar o local húmedo:  Sitios interiores o exteriores parcialmente protegidos, sometidos a 
un grado moderado de humedad, cuyas condiciones ambientales se manifiestan 
momentáneamente o permanentemente.  
 
Lugar o local mojado:  Instalación expuesta a saturación de agua u otros líquidos, así sea 
temporalmente o durante largos períodos. Las instalaciones eléctricas a la intemperie deben 
ser consideradas como locales mojados, así como el área para cuidado de pacientes que 
está sujeta normalmente a exposición de líquidos mientras ellos están presentes. No se 
incluyen los procedimientos  de limpieza rutinarios o el derrame accidental de líquidos.  
 
Lugar o local seco : Lugar no sometido normalmente a la humedad a ser mojado. Un lugar 
clasificado como seco puede estar sujeto temporalmente a la humedad o a ser mojado, 
como en el caso de un edificio en construcción. 
 
Lugar (clasificado) peligroso:  Aquella zona donde están o pueden estar presentes gases 
o vapores inflamables, polvos combustibles o partículas volátiles (pelusas) de fácil 
inflamación.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 17 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
Maniobra:  Conjunto de procedimientos tendientes a operar una red eléctrica en forma 
segura.  
 
Mantenimiento:  Conjunto de acciones o procedimientos tendientes a preservar o 
restablecer un bien, a un estado tal que le permita garantizar la máxima confiabilidad.  
 
Máquina:  Conjunto de mecanismos accionados por una forma de energía, para 
transformarla en otra más apropiada a un efecto dado.  
 
Masa:  Conjunto de partes metálicas de un equipo, que, en condiciones normales, están 
aisladas de las partes activas y se toma como referencia para las señales y tensiones de un 
circuito electrónico. Las masas deben  estar conectadas a tierra.  
 
Material:  Cualquier sustancia, insumo, parte o repuesto que se transforma con su primer 
uso o se incorpora a un bien como parte de él.  
 
Material aislante:  Material que impide la propagación de algún fenómeno físico, (por 
ejemplo, Aislante eléctrico, material dieléctrico que se emplea para impedir el paso de 
cargas eléctricas, Aislante térmico, material que impide el paso de calor).  
 
Método electrogeométrico : Procedimiento que permite establecer cuál es el volumen de 
cubrimiento de protección contra rayos de una estructura para una corriente dada, según la 
posición y la altura de la estructura considerada como pararrayos.  
 
Metrología:  Ciencia de la medición. Incluye aspectos teóricos y prácticos.  
 
Modelo:  Procedimiento matemático que permite simular la evolución de variables y 
propiedades de un sistema, durante el desarrollo de un fenómeno físico o químico. 
Representación abstracta de un sistema.  
 
Modelo (Producto): Denominación dada a un equipo en consideración al cumplimiento de 
un conjunto de características funcionales y técnicas, las cuales definen una condición 
específica de prestación de servicio y desempeño . Tal denominación no incluye 
diferenciación por características estéticas del producto.  
 
Monitor de aislamiento:  Es un aparato o conjunto de aparatos que vigila la impedancia 
balanceada o no balanceada de cada fase de un circuito aislado de puesta a tierra y 
equipado con un circuito de prueba que acciona una alarma cuando la corriente de fuga 
supere el valor de referencia, sin disparar el circuito.  
 
Monitoreo del conductor de tierra:  Acción de verificar la continuidad del conductor de 
puesta a tierra de las instalaciones.  
 
Muerte aparente o muerte clínica:  Estado que se presenta cuando una persona deja de 
respirar o su corazón no bombea sangre.  
 
Necrosis eléctrica:  Tipo de quemadura con muerte de tejidos.  
 
Nivel de riesgo:  Equivale a grado de riesgo. Es el resultado de la valoración conjunta de la 
probabilidad de ocurrencia de los accidentes, de la gravedad de sus efectos y de la 
vulnerabilidad del medio.  
 
Nodo:  Parte de un circuito en el cual dos o más elementos tienen una conexión común.  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 18 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Nominal:  Término aplicado a una característica de operación, indica los límites de diseño 
de esa característica para los cuales presenta las mejores condiciones de operación. 
 
Los límites siempre están asociados a una norma técnica.  
 
Norma de seguridad:  Toda acción encaminada a evitar un accidente.  
 
Norma técnica:  Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un 
uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos 
y métodos de producción conexos, servicios o procesos, cuya observancia no es obligatoria.  
 
Norma técnica armonizada:  Documento aprobado por organismos de normalización de 
diferentes países, que establece sobre un mismo objeto, la intercambiabilidad de productos, 
procesos y servicios, o el acuerdo mutuo sobre los resultados de ensayos, o sobre la 
información suministrada de acuerdo con estas normas.  
 
Norma técnica colombiana (NTC):  Norma técnica aprobada o adoptada como tal por el 
organismo nacional de normalización.  
 
Norma técnica extranjera:  Norma que se toma en un país como referencia directa o 
indirecta, pero que fue emitida por otro país.  
 
Norma técnica internacional:  Norma adoptada  por una organización internacional de 
normalización y que se pone a disposición del público.  
 
Norma técnica sectorial:  Norma técnica adoptada por una unidad sectorial de 
normalización.   
 
Objetivos legítimos:  consisten en la garantía y la seguridad de la vida y la salud humana, 
animal y vegetal, de su medio ambiente y la prevención de las prácticas que puedan inducir 
a error a los consumidores, incluyendo asuntos relativos a la identificación de bienes o 
servicios, considerando entre otros aspectos, cuando corresponda a factores fundamentales 
de tipo climático, geográfico, tecnológico o de infraestructura o justificación científica.  
 
Ocupación:  propósito para el que se utiliza o se propone usar un edificio o parte del mismo. 
(NFPA 101, 3.3.134) 
 
Operador de red:  Empresa de Servicios Públicos encargada de la planeación, de la 
expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un Sistema 
de Transmisión Regional o un Sistema de Distribución Local.  
 
Organismo de acreditación:  Entidad que acredita los organismos de certificación e 
inspección y laboratorios de pruebas y ensayos que hagan parte del Subsistema Nacional 
de la Calidad.  
 
Organismo de certificación:  Entidad Imparcial, pública o privada, nacional, extranjera o 
internacional, que posee la competencia y la confiabilidad necesarias para administrar un 
sistema de certificación, consultando los intereses generales.  
 
Organismo de inspección:  Entidad que ejecuta actividades de medición, comparación con 
un patrón o documento de referencia de un proceso, un producto, una instalación o una 
organización y confrontar los resultados con unos requisitos especificados.  
 
Organismo nacional de normalización:  Entidad reconocida por el gobierno nacional, cuya 
función principal es la elaboración, adopción y publicación de las normas técnicas 
nacionales y la adopción como tales de las normas elaboradas por otros entes.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 19 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
Panel de distribución:  Panel o grupo de paneles diseñados para ensamblarse en forma de 
un solo panel; incluyendo las barras conductoras, los dispositivos automáticos de protección 
contra sobrecorriente, y está equipado o no con interruptores para el control de circuitos de 
alumbrado, o potencia; está diseñado para ser instalado en un gabinete o caja de corte, 
colocado en o contra una pared o división, u otro soporte y accesible sólo por el frente.  
 
Pararrayos:  Elemento metálico resistente a la corrosión, cuya función es interceptar los 
rayos que podrían impactar directamente sobre la instalación a proteger. Más técnicamente 
se denomina terminal de captación.  
 
Parte integral:  La que sin ser una parte esencial en un producto o un equipo es necesaria 
para su integridad. 
 
Patrón:  Medida materializada, aparato de medición o sistema de medición destinado a 
definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores conocidos de una 
magnitud para trasmitirlos por comparación a otros instrumentos de medición.  
 
PCB:  Bifenilo policlorado, compuestos orgánicos clorados, de origen sintético, líquidos 
aceitosos resinosos o sólidos, de color amarillo pálido, con leve olor a hidrocarburo. 
 
Peligro:  Condición no controlada que tiene el potencial de causar lesiones a personas, 
daños a instalaciones o afectaciones al medio ambiente.  
 
Peligro inminente: Para efectos de interpretación y aplicación del RETIE , alto riesgo será 
equivalente a peligro inminente; entendido como aquella condición del entorno o práctica 
irregular, cuya frecuencia esperada y severidad de sus efectos puedan comprometer 
fisiológicamente el cuerpo humano en forma grave (quemaduras, impactos, paro cardíaco, 
paro respiratorio, fibrilación o pérdida de funciones); o afectar el entorno de la instalación 
eléctrica (contaminación, incendio o explosión). En general, se puede presentar por 
deficiencias en la instalación eléctrica o prácticas indebidas de la electrotecnia.  
 
Pequeño comercio o industria:  Para efectos del presente Reglamento, se entenderá como 
pequeño comercio aquel que tenga una capacidad instalable menor a 10 kVA y un área no 
mayor a 50 m2 y pequeña industria con una capacidad instalable menor a 20 kVA. 
 
Persona competente:  Es la persona natural que ha demostrado su formación a través de 
matrícula profesional vigente, que según la normatividad legal lo autorice o acredite para el 
ejercicio de la profesión como técnico, tecnólogo o ingeniero para ejercer en el campo de la 
electrotecnia considerando los riesgos asociados a la electricidad y que ha adquirido 
conocimientos y habilidades. 
 
Persona jurídica:  Según el artículo 633 del Código Civil, se llama persona jurídica una 
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente. Sujeto susceptible de adquirir y ejercer derechos 
y de aceptar y cumplir obligaciones, ya lo sea por sí o por representante.  
 
Persona natural:  Según el artículo 74 del Código Civil Colombiano son personas todos los 
individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.  
 
Personal no electricista:  Personas empleadas en trabajos de construcción, ampliación, 
modificación o labores, supervisada por profesionales competentes, responsables de evitar 
los riesgos que podría generar al desarrollar una actividad relacionada con la electricidad. 
 
Perturbación electromagnética:  Cualquier fenómeno electromagnético que puede 
degradar las características de desempeño de un equipo o sistema.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 20 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
Piso conductivo:  Arreglo de material conductivo de un lugar que sirve como medio de 
conexión eléctrica entre personas y objetos para prevenir la acumulación de cargas 
electrostáticas.  
 
Plano eléctrico:  Representación gráfica de las características de diseño y las 
especificaciones para construcción o montaje de equipos y obras eléctricas.  
 
Precaución:  Actitud de cautela para evitar o prevenir los daños que puedan presentarse al 
ejecutar una acción.  
 
Prevención:  Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que 
suceda un riesgo y sus consecuencias. Acciones para mitigar la probabilidad de un 
accidente.  
 
Primeros auxilios:  Todos los cuidados inmediatos y adecuados, pero provisionales, que 
se prestan a alguien accidentado o con enfermedad repentina, para conservarle la vida.  
 
Proceso de transformación:  Proceso en el cual los parámetros de la potencia eléctrica 
son modificados, por los equipos de una subestación.  
 
Producto:  Todo bien o servicio. Cualquier bien, ya sea en estado natural o manufacturado, 
incluso si se ha incorporado en otro producto.  
 
Productor para Colombia:  Quien de manera habitual, directa o indirectamente, produzca, 
fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor, quien produzca, 
fabrique, ensamble, o importe productos sujetos al Reglamento técnico.  
 
Profesión:  Empleo, facultad u oficio que tiene una persona y ejerce con derecho a 
retribución.  
 
Puerta cortafuego:  Puerta que cumple los criterios de estabilidad, estanqueidad, no 
emisión de gases inflamables y aislamiento térmico cuando se encuentra sometida al fuego 
o incendio durante un período de tiempo determinado.  
 
Puesta a tierra:  Grupo de elementos conductores equipotenciales, en contacto eléctrico 
con el suelo o una masa metálica de referencia común, que distribuye las corrientes 
eléctricas de falla en el suelo o en la masa. Comprende electrodos, conexiones y cables 
enterrados.  
 
Punto caliente:  Punto de conexión que esté trabajando a una temperatura por encima de 
la normal, generando pérdidas de energía y a veces, riesgo de incendio.  
 
Punto neutro:  Es el nodo o punto común de un sistema eléctrico polifásico conectado en 
estrella o el punto medio puesto a tierra de un sistema monofásico.  
 
Quemadura:  Conjunto de trastornos tisulares, producidos por el contacto prolongado con 
llamas o cuerpos de temperatura elevada. 
 
Rayo:  La descarga eléctrica atmosférica o más comúnmente conocida como rayo, es un 
fenómeno físico que se caracteriza por una transferencia de carga eléctrica de una nube 
hacia la tierra, de la tierra hacia la nube, entre dos nubes, al interior de una nube o de la 
nube hacia la ionosfera.  
 
Receptor:  Todo equipo o máquina que utiliza la electricidad para un fin particular.  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 21 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Red de distribución:  Conjunto de circuitos y subestaciones, con sus equipos asociados, 
destinados al servicio de los usuarios de un municipio.  
 
Red de transmisión:  Conjunto de líneas de alta y extra alta tensión con sus equipos 
asociados, incluyendo las interconexiones internacionales.  
 
Red equipotencial:  Conjunto de conductores del sistema de puesta a tierra que no están 
en contacto con el suelo o terreno y que conectan sistemas eléctricos, equipos o 
instalaciones con la puesta a tierra.  
 
Red interna o de uso final:  Es el conjunto de conductores, canalizaciones y equipos 
(accesorios, dispositivos y artefactos) que llevan la energía eléctrica desde la frontera del 
Operador de Red hasta los puntos de uso final.  
 
Referencia de producto:  Identificación que se le da a un producto o servicio en razón a 
sus características o usos.  
 
Reglamento técnico:  Documento en el que se establecen las características de un 
producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de las 
disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria.  
 
Requisito:  Precepto, condición o prescripción que debe ser cumplida, es decir que su 
cumplimiento es obligatorio.  
 
Resguardo:  Medio de protección que impide o dificulta el acceso de las personas o sus 
extremidades, a una zona de peligro.  
 
Resistencia de puesta a tierra:  Es la relación entre el potencial del sistema de puesta a 
tierra a medir, respecto a una tierra remota y la corriente que fluye entre estos puntos. 
 
Riesgo:  Probabilidad de que, en una actividad, se produzca una pérdida determinada, en 
un tiempo dado.  
 
Riesgo de electrocución:  Posibilidad de circulación de una corriente eléctrica mortal a 
través de un ser vivo.  
 
Riesgo potencial:  Es el riesgo de carácter latente, susceptible de causar daño a la salud 
cuando fallan o dejan de operar los mecanismos de control. 
 
Riesgo real:  Aquellos que afectan la integridad de la vida animal, de la vida vegetal, de las 
instalaciones eléctricas y de las personas que intervienen en ellas. 
  
Seccionador:  Dispositivo destinado a hacer un corte visible en un circuito eléctrico y está 
diseñado para que se manipule después de que el circuito se ha abierto por otros medios.  
 
Seguridad:  Condición del producto conforme con la cual, en situaciones normales de 
utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos de 
la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento no presenta 
riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de que el 
producto no cumpla con los requisitos establecidos en Reglamentos técnicos se presumirá 
inseguro. 
 
Señalización:  Conjunto de actuaciones y medios dispuestos para reflejar las advertencias 
de seguridad en una instalación.  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 22 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Servicio:  Prestación realizada a título profesional o en forma pública, en forma onerosa o 
no, siempre que no tenga por objeto directo la fabricación de bienes.  
 
Servicio Público:  Actividad organizada que satisface una necesidad colectiva en forma 
regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien sea que se realice por 
el Estado directamente o por entes privados.  
 
Servicio público  domiciliario de energía eléctrica:  Es el transporte de energía eléctrica 
desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su 
conexión y medición.  
 
Símbolo:  Imagen o signo que describe una unidad, magnitud o situación determinada y que 
se utiliza como forma convencional de entendimiento colectivo.  
 
Sistema:  Conjunto de componentes interrelacionados e interactuantes para llevar a cabo 
una misión conjunta. Admite ciertos elementos de entrada y produce ciertos elementos de 
salida en un proceso organizado.  
 
Sistemas de bandejas portacables:  Unidad o ensamble de unidades o secciones con sus 
accesorios asociados, que forman un sistema estructural utilizado para fijar, alojar, soportar 
y sujetar cables y/o canalizaciones     
 
Sistema de emergencia:  Un sistema de potencia y control destinado a suministrar energía 
de respaldo a un número limitado de funciones vitales, dirigidas a garantizar la seguridad y 
protección de la vida humana.  
 
Sistema de potencia aislado (IT):  Un sistema con el punto neutro aislado de tierra o 
conectado a ella a través de una impedancia. Cuenta con un transformador y un monitor de 
aislamiento. Se utiliza especialmente en centros de atención médica, minas, 
embarcaciones, vehículos, ferrocarriles y plantas eléctricas.  
 
Sistema de protección contra rayos: Sistema con el que se puede alcanzar un alto grado 
de seguridad para las personas y confiabilidad para los equipos. 
 
Sistema de puesta a tierra (SPT):  Conjunto de elementos conductores continuos de un 
sistema eléctrico específico, sin interrupciones, que conectan los equipos eléctricos con el 
terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de cables 
que normalmente no conducen corriente.  
 
Sistema de puesta a tierra de protección:  Conjunto de conexión, encerramiento, 
canalización, cable y clavija que se acoplan a un equipo eléctrico, para prevenir 
electrocuciones por contactos con partes metálicas energizadas accidentalmente.  
 
Sistema de puesta a tierra de servicio:  Es la que pertenece al circuito de corriente; sirve 
tanto para condiciones de funcionamiento normal como de falla.  
 
Sistema de puesta a tierra temporal:  Dispositivo de puesta en cortocircuito y a tierra, para 
protección del personal que interviene en redes desenergizadas.  
 
Sistema eléctrico:  Conjunto de componentes que comprenden la instalación eléctrica, así 
como el esquema de mantenimiento, de operación y gestión de la energía cumpliendo los 
requisitos del presente Reglamento técnico. 
 
Sistema ininterrumpido de potencia (por sus siglas en ingles UPS):  Sistema diseñado 
para suministrar electricidad en forma automática, cuando la fuente de potencia normal no 
provea la electricidad.  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 23 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
Sistema solar fotovoltaico (SSFV) : Total de los componentes y subsistemas que, 
combinados, convierten la energía solar en energía eléctrica. 
 
Sitios con alta concentración de personas:  sitios de reuniones públicas y de ocupación 
con permanencia de personas donde el factor de carga de ocupación sea igual o menor a 
1.4 m2/persona, con base en lo especificado en las normas NFPA 101 “Código de Seguridad 
Humana”, en su tabla 7.3.1.2 y el Reglamento NSR 10, sección K.3.3.1 de. Para el cálculo 
del factor de carga de ocupación se debe dividir el área en consideración entre la ca ntidad 
de personas para cual está diseñada. 
 
Sitios de reuniones públicas:  Parte o área cerrada de construcción utilizada para albergar 
a 50 personas o más, para deliberaciones, culto, entretenimiento, comida, bebida, diversión, 
espera de transporte o usos similares; o utilizada como edificio especial de diversiones, 
independien temente de su carga de ocupantes. Para definir si la ocupación es considerada 
como “Reuniones públicas” se debe revisar de acuerdo con los tipos de ocupaciones 
definidos en la NFPA101.  
 
Sobrecarga:  Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad nominal.  
 
Sobretensión:  Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación eléctrica, 
superior a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo, equipo o sistema.  
 
Subestación:  Conjunto único de instalaciones, equipos eléctricos y obras complementarias, 
destinado a la transferencia de energía eléctrica en niveles de tensión superior a 1kV , 
mediante la transformación de potencia.  
 
Subestación móvil:  Equipo prearmado o paquetizado que tiene el mismo objeto que las 
subestaciones convencionales, pero que ha sido diseñado para facilitar el cambio su 
ubicación física, ya sea mediante trailers, montajes sobre ruedas u otros que faciliten su 
movilidad.  
 
Susceptibilidad:  Es la sensibilidad de un dispositivo, equipo o sistema para operar sin 
degradarse en presencia de una perturbación electromagnética.  
 
Tablero:  Combinación de uno o varios dispositivos de conmutación de baja tensión con los 
elementos asociados de control, de medición, de señalización, de protección, de regulación 
con todas sus conexiones internas, mecánicas y eléctricas y sus partes estructurales. 
 
Técnica:  Conjunto de procedimientos y recursos que se derivan de aplicaciones prácticas 
de una o varias ciencias.  
 
Tenedor (referente a instalaciones eléctricas):  Persona o sociedad que posee, 
administra o hace uso de una instalación eléctrica, independientemente de que sea su 
dueño o no, y quien es responsable de la operación y mantenimiento de la misma , 
incluyendo modificaciones o ampliaciones que diera lugar, salvo que se acuerde lo contrario 
con el propietario de la instalación. La designación como Tenedor de una instalación se 
debe demostrar mediante documentos de reconocimiento legal como contratos de 
arrendamiento, comodatos, contratos de sesión, reconocimiento de usufructo entre otros. 
 
Tensión:  La diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que hace que fluyan 
electrones por una resistencia. Tensión es una magnitud, cuya unidad es el voltio. 
 
Tensión a tierra:  Para circuitos puestos a tierra, la tensión entre un conductor dado y el 
conductor del circuito puesto a tierra o a la puesta a tierra; para circuitos no puestos a tierra, 
la mayor tensión entre un conductor dado y algún otro conductor del circuito.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 24 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
Tensión de contacto:  Diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre una 
estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia de 
un metro. Esta distancia horizontal es equivalente a la máxima que se alcanza al extender 
un brazo.  
 
Tensión de paso:  Diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre dos 
puntos de la superficie del terreno, separados por una distancia de un paso 
(aproximadamente un metro).  
 
Tensión de servicio:  Valor de tensión, bajo condiciones normales, en un instante dado y 
en un nodo del sistema. Puede ser estimado, esperado o medido.  
 
Tensión máxima para un equipo:  Tensión máxima para la cual está especificado, sin 
rebasar el margen de seguridad, en lo que respecta a su aislamiento o a otras características 
propias del equipo.  
 
Tensión máxima de un sistema:  Valor de tensión máxima en un punto de un sistema 
eléctrico, durante un tiempo, bajo condiciones de operación normal.  
 
Tensión nominal:  Valor de la tensión con el cual se designa un sistema, instalación o 
equipo y para el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. Para el caso de 
sistemas trifásicos, se considera como tal la tensión entre fases.  
 
Tensión transferida:  Es un caso especial de tensión de contacto, donde un potencial es 
conducido hasta un punto remoto respecto a la subestación o a una puesta a tierra.  
 
Tetanización:  Rigidez muscular producida por el paso de una corriente eléctrica.  
 
Tierra (Ground o earth):  Para sistemas eléctricos, es una expresión que generaliza todo lo 
referente a conexiones con tierra. En temas eléctricos se asocia a suelo, terreno, tierra, 
masa, chasis, carcasa, armazón, estructura o tubería de agua. El término “masa” sólo debe 
utilizarse para aquellos casos en que no es el suelo, como en los aviones, los barcos y los 
carros. 
 
Tomacorriente:  Dispositivo con contactos hembra, diseñado para instalación fija en una 
estructura o parte de un equipo, cuyo propósito es establecer una conexión eléctrica con 
una clavija.  
 
Toxicidad:  Efecto venenoso producido por un período de exposición a gases, humos o 
vapores y que puede dar lugar a un daño fisiológico o la muerte.  
 
Trabajo:  Actividad relacionada con el campo de la electrotecnia que conlleve a un riesgo 
eléctrico.  
 
Trabajos con tensión:  Métodos de trabajo, en los cuales un operario entra en contacto con 
elementos energizados o entra en la zona de influencia directa del campo electromagnético 
que este produce, bien sea con una parte de su cuerpo o con herramientas, equipos o los 
dispositivos que manipula.  
 
Transformación:  Proceso mediante el cual son modificados, los parámetros de tensión y 
corriente de una red eléctrica, por medio de uno o más transformadores, cuyos secundarios 
se emplean en la alimentación de otras subestaciones o centros transformación (incluye 
equipos de protección y seccionamiento).  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 25 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Transmisión:  Proceso mediante el cual se hace transferencia de grandes bloques de 
energía eléctrica, desde las centrales de generación hasta las áreas de consumo.  
 
Umbral:  Nivel de una señal o concentración de un contaminante, comúnmente aceptado 
como de no daño al ser humano.  
 
Umbral de percepción:  Valor mínimo de corriente a partir de la cual es percibida por el 
99,5 % de los seres humanos. Se estima en 1,1 miliamperios para los hombres en corriente 
alterna a 60 Hz.  
 
Umbral de rigidez muscular:  Valor mínimo de corriente que causa contracción muscular 
involuntaria.  
 
Umbral de soltar o corriente límite:  Es el valor máximo de corriente que permite la 
separación voluntaria de un 99,5% de las personas. Se considera como la máxima corriente 
segura y se estima en 10 mA para hombres, en corriente alterna.  
 
Unidad funcional:  Una máquina o una combinación de máquinas constituida por elementos 
individualizados, que generalmente se clasifican en diferentes tipos de productos, diseñados 
para realizar conjuntamente una función netamente definida, asimilable a una instalación 
eléctrica, y que requiere de un proceso de ensamble, posterior a la fabricación de los 
componentes, para su correcto funcionamiento. La unidad funcional no necesariamente 
cuenta con un encerramiento o envolvente que aísle los componentes de la unidad. 
 
Usuario:  Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, 
bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del 
servicio. A este último usuario se denomina también consumidor // Toda persona natural o 
jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, 
cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, 
familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad 
económica. 
 
Vano:  Distancia horizontal entre dos apoyos adyacentes de una línea o red.  
 
Vida útil:  Tiempo durante el cual un bien cumple la función para la que fue concebido , 
conforme a los valores declarados por el fabricante .  
 
Vulnerabilidad:  Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 
de que un evento físico peligroso se presente. En temas eléctricos es la incapacidad o 
inhabilida d de un dispositivo, equipo o sistema para operar sin degradarse, en presencia de 
una perturbación electromagnética o un cambio de condiciones. 
 
Zona de servidumbre:  Es una franja de terreno que se deja sin obstáculos a lo largo de 
una línea de transporte de energía eléctrica, como margen de seguridad para la 
construcción, operación y mantenimiento de dicha línea, así como para tener una 
interrelación segura con el entorno. 
 
Artículo 1.2.2. Definiciones relativas a instituciones de asistencia médica  
Área para cuidados críticos (categoría 1):  Espacio en el cual es probable que la falla de 
un equipo o un sistema provoque lesiones mayores o la muerte de pacientes, del personal 
o de los visitantes.  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 26 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Área para cuidados generales (categoría 2):  Área en la cual es probable que la falla de 
un equipo o un sistema provoque lesiones menores en los pacientes, del personal o de los 
visitantes. 
 
Área para cuidado de pacientes:  Toda área dentro de las instituciones de asistencia 
médica previsto para el tratamiento de los pacientes. 
 
Equipo eléctrico de soporte de la vida:  Equipo eléctrico cuyo funcionamiento continuo es 
imprescindible para mantener la vida de un paciente, del personal o de los visitantes .  
 
Estación de enfermeras:  Áreas destinadas a brindar un centro de actividades para un 
grupo de enfermeras que atienden pacientes en cama, en las que se reciben las llamadas 
de los pacientes, se despachan las enfermeras, se hacen los avisos y notas escritas para 
las enfermeras, se preparan los cuadros clínicos de los pacientes y se preparan las 
medicinas para distribución a los pacientes. Cuando dichas actividades se desarrollan en 
más de un lugar dentro de una unidad de enfermería, todas estas áreas separadas se deben 
considerar como parte de la estación de enfermeras. 
 
Ramal crítico:  Sistema de alimentadores y circuitos ramales que suministran energía al 
alumbrado de trabajo, equipos fijos, tomacorrientes seleccionados y circuitos de 
alimentación seleccionados para alimentar áreas y funciones relacionadas con la atención 
a pacientes, que son conectados automáticamente a fuentes alternas de energía mediante 
uno o más conmutadores de transferencia durante la interrupción de la fuente de 
alimentación normal. 
 
Ramal de equipos:  Sistema de alimentadores y circuitos ramales dispuestos para la 
conexión retardada, automática o manual a la fuente alterna de energía y que da servicio 
principalmente a equipos de energía trifásica. 
 
Ramal para protección vital:  Sistema de alimentadores y circuitos ramales que suministran 
energía para alumbrado, tomacorrientes y equipos esenciales para la protección de la vida, 
que se conecta automáticamente a fuentes alternas de energía mediante uno o más 
conmutadores de transferencia durante una interrupción de la fuente de alimentación 
normal. 
 
Sistema eléctrico esencial:  Sistema compuesto por fuentes alternas de energía y todos 
los procesos de distribución y los equipos auxiliares conectados, diseñado para asegurar la 
continuidad de la energía eléctrica a determinadas áreas y funciones de una institución de 
asistencia médica durante un corte de la fuente de alimentación normal, y además para 
reducir al mínimo las interrupciones dentro del sistema interno de alambrado. 
 
Sistema de energía aislado:  Sistema que consta de un transformador de aislamiento o su 
equivalente, un monitor de aislamiento de línea, y sus conductores de circuito no puestos a 
tierra. 
 
Tierra redundante:  Conexión especial de conductores de puesta a tierra, para 
tomacorrientes y equipo eléctrico fijo en áreas para cuidado de pacientes, que conecta tanto 
la tubería metálica como el conductor de tierra aislado, para asegurar la protección de los 
pacientes contra las corrientes de fuga.  
 
Ubicación de la cama de un paciente:  Ubicación de la cama de dormir de un paciente, o 
cama o mesa de procedimientos utilizada en un área de cuidado crítico. 
 
TÍTULO 3 – ABREVIATURAS, SISTEMA DE UNIDADES Y SEÑALIZACIÓN 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 27 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Artículo 1.3.1. Abreviaturas, acrónimos y siglas  
Para efectos del presente Reglamento y mayor información, se presenta un listado de las 
abreviaturas, acrónimos y siglas más comúnmente utilizadas en el Sector Eléctrico. 
 
Tabla 1.3.1. a. Organismos de normalización. 
ÁMBITO ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN 
NORMA SIGLA/  
ACRÓNIMO NOMBRE 
ESPAÑA AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación UNE  
FRANCIA AFNOR Association Francaise de Normalisation NF 
E.E. U.U. ANSI American National Standards Institute ANSI 
INGLATERRA BSI British Standards Institution BS 
SUR AMÉRICA CAN  Comité Andino de Normalización   
SUR AMÉRICA CANENA Consejo de Armonización de Normas Electrotécnicas 
Naciones de América   
EUROPA CENELEC Comitè Europèen de Normalization Electro-technique EN 
AMÉRICA COPANT Comisión Panamericana de Normas Técnicas COPANT 
COLOMBIA ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación NTC 
INTERNACIONAL IEC International Electrotechnical Commission IEC 
INTERNACIONAL ISO International Organization for Standardization ISO 
INTERNACIONAL UIT-ITU Unión Internacional de Telecomunicaciones-
International Telecommunication Union UIT 
ALEMANIA DIN Deutsches Institut fur Normung VDE 
 
Tabla 1.3.1. b. Acrónimos, siglas y abreviaturas de común utilización. 
ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS DE COMÚN UTILIZACIÓN  
AAC All Aluminum Conductor           
AAAC  All Aluminum Alloy Conductor          
ACSR Aluminum Conductor Steel Reinforced          
AEIC Association of Edison Illuminating Companies         
ASTM American Society for Testing and Materials        
AT Alta Tensión            
AWG American Wire Gauge           
BT Baja Tensión            
CEI Comitato Electrotécnico Italiano           
CIGRE Conseil International des Grands Réseaux Electriques  
CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas       
DPS Dispositivo de Protección contra Sobretensiones Transitorias        
ESD Electrostatic Discharge            
FIPS Federal Information Processing Standards          
GPR Ground Potential Rise           
IACS International Annealed Copper Standard          
ICEA Insulated Cable Engineers Association          
ICNIRP International Commission on Non Ionizing Radiation Protection        
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 28 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS DE COMÚN UTILIZACIÓN  
ICS International Classification for Standards          
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers        
IQNET International Certification Network           
MT Media Tensión            
NEMA National Electrical Manufacturers Association          
NFPA National Fire Protection Association          
NTC Norma Técnica Colombiana           
OMC Organización Mundial del Comercio          
ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia        
PRFV Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 
PVC Cloruro de polivinilo           
RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
SDL Sistema de distribución local          
SECC Subsistema de Evaluación y Certificación de Competencias 
SI Sistema Internacional de unidades          
SIC Superintendencia de Industria y Comercio         
SICAL Subsistema Nacional de la Calidad 
SPT Sistema de Puesta a Tierra         
SSPD  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios         
STN Sistema de transmisión nacional          
STR Sistema de transmisión regional          
TBT Technical Barriers to Trade agreement (Obstáculos técnicos al comercio) 
TW Thermoplastic Wet (Termoplástico resistente a la humedad)   
THW Thermoplastic Heat Wet (Termoplástico resistente al calor (75°C) y a la humedad)  
THHN Thermoplastic High Heat Nylon (Termoplástico resistente al calor (90°C) y a la abrasión) 
UL Underwrites Laboratories Inc.           
XLPE Cross Linked Polyethilene (polietileno de cadena cruzada)    
c.a. Corriente alterna            
c.c. Corriente continua            
cmil Circular mil            
rms Root mean square. Valor eficaz de una señal      
t.c. Transformador de corriente           
t.t. Transformador de tensión           
 
Artículo 1.3.2. Sistema de unidades  
En los sistemas e instalaciones eléctricas objeto del presente Reglamento se debe aplicar 
el Sistema Internacional de Unidades (SI), de acuerdo con los siguientes símbolos y 
nombres tanto de magnitudes como de unidades, conforme a lo establecido en la Ley 33 de 
1905 y los Decretos 1731 de 1967 y 3464 de 1980, ratificados con la Ley 1480 de 2011 
(Estatuto del Consumidor). 
 
Tabla 1.3.2. a. Simbología de magnitudes y unidades utilizadas en electrotecnia.  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 29 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 NOMBRE DE LA 
MAGNITUD SÍMBOLO 
DE LA 
MAGNITUD NOMBRE 
DE LA 
UNIDAD SÍMBOLO DE LA UNIDAD 
– SI 
Admitancia Y siemens S 
Capacitancia C faradio F 
Carga Eléctrica Q culombio C 
Conductancia G siemens S 
Conductividad σ siemens por 
metro S/m 
Corriente eléctrica I amperio A 
Densidad de corriente J amperio por 
metro 
cuadrado A/m2 
Densidad de flujo eléctrico D culombio por 
metro C/m2 
Densidad de flujo 
magnético B tesla T 
Energía activa Wh vatio hora Wh 
Factor de potencia FP uno 1 
Frecuencia F hertz Hz 
Fuerza N Newton N 
Fuerza electromotriz E voltio V 
Impedancia Z ohmio Ω 
Inductancia L henrio H 
Intensidad de campo 
eléctrico. E voltio por 
metro V/m 
Intensidad      de         
campo H amperio por 
metro A/m 
Intensidad luminosa Iv candela cd 
Potencia activa P vatio W 
Potencia aparente PS voltamperio VA 
Potencia reactiva PQ voltamperio 
reactivo VAr 
Reactancia X ohmio Ω 
Resistencia R ohmio Ω 
Resistividad ρ ohmio metro Ω m 
Tensión o potencial 
eléctrico V voltio V 
 
Se deben tener en cuenta las siguientes reglas para el uso de símbolos y unidades:  
 
a. No debe confundirse magnitud con unidad. 
 
b. El símbolo de la unidad será el mismo para el singular que para el plural. 
 
c. Cuando se va a escribir o pronunciar el plural del nombre de una unidad, se usarán 
las reglas de la gramática española.  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 30 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 d. Cada unidad y cada prefijo tiene un solo símbolo y este no debe ser cambiado. No 
se deben usar abreviaturas. 
 
e. Los símbolos de las unidades se denotan con letras minúsculas, con la excepción 
del ohmio (Ω) letra mayúscula omega del alfabeto griego. Aquellos que provienen 
del nombre de personas se escriben con mayúscula. 
 
f. El nombre completo de las unidades se debe escribir con letra minúscula, con la 
única excepción del grado Celsius, salvo en el caso de comenzar la frase o luego 
de un punto.  
 
g. Las unidades sólo deberán designarse por sus nombres completos o por sus 
símbolos correspondientes reconocidos internacionalmente. 
 
h. Entre prefijo y símbolo no se deja espacio. 
 
i. El producto de símbolos se indica por medio de un punto. 
 
j. No se colocarán signos de puntuación luego de los símbolos de las unidades, sus 
múltiplos o submúltiplos, salvo por regla de puntuación gramatical, dejando un 
espacio de separación entre el símbolo y el signo de puntuación.  
 
Artículo 1.3.3. Señalización de seguridad  
1.3.3.1 . Objetivo  
 
El objetivo de las señales de seguridad es transmitir mensajes de prevención, prohibición o 
información en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos, en una zona en la 
que se ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de operación de máquinas, equipos o 
instalaciones que representen un peligro potencial. Las señales de seguridad no eliminan 
por sí mismas el peligro, pero dan advertencias o directrices que permitan aplicar las 
medidas adecuadas para prevención de accidentes. 
 
Para efectos del presente Reglamento, los siguientes requisitos de señalización, tomados 
de las normas IEC 60617 , NTC 1461 , ISO 80416 -1, ANSI Z535  e ISO 3864  son de 
obligatoria aplicación y el propietario del sistema e instalación será responsable de su 
utilización. Su escritura debe ser en idioma castellano y deben localizarse en sitios visibles 
que permitan cumplir su objetivo.  
 
El uso de las señales de riesgo adoptadas en el presente Reglamento será de obligatorio 
cumplimiento, a menos que alguna norma de mayor jerarquía legal disponga algo diferente, 
en tal caso las empresas justificarán la razón de su no utilización  y aplicación. 
 
1.3.3.2. Símbolo de riesgo eléctrico  
 
Donde se precise el símbolo de riesgo eléctrico en señalización de seguridad, se deben 
conservar las proporciones de las dimensiones, según la siguiente tabla adoptada de la IEC 
60417. Se deberán aceptar tolerancias de ± 10% de los valores señalados. 
 
Tabla 1.3.3.2. a. Proporciones en las dimensiones del símbolo de riesgo eléctrico . Adoptado de la norma IEC 
60417 
 
 
 
 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 31 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 h a b c d e 
25 1 6,25 12,75 5 4 
50 2 12,5 25,5 10 8 
75 3 18,75 38,25 15 12 
100 4 25 51 20 16 
125 5 31 64 25 20 
150 6 37,5 76,5 30 24 
175 7 43,75 89,25 35 28 
200 8 50 102 40 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.3.3.2. a.  Símbolo de riesgo eléctrico . Adoptado de la norma IEC 60417 
 
1.3.3.3. Clasificación de las señales de seguridad  
 
Las señales de seguridad según su tipo se clasifican en: De advertencia o precaución, de 
prohibición, de obligación, de información y de salvamento o socorro; estas deben aplicar 
las formas geométricas y los colores de la Tabla 1.3.3.3 a.   
 
Tabla 1.3.3.3. a. Clasificación y colores para las señales de seguridad. 
Tipo de señal 
de seguridad Forma 
geométrica COLOR 
Pictograma Color Borde Banda 
Advertencia y 
precaución Triangular Negro Amarillo Negro  --- 
Prohibición Redonda Negro Blanco Rojo Rojo 
Obligación Redonda Blanco Azul Blanco o 
--- 
Azul 
Información 
contra 
incendios Rectangular o 
cuadrada Blanco Rojo --- --- 
Salvamento o 
socorro Rectangular o 
cuadrada Blanco Verde Blanco o 
--- 
Verde 
 
Las dimensiones de las señales deben permitir ver y captar el mensaje a distancias 
razonables del elemento o área sujeta al riesgo; para compensar las diferencias entre las 
áreas triangular, redonda, rectangular o cuadrada y para asegurar que todos los símbolos 
parezcan relativamente iguales en tamaño, cuando se divisen a cierta distancia, se deben 
manejar las siguientes proporciones: 
 
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 32 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
a. Base del triángulo equilátero: 100%. 
 
b. Diámetro del círculo: 80%. 
 
c. Altura del cuadrado o del rectángulo: 75%.  
 
d. Ancho del rectángulo 120%. 
 
e. Dimensiones típicas de la base del triángulo son: 25, 50, 100, 200, 400, 600, 900 
mm.  
 
En la Tabla 1.3. 3.3. b. se presentan algunas de las principales señales de seguridad, su 
respectivo uso y la descripción del pictograma. 
  
Tabla 1.3.3.3. b. Principales señales de seguridad. Adoptado de la norma ISO 7010 
 
USO  
 DESCRIPCIÓN 
PICTOGRAMA SEÑAL 
 
 
 
Materiales inflamables o 
temperaturas altas  
 
Llama 
 
 
 
 
Materiales tóxicos  
 
Calavera con tibias 
cruzadas 
 
 
 
 
 
Materiales corrosivos 
  
 
 
Mano Carcomida   
 
 
 
 
 
 
 
Materiales radiactivos 
  
 
Un trébol convencional 
 
 
 
 
Riesgo eléctrico 
  
 
Un rayo o arco 
 
 
 
 
Prohibido el paso  
Peatón caminando con 
línea transversal 
sobrepuesta 
 
 
 
 
Uso obligatorio de protección 
de los pies 
  
 
Botas con símbolo de 
riesgo eléctrico 
 
 
 
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 33 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 USO  
 DESCRIPCIÓN 
PICTOGRAMA SEÑAL 
 
 
 
Uso obligatorio de protección 
para la cabeza 
  
 
Cabeza de persona con 
casco 
 
 
 
 
Uso obligatorio de protección 
para los ojos 
  
 
Cabeza de persona con 
gafas 
 
 
 
 
Uso obligatorio de protección 
para los oídos 
  
 
Cabeza de persona con 
auriculares 
 
 
 
 
Uso obligatorio de protección 
para las manos 
  
 
Guante 
 
 
 
 
Equipo de primeros auxilios 
  
 
Cruz griega 
 
 
 
Parágrafo 1:  Para líneas de transmisión, la distancia razonable para el montaje de las 
señales de seguridad es el límite de la zona de servidumbre. 
 
Artículo 1.3.4 . Símbolos eléctricos  
Son de obligatoria aplicación los símbolos gráficos contemplados en la Tabla 1.3.4. a , 
tomados de las normas unificadas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99 e IEEE 315, los cuales 
guardan mayor relación con la seguridad eléctrica. Cuando se requieran otros símbolos, se 
podrá acudir a los contemplados en las normas precitadas. 
 
Tabla 1.3.4. a. Principales símbolos gráficos. Adoptado de las normas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99 e IEEE 
315 
              
 
 
   
 
  
 
Caja de empalme Corriente 
continua  Central 
hidráulica en 
servicio  Central 
térmica en 
servicio Conductores 
de fase Conductor 
neutro  
 
  
 
   
  
Conductor de 
puesta a tierra  Conmutador 
unipolar  Contacto de  
corte  Contacto con 
disparo 
automático  Contacto  sin 
disparo 
automático Contacto 
operado 
manualmente  
 
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 34 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
  
    
  
 
Descargador de 
sobre tensiones  Detector 
automático de 
incendio Dispositivo de 
protección 
contra 
sobretensiones 
-DPS DPS tipo 
varistor  Doble 
aislamiento  Empalme 
     
         G 
  
Equipotencialiadad Extintor para 
equipo 
eléctrico Fusible Generador  Interruptor, 
símbolo 
general  Interruptor 
automático en 
aire  
   
   
Interruptor bipolar  Interruptor con 
luz piloto Interruptor 
unipolar con 
tiempo de 
cierre Interruptor 
diferencial  Interruptor 
unipolar de dos 
días  Interruptor 
seccionador 
para AT  
      
 
 
Interruptor 
termomagnético  Lámpara  Masa Parada de 
emergenci a  Seleccionador  Subestación  
 
  
     
Tablero general  Tablero de 
distribución  Tierra  Tierra de 
protección  Tierra aislada  Tomacorriente , 
símbolo general 
      
Toma corriente en 
el piso  Toma corriente 
monofásico  Toma corriente 
trifásico Transformador 
símbolo 
general  Transformador 
de aislamiento Transformador 
de seguridad 
 
Cuando por razones técnicas, las instalaciones no puedan acogerse a estos símbolos, se 
debe justificar mediante documento escrito firmado por el profesional que conforme a la ley 
es responsable del diseño. Dicho documento debe acompañar el dictamen de inspección 
que repose en la instalación. 
 
TÍTULO 4 –SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
 
Para efectos del presente Reglamento, toda empresa, unión temporal, consorcio o persona 
natural que desarrolle actividades relacionadas con la construcción, operación y 
mantenimiento de instalaciones de energía eléctrica, debe dar cumplimiento a los requisitos 
 
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 35 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 de seguridad y salud en el trabajo, establecidos en la legislación y regulación colombiana 
vigente y en particular la Ley 1562 del 2012, el Decreto 1072 de 2015 en especial el Capítulo 
6, Título 4, parte 2 del libro 2 y la Resolución No. 5018 de 2019, expedida por el Ministerio 
del Trabajo, o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan, algunos de los cuales se 
sintetizan en lo siguiente :  
 
a. Todos los empleadores públicos, privados, contratistas y subcontratistas, están 
obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. Su cumplimiento será vigilado por la autoridad 
competente.  
 
b. Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre estos en los sitios 
de trabajo de la empresa, que permita su localización y evaluación.  
 
c. Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones, sustitución 
de materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de procesos, 
operaciones u otras medidas, con el objet ivo de controlar en la fuente de origen o en 
el medio, los agentes de riesgo.  
 
d. Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de 
circulación, y señalizar salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las 
máquinas e instalaciones.  
 
e. Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes 
ramas:  
 
1. Rama Preventiva.  
 
2. Rama Pasiva o estructural. 
 
3. Rama Activa o Control de las emergencias.  
 
Adicional a estas medidas, se deben estudiar e implantar los programas de mantenimiento 
preventivo de las máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y 
redes eléctricas. Así mismo, se deben inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones 
eléctricas, la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas y en general todos aquellos 
elementos que generen riesgos de origen eléctrico. 
 
TÍTULO 5 – REQUISITOS TÉCNICOS PRINCIPALES  
 
Los requisitos contenidos en este título son de aplicación y cumplimiento obligatori o en todos 
los niveles de tensión y en todos los procesos y deben ser cumplidos según la situación 
particular en los sistemas e instalaciones eléctricas objeto del presente Reglamento. 
 
Artículo 1.5.1. Análisis de riesgos de origen eléctrico 
Esta parte del RETIE tiene como principal objetivo crear conciencia sobre los riesgos 
existentes en todos los lugares donde se haga uso de la electricidad o se tengan elementos 
energizados. 
 
El personal que intervenga en un sistema y/o instalación objeto del RETIE, en función de 
las características de la actividad, proceso o situación, debe analizar los posibles riesgos y 
aplicar las medidas necesarias para que no se potencialice, ni materialice un riesgo de 
origen eléctrico, teniendo en cuenta la posibilidad de generar patologías .  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 36 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 En general la utilización y dependencia tanto industrial como doméstica de la energía 
eléctrica ha traído consigo la ocurrencia de accidentes por contacto con elementos 
energizados o incendios, los cuales se han incrementado por el aumento del número de 
instalaciones, principalmente en la distribución y uso final de la electricidad. El resultado 
final del paso de una corriente eléctrica por el cuerpo humano puede predecirse con un gran 
porcentaje de certeza, si se toman ciertas condiciones de riesgo conocidas y se evalúa en 
qué medida influyen todos los factores que se conjugan en un accidente de tipo eléctrico. 
 
1.5.1.1. Proceso de gestión del riesgo  
 
Con el fin de gestionar los riesgos asociados a los sistemas e instalaciones eléctricas, de 
acuerdo con la adaptación de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000 en su primera 
actualización se debe seguir el siguiente proceso: 
 
 
 
Figura 1.5.1.1. a.  Proceso de Gestión del Riesgo . Adoptado de la norma NTC-ISO 31000 
 
De acuerdo con este proceso, para gestionar el riesgo es necesario en primer lugar definir 
el alcance, contexto y criterios, para luego realizar la respectiva evaluación del riesgo, que 
de forma global encierra, la identificación, el análisis y la valoración del riesgo, generando 
así la base para el tratamiento del riesgo que debe verse representado en el planteamiento 
de especificaciones particulares asociadas a los productos físicos, o la construcción, 
operación y mantenimiento de cada uno de los sistemas e instalaciones eléctricas.  
 
1.5.1.2. Electropatología  
 
Esta disciplina estudia los efectos de la corriente eléctrica, potencialmente peligrosa, que 
puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Las 
consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una 
simple molestia hasta la muerte, dependiendo del tipo de contacto; sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita. Por lo anterior, el RETIE  ha 
recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas tengan en cuenta: 
 
 
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 37 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 a. Los accidentes con origen eléctrico pueden ser producidos por: contactos directos 
(bipolar o fase-fase, fase-neutro, fase-tierra), contactos indirectos (inducción, 
contacto con masa energizada, tensión de paso, tensión de contacto, tensión 
transferida), impactos de rayo, fulguración, explosión, incendio, sobrecorriente y 
sobretensiones. 
 
b. Los seres humanos expuestos a riesgo eléctrico se clasifican en individuos tipo “A” 
y tipo “B”. El tipo “A” es toda persona que lleva conductores eléctricos que terminan 
en el corazón en procesos invasivos; para este tipo de paciente, se considera que la 
corriente máxima segura es de 80 µA. El individ uo tipo “B” es aquel que está en 
contacto con equipos eléctricos y que no lleva conductores directos al corazón.  
 
c. Algunos estudios, principalmente los de Dalziel, han establecido niveles de corte de 
corriente de los dispositivos de protección que evitan la muerte por electrocución (ver 
Tabla 1.5 .1.2 a.). 
 
Tabla 1.5.1. 2. a. Porcentaje de personas que se protegen según la corriente de disparo. 
CORRIENTE DE DISPARO 6 mA (rms) 10 mA (rms) 20 mA (rms) 30 mA (rms) 
Hombres 100 % 98,5 % 7,5 % 0 % 
Mujeres 99,5 % 60 % 0 % 0 % 
Niños  92,5 % 7,5 % 0 % 0 % 
 
d. Biegelmeier estableció la relación entre el I2t (energía específica) y los efectos 
fisiológicos (ver Tabla 1.5. 1.2. b.). 
 
Tabla 1.5. 1.2. b. Relación entre energía específica y efectos fisiológicos. 
ENERGÍA ESPECÍFICA I2t. 
(Unidades: A2s x 10-6) PERCEPCIONES Y REACCIONES FISIOLÓGICAS. 
4 a 8 Sensaciones leves en dedos y en tendones de los pies. 
10 a 30 Rigidez muscular suave en dedos, muñecas y codos. 
15 a 45 Rigidez muscular en dedos, muñecas, codos y hombros. Sensación en 
las piernas. 
40 a 80 Rigidez muscular y dolor en brazos y piernas. 
70 a 120 Rigidez muscular, dolor y ardor en brazos, hombros y piernas. 
 
e. Debido a que los umbrales de soportabilidad de los seres humanos, tales como el 
de paso de corriente (1,1 mA), de reacción a soltarse (10 mA) y de rigidez muscular 
o de fibrilación (25 mA) son valores muy bajos; la superación de dichos valores 
puede ocasionar accidentes como la muerte o la pérdida de algún miembro o función 
del cuerpo humano. 
 
f. En la siguiente gráfica adaptada de la NTC 4120 , con referente IEC 60479-1 , se 
detallan las zonas de los efectos de la corriente alterna de 15 Hz a 100 Hz. 
 
 
 
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 38 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 ZONA 1 Habitualmente ninguna reacción  
ZONA 2 Habitualmente ningún efecto fisiopatológico peligroso 
ZONA 3 Habitualmente ningún riesgo de fibrilación  
ZONA 4 Riesgo de fibrilación (hasta aproximadamente un 5%) 
ZONA 5 Riesgo de fibrilación (hasta aproximadamente 50%) 
ZONA 6 Paro cardiaco, paro respiratorio y quemaduras severas, riesgo de 
fibrilación        (por encima de un 50%). 
 
Figura 1.5. 1.2. a. Zonas de tiempo/corriente de los efectos de las corrientes alternas de 15 Hz a 100 Hz . 
Adoptado de la norma NTC 4120 
 
g. Cuando circula corriente por el organismo, siempre se presentan en mayor o menor 
grado tres efectos: nervioso, químico y calorífico. 
 
h. En cada caso de descarga eléctrica intervienen una serie de factores variables con 
efecto aleatorio, sin embargo, los principales son: Intensidad de la corriente, la 
resistencia del cuerpo humano, trayectoria, duración del contacto, tensión aplicada 
y frecuencia de la corriente. 
 
i. El paso de corriente por el cuerpo puede ocasionar el estado fisiopatológico de 
shock, que presenta efectos circulatorios y respiratorios simultáneamente. 
 
j. La fibrilación ventricular consiste en el movimiento anárquico del corazón, el cual no 
sigue su ritmo normal y deja de enviar sangre a los distintos órganos. 
 
k. El umbral de fibrilación ventricular depende de parámetros fisiológicos y eléctricos, 
por ello se ha tomado la curva C1 como límite para diseño de equipos de protección. 
Los valores umbrales de corriente en menos de 0,2 segundos se aplican solamente 
durante el período vulnerable del ciclo cardíaco. 
 
l. Electrización es un término para los accidentes con paso de corriente no mortal. 
 
m. La electrocución se da en los accidentes con paso de corriente, cuya consecuencia 
es la muerte, la cual puede ser aparente, inmediata o posterior. 
 
n. La tetanización muscular es la anulación de la capacidad del control muscular, la 
rigidez incontrolada de los músculos como consecuencia del paso de una corriente 
eléctrica.  
 
o. La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que 
regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. Casi siempre por 
contracción del diafragma. 
 
p. Las quemaduras o necrosis eléctrica se producen por la energía liberada al paso de 
la corriente (calentamiento por efecto Joule) o por radiación térmica de un arco 
eléctrico. 
 
q. El bloqueo renal o paralización de la acción metabólica de los riñones, es producido 
por los efectos tóxicos de las quemaduras o mioglobinuria. Pueden producirse otros 
efectos colaterales tales como fracturas, conjuntivitis, contracciones, golpes, 
aumento de la presión sanguínea, arritmias, fallas en la respiración, dolores sordos, 
paro temporal del corazón, etc. 
 
r. El cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad. Para efectos de cálculos, 
se ha normalizado la resistencia como 1 000 Ω. Experimentalmente se mide entre 
las dos manos sumergidas en solución salina, que sujetan dos electrodos y una 
placa de cobre sobre la que se para la persona. En estudios más profundos el cuerpo 
humano se ha analizado como impedancias (Z) que varían según diversas  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 39 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 condiciones (ver Figura 1.5.1.2. b .). Los órganos como la piel, los músculos, etc., 
presentan ante la corriente eléctrica una impedancia compuesta por elementos 
resistivos y capacitivos. 
 
s. Los estados en función del grado de humedad y su tensión de seguridad asociada 
son:  
 
1. Piel perfectamente seca (excepcional): 80 V  
 
2. Piel húmeda (normal) en ambiente seco: 50 V 
 
3. Piel mojada (más normal) en ambientes muy   húmedos: 24 V 
 
4. Piel sumergida en agua (casos especiales): 12 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.5.1.2. b.  Impedancia del cuerpo. 
 
Nota 1:  La alta dependencia de la impedancia del cuerpo con el contenido de agua en la piel obliga a que, en las instalaciones  
eléctricas en áreas mojadas, tales como cuartos de baños, mesones de cocina, terrazas, espacios inundados, se deben tomar 
mayores precauciones como el uso de tomacorriente o interruptores con protección de falla a tierra y el uso d e muy baja 
tensión en instalaciones como las de piscinas. 
 
1.5.1.3. Factores de riesgo eléctrico más comunes  
 
Por regla general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo y ante la 
imposibilidad de controlarlos todos en forma permanente, se seleccionaron algunos 
factores, que al no tenerlos presentes ocasionan la mayor cantidad de accidentes.  
 
El tratamiento preventivo de la problemática del riesgo de origen eléctrico obliga a saber 
identificar y valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda algún accidente. Por 
ello, es necesario conocer claramente el concepto de riesgo; a partir de ese conocimiento, 
del análisis de los factores que intervienen y de las circunstancias particulares, se tendrán 
 
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 40 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 criterios objetivos que permitan detectar la situación de riesgo y valorar su grado de 
peligrosidad. Identificado el riesgo, se han de seleccionar las medidas preventivas 
aplicables.  
 
En la Tabla 1.5. 1.3. a. se ilustran algunos de los factores de riesgo eléctrico más comunes, 
sus posibles causas y algunas medidas de protección. 
 
Tabla 1.5. 1.3. a. Factores de riesgos eléctricos más comunes.     
 ARCOS ELÉCTRICOS 
 
POSIBLES CAUSAS: Malos contactos, cortocircuitos, 
aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de 
transformadores con carga, apertura de transformadores 
de corriente, apertura de transformadores de potencia con 
carga sin utilizar equipo extintor de arco, apertura de 
transformadores de corriente en secundarios con carga, 
manipulación indebida de equipos de medida, materiales o 
herramientas olvidadas en gabinetes, acumulación de 
óxido o partículas conductoras, descuidos en los trabajos 
de mantenimiento.  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  Utilizar materiales 
envolventes resistentes a los arcos, mantener una 
distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo 
y gafas de protección contra los rayos ultravioletas.  
  
AUSENCIA DE ELECTRICIDAD (EN DETERMINADOS 
CASOS) 
 
POSIBLES CAUSAS : Apagón o corte del servicio, no 
disponer de un sistema ininterrumpido de potencia - UPS, 
no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. 
Por ejemplo: Lugares donde se exijan plantas de 
emergencia como hospitales y aeropuertos.  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  Disponer de sistemas 
ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia 
con transferencia automática.  
  
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
 
POSIBLES CAUSAS: Falla en el diseño, violación de 
anchos de zonas de servidumbre, mediciones con equipo 
no calibrado.  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Respetar los anchos de 
zonas de servidumbre y los valores de límites de 
exposición a campos electromagnéticos.  
  
CONTACTO DIRECTO 
 
POSIBLES CAUSAS: Negligencia de técnicos o impericia 
de no técnicos, violación de las distancias mínimas de 
seguridad.  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Establecer distancias de 
seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o 
recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores 
diferenciales, elementos de protección personal, puesta a 
tierra, probar ausencia de tensión, doble aislamiento.  
 
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 41 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
   
 
CONTACTO INDIRECTO 
 
POSIBLES CAUSAS:  Fallas de aislamiento, mal 
mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra.  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  Separación de circuitos, 
uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, 
conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, 
interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y 
correctivo.  
  
CORTOCIRCUITO 
 
POSIBLES CAUSAS:  Fallas de aislamiento, impericia de 
los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, 
humedades, equipos defectuosos.  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  Interruptores automáticos 
con dispositivos de disparo de máxima corriente o 
cortacircuitos fusibles.  
  
ELECTRICIDAD ESTÁTICA 
 
POSIBLES CAUSAS : Unión y separación constante de 
materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases 
con la presencia de un aislante.  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  Sistemas de puesta a tierra, 
conexiones equipotenciales, aumento de la humedad 
relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y 
radiactivos, pisos conductivos. 
 
  
EQUIPO DEFECTUOSO 
 
POSIBLES CAUSAS:  Mal mantenimiento, mala 
instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte 
inadecuado. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  Mantenimiento predictivo y 
preventivo, construcción de instalaciones siguiendo las 
normas técnicas, caracterización del entorno 
electromagnético.  
  
RAYOS 
 
POSIBLES CAUSAS:  Fallas en: el diseño, construcción, 
operación, mantenimiento del sistema de protección. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  Pararrayos, bajantes, 
puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, 
topología de cableados. Además suspender actividades de 
alto riesgo, cuando se tenga personal al aire libre. 
 
 
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 42 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
   
SOBRECARGA 
 
 POSIBLES CAUSAS:  Superar los límites nominales de 
los equipos o de los conductores, instalaciones que no 
cumplen las normas técnicas, conexiones flojas, 
armónicos, no controlar el factor de potencia. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  Uso de Interruptores 
automáticos con relés de sobrecarga, interruptores 
automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, 
fusibles bien dimensionados, dimensionamiento técnico de 
conductores y equipos, compensación de energía reactiva 
con banco de condensadores. 
 
  
TENSIÓN DE CONTACTO 
  
POSIBLES CAUSAS:  Rayos, fallas a tierra, fallas de 
aislamiento, violación de distancias de seguridad. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  Puestas a tierra de baja 
resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del 
piso, equipotencializar. 
  
TENSIÓN DE PASO 
 
POSIBLES CAUSAS:  Rayos, fallas a tierra, fallas de 
aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el 
despeje de la falla,  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  Puestas a tierra de baja 
resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del 
piso, equipotencializar.  
 
1.5.1.4. Evaluación del nivel de riesgo  
 
Para la elaboración del presente Reglamento se tuvieron en cuenta los elevados gastos en 
que frecuentemente incurren el Estado y las personas o entidades afectadas cuando se 
presenta un accidente de origen eléctrico, los cuales superan significativamente las 
inversiones que se hubieren requerido para minimizar o eliminar el riesgo.  
 
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá que una instalación eléctrica es de 
PELIGRO INMINENTE  o de ALTO RIESGO , cuando carezca de las medidas de protección 
frente a condiciones donde se comprometa la salud o la vida de personas, tales como: 
ausencia de la electricidad, arco eléctrico, contacto directo e indirecto con partes 
energizadas, rayos, sobretensiones, sobrecargas, cortocircuitos, tensiones de paso, 
contacto y transferidas que excedan límites permitidos. 
 
1.5.1.4. 1. Matriz de análisis de riesgos  
 
Con el fin de evaluar el nivel o grado de riesgo de tipo eléctrico, se puede aplicar la siguiente 
matriz para la toma de decisiones (Tabla 1. 5.1.4.1. a.). La metodología a seguir en un caso 
en particular, es la siguiente: 
 
a. Definir el factor de riesgo que se requiere evaluar o categorizar. 
 
b. Definir si el riesgo es potencial o real. 
 
 
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 43 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 c. Determinar las consecuencias para las personas o animales, económicas, 
ambientales y de imagen de la empresa. Estimar dependiendo del caso particular 
que analiza.  
 
d. Buscar el punto de cruce dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia (1, 
2, 3, 4, 5) y a la frecuencia determinada (a, b, c, d, e): esa será la valoración del 
riesgo para cada clase. 
 
e. Repetir el proceso para la siguiente clase hasta que cubra todas las posibles 
pérdidas. 
 
f. Tomar el caso más crítico de los cuatro puntos de cruce, el cual será la categoría o 
nivel del riesgo. 
 
g. Tomar las decisiones o acciones, según lo indicado en la Tabla 1. 5.1.4.1 . b. 
 
Tabla 1.5. 1.4.1. a. Matriz para análisis de riesgos. 
 
RIESGO A 
EVALUAR:        ____________ por  ______________________    (al) o (en) ________________________________ 
                EVENTO O EFECTO                                 FACTOR DE RIESGO                                                          FUENT E 
                                                                              (CAUSA) 
 
                      (Ej: Quemaduras)                                   (Ej: Arco eléctrico)                                                       (Ej: Celda de 13,8 KV) 
 
          
 RIESGO  POTENCIAL                    RIESGO MATERIALIZADO 
  
                                PROBABILIDAD  
 
 
C 
O 
N 
S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
S  
En personas   
Económicas  
Ambientales   
En la imagen 
de la empresa   E D C B A 
No ha ocurrido 
en el sector  Ha ocurrido 
en el sector  Ha ocurrido 
en la 
empresa Sucede varias 
veces al año en 
la empresa Sucede varias 
veces al mes 
en la empresa  
 
Una o más 
muertes Daño grave en 
infraestructura. 
Interrupción 
regional  
Contaminación 
irreparable  
Internacional 5  
MEDIO  
ALTO   
ALTO  
ALTO  
MUY ALTO 
Incapacidad 
parcial 
permanente Daños mayores, 
salida de 
subestación 
 Contaminación 
mayor  
Nacional 4  
MEDIO   
MEDIO   
MEDIO  
ALTO   
ALTO  
Incapacidad 
temporal 
(>1 dia) Daños severos. 
Interrupción 
temporal 
 Contaminación 
localizada  
Regional 3  
BAJO   
MEDIO  
MEDIO  
MEDIO  
ALTO  
Lesión menor 
(Sin 
incapacidad) Daños 
importantes. 
Interrupción 
breve 
  
Efecto menor  
Local 2  
BAJO   
BAJO   
MEDIO  
MEDIO  
MEDIO 
Molestia 
funcional 
(Afecta 
rendimiento 
laboral)   
Daños leves. 
No interrupción  
Sin efecto  
Interna 1  
MUY BAJO   
BAJO   
BAJO   
BAJO   
MEDIO 
 
 ______________________ _____                 ______________________                _______________________                _____________ 
                  Evaluador                                       Matrícula profesional                         Lugar de la evaluación                           Fecha 
 
 
 
 
 
Tabla 1.5.1.4.1. b . Decisiones y acciones para controlar el riesgo. 
 
COLOR 
  
NIVEL DE 
RIESGO 
  
DECISIONES A TOMAR Y CONTROL  
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS 
  
 
Muy alto 
  
Inadmisible para trabajar.  Hay que eliminar fuentes 
potenciales, hacer reingenierí a o minimizarlo y volver a 
valorarlo en grupo, hasta reducirlo. 
 
Requiere permiso especial de trabajo.  
Buscar procedimientos alternativos si se decide 
hacer el trabajo. La alta dirección participa y 
aprueba el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y 
autoriza su realización, mediante un Permiso 
Especial de Trabajo (PES). 
 
  
Alto 
  
Minimizarlo.  Buscar alternativas que presenten menor 
riesgo. Demostrar cómo se va a controlar al riesgo, aislar con 
barreras o distancia, usar EPP.  
Requiere permiso especial de trabajo. 
  
El jefe o supervisor del área involucrada, aprueba 
el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el Permiso 
de Trabajo (PT) presentados por el líder a cargo 
del trabajo. 
  
 
 
Medio 
  
Aceptarlo . Aplicar los sistemas de control (Minimizar, aislar , 
suministrar EPP, procedimientos, protocolos, lista de 
verificación, usar EPP). 
  
El líder de grupo de trabajo diligencia el Análisis 
de Trabajo Seguro (ATS) y el jefe de área 
aprueba el Permiso de Trabajo (PT) según 
procedimiento establecido.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 44 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 Requiere permiso de trabajo. 
 
  
 
 
Bajo 
  
Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir los 
procedimientos establecidos. Utilizar EPP. 
 
No requiere permiso especial de trabajo.  
  
El líder del trabajo debe verificar: 
• ¿Qué puede salir mal o fallar? 
• ¿Qué puede causar que algo salga mal o 
falle? 
• ¿Qué podemos hacer para evitar que algo 
salga mal o fal le? 
 
  
Muy bajo  
  
Vigilar posibles cambios.   
No afecta la secuencia de las actividades. 
 
1.5.1.4.2. Criterios para determinar alto riesgo  
 
Para determinar la existencia de alto riesgo, la situación debe ser evaluada por una persona 
competente en electrotecnia y basarse, como mínimo en los siguientes criterios: 
 
a. Que existan condiciones peligrosas, plenamente identificables, especialmente 
carencia de medidas preventivas específicas contra los factores de riesgo eléctrico; 
equipos, productos o conexiones defectuosas; insuficiente capacidad para la carga 
de la instalación eléctrica; violación de distancias de seguridad; materiales 
combustibles o explosivos en lugares donde se pueda presentar arco eléctrico; 
presencia de lluvia, tormentas eléctricas y contaminación. 
 
b. Que el peligro tenga un carácter inminente, es decir, que existan indicios racionales 
de que la exposición al factor de riesgo conlleve a que se produzca el accidente.  
 
Esto significa que la muerte o una lesión física grave, un incendio o una explosión, 
puede ocurrir antes de que se haga un estudio a fondo del problema, para tomar las 
medidas preventivas. 
 
c. Que la gravedad sea máxima, es decir, que haya gran probabilidad de muerte, lesión 
física grave, incendio o explosión, que conlleve a que una parte del cuerpo o todo, 
pueda ser lesionada de tal manera que se inutilice o quede limitado su uso en forma 
permanente o que se destruyan bienes importantes de la instalación o de su entorno. 
 
d. Que existan antecedentes comparables, el evaluador del riesgo debe referenciar al 
menos un antecedente ocurrido con condiciones similares. 
 
1.5.1.4.3. Medidas a tomar en situaciones de riesgos  
 
En circunstancias que se evidencie ALTO RIESGO  o PELIGRO INMINENTE  para las 
personas, se debe interrumpir el funcionamiento de la instalación eléctrica, excepto en 
aeropuertos, áreas críticas de centros de atención médica o cuando la interrupción conlleve 
a un riesgo mayor; caso en el cual se deben tomar otras medidas de seguridad, tendientes 
a minimizar el riesgo.  
 
En estas situaciones, la persona competente que tenga conocimiento del hecho, debe 
informar y solicitar a la autoridad competente que se adopten medidas provisionales que 
mitiguen el riesgo, dándole el apoyo técnico que esté a su alcance; la autoridad que haya 
recibido el reporte debe comunicarse en el menor tiempo posible con el responsable de la 
operación de la instalación eléctrica, para que realice los ajustes requeridos y lleve la 
instalación a las condiciones reglamentarias; de no realizarse dichos ajustes, se debe 
informar inmediatamente al organismo de control y vigilancia, quien tomará la medidas 
pertinentes. 
 
1.5.1.4.4. Notificación de accidentes  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 45 de 45  
                                                             
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”  
 
 
  
 
 
 
 
 En los casos de accidentes de origen eléctrico con o sin interrupción del servicio de energía 
eléctrica, que tengan como consecuencia la muerte, lesiones graves de personas, animales 
o afectación grave de inmuebles por incendio o explosión, la persona que tenga 
conocimiento del hecho debe comunicarlo en el menor tiempo posible a la autoridad 
competente o a la empresa prestadora del servicio.  
 
Las empresas responsables de la prestación del servicio público de energía eléctrica deben 
reportar cada tres meses al Sistema Único de Información (SUI) los accidentes de origen 
eléctrico ocurridos en sus redes y aquellos con pérdida de vidas en las instalaciones de sus 
usuarios. Para ello, debe recopilar los accidentes reportados directamente a la empresa y 
las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, el Sistema de Información de Riesgos 
Laborales administrado por el Ministerio del Trabajo o la autoridad que haga sus veces en 
dicha jurisdicción, siguiendo las condiciones establecidas por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en su calidad de administrador de dicho sistema; el 
reporte debe contener como mínimo el nombre del accidentado, tipo de lesión, causa del 
accidente, lugar y fecha, y las medidas tomadas. Esta información será para uso exclusivo 
de las entidades de control, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social 
y Ministerio de Minas y Energía. El incumplimiento de este requisito, el encubrimiento o 
alteración de la información sobre los accidentes de origen eléctrico, será considerado un 
incumplimiento a las disposiciones previstas en el RETIE . 
 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 1 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 LIBRO 2 – PRODUCTOS OBJETO DEL RETIE 
 
TÍTULO 1 – OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ...........................................................................  3 
Artículo 2.1.1. Objeto .....................................................................................................................  3 
Artículo 2.1.2. Campo de aplicación ..............................................................................................  3 
TÍTULO 2 – REQUISITOS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ......................................................................................................  13 
Artículo 2.2.1. Alcance general de la información de productos .................................................  15 
Artículo 2.2.2. Disposición y acceso a la información de público conocimiento .........................  15 
TÍTULO 3 – REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ......................................................................................................  16 
Artículo 2.3.1. Aerogeneradores ..................................................................................................  16 
Artículo 2.3.2. Aisladores eléctricos .............................................................................................  16 
Artículo 2.3.3. Baterías o sistemas de acumulación eléctrica .....................................................  20 
Artículo 2.3.4. Cajas y conduletas ...............................................................................................  21 
Artículo 2.3.5. Cargadores de baterías para vehículos eléctricos ...............................................  24 
Artículo 2.3.6. Cercas eléctricas y sus generadores de pulso ....................................................  25 
Artículo 2.3.7. Cintas aislantes eléctricas ....................................................................................  26 
Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes .....................................................................................  28 
Artículo 2.3.9. Condensadores de potencia superior a 3 kVAR y bancos de condensadores con 
potencia nominal superior a 5 kVAR de baja y de media tensión ...............................................  30 
Artículo 2.3.10. Conductores y cables .........................................................................................  32 
Artículo 2.3.11. Cuartos de subestación paquetizados o prefabricados .....................................  44 
Artículo 2.3.12. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias ..........................  45 
Artículo 2.3.13. Duchas y calentadores de paso eléctricos .........................................................  48 
Artículo 2.3.14. Electrobombas ....................................................................................................  49 
Artículo 2.3.15. Electrodos de puesta a tierra y puestas a tierra temporales ..............................  50 
Artículo 2.3.16. Elementos de conexión (conectores, terminales, empalmes y bornes para 
conductores eléctricos) ................................................................................................................  53 
Artículo 2.3.17. Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión ............................  56 
Artículo 2.3.18. Equipos de maniobra y control ...........................................................................  60 
Artículo 2.3.19. Equipos para espacio con confinamiento de equipo eléctrico ...........................  63 
Artículo 2.3.20. Extensiones y multitomas ...................................................................................  65 
Artículo 2.3.21. Fusibles y portafusibles para instalaciones eléctricas .......................................  66 
Artículo 2.3.22. Herrajes y accesorios para líneas de transmisión y redes de distribución ........  68 
Artículo 2.3.23. Inversores ...........................................................................................................  70 
Artículo 2.3.24. Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos ...................................  71 
Artículo 2.3.25. Paneles solares fotovoltaicos .............................................................................  74 
Artículo 2.3.26. Postes y estructuras para redes de distribución y alumbrado público ...............  76 
Artículo 2.3.27. Productos para instalaciones especiales, equipos especiales, minas, túneles y 
cavernas ......................................................................................................................................  87 
Artículo 2.3.28. Reguladores o controladores de tensión para carga de baterías ......................  87  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 2 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Artículo 2.3.29. Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus 
accesorios y soportes ..................................................................................................................  88 
Artículo 2.3.30. Sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) ......................................................  95 
Artículo 2.3.31. Tableros eléctricos y celdas ...............................................................................  96 
Artículo 2.3.32. Transformadores eléctricos ..............................................................................  103 
Artículo 2.3.33. Unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o controladores de tensión
 ...................................................................................................................................................  106 
 
 
   
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 3 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 LIBRO 2 – PRODUCTOS 
TÍTULO 1 – OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 2.1.1. Objeto  
 
Este libro de l Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, tiene por objeto 
establecer los requisitos y ensayos mínimos aplicables a los equipos y productos con el fin 
de promover su adecuada utilización fijando los parámetros mínimos de calidad, desempeño 
y seguridad. 
 
Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear obstáculos o 
barreras técnicas al comercio o al ejercicio de la libre empresa, garantiza que los equipos y 
productos utilizados en procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y 
uso final de la energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos: 
 
a. La protección de la vida y la salud humana. 
 
b. La protección de la vida animal y vegetal. 
 
c. La preservación del medio ambiente. 
 
d. La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. 
 
Para cumplir estos objetivos legítimos, el presente Reglamento se basó en los siguientes 
objetivos específicos:  
 
a. Unificar los requisitos de seguridad para los productos eléctricos de mayor 
utilización, con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su funcionamiento. 
 
b. Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización 
o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión del cumplimiento de las 
exigencias del presente Reglamento. 
 
c. Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía y con 
esto a la protección del medio ambiente. 
 
Artículo 2.1.2. Campo de aplicación  
 
El presente Reglamento aplica a los productos utilizados en los sistemas e instalaciones 
eléctricas, en los siguientes términos: 
 
2.1.2.1. Productos objeto del reglamento 
 
Este Reglamento aplica a los productos de mayor utilización en los sistemas e instalaciones 
eléctricas y están directamente relacionados con el objeto y campo de aplicación del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, los cuales están incluidos en la 
Tabla 2.1.2.1. a. 
 
Tabla 2.1.2.1. a. Productos objeto del RETIE 
Ítem Producto 
1*  Aerogeneradores eléctricos de más de 25 V en c.a o más de 48 V en c.c 
2 Aisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas, redes, subestaciones y 
barrajes eléctricos, de tensión superior a 100 V. 
3* Arrancadores directos.  
4* Baterías o acumuladores de carga eléctrica para uso en procesos de generación, transmisión y 
distribución eléctrica, sistemas de potencia ininterrumpida (UPS), sistemas solares fotovoltaicos, eólicos 
o de almacenamiento de carga para inyectar a la red eléctrica de uso general.  
5 Cables y conductores de cobre, aluminio y acero para uso eléctrico  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 4 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Ítem Producto 
6 Cajas y conduletas, metálicas y no metálicas, utilizados para conexiones de circuitos eléctricos, para 
alojar interruptores manuales y tomacorrientes, para alojar medidores y derivaciones. 
7 Cargadores de baterías para vehículos eléctricos distintos a patinetas, bicicletas y motocicletas. 
8 Celdas de media y alta tensión. 
9 Cinta aislante eléctrica  
10 Clavijas eléctricas para baja tensión. 
11 Condensadores de potencia superior a 3 kVAR y bancos de condensadores con potencia nominal 
superior a 5 kVAR de baja y de media tensión. 
12 Conectores, bornes, terminales y empalmes para conductores de circuitos eléctricos. 
13 Contactores eléctricos para corrientes superiores a 15 A. 
14  Cercas eléctricas y sus generadores de pulso. 
15 Crucetas de uso en estructuras de apoyo de redes eléctricas y brazos para postes de alumbrado 
público (metálicas, madera, fibras poliestéricas, concreto.) 
16* Cuartos de subestación paquetizados o prefabricados. 
16 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1000 V. 
17 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para 1000 V o más. 
18 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para 66 kV o más. 
18 Duchas eléctricas o calentadores eléctricos de paso. 
19 Electrobombas 
20 Electrodos de puesta a tierra en cobre, aleaciones con más del 80% en cobre, acero inoxidable, acero 
recubierto en cobre, acero con recubrimiento galvanizado o cualquier tipo de material usado como 
electrodo de puesta a tierra. 
21 Estructuras de líneas de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas y los perfiles metálicos 
exclusivos para ese uso. 
22 Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V. 
23 Fusibles y portafusibles para instalaciones eléctricas. 
24 Generadores eléctricos de potencia igual o mayor de1 kW, y grupos electrógenos  hasta 1000 kW 
25 Herrajes y accesorios para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica. 
26 Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1000 V. 
27 Interruptores manuales o “switches” de baja tensión y dimmers o atenuadores de luz (menor a 1000 
V). 
28 Interruptores de media tensión y cortacircuitos. 
29* Inversores de corriente continua a alterna, para sistemas solares fotovoltaicos, eólicos y otros 
sistemas de generación o almacenamiento de energía eléctrica que requiera conversión c.c./c.a. 
30 Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V c.a. y 48 V c.c., de potencias iguales o 
mayores a 375 W, monofásicos o polifásicos, incluyendo aquellos incorporados a reductores o 
amplificadores de velocidad. 
31 Multitomas eléctricas para tensión menor a 600 V. 
32 Paneles solares fotovoltaicos para uso en instalaciones eléctricas de construcciones residenciales, 
comerciales, industriales, de uso público o cualquier aplicación que inyecte corriente a la red eléctrica de 
uso general. 
33 Equipos especiales tales como: ascensores, escaleras electromecánicas, andenes móviles 
electromecánicos y rampas para el transporte de personas, grúas colgantes, elevadores de carga, 
polipastos, duplicadores de parqueo u otros y sistemas contraincendio (bombas contraincendio, motor 
para bomba contraincendio y su controlador).  
34 Postes de concreto, metálicos, madera u otros materiales, para uso en redes y líneas eléctricas y 
alumbrado público 
35 Productos eléctricos para instituciones de asistencia médica como: equipos de rayos X, monitor de 
aislamiento, transformador de aislamiento y tablero de aislamiento .  
36* Productos eléctricos incluidos en la Tabla 2.1.2.1. a. utilizados en instalaciones eléctricas en lugares 
clasificados como peligrosos, incluyendo minas, túneles y cavernas. 
37 Productos para sistemas cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas (incluye puertas 
cortafuego, ventanas tipo “dampers ”, fusibles térmicos y sellos cortafuego) 
38 Puestas a tierra temporales. 
39 Pulsadores eléctricos utilizados como accionamiento manual para conexión y desconexión de circuitos 
eléctricos 
40 Reconectadores y seccionadores de media tensión. 
41 Relés para protección contra sobrecargas. 
42* Reguladores o controladores de tensión para baterías usadas en sistemas solares fotovoltaicos o eólicos, 
o sistemas de acumulación para inyectar energía eléctrica a la red de uso general. 
43 Seccionalizadores con control manual/remoto 
44* Selectores de posición 
45 Sistemas Bandejas portacables para uso eléctrico. 
46 Sistemas de Canales y Sistema de conductos cerrados de sección no circular para uso eléctrico, 
metálicas y no metálicas. 
47 Sistemas Canalizaciones con barras o ductos con barras (Electrobarras, Electroductos, Bus de Barras 
o “Busway”).   
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 5 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Ítem Producto 
48 Sistemas de Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas (Tubos (conduit) 
metálicos). 
49 Sistemas de Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas (Tubos (conduit) no metálicos). 
50 Tableros eléctricos de baja tensión, incluyendo los armarios, cofres, envolventes o encerramientos 
utilizados para ensamble o construcción de tableros de tensión inferior o igual a 1000 V. 
51 Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. 
52 Transformadores eléctricos de distribución y de potencia de capacidad mayor o igual a 3 kVA y tensión 
mayor de 100 V. 
53 Unidades de potencia ininterrumpida (UPS). 
54 Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión) de potencia mayor o igual a 500 VA. 
 
Nota:  El presente Reglamento aplica a los productos con los nombres comerciales incluidos en la Tabla 2.1.2.1. a. y a los que 
utilizando nombres distintos tienen el mismo uso. Las partidas del arancel de aduanas no serán las que determinan la 
aplicación de este Reglamento, puesto que en estas se pueden clasificar productos que no son objeto del RETIE y además 
son susceptibles de modificación por la autoridad competente. 
 
Los ítems marcados con un asterisco (*) corresponden a los productos que son incluidos por primera vez en el reglamento. 
 
Para efectos de control y vigilancia, la Tabla 2.1.2.1. b. muestra algunas partidas 
arancelarias y las notas marginales que precisan las condiciones en las cuales un producto 
está exclui do de su cumplimiento por ser destinado a aplicaciones distintas al alcance y por 
tal razón no requieren demostrar conformidad con el RETIE.  
 
Tabla 2.1.2.1. b . Algunas partidas arancelarias  
Partida 
Arancelaria Descripción según arancel Nota marginal para aplicar o excluir un 
producto del cumplimiento del RETIE 
3917210000 
 
3917219000 Tubos rígidos de polímeros de 
etileno. 
Los demás tubos rígidos de 
polímeros de etileno.  
Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas, (tubos (Conduit) ). 
3917220000 Tubos rígidos de polímeros de 
propileno. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas, (tubos (Conduit) ). 
3917230000 
3917239000 Tubos rígidos de polímeros de 
cloruro de vinilo. 
Los demás tubos rígidos de 
polímeros de cloruro de vinilo.  
Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas, (tubos (Conduit) ). 
3917291000 
 Tubos rígidos, de los demás 
plásticos, de fibra vulcanizada. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas, (tubos (Conduit) ). 
3917299000 
3917299900 Los demás tubos rígidos, de los 
demás plásticos. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas, (tubos (Conduit) ). 
 
3919100000 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras 
y demás formas planas, 
autoadhesivas, de plástico, incluso 
en rollos de anchura inferior o igual 
a 20 cm.  
Aplica única y exclusivamente a cinta aislante de uso 
eléctrico. 
3919901100 
3919901900 
3919909000 Polímeros de etileno.  
En rollos de anchura inferior o igual 
a 1 m. 
Las demás.  
Aplica única y exclusivamente a cinta aislante de uso 
eléctrico. 
3925900000 Canalizaciones no metálicas. Aplica únicamente a canaletas, canalizaciones plásticas 
para instalaciones eléctricas. 
3926909090 Las demás manufacturas de plástico 
y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 
39.14. Aplica únicamente a bandejas portacables para uso 
eléctrico. 
7222111000 
7222119000 
7326901000 
7326909000 Electrodos de puesta a tierra en 
cobre, aleaciones con más del 80% 
en cobre, acero inoxidable, acero 
recubierto en cobre, acero con 
recubrimiento galvanizado o  
 
 
Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra 
(varillas de puesta a tierra).  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 6 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Partida 
Arancelaria Descripción según arancel Nota marginal para aplicar o excluir un 
producto del cumplimiento del RETIE 
7407100000 
7407210000 cualquier tipo de material usado 
como electrodo de puesta a tierra. 
 
7304310000 Los demás tubos y perfiles huecos, 
sin soldadura (sin costura), de hierro 
o acero sin alear, de sección 
circular, estirados o laminados en 
frío. Aplica únicamente a tuberías metálicas para 
instalaciones eléctricas (tubos (Conduit) metálicos). 
7304390000 Los demás tubos y perfiles huecos, 
sin soldadura (sin costura), de hierro 
o acero sin alear, de sección 
circular. Aplica únicamente a tuberías metálicas para 
instalaciones eléctricas (tubos (Conduit) metálicos). 
7304510000 
7304590000 
7304900000 Los demás tubos y perfiles huecos, 
sin soldadura (sin costura), de 
sección circular, de los demás 
aceros aleados, estirados o 
laminados en frío y los demás. Aplica únicamente a tubos y tuberías metálicas para 
instalaciones eléctricas (tubos (Conduit) metálicos). 
7304590000 Los demás tubos y perfiles huecos, 
sin soldadura (sin costura), de 
sección circular, de los demás 
aceros aleados. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas (tubos (Conduit) ). 
7306309900 Los demás tubos soldados 
longitudinalmente. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas (tubos (Conduit) ). 
7306610000 Los demás tubos y perfiles huecos 
de sección cuadrada o rectangular. Aplica únicamente a canaletas, canalizaciones 
metálicas para instalaciones eléctricas. 
7307920000 
7307990000 Accesorios de tuberías metálicos, 
como curvas, uniones, roscados o 
no roscados Aplica únicamente a accesorios de tubería eléctrica 
((Conduit) metálicos). 
7308200000 Torres y castilletes, de fundición, 
de hierro o de acero, excepto las 
construcciones prefabricadas de la 
partida 94.06. Aplica únicamente a torres, postes y demás estructuras 
metálicas para transporte o distribución de energía 
eléctrica. 
7308300000 Puertas cortafuego (si la puerta es 
de fundición de Hierro o Acero). Aplica únicamente a puertas cortafuego. 
7308909000 
7610900000 Ventanas cortafuego o dampers de 
acero/hierro de aluminio. Aplica únicamente a ventanas cortafuego o dampers. 
7312109000 Cables de aluminio sin aislar con 
alma de acero para uso eléctrico. Aplica únicamente para cables de aluminio sin aislar 
con alma de acero para uso eléctrico. 
7314390000 Las demás redes y rejas soldadas 
en los puntos de cruce. Aplica únicamente a bandejas portacables metálicas. 
 
7326190000 Las demás manufacturas de hierro 
o de acero forjadas o estampadas 
pero sin trabajar de otro modo. Aplica únicamente a herrajes galvanizados utilizados 
en líneas y redes eléctricas, así como a los perfiles 
galvanizados para torres de líneas de transmisión o 
redes de distribución. 
7326901000 
7326909000  
Barras de hierro o de acero. Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con 
recubrimiento de cobre o cinc, acero inoxidable u otro 
material, para protección contra la corrosión. 
7407100000 Barras y perfiles de cobre refinado o 
de aleaciones de cobre. Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra y 
barras para uso eléctrico. 
7407210000 Barras y perfiles a base de cobre-
cinc (latón). Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con 
recubrimiento de cobre o aleaciones cobre-cinc y barras 
para uso eléctrico. 
7408110000 Alambre de cobre refinado con la 
mayor dimensión de la sección 
transversal superior a 6 mm. Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso eléctrico, 
no aplica a alambrón sin trefilar. 
7408190000 Los demás alambres de cobre 
refinado. Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso en 
conductores eléctricos. No aplica a alambrón de cobre 
sin trefilar o cuando se fabrique o importe 
exclusivamente para incorporarlo como parte 
constitutiva de automotores, navíos, aeronaves,  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 7 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Partida 
Arancelaria Descripción según arancel Nota marginal para aplicar o excluir un 
producto del cumplimiento del RETIE 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás máquinas y herramientas. 
 
 
7413000000  
 Cables, trenzas y artículos similares 
de cobre, sin aislar para electricidad. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas en 
conductores de instalaciones eléctricas. No aplica 
cuando se importe o fabrique exclusivamente para 
incorporarlo como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de 
electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas. 
7604101000 
7604291000 Barras de aluminio sin alear o 
aleadas.  
Aplica únicamente a electroductos o buses de barras 
para uso eléctrico. 
7605110000 
7605190000 Alambres de aluminio con la mayor 
dimensión de la sección transversal 
superior a 7 mm 10 y las demás.  
Aplica únicamente a alambres para uso eléctrico. 
 
 
7614100000  
Cables, trenzas y similares, de 
aluminio, con alma de acero, sin 
aislar para electricidad. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas como 
conductores en instalaciones eléctricas. No aplica 
cuando estos se importen o se fabriquen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y 
herramientas. 
 
 
7614900000  
 
Los demás cables, trenzas y 
similares, de aluminio, sin aislar 
para electricidad. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas como 
conductores en instalaciones eléctricas. No aplica 
cuando estos se importen o se fabriquen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y 
herramientas. 
 
8413 
 Bombas propulsadas por motores 
eléctricos (electrobombas), para 
bombeo de líquidos. Aplica exclusivamente a las electrobombas y a los 
motores eléctricos y demás elementos de conexión, 
protección y control eléctrico, instalados en las bombas 
para líquidos. No aplica a la bomba. 
8413702100 
8531100000 Sistema contraincendios. Aplica únicamente a sistema contraincendios tales 
como: bombas contra incendio y su controlador. 
 
8428  
Ascensores, escaleras mecánicas, 
transportadores, pasillos móviles y 
otros. Aplica exclusivamente a equipos especiales tales 
como: ascensores, escaleras electromecánicas, 
pasillos, andenes y rampas para el transporte de 
personas, grúas colgantes, elevadores de carga, 
polipastos, duplicadores de parqueo u otros. 
8431310000 Partes de ascensores y escaleras 
Eléctricas. Aplica únicamente a los equipos eléctricos incluidos en 
la Tabla 2.1.2.1. a., de más de 25 V c.a.  
 
 
 
      8501   
 
 
 
 
Motores y generadores eléctricos. Aplica a motores y generadores eléctricos. Se 
excluyen los motores y generadores de tensiones 
menores o iguales a 25 V c.a. y 48 V c.c. Igualmente, 
los motores de potencia menor a 375 W y los 
generadores de potencia menor o igual a 1000 W, así 
como motores y generadores eléctricos que se 
importen o se fabriquen exclusivamente para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de 
electromedicina, y demás aparatos, máquinas y 
herramientas, siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas como equipos o 
instalaciones eléctricas especiales en este 
Reglamento.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 8 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Partida 
Arancelaria Descripción según arancel Nota marginal para aplicar o excluir un 
producto del cumplimiento del RETIE 
 
8502 Grupos electrógenos y convertidores 
rotativos eléctricos, tanto de 
encendido por compresión como por 
chispa. Aplica únicamente al generador eléctrico, grupo 
electrógeno y demás partes eléctricas, no aplica a la 
maquina motriz que lo mueve. Igualmente aplica a 
aerogeneradores eléctricos de más de 25 V en c.a o 
más de 48 V en c.c.  
 
 
 
 
8504211000 
  
 
 
Transformadores de dieléctrico 
líquido, de potencia inferior o igual a 
10 kVA. 
 Sólo aplica a transformadores de distribución y de 
potencia superior o igual a 3 kVA y a transformadores 
de aislamiento cualquiera que sea su potencia. No 
aplica cuando se fabriquen o importen exclusivamente 
para incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas en este 
Reglamento como equipos especiales o para 
instalaciones eléctricas especiales. 
 
8504343000 
  
 Transformadores.  
Aplica únicamente a transformadores de potencia. 
 
8504219000  
Los demás transformadores de 
dieléctrico líquido, de potencia 
superior a 10 kVA pero inferior o 
igual a 650 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio, u otra máquina o herramienta. 
 
8504221000  
Transformadores de dieléctrico 
líquido, de potencia superior a 650 
kVA pero inferior o igual a 1000 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio. 
 
8504229000  
Los demás transformadores de 
dieléctrico líquido, de potencia 
superior a 1000 kVA pero inferior o 
igual a 10000 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio. 
 
8504311010 Transformadores con tensiones 
inferiores o iguales a 35 kV, con 
frecuencias entre 10 y 20 kHz y 
corriente inferior o igual a 2 mA. No aplica a transformadores de potencia menor de 3 
kVA.  
No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, 
equipos de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio, u otra máquina 
o herramienta. 
8504311090 
8504319000 Los demás transformadores con 
tensiones inferiores o iguales a 35 
kV, con frecuencias entre 10 y 20 
kHz y corriente inferior o igual a 2 
mA No aplica a transformadores de potencia menor de 3 
kVA.  
No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, 
equipos de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio, u otra máquina 
o herramienta. 
 
 
8504321000  
 
Los demás transformadores 
eléctricos, de potencia superior a 1 
kVA pero inferior o igual a 10 kVA. No aplica a transformadores de potencia menor de 3 
kVA. 
No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 9 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Partida 
Arancelaria Descripción según arancel Nota marginal para aplicar o excluir un 
producto del cumplimiento del RETIE 
herramientas no estén consideradas en este 
Reglamento    como   equipos   especiales   o   para 
instalaciones eléctricas especiales. 
 
 
8504329000  
 
Los demás transformadores 
eléctricos, de potencia superior a 10 
kVA pero inferior o igual a 16 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas en este 
Reglamento como equipos especiales o instalaciones 
eléctricas especiales 
 
8504330000  
Los demás transformadores 
eléctricos, de potencia superior a 16 
kVA pero inferior o igual a 500 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones o 
sistemas de radio. 
 
8504341000  
Los demás transformadores 
eléctricos, de potencia superior a 
500 kVA pero inferior o igual 1600 
kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones o 
sistemas de radio. 
 
8504342000  
Los demás transformadores 
eléctricos, de potencia superior a 
1.600 kVA pero inferior o igual a 
10.000 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones o 
sistemas de radio. 
 
8504343000  
Los demás transformadores 
eléctricos, de potencia superior a 
10.000 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones o 
sistemas de radio. 
8504401000 
 Unidades de alimentación 
estabilizada (UPS) y demás 
convertidores estáticos. Aplica únicamente a Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida (UPS), reguladores de tensión y 
cargadores de baterías para vehículos eléctricos. 
8504402000 Arrancadores electrónicos. Aplica únicamente a arrancadores electrónicos. 
8504409000 Unidades de alimentación 
estabilizada (UPS), demás 
convertidores estáticos y demás 
arrancadores. Aplica únicamente a Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida (UPS), reguladores de tensión , 
arrancadores y cargadores de baterías para vehículos 
eléctricos. 
8504409010 Rectificadores (cargadores) para 
baterías del tipo de los utilizados 
en vehículos eléctricos e 
híbridos enchufables. Aplica únicamente a cargadores de baterías para 
vehículos eléctricos distintos a patinetas, bicicletas y 
motocicletas. 
8504409090 Los demás rectificadores 
(cargadores). Aplica únicamente a inversores, convertidores, 
reguladores o controladores de tensión para baterías 
usadas en sistemas solares fotovoltaicos o eólicos, o 
sistemas de acumulación para inyectar energía 
eléctrica a la red de uso general. 
8507100000 
8507200000 
8507300000 
8507400000 
8507500000 
8507600000 La partida 85.07 comprende los 
acumuladores eléctricos, incluidos 
sus separadores, aunque sean 
cuadrados o rectangulares. La 
subpartida varía de acuerdo con el 
tipo de materia activa de los 
electrodos.   Aplica únicamente a las baterías, para uso en 
procesos de generación,  transmisión y distribución 
eléctrica, sistemas de potencia ininterrumpida (UPS), 
sistemas solares fotovoltaicos, eólicos o de 
acumulación de energía para ser inyectada a la red 
eléctrica de uso general. No aplica a baterías usadas 
en vehículos y otras aplicaciones.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 10 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Partida 
Arancelaria Descripción según arancel Nota marginal para aplicar o excluir un 
producto del cumplimiento del RETIE 
8507800000 De plomo, de los tipos utilizados 
para arranque de motores de 
émbolo (pistón).  
Los demás acumuladores de plomo.  
De níquel-cadmio. 
De níquel-hierro.  
De níquel- hidruro metálico.    
De iones de Litio.    
Los demás acumuladores. 
   8516100000 Calentadores eléctricos de agua, de 
calentamiento instantáneo y 
calentadores eléctricos de 
inmersión. Aplica únicamente a calentadores eléctricos de paso y 
a duchas eléctricas. 
 
8532 Condensadores de capacidad 
superior a 3 kVAR de baja y media 
tensión y bancos de condensadores 
con potencia nominal superior a 5 
kVAR de baja y de media tensión.  
Aplica únicamente a condensadores de capacidad 
superior a 3 kVAR de baja y media tensión y bancos de 
condensadores con potencia nominal superior a 5 kVAR 
de baja y de media tensión. 
8535100000 
8535210000 
8535290000 
8535300000 
8535401000 
8535402000 
8535409000 
8535901000 
8535909000 
 Aparatos para corte y 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme, o conexión de 
circuitos eléctricos de media 
tensión, como interruptores, 
conmutadores, cortacircuitos, 
pararrayos (DPS), limitadores de 
tensión, supresores de 
sobretensiones transitorias, 
tomacorrientes, cajas de empalme, 
y demás conectores, fusibles, 
disyuntores y seccionadores, para 
tensiones mayores a 1000 V.  
Aplica únicamente a fusibles, interruptores con fusible, 
cortacircuitos para redes de distribución, 
seccionadores, disyuntores o interruptores y 
reconectadores, dispositivos de protección contra 
sobretensiones, cajas de empalmes, y demás 
conectores para sistemas entre 1000 y 66000 V.  
8535210000 
8535290000 
8535909000 
8536101000 
8536102000 
8536209000 
8536901000 
8536901090 
8536902000 
  
 Aparatos eléctricos para empalme, 
corte, protección de circuitos 
eléctricos o para hacer conexiones 
con o en circuitos eléctricos, para 
tensiones no superiores a 1000 V. 
Aparatos eléctricos para empalme, 
corte, protección de circuitos 
eléctricos o para hacer conexiones 
con o en circuitos eléctricos, para 
tensiones superiores a 1000 V. 
Terminales, para una tensión 
inferior o igual a 24 V e intensidad 
inferior o igual a 30 A. 
Los demás aparatos de empalme o 
conexión para una tensión inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o 
igual a 30 A.  
 
 
Aplica únicamente para conectores, bornes, terminales 
y empalmes para conductores de circuitos eléctricos. 
853650  
Pulsadores eléctricos y selectores 
de posición. Aplica únicamente a pulsadores eléctricos y selectores 
de posición utilizados como accionamiento manual para 
conexión y desconexión de circuitos eléctricos. 
 
 
 
8536102000 
8536109000 
8536201000 
8536202000 
8536209000 
8536301000 
8536301100 
8536301900 
8536309000 Aparatos para corte y 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme, o conexión de 
circuitos eléctricos de baja tensión,
 como interruptores, 
conmutadores, relés, cortacircuitos, 
supresores de sobretensiones 
transitorias, clavijas y tomacorrientes 
(enchufes), cajas de empalme, y 
demás conectores y Fusibles, para 
tensiones menores a 1000V. 
Disyuntores para tensiones  
 
Aplica únicamente a relés, fusibles, interruptores con 
fusible, interruptores manuales y automáticos, 
dimmers o atenuadores de luz, seccionadores, clavijas 
y toma corrientes, dispositivos de protección contra 
sobretensiones, cajas de empalme, y demás 
conectores para sistemas de tensión inferior a 1000 V 
(baja tensión). Igualmente aplica a contactores y 
fusibles para tensión mayor a 100 V y corriente mayor 
a 15 A.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 11 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Partida 
Arancelaria Descripción según arancel Nota marginal para aplicar o excluir un 
producto del cumplimiento del RETIE 
8536401000 
8536409000 
8536411000 
8536419000 
8536491000 
8536491100 
8536491900 
8536499000 
    853650  
8536501990 
8536509010 
8536509090 
8536610000 
8536690000 
8536690010 
8536690090 
8536901000 
8536902000 
8536909000 nominales inferiores o iguales a 260 
v y para corrientes nominales 
inferiores o iguales a 30 A.  
Supresores de sobretensión 
transitoria ("amortiguadores de 
onda"), para una tensión inferior o 
igual a 1000 voltios. 
Relés para tensiones nominales 
inferiores o iguales a 260 V y para 
corrientes nominales inferiores o 
iguales a 30 A. 
Los demás relés para tensiones 
nominales inferiores o iguales a 1000 
V, pero superiores a 260 V. 
Relés para una tensión superior a 60 
V, pero inferior o igual a 260 V e 
intensidad inferior o igual a 30 A. 
Los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores, para 
una tensión inferior o igual a 260 V e 
intensidad inferior o igual a 30 A. 
Otros conmutadores para tensiones 
nominales hasta de 1000 V. 
Los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores, para 
tensiones inferiores o iguales a 1.000 
V. 
Las demás clavijas y tomas de 
corriente, para una tensión inferior o 
igual a 1000 V.  
No aplican cuando se fabrique o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas en este 
Reglamento como equipos especiales o instalaciones 
eléctricas especiales. 
7326909000 
8536901090 
8536909000  
Cajas .  Aplica únicamente a cajas y conduletas, metálicas y no 
metálicas, utilizados para conexiones de circuitos 
eléctricos, para alojar interruptores manuales y 
tomacorrientes, para alojar medidores y derivaciones y 
cajas de empalme. 
 
 
 
8537200000 Cuadros, paneles, consolas, 
armarios y demás soportes 
equipados con varios aparatos de 
las partidas 85.35 u 85.36, para 
control o distribución de electricidad, 
incluidos los que incorporen 
instrumentos o aparatos del 
Capítulo 90, así como los aparatos 
de control numérico, excepto los 
aparatos   de conmutación de la   
partida 85.17. Para una tensión 
superior a 1000 V.  
 
 
Aplica únicamente a celdas de media y alta tensión. 
    
 
   8537101000  
Cuadros, armarios, consolas y 
demás soportes para controladores 
lógicos programables (PLC), para 
una tensión inferior o igual a 1000 V. Aplica únicamente al tablero o armario que incorpore 
PLC. No aplica al PLC. No aplica cuando se fabriquen o 
importen exclusivamente para incorporados como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elem entos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y 
herramientas. 
   
 
 
  8537109000 Los demás cuadros, paneles, 
consolas, armarios y demás 
soportes equipados con varios 
aparatos de las partidas 85.35 u 
85.36, para control o distribución de 
electricidad, incluidos los que 
incorporen instrumentos o aparatos 
del capítulo 90, así como los Aplica a tableros de baja tensión. No aplica cuando se 
fabriquen o importen exclusivamente para incorporarlos 
como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás aparatos y máquinas 
siempre que tales máquinas no estén consideradas en 
este Reglamento como equipos especiales o  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 12 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Partida 
Arancelaria Descripción según arancel Nota marginal para aplicar o excluir un 
producto del cumplimiento del RETIE 
aparatos de conmutación de la 
partida 85.17, para una tensión 
menor o igual a 1000 V. instalaciones eléctricas especiales. 
 
 
 
 
8538100000 
    8538900000  
 
 
Cuadros, paneles, consolas, 
armarios y demás soportes, sin 
incluir aparatos y las demás partes 
destinadas a soportes de aparatos, 
sin incluir aparatos. 
Y cajas para alojar interruptores, 
medidores. Aplica únicamente a armarios, consolas gabinetes y en 
general a los encerramientos que sirven de protección 
y soporte de aparatos eléctricos o como cajas de 
conexión, cajas de medidores y en general a cajas 
usadas como encerramientos eléctricos.  
No aplica cuando se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas en este 
Reglamento como equipos especiales o instalaciones 
eléctricas especiales. 
 
8541400000 
8541401000 
  
 
Paneles solares fotovoltaicos. Aplica únicamente a paneles solares fotovoltaicos para 
uso en instalaciones eléctricas de construcciones 
residenciales, comerciales, industriales, de uso público 
o cualquier aplicación que inyecte corriente a la red 
eléctrica de uso general. 
8543701000 Electrificadores de cercas. Aplica únicamente a los generadores de pulsos o 
controladores de cercas eléctricas. 
8536901000 
8536902000 
8536690000 
854442 hasta 
854460 
8544491000 
8544491010 
8544491090 
8544499000 
8544499020 
8544499090  
 
Hilos, cables y demás conductores 
eléctricos aislados para tensión 
inferior o igual a 1000 V, provistos o 
no de piezas de conexión.  
 
 
Aplica únicamente a conductores eléctricos aislados 
incluyendo los armados, las extensiones, multitomas y 
canalizaciones con barras (bus de barras 
incorporadas) 
8544601000 
8544609000 Cables y demás conductores 
eléctricos aislados para tensión 
superior a 1000 V. Aplica únicamente a cables eléctricos aislados para 
media y alta y extra-alta tensión. 
8546100000  
Aisladores eléctricos, de vidrio. Aplica únicamente a aisladores eléctricos utilizados en 
barrajes, líneas de transmisión, subestaciones o redes 
de distribución eléctrica. 
8546200000  
Aisladores eléctricos, de cerámica. Aplica únicamente a aisladores eléctricos utilizados en 
soporte de barrajes, líneas de transmisión, 
subestaciones o redes de distribución. 
8546901000  
Aisladores eléctricos, de silicona. Aplica únicamente a aisladores eléctricos utilizados en 
soporte de barrajes, líneas de transmisión, 
subestaciones o redes de distribución. 
8546909000 Aisladores eléctricos, de las demás 
materias. Aplica únicamente a aisladores eléctricos utilizados en 
soporte de barrajes, líneas de transmisión, 
subestaciones o redes de distribución 
9022120000 
9022140000 
9022190000 
9022190090 Equipos de rayos X. Aparatos de 
tomografía regidos por una 
máquina automática de tratamiento 
o procesamiento de datos.  
Los demás, para uso médico, 
quirúrgico o veterinario.  
Equipos móviles para inspección 
no invasiva en aeropuertos. 
Los demás.  
 
Aplica únicamente a productos eléctricos para 
instituciones de asistencia médica, tales como: equipos 
de rayos X, monitor de aislamiento, transformador de 
aislamiento y tablero de aislamiento. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 13 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota: La no inclusión en la Tabla 2.1.2.1. b. de la partida arancelaria que sea aplicable a algún producto objeto del RETIE , no 
deberá ser excusa válida para incumplir el Reglamento. 
 
2.1.2.2. Excepciones 
 
Los productos considerados dentro de las Excepciones corresponden a aquellos que están 
dentro del objeto y alcance del presente reglamento, pero que dado su destino final 
específico y/o exclusivo de aplicación, no están obligados a demostrar conformidad con lo 
estipulado en el RE TIE. Siendo así, se exceptúa n del presente reglamento los siguientes 
productos: 
 
a. Productos utilizados en las instalaciones contempladas en el numeral 3.1.1.2 del 
Libro 3 
 
b. Productos que aun estando clasificados en la Tabla 2.1.2.1. a. estén destinados 
exclusivamente a: Materias primas, o componentes para la fabricación, ensamble, 
maquila o reparación de máquinas, aparatos, equipos u otros productos, a menos 
que se trate de equipos o productos utilizados en instalaciones especiales que 
requieran contar con certificación de producto, tales como los establecidos en el 
artículo 2.3.27 del presente Reglamento , para lo cual se debe especificar su destino 
final, cantidades, referencias, descripción técnica y seriales de las máquinas, 
aparatos, equipos o productos a exceptuar. Las excepciones se deben demostrar 
ante el ente de control y vigilancia SIC . 
 
c. Productos utilizados como muestras para certificación o investigaciones. 
 
d. Muestras no comercializables, usadas en ferias o eventos demostrativos. 
 
e. Productos para uso exclusivo como repuestos de equipos y máquinas, siempre que 
se justifiquen las cantidades de importación y/o de fabricación. 
 
Parágrafo 1:  Se aclara que, para los trámites de importación o comercialización 
de productos objeto del Reglamento, el Ministerio de Minas y Energía no otorga conceptos 
de excepción. Dichas condiciones de excepción están sujetas a la evaluación propia que 
haga el responsable de la mercancía, y deben ser debidamente justificadas ante los entes 
de control y vigilancia correspondientes, por tanto, las excepciones deben presentar registro 
de importación y obtener concepto de aprobación ante la VUCE.  
 
2.1.2.3. Exclusiones 
 
Los productos excluidos son aquellos que están por fuera del objeto y alcance del presente 
Reglamento técnico y/o de los cuales el Reglamento técnico ha establecido expresamente 
su no aplicación, por tanto, se excluyen del RETIE los productos que por sus 
especificaciones técnicas no se clasifican en la Tabla 2.1.2.1. a., así como tampoco a los 
productos de la Tabla 2.1.2.1. b. donde se precisa su exclusión por ser destinados a 
aplicaciones distintas al alcance del Reglamento.  
 
Los productores para Colombia que importen dichos productos no están obligados a 
presentar registro de importación ni concepto previo ante la VUCE. 
 
TÍTULO 2 – REQUISITOS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS 
EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Los productos objeto del presente Reglamento técnico, es decir los de mayor utilización en 
instalaciones eléctricas, en especial aquellos que pueden ser manipulados u operados por 
personal no competente, son los incluidos en la Tabla 2.1.2.1. a. del presente Libro. Tales 
productos deben cumplir los requisitos generales y los particulares y los ensayos mínimos 
requeridos que le apliquen al producto, los cuales son señalados en el presente Libro:  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 14 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
a. Cumplir los requisitos y demostrar su cumplimiento mediante Certificado de 
Conformidad de Producto, expedido por un organismo de certificación acreditado.  
 
b. El Certificado de Conformidad de Producto debe hacer clara y precisa referencia al 
producto que le aplica. Tanto el productor como el comercializador para Colombia, 
debe verificar que el producto a comercializar corresponda al producto certificado. 
En los certificados de producto emitidos por los organismos de certificación, se debe 
indicar de manera inequívoca las familias de acuerdo con el artículo 4.2.3.  
establecidas en el presente Reglamento o referencias individuales de cada producto 
que se ha certificado. Productos objeto del presente Reglamento que no demuestren 
la conformidad serán considerados productos que comprometen la seguridad de las 
personas. 
 
c. Los productos objeto del RETIE incluidos en la Tabla 2.1.2.1. a., deben cumplir los 
requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos, en el proceso de certificación 
se debe probar el cumplimiento tanto de los requisitos como de los ensayos, aunque 
algunos de estos no se encuentren incluidos en las normas de referenc ia. 
 
d. Las normas referenciadas para cada producto, pueden indicar métodos para probar 
el cumplimiento de los requisitos y ensayos establecidos en el RETIE; en caso que 
el presente Libro, no especifique dichas pruebas o los valores o rangos de 
aceptación, el laboratorio y el organismo de certificación, podrán recurrir a lo 
señalado en estas normas; o a normas técnicas internacionales, de reconocimiento 
internacional o NTC aplicables a dicho producto o método de ensayo y dejará 
evidencia de la norma utilizada en las pruebas. En todo caso, cuando en el 
encabezado de un producto se referencien las normas NTC, estas aplicarán siempre 
y cuando la versión de su equivalente internacional se encuentre vigente. 
 
e. Toda información relacionada con marcaciones o rotulados, debe estar en lenguaje 
castellano, que no induzca a error y debe ser verificada dentro del proceso de 
certificación del producto. Los parámetros técnicos incluidos en la marcación 
establecida en el presente Reglamento deben ser validados mediante pruebas o 
ensayos realizados en laboratorios acreditados o evaluados de acuerdo con el uso 
de laboratorios permitidos en el RETIE. Igualmente, a los productos que se les exija 
cumplimiento de una norma técnica, la marcación deberá estar en idioma castellano.  
 
f. Todo producto objeto del presente Reglamento debe estar rotulado con: la marca 
comercial y/o nombre y/o logotipo del productor para Colombia conforme a la Ley 
1480 de 2011. Para los productos que, por su forma o tamaño, no sea posible 
incorporarle directamente la información exigida, ésta se deberá plasmar en el 
empaque del producto. 
 
g. Cuando un producto incluido en la tabla 2.1.2.1. a. de RETIE se utilice para el 
ensamble o fabricación de otro producto objeto de este Reglamento, se debe 
demostrar el cumplimiento de los requisitos y ensayos particulares que le apliquen a 
cada uno de estos productos de acuerdo con su función. 
 
h. Los productos que sean componentes de equipos eléctricos, tales como: Barras 
colectoras, terminales de cables, aisladores, interruptores, entre otros, no deben 
estar dañados o contaminados por materias extrañas como restos de pintura, yeso, 
concreto, limpiadores, abrasivos o corrosivos que puedan afectar negativamente el 
buen funcionamiento o la resistencia mecánica de los equipos. 
 
i. El productor para Colombia debe señalar el alcance de las aplicaciones o las 
limitaciones de uso del producto. Los efectos por los usos contrarios a los señalados 
por el productor para Colombia serán responsabilidad del instalador o usuario del 
producto. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 15 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 j. El productor para Colombia debe estar registrado en el Registro de Productores e 
Importadores y Prestadores de Servicios, y debe estar sujeto al cumplimiento de 
Reglamentos técnicos de la SIC. 
 
k. No se debe utilizar la sigla RETIE en productos que no estén certificados bajo el 
presente Reglamento. El incumplimiento de este requisito se deberá considerar un 
engaño que induce a error al consumidor y debe ser sancionado por la SIC.  
 
l. Se deberá hacer uso de las tolerancias establecidas en las normas de fabricación o 
en los métodos de ensayo para la validación de los resultados de los ensayos. 
 
Artículo 2.2.1. Alcance general de la información de productos  
 
En atención al Título V de la Ley 1480 de 2011 los productores y comercializadores o 
distribuidores serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o 
insuficiente información a que están obligados a suministrar a los consumidores. Como 
mínimo se deberá suministrar el siguiente tipo de información en relación con los productos 
objeto  del presente Reglamento:    
 
a. Las instrucciones para el correcto uso del producto, incluyendo las relacionadas con 
el ambiente adecuado para su normal operación, conservación e instalación, así: 
 
1. Tipo de ambiente: en términos de valores absolutos, medios o rangos de 
temperatura y/o humedad y/o presión, cuando resulten relevantes para la 
seguridad o el desempeño del producto. 
2. Condiciones para ambientes especiales, si aplica: en términos de salinidad, 
presencia de elementos volátiles o explosivos, etc.    
3. Tipo de instalación: en términos de resistencia a la intemperie, uso exclusivo 
interior, sumergido u otra especificación.    
 
b. Las especificaciones técnicas del producto señaladas particularmente como 
requisito en el presente Reglamento técnico.    
 
c. La información de marcado exigida específicamente en el presente Reglamento 
Técnico para cada tipo de producto.    
 
d. La información adicional solicitada a un producto en particular en el presente 
Reglamento.     
 
Parágrafo 1:  La información correspondiente con el literal d, anterior, no requiere ser 
demostrada mediante ensayo en el proceso de certificación de conformidad con el presente 
Reglamento técnico. 
  
Artículo 2.2.2. Disposición y acceso a la información de público conocimiento   
 
La disposición de la información de que tratan los literales a, b y d del artículo 2.2.1, la 
deberá realizar el productor en medio físico o electrónico y debe ser de fácil acceso para el 
consumidor, tales como insertos, catálogos, fichas y guías técnicas, bien en forma impresa 
o en archivos magnéticos disponibles en páginas web o como parte incluida en el empaque 
del producto. El productor en caso de que la información no se encuentre en el empaque o 
como inserto dentro del mismo, deberá señalar de manera clara, mediante texto impreso o 
etiqueta adherida en el empaque, la  forma de acceder a tal información. Por su parte, el 
proveedor deberá verificar la existencia de la misma al momento de poner en circulación los 
productos en el mercado.    
 
El acceso a la información de que trata el artículo 2.2.1  debe ser libre sin mediar condición 
alguna de compra, afiliación o registro alguno.    
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 16 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 La existencia, el acceso y la disponibilidad de la información técnica adicional, 
específicamente señalada para cada tipo de producto, deberán ser verificadas en el proceso 
de demostración de la conformidad.  
 
TÍTULO 3 – REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Artículo 2.3.1. Aerogeneradores   
 
Los aerogeneradores de más de 25 V en c.a o más de 48 V en c.c, cualquiera que sea su 
potencia destinados para ser conectados o no a la red, deben cumplir RETIE. Los requisitos 
aquí establecidos le aplican única y exclusivamente al Aerogenerador como producto, los 
demás productos que se requieran para la instalación del aerogenerador que sean objeto 
de cumplimiento del Reglamento, también deberán demostrar la conformidad con los 
requisitos particulares que le apliquen a dichos productos. 
 
Los aerogeneradores deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos 
mínimos requeridos adaptados de normas técnicas internaciones tales como: IEC 61400- 2, 
IEC 61400-3-1, IEC 61400-3-2, IEC 61400-11 y UL 6142 u otra norma equivalente.  
 
2.3.1.1. Requisitos de Producto 
 
a. El sistema eléctrico de un aerogenerador debe incluir dispositivos de protección, 
contra el mal funcionamiento del mismo aerogenerador o del sistema eléctrico 
externo, que pueda ocasionar una condición de inseguridad. Lo anterior, según lo 
indicado en la norma IEC 60204 -1. 
 
b. Deben disponer de mecanismos de desconexión que permitan: 
 
1. Desconectarlo del sistema eléctrico de todas las fuentes eléctricas de 
energía, cuando se requiera. 
2. Desconectar todos los conductores portadores de corriente de fuentes de 
energía eléctrica eólica, de todos los otros conductores de un edificio u otra 
estructura. 
 
c. Marcación de acuerdo con norma de fabricación 
 
2.3.1.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Ensayos mecánicos de acuerdo con norma de fabricación. 
 
b. Análisis dimensional de acuerdo con norma de fabricación. 
 
c. Parámetros eléctricos de acuerdo con norma de fabricación. 
 
d. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
e. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique . 
 
 
Artículo 2.3.2. Aisladores eléctricos  
 
Los aisladores utilizados en líneas de transmisión, redes de distribución, subestaciones y 
barrajes equipotenciales de tensión superior a 100 V, deben cumplir los siguientes requisitos  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 17 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 de producto y ensayos mínimos requeridos adaptados de las normas señaladas para cada 
tipo. 
 
2.3.2.1. Requisitos de Producto 
 
a. Los materiales constructivos como porcelana, vidrio, resina epóxica, esteatita u otros 
aislantes equivalentes deben resistir las acciones de la intemperie, a menos que el 
aislador sea exclusivo para uso en espacios cubiertos, conservando su condición 
aislante. 
 
b. El aislador debe ofrecer la resistencia mecánica que supere los esfuerzos a que 
estará sometido como tracción, compresión o torsión, para lo cual el productor debe 
indicar el máximo esfuerzo que soporta y debe ser probado a esas condiciones, pues 
ello determina la pérdida de su función aislante, en caso de rotura, fisura o flameo.   
 
c. Protección contra corrosión de las partes metálicas de fijación o propias del aislador 
de acuerdo con la norma de fabricación del producto y contra polución, de acuerdo 
con las indicaciones de diseño dadas en la norma IEC /TS 60815. 
 
d. Deben ser resistentes al calor y el fuego en los materiales que aplique de acuerdo 
con norma de fabricación. 
 
e. Marcación: El aislador debe estar marcado de forma permanente y claramente 
visible con mínimo la siguiente información en el cuerpo del aislador:  
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Referencia o modelo. 
 
2.3.2.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Aisladores en resina para tensiones mayores a 1 000 V (tipo poste o para uso 
interior ), deben ser sometidos a los siguientes ensayos mínimos requeridos 
adaptados de normas tales como IEC 60660 o NTC 2685:  
 
1. Inflamabilidad: Deben ser auto extinguibles categoría V0 conforme a UL 94 , 
IEC 60695- 11-10, NTC 5533 o norma de fabricación, en los materiales que 
aplique . 
2. Tensión de flameo tipo rayo en seco. 
3. Tensión no disruptiva a frecuencia industrial en seco. 
4. Tensión de extinción de descargas parciales.  
5. Examen radiográfico o de penetración de fucsina para determinar que el 
aislador no tiene porosidades, conforme a las normas ANSI/NEMA C29.2A y 
ANSI/NEMA C29.2B o NTC 1170-1 y NTC 1170- 2 o norma de fabricación. 
6. Deflexión mecánica a P0 y P50 y torsión, de acuerdo con norma de 
fabricación. 
7. De torque de apriete. 
8. De corrosión en partes metálicas y sistemas de conexión. 
9. Análisis dimensional, de distancia de fuga y de aislamiento. 
10. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
11. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
b. Aisladores en resina, o los aisladores tipo poste, o los aisladores utilizados como 
soporte de barras y aisladores de fases, neutro y tierra aislada en tableros para 
tensiones menores a 1000 V, deben ser sometidos a los siguientes ensayos: 
 
1. De hilo incandescente a 950 °C conforme a la norma IEC 60695-2- 11 o NTC 
5283 .  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 18 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2. De tensión resistida a frecuencia industrial. 
3. Ensayo de resistencia mecánica de flexión a P0 y P50. 
4. De torque de apriete. 
5. De tracking, conforme a la norma IEC 60112. 
6. De corrosión para las partes metálicas y sistemas de conexión. 
7. Análisis dimensional. 
8. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
9. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
c. Los aisladores de suspensión de media y alta tensión en material polimérico deben 
ser sometidos a los siguientes ensayos mínimos requeridos adaptados de las 
normas IEC 61109, ANSI C 29.13, NTC 4335 o NTC 3275: 
 
1. De tensión de flameo en seco y húmedo. 
2. De impulso tipo rayo. 
3. Inflamabilidad: La campana y cubierta del aislador deben ser auto 
extinguibles categoría V0 de acuerdo con la norma UL 94 , IEC 60695- 11-10, 
NTC 5533 o norma de fabricación. 
4. Ensayos de carga mecánica soportada y de rotura. 
5. Penetración de agua. 
6. Envejecimiento o resistencia a la intemperie. 
7. Galvanizado de los herrajes con un valor mínimo de 79 micras, de acuerdo 
con ASTM A 153 o NTC 2076. 
8. Análisis dimensional donde se incluya la distancia de aislamiento y distancia 
de fuga.  
9. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
10. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
d. Aisladores tipo Pin utilizados en redes de media tensión, fabricados en material 
polimérico deben cumplir los siguientes ensayos mínimos requeridos adaptados de 
la norma NTC 5651: 
 
1. Examen radiográfico o de penetración de fucsina para determinar que el 
aislador no tiene porosidades. 
2. Absorción del agua. 
3. De envejecimiento (intemperismo) con radiación UV sin grietas ni fisuras 
después de 1 000 horas de exposición en cámara UV de lámparas 
fluorescentes ciclo 7 que contemple chorros de agua y condensación. 
4. Carga mecánica. 
5. Impacto con valor no menor a 10 J. 
6. Tensión no disruptiva a impulsos tipo rayo en seco. 
7. Tensión a frecuencia industrial en húmedo. 
8. Verificación de la estabilidad del nivel de las descargas parciales del aislador , 
de acuerdo con norma de fabricación. 
9. Análisis dimensional. 
10. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
11. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
e. Aisladores fabricados en porcelana o vidrio utilizados en redes de baja, media y alta 
tensión, deben cumplir los siguientes ensayos mínimos requeridos adaptados de 
normas tales como: IEC 60305, IEC 60383-1, ANSI C 29.1, NTC 693, NTC 694, NTC 
738, NTC 739, NTC 1170-1, NTC 1170-2, NTC 1217, NTC 1285, NTC 2620 , NTC 
4336  o equivalente: 
 
1. De verificación de la rosca cuando aplique. 
2. De torsión cuando aplique.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 19 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 3. De galvanizado de los herrajes con un valor mínimo de 79 micras, de acuerdo 
con ASTM A 153 o NTC 2076. 
4. De tensión de flameo a frecuencia industrial en seco y húmedo. 
5. Tensión disruptiva tipo rayo en seco. 
6. Electromecánicos cuando apliquen. 
7. Mecánicos de tensión, compresión o cantiléver cuando aplique. 
8. Examen radiográfico o de penetración de fucsina (no aplica a los de vidrio) 
para determinar que el aislador no tiene porosidades. 
9. Análisis dimensional. 
10. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
11. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
f. Aisladores denominados espaciadores o separadores de fases deben cumplir los 
siguientes ensayos mínimos requeridos adaptados de normas tales como: ANSI 
C29. 1, ANSI C29.5-C29.6, IEC 60507, NTC 3379, NTC 1285, NTC 5982, ASTM 
G154, IEC/TS 62073, ASTM D2303 o ASTM D150: 
 
1. No debe formar caminos conductores “tracking” y erosión de acuerdo con 
IEC 60587, NTC 5982 o norma equivalente, que debe resistir una tensión de 
formación de caminos conductores antes de envejecimiento UV de 2,75 kV y 
después de envejecimiento UV del 75%. 
2. Análisis dimensional de acuerdo con norma de fabricación. 
3. De envejecimiento UV por 2 000 horas sin presentarse fisuras o grietas 
conforme a las normas ASTM G154 ciclo 1 o ASTM G 155 ciclo 1. 
4. De absorción de agua. 
5. De impacto no inferior a 10 J desde una altura de 10 m sobre una base de 
concreto. 
6. De tracción de corta y larga duración. 
7. De torsión, cuando aplique de acuerdo con norma de fabricación. 
8. Eléctricos de tensión a frecuencia industrial en seco y húmedo. 
9. Tensión tipo rayo en seco.  
10. El aislador debe garantizar que sean libres de poros o burbujas internas y 
que su material sea no higroscópico. Se puede verificar mediante el ensayo 
de examen radiográfico o de penetración de fucsina. Además de lo señalado 
en los requisitos generales debe marcarse el BIL.  
11. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
12. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
g. Aisladores denominados pasatapas para transformadores, deben ser sometidos a 
los siguientes ensayos que le sean aplicables y sus resultados deben estar 
conformes a la norma NTC 2501-1 o norma internacional que le aplique: 
 
1. Examen radiográfico o de penetración de fucsina para determinar que el 
aislador no tiene porosidades. De cámara salina 1 032 horas para aisladores 
en material polimérico sin que se afecten sus requisitos eléctricos (aplica para 
el herraje). 
2. Análisis dimensional tanto para el aislador como para el herraje. 
3. Ensayo de torque al herraje en cada sistema de conexión. 
4. De tensión de flameo en seco y húmedo. 
5. De impulso tipo rayo. 
6. De envejecimiento UV realizado con lámpara de Xenón de mínimo 1500 W 
por 1 000 horas sin presentarse fisuras o grietas, cuando aplique al material 
de fabricación. 
7. Rotulado. Además de lo señalado en los requisitos generales debe marcarse 
la resistencia mecánica al voladizo. 
8. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 20 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 9. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Parágrafo 1:  Aisladores no descritos en este artículo, deben cumplir los requisitos 
establecidos en una norma técnica internacional o nacional que le apliqué a ese producto. 
 
Parágrafo 2:  Se debe garantizar la compatibilidad dimensional de los aisladores con los 
accesorios, adaptadores y herrajes de ensamble o acople, de conformidad con la norma o 
especificación del producto IEC, ANSI o NTC. 
 
Artículo 2.3.3. Baterías o sistemas de acumulación eléctrica  
 
Aplica a las baterías y bancos de baterías utilizados para el almacenamiento de energía, en 
sistemas de corriente continua, de centrales de generación, subestaciones asociadas a 
líneas o redes de distribución, que es devuelta a la red eléctrica del sistema eléctrico 
nacional o local o para el uso en instalaciones eléctricas de uso general, de uso domiciliario 
o similar, UPS; igualmente aplica a baterías para servir de respaldo a la red ante 
contingencias, prestar soporte de tensión y de frecuencia, gestionar picos de consumos de 
demanda y arbitrar precios en el mercado. No aplica a las baterías de vehículos, ni a las de 
máquinas, equipos o herramientas. 
 
Las baterías deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos 
requeridos adaptados de las normas IEC 60623, IEC 60896-11, IEC 60896-21, IEC 61056-
1, IEC 61427-1, IEC 61427-2, IEC 62133-1, IEC 62133-2, UL 62133, UL 1642, UL 1989, UL 
9540 EN 62133 o IEC 62619. 
 
2.3.3.1. Requisitos de Producto 
 
a. Las baterías para uso en los sistemas solares fotovoltaicos no deben tener 
eficiencias menores a 75% en baterías de plomo y del 90% para baterías con 
electrolito confinado e inmovilizado distintas a las de plomo o los valores 
establecidos en norma de fabricación 
 
b. La eficiencia de las baterías debe ser medida por la diferencia entre la cantidad de 
energía que entra en la batería (cargando) y la disponible en la batería 
(descargando).  
 
c. En baterías normales de plomo la eficiencia no debe ser inferior a los valores 
establecidos en norma de fabricación.  
 
d. Marcación: La marcación debe ser permanente y fácilmente legible y contener como 
mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada 
2. Número de modelo. 
3. Tipo de batería. 
4. Marcación de polaridad. 
5. Capacidad en Ah o kWh. 
6. Tensión de operación. 
7. Fecha de fabricación. 
 
2.3.3.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Verificación de la capacidad en Ah o kWh para cada batería individual.   
 
b. Determinación del ciclo de vida, de acuerdo con norma de fabricación. 
 
c. Resistencia mecánica, de acuerdo con norma de fabricación.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 21 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
d. Capacidad de corto circuito. 
 
e. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
f. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.4. Cajas y conduletas  
 
2.3.4 .1. Cajas de empalme, cajas para instalar aparatos y conduletas 
 
Las cajas y conduletas metálicas y no metálicas, deben cumplir los siguientes requisitos 
de producto y ensayos mínimos requeridos adaptados de las normas  IEC 60670-1, IEC 
60670 -24, UL 514 A y UL 514C . 
 
2.3.4.1.1. Requisitos de Producto 
 
a. Las cajas y conduletas metálicas deben resistir los efectos de la humedad y la 
corrosión, verificados mediante pruebas bajo condiciones de rayado en ambiente 
salino, durante mínimo 240 horas, sin que la progresión de la corrosión en la raya 
sea mayor a 2 mm. Para ambientes corrosivos la duración de la prueba no deberá 
ser menor a las 400 horas o según el método indicado en la norma de fabricación si 
este fuera más exigente en la cantidad de horas indicadas anteriormente. Los 
productos fabricados en materiales no ferrosos no requerirán la prueba de 
verificación contra la corrosión; en todo caso los tornillos y demás elementos de 
fijación deberán ser galvanizados o tener un recubrimiento electrolítico. Para laminas 
galvanizadas el espesor de recubrimiento deberá ser conforme a la UL 514A o norma 
de fabricación. Adicionalmente a las cajas pintadas se les debe hacer la prueba de 
adherencia de pintura, la cual deberá ser verificada mediante el método de tracción 
con un mínimo de 400 PSI. El certificado de producto debe indicar para que tipo de 
ambiente se realizó la prueba . El certificado de producto debe indicar para que tipo 
de ambiente se realizó la prueba. 
 
b. Las dimensiones internas mínimas de las cajas rectangulares para alojar 
interruptores manuales o tomacorrientes de uso general o tomacorrientes-
interruptores con protección de falla a tierra deben ser: para cajas metálicas 53,9 
mm de ancho, 101 mm de largo y 47,6 mm de profundidad y para cajas no metálicas 
53 mm de ancho, 97 mm de largo y 41 mm de profundidad. 
 
c. Para cajas de otra geometría (octagonales o cuadradas) el volumen no debe ser 
menor a 210 cm3.  
 
d. Las cajas metálicas de volumen inferior a 1 640 cm3, deben ser fabricadas en lámina 
de acero de mínimo 0,9 mm de espesor o su equivalente calibre 20. Las cajas 
metálicas de volumen mayor de 1640 cm3, deben estar fabricadas en materiales 
rígidos y resistentes a los esfuerzos mecánicos que se requieran. Si son de lámina 
de acero el espesor de la lámina no debe ser inferior a 0,9 mm. 
 
e. Las paredes de cajas o conduletas de hierro maleable, aluminio, latón, bronce o cinc 
fundido, no deben tener menos de 2,4 mm de espesor. Las cajas o conduletas de 
otros metales deben tener paredes de espesor igual o mayor al mínimo exigido por 
la norma que le aplique para ese producto y tipo de material. 
 
f. En las cajas de acero, las pestañas usadas para asegurar los dispositivos tales como 
interruptores manuales o tomacorrientes, deben ser perforadas de tal manera que la 
rosca tenga una profundidad igual o mayor a 1,5 mm y el tipo de rosca debe ser el 
6-32 (diámetro 6 y 32 hilos por pulgada) o su equivalente. En las cajas no metálicas  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 22 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 o de metales blandos, debe garantizarse la permanencia de la rosca donde se 
aseguran los aparatos durante la vida útil de la caja. Igualmente, en las cajas no 
metálicas, se permite el uso de otro tipo de elementos para asegurar los dispositivos, 
siempre que se garantice que mantengan sus características durante la vida útil de 
la caja. 
 
g. Los elementos que soportan partes no portadoras de corriente de las cajas y 
conduletas no metálicas deben probarse con hilo incandescente a 650 °C y los 
elementos que soportan partes portadoras de corriente de las cajas y conduletas no 
metálicas deben probarse con hilo incandescente a 850 °C, conforme a IEC 60695-
2-11 o NTC 5283 o norma de fabricación. 
 
h. Tanto las cajas metálicas como las no metálicas, no deben presentar deformaciones, 
para lo cual se les debe realizar ensayo de aplastamiento (compresión) e impacto, y 
en general los requisitos de resistencia mecánica establecidos en la norma IEC 
60670 -1 o norma de fabricación. 
 
i. Las cajas no metálicas deberán cumplir con los requerimientos de los ensayos de 
resistencia a la humedad, y rigidez dieléctrica, de acuerdo con norma de fabricación. 
 
j. La resistencia de aislamiento no debe ser inferior a 5MΩ , conforme a norma IEC 
60670 -1 o norma de fabricación, cuando aplique. 
 
k. Marcación: Las cajas o conduletas deben tener un rótulo en alto o bajo relieve o una  
placa de forma permanente y claramente visible con mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre del fabricante. 
2. Grado IP o NEMA, cuando aplique, de acuerdo con lo declarado por el 
fabricante. 
3. Referencia. 
 
2.3.4.1.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Análisis dimensional y medida del volumen. 
 
b. Grado IP o NEMA, cuando aplique. 
 
c. Medida del espesor de lámina o pared. 
 
d. Verificación del torque a tuercas y tornillos, conforme a norma de fabricación, cuando 
aplique  
 
e. Resistencia mecánica (impacto y compresión) de acuerdo a norma de fabricación. 
 
f. Hilo incandescente, cuando aplique 
 
g. Resistencia a la humedad y rigidez dieléctrica de acuerdo con norma de fabricación. 
 
h. Resistencia de aislamiento, cuando aplique. 
 
i. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
j. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.4.2. Cajas y armarios para medidores y cajas de derivación  
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 23 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Las cajas para alojar medidores de conexión directa o semi indirecta y las cajas de 
derivación deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos 
requeridos adaptados de la norma NTC 2958. 
 
2.3.4.2.1. Requisitos de Producto 
 
a. Deberán ser construidas en lámina de acero CR, en materiales poliméricos o sistema 
hibrido metal – polimérica. 
 
b. Las cajas de medidores que incluyan un dispositivo de corte mediante un interruptor 
automático deberán cumplir además de los requisitos aquí estipulados, aquellos de 
tableros de distribución del numeral de tableros y celdas establecidos en el RETIE. 
 
c. Las cajas de medidores deberán tener la tapa totalmente transparente o en su 
defecto un visor trasparente resistente a los rayos UV que permita leer el medidor 
de energía y resistente a los impactos mecánicos con mínimo IK 10 para el visor en 
policarbonato o IK 08 para visor de vidrio templado, e IK 09 para el cuerpo de la caja. 
 
d. Cuando estás cajas incluyan barrajes se catalogarán como tableros de distribución 
y deberán cumplir los requisitos estipulados en el RETIE para estos productos. 
 
e. Las cajas deberán ser resistentes a la corrosión, a la intemperie, y tener un grado 
mínimo de hermeticidad IP 44 de acuerdo con los requerimientos de la norma de 
fabricación. 
 
f. Marcación: El rotulado de estas cajas deberá ser permanente y contener al menos 
la siguiente información: 
 
Cajas de medidores 
 
1. Marca Nombre del productor o marca registrada. 
2. Modelo o referencia del producto. 
3. Tensión nominal. 
4. Grado IP o NEMA.  
5. Corriente nominal cuando posee barrajes o dispositivo para interruptores. 
 
Cajas de derivación tipo porta borneras para acometidas 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Modelo o referencia del producto. 
3. Tensión nominal. 
4. Grado IP o NEMA.  
5. Corriente nominal.  
6. No. De salidas. 
 
2.3.4.2.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Ensayo de envejecimiento UV para el visor y para las partes fabricadas en material 
polimérico a los productos que les aplique, durante 600 H, ciclo 1 con lámparas 
fluorescentes UVB a 313 nm. Posterior a este ensayo la medida de amarillez debe 
ser no mayor al 25% de aquel medido antes del ensayo UV. La transmitancia de luz 
no deberá ser menor al 79% del valor antes del envejecimiento.  
 
b. Ensayo de corrosión para las cajas metálicas, mediante rayado en cámara salina 
durante 600 h, sin que la progresión de la corrosión sea mayor a 2 mm. 
 
c. Para las partes de las cajas fabricadas en material polimérico, el ensayo de 
inflamabilidad deberá cumplir con un valor mínimo V0 para partes portadoras de 
corriente y V2 para partes no portadoras de corriente.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 24 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
d. Ensayo de hermeticidad mínimo IP 44 dependiendo del lugar de instalación o 
clasificación NEMA de acuerdo con norma de fabricación. 
 
e. Resistencia a los impactos mecánicos de IK 10 para el visor en policarbonato o IK 
08 para visor de vidrio templado y de IK 09 para el resto de la caja. 
 
f. Ensayo de adherencia a la tracción de la pintura con un valor mínimo de 400 PSI. 
 
g. La bornera de puesta a tierra debe cumplir con el ensayo de corrosión por amoniaco 
sin grietas, el ensayo de ensamble, seguridad de montaje y seguridad por rotación. 
 
h. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
i. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
j. Adicionalmente para las cajas de derivación, las borneras deberán cumplir los 
siguientes requisitos adoptados de las normas NEMA ICS 4 o NTC 2154: 
 
1. Propiedades dieléctricas. 
2. Ensayo de temperatura. 
 
Artículo 2.3.5. Cargadores de baterías para vehículos eléctricos  
 
Aplica a los sistemas de carga de baterías para vehículos eléctricos (VE), (automotores de 
tracción eléctrica), utilizados para el transporte de personas o mercancías, que incluyan 4 
ruedas o más. No aplica a cargadores de baterías para grúas y montacargas, siempre que 
estos tengan cargas lentas que demanden al menos 8 horas para la toma de la carga plena. 
 
Los equipos  destinados a la carga de baterías de vehículos automotores de tracción eléctrica, 
utilizados para el transporte de personas o mercancías, deben  cumplir los siguientes 
requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos adaptados de las normas IEC 61851 -
1, IEC 62196-1, SAE J1772 , UL 2231- 1, UL 2231-2 , UL 2231- 3, UL 2251, UL 2594 , NTC 
6536, NTC 6537, NTC 6538- 1, NTC 6538- 2, NTC-IEC 61851-1 o NTC-IEC 62196-1. 
 
2.3.5.1. Requisitos de Producto 
 
a. Para carga rápida o ultrarrápida, se permite el uso de tensiones mayores a las 
normalizadas en Colombia en BT, siempre que en el equipo se muestre una placa o 
etiqueta permanente con la tensión de salida y la potencia mínima en kVA del 
cargador. 
 
b. El cargador debe contar con los sistemas de protección que impidan accidentes de 
tipo eléctrico a las personas o el daño del sistema de carga del vehículo o de la red 
de alimentación. 
 
c. Los cargadores deben poseer un mecanismo de enclavamiento. 
 
d. Marcado: Debe tener una placa con marcación legible y permanente con la siguiente 
información: 
 
1. Número de fases. 
2. Tensión nominal. 
3. Nombre del productor o marca registrada. 
4. Potencia consumida. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 25 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.5.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Verificación de la resistencia de aislamiento, de acuerdo con norma de fabricación. 
 
b. Análisis dimensional al conector, clavija o socket de acuerdo con norma de 
fabricación. 
 
c. Grado de protección IP o NEMA. 
 
d. Capacidad nominal (tensión y potencia). 
 
e. Desenergización automática. 
 
f. Aumento de temperatura. 
 
g. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
h. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.6. Cercas eléctricas y sus generadores de pulso  
 
Deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos, 
adaptados de las normas IEC 60335 -2-76 y UL 69: 
 
2.3.6.1. Requisitos de Producto 
 
a. La tensión máxima del circuito de alimentación no debe ser mayor a 250 V. 
 
b. La frecuencia de los pulsos no debe exceder un ciclo por segundo. 
 
c. La duración del pulso no debe exceder 10 milisegundos para la carga nominal. 
 
d. En controladores de energía limitada, la energía por pulso no debe exceder de 5 J 
para la resistencia estándar de 500 Ω.  
 
e. Se permite el uso de controladores de corriente limitada, siempre y cuando se 
verifique en el equipo que la duración del pulso es menor de 0,1 ms y la corriente 
máxima es menor de 15,7 A, para la resistencia estándar de 500 Ω.  
 
f. En el controlador de cercas eléctricas con caja en plástico deben probarse las partes 
no portadoras de corriente con hilo incandescente a 650 °C y las partes portadoras 
de corriente con hilo incandescente 950 °C, conforme a IEC 60695-2- 11 o NTC 5283. 
 
g. La energía máxima por impulso entregada por el pulsador no deberá desviarse del 
valor marcado por más de +/-10% y la resistencia de carga no deberá desviarse del 
valor marcado por más de +/- 5%.  
 
h. Deben contar con protección contra acceso a partes vivas (no se considera que los 
medios para la conexión del cerco sean una parte viva ). 
 
i. Marcación: Las cercas eléctricas deben estar marcados de forma permanente y 
legible con mínimo con la siguiente información:  
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Tensión nominal. 
3. Tipo o referencia. 
4. Resistencia de carga.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 26 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Rango de tensión. 
6. Rango de corriente. 
7. Rango de frecuencia. 
8. Aviso de prevención para no conectarse a la red eléctrica, en los que operan 
con baterías. 
9. Duración de cada pulso. 
10. Energía máxima 
11. Tiempo entre pulsos. 
 
2.3.6.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Medida de frecuencia de los pulsos. 
 
b. Duración del pulso. 
 
c. Protección contra contacto eléctrico. 
 
d. Corriente de fuga y rigidez dieléctrica. 
 
e. Fuerza mecánica o prueba de impacto. 
 
f. Durabilidad. 
 
g. Resistencia a la humedad.  
 
h. Resistencia al calor y al fuego. 
 
i. Resistencia a la oxidación, para las partes metálicas expuestas del controlador. 
 
j. Corriente de fuga en condiciones de humedad. 
 
k. Prueba de ignición.  
 
l. Verificación del grado IP declarado por el fabricante para la caja del controlador. 
 
m. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
n. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.7. Cintas aislantes eléctricas  
 
2.3.7.1. Cintas aislantes eléctricas para tensiones de hasta 600 V 
 
Las cintas aislantes y demás bandas usadas como aislamiento eléctrico sobre empalmes 
de alambres y cables usadas en instalaciones eléctricas hasta un nivel de tensión de 600 V 
deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos, 
adaptados de las normas IEC 60454-1 , UL 510 , ASTM D1000, ASTM D2301, NTC 1023 , 
NTC 2208  y NTC 3302 . 
 
2.3.7.1.1. Requisitos de Producto 
 
a. Los bordes de cada rollo de cinta aislante deben ser rectos y continuos. 
 
b. La superficie de la cinta que no contiene el adhesivo debe conservarse lisa, uniforme 
y estar exenta de grumos al desenrollarse. 
 
c. No se permiten cintas aislantes con espesores inferiores a 0,13 mm.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 27 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
d. La tensión de ruptura dieléctrica en seco, no debe ser menor de 5 kV para cintas de 
0,13 mm de espesor o 7 kV para cintas mayores 0,13 mm y hasta 0,18 mm de 
espesor. 
 
e. La cinta debe garantizar la adherencia al acero y al respaldo, conforme a la norma 
de fabricación. 
 
f. La cinta no debe presentar efecto bandera cuando se realice el ensayo de exposición 
al calor, conforme a UL 510. 
 
g. Verificación de las siguientes dimensiones: ancho, espesor y longitud. 
 
h. Rotulado. Cada rollo de cinta aislante o su empaque deben ir marcados de una 
manera clara y durable con mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Clase de cinta y la leyenda “Aislante eléctrico”.  
3. Largo, ancho y espesor nominal. 
4. La tensión y temperatura máxima de servicio (600 V, 80 °C o más). 
5. Cada rollo debe llevar impresa la identificación del lote de producción.  
 
2.3.7.1.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Análisis dimensional de longitud, ancho y espesor. 
 
b. Adherencia al acero. 
 
c. Adherencia al respaldo. 
 
d. Exposición al calor. 
 
e. Ruptura dieléctrica. 
 
f. Ensayo de inflamabilidad, el material debe ser autoextinguible. 
 
g. Deformación. 
 
h. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
i. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.7.2. Cintas aislantes eléctricas para tensiones superiores a 600 V 
 
Las cintas aislantes y demás bandas usadas como aislamiento eléctrico sobre empalmes 
de alambres y cables usadas en instalaciones eléctricas con niveles de tensión 
superiores a 600 V, deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos 
mínimos requeridos, adaptados de las normas IEC 60454-1 , IEC 60454-2 , IEC 60454-3-
11 o equivalentes. 
 
2.3.7.2.1. Requisitos de Producto 
 
a. Las cintas deben soportar temperaturas no inferiores a 130 °C. 
 
b. Verificación de las siguientes dimensiones: ancho, espesor y longitud. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 28 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Rotulado. Cada rollo de cinta aislante o su empaque deben ir marcados de una 
manera clara y permanente con mínimo con la siguiente información: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Clase de cinta y la leyenda “Aislante eléctrico”.  
3. Largo, ancho y espesor nominal. 
4. La tensión y temperatura máxima de servicio.  
5. Cada rollo debe llevar impresa la identificación del lote de producción y la 
fecha de fabricación. 
 
2.3.7.2.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Análisis dimensional de longitud, ancho y espesor. 
 
b. Adherencia. 
 
c. Elongación. 
 
d. Resistencia a la propagación de la llama. 
 
e. Ensayo de flama, el material debe ser auto extinguible. 
 
f. Resistencia a la humedad. 
 
g. Tensión de ruptura dieléctrica. 
 
h. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
i. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
 
Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes  
 
Las clavijas y tomacorrientes de baja tensión deben cumplir los siguientes requisitos de 
producto y ensayos mínimos requeridos adaptados de las normas IEC 60695 -2-11, IEC 
60884 -1, IEC 60309 –1, IEC 60309 -2, UL 498, UL 943, UL 1567, UL 1682 , NTC 1650 o NTC 
5283 . 
 
2.3.8.1. Requisitos de Producto 
 
Para efectos del presente Reglamento, las clavijas y tomacorrientes de baja tensión, 
incluyendo aquellas con protección diferencial, de grado hospitalario, de uso industrial, 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Los tomacorrientes deben ser construidos de tal manera que no acepten una clavija 
con valores de tensión diferente o capacidad de corriente mayor a aquella para la 
cual fueron diseñados, sin embargo, deben aceptar clavijas de capacidades de 
corriente menores. 
 
b. Los tomacorrientes y clavijas no deben tener partes energizadas expuestas. 
 
c. Sobre el cuerpo del tomacorriente para uso directo con conductores de aluminio, se 
debe fijar una marcación de advertencia en fondo de color amarillo y letra negra, en 
el cual se informe al usuario que el reemplazo de dicho dispositivo debe hacerse con 
uno apto para conexión de aluminio. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 29 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 d. Los tomacorrientes y clavijas para uso directo con conductores de aluminio deben 
cumplir con las normas UL 498, UL 1567 o su equivalente y adicional cumplir con el 
ensayo de calentamiento cíclico. 
 
e. Las tapas o cubiertas de los tomacorrientes, destinadas a evitar el contacto directo 
con partes energizadas deben ser resistentes al impacto mínimo con IK 03, conforme 
a IEC 62262 o NTC-IEC 62262. 
 
f. Las partes conductoras de corriente deben tener la capacidad de transportar 
continuamente la corriente nominal señalada sin que la elevación de temperatura en 
los terminales exceda de 45 °C con criterios de prueba de normas IEC o de 30 ºC 
bajo los criterio s de prueba de normas UL. 
 
g. Las partes no portadoras de corriente de las clavijas y tomacorrientes, que dan 
protección contra contacto eléctrico, deben probarse con el hilo incandescente a 650 
°C; así como los aros y marcos decorativos. Igualmente, debe aplicarse la prueba 
de hilo incandescente a 850 °C a las partes portadoras de corriente, conforme a IEC 
60695 -2-11 o NTC 5283. 
 
h. Los tomacorrientes deben ser polarizados y con polo a tierra, y tener claramente 
identificados los terminales de neutro y tierra y si son trifásicos los terminales donde 
se conectan las fases. En los tomacorrientes monofásicos el terminal plano más 
corto debe ser el de la fase.  
 
i. Las clavijas deben ser polarizadas y tener polo a tierra. 
 
j. No se aceptan tomacorrientes de capacidad inferior a 15 amperios. 
 
k. Las partes destinadas a la conducción de corriente deben ser fabricadas en cobre o 
sus aleaciones, no en materiales ferrosos. Se exceptúan de este requisito los 
tornillos, remaches o similares destinados solamente a la fijación mecánica de 
componentes o apriete de cables y las partes no sometidas a desgaste. 
 
l. La resistencia de aislamiento no debe ser menor de 5 MΩ, tanto para el 
tomacorriente como para la clavija, valor medido entre puntos eléctricos de diferente 
polaridad y entre estos y cualquier punto en el cuerpo del dispositivo. 
 
m. Los tomacorrientes con tierra aislada para conexión a equipo sensible no conectado 
a pacientes deben identificarse con un triángulo color naranja.  
 
n.  Los tomacorrientes “Grado Hospitalario” deben tener como identificación un punto 
verde en su exterior y deben ser certificados para tal uso. 
 
o. Marcación. Las clavijas y tomacorrientes deben marcarse con las siguientes 
características de manera permanente. 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Corriente nominal en amperios (A). 
3. Tensión nominal. 
4. Identificación de las polaridades respectivas si les aplica. 
 
p. Los tomacorrientes con dispositivos diferenciales que detectan una corriente de fuga 
a tierra, conocidos como GFCI, RCCB o RCBO, deben cumplir los siguientes 
requisitos, además de los citados anteriormente, adaptados de las normas UL 943, 
IEC 61008 –1, IEC 61008 – 2-1, IEC 61008 –2-2, IEC 61009 –1, IEC 61009 –2-1 e 
IEC 61009-2- 2:  
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 30 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 1. El certificado de conformidad con RETIE debe indicar dentro del contenido 
mínimo el uso e informar que son tomacorrientes con dispositivos 
diferenciales que detectan una corriente de fuga a tierra. 
2. Indicar la corriente nominal de disparo o de fuga o su equivalente en clase. 
3. Verificación del tiempo y corriente de operación para el disparo. 
4. Poseer una señal que indique su funcionamiento y mecanismo que verifique 
su adecuada operación.  
5. Prevención de disparos en falso en caso de ser expuesto a condiciones de 
radio frecuencia. 
6. Los dispositivos deben indicar claramente en su acabado exterior esta 
función y la de sus controles.  
 
2.3.8.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Se debe hacer verificación de la operación normal o número de ciclos. 
 
b. Verificación de la formación de caminos conductores (tracking). 
 
c. Verificación de la rigidez dieléctrica de acuerdo con norma de fabricación. 
 
d. Resistencia de aislamiento. 
 
e. Envejecimiento. 
 
f. Hilo incandescente. 
 
g. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
h. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.9. Condensadores de potencia superior a 3 kVAR y bancos de 
condensadores con potencia nominal superior a 5 kVAR de baja y de media 
tensión  
 
Los condensadores con potencia mayor o igual a 3 kVAR y los bancos de condensadores 
con potencia mayor o igual a 5 kVAR, para tensiones no mayores a 57,5 kV, deben cumplir 
los siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos adaptados entre otras 
normas de las siguientes: 
 
Para condensadores de baja tensión: IEC 60831-1, IEC 60831-2, VDE 0560, UL 810, IEEE 
18, NTC 3422, NTC 2807, NTC 2834, o normas técnicas internacionales aplicables. 
 
Para condensadores de media tensión: IEC 60871-1, IEC 60871-2, CSA 22-2-190, UL 810, 
IEEE 18, NTC 3422 o normas técnicas internacionales aplicables. 
 
Para tableros en baja tensión con bancos de condensadores: IEC 61439-1 , IEC 61921 , NTC 
3278 -1 o normas técnicas internacionales aplicables. 
 
2.3.9.1. Requisitos de Producto 
 
a. La tensión residual en la energización no debe sobrepasar el 10% de la tensión 
nominal y cada unidad de condensador y/o bancos de condensadores en baja 
tensión debe estar provisto de un medio de descarga para que en 3 minutos la 
tensión caiga a 75 V o menos, desde una tensión pico inicial de √2 veces la tensión 
nominal. Para las unidades de condensador y/o bancos de condensadores de media 
tensión la tensión residual deberá estar conforme con lo establecido en la norma 
técnica internacional aplicable.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 31 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
b. Los encerramientos no metálicos deben tener clasificación mínima V2 conforme UL 
94, IEC 60695- 11-10 o NTC 5533. 
 
c. Las partes portadoras de corrientes deben ser de plata, aleación de plata, cobre, 
aleación de cobre, aluminio recubierto de cobre, aluminio, u otro metal que se haya 
comprobado útil para esta aplicación. Este requisito debe verificarse mediante la 
composición química realizada por técnicas de espectrometría. 
 
d. El productor para Colombia debe entregar un manual con instrucciones de 
instalación, operación y mantenimiento en el que además se incluya el tiempo 
mínimo requerido entre la desconexión y el reenganche del banco. 
 
e. Los bancos de condensadores en media tensión deben tener un enclavamiento 
electromecánico. 
 
f. Marcación: Debe estar provisto un rótulo o una placa de forma permanente y 
claramente visible con mínimo la siguiente información: 
 
Para Condensadores  
 
1. Marca o razón social del fabricante. 
2. Referencia o modelo y año de fabricación. 
3. Potencia en kVAR, cuando aplique. 
4. Valor de capacitancia. 
5. Tensión Nominal en V y frecuencia en Hz. 
 
Para Bancos de condensadores 
 
1. Marca o razón social del fabricante. 
2. Potencia nominal en k VAR.  
3. Tensión nominal en V. 
4. Tipo de conexión. 
5. Peso en kg. 
 
2.3.9.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
2.3.9.2.1. Para condensadores de baja tensión hasta 1 000V mayores o 
iguales a 3 kVAR 
 
a. Medida de la capacitancia o capacitancia equivalente para condensadores trifásicos. 
 
b. Medida del factor de disipación. 
 
c. Tensión aplicada entre terminales y carcasa. 
 
d. Tensión aplicada entre terminales. 
 
e. Tensión de descarga después de 3 minutos. 
 
f. Estabilidad térmica. 
 
g. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
h. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 32 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.9.2.2. Para bancos de condensadores hasta 1 000 V y mayores o 
iguales a 5 kVAR 
 
Los bancos de condensadores deberán estar dentro de un tablero y cumplir todos los 
requisitos establecidos en el numeral 2.3.31.2 para tableros eléctricos, y las unidades 
de condensadores deberán dar cumplimiento a los requisitos y ensayos de acuerdo con 
el tipo de condensador establecido en el presente numeral.  
 
2.3.9.2.3. Para tableros de bancos de condensadores hasta 1 000 V y 
mayores o iguales a 5 kVAR 
 
Estos tableros deberán cumplir todos los requisitos establecidos en el numeral 2.3.31.2 
para tableros eléctricos y las unidades de condensadores deberán dar cumplimiento a 
los requisitos y ensayos de acuerdo con el tipo de condensador establecido en el 
presente numeral. 
 
2.3.9.2.4. Para condensadores de media tensión mayores a 1 000 V y hasta 
57,5 kV mayores o iguales a 3 kVAR 
 
a. Medida de la capacitancia o capacitancia equivalente para condensadores trifásicos. 
 
b. Medida del factor de disipación o tangente delta. 
 
c. Tensión aplicada entre terminales y carcasa. 
 
d. Tensión de impulso entre terminales y carcasa. 
 
e. Tensión de descarga. 
 
f. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
g. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.    
2.3.9.2.5. Para bancos de condensadores con tensiones mayores a 1000V 
y hasta 57,2 kV mayores o iguales a 3 kVAR instalados en celdas de media 
y alta tensión. 
 
Los bancos de condensadores instalados en celdas de media y alta tensión deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el numeral 2.3.31.4 y las unidades de 
condensadores deberán dar cumplimiento a los requisitos y ensayos de acuerdo con el 
tipo de condensador establecido en el presente numeral.  
 
Artículo 2.3.10. Conductores y cables  
 
Los conductores y cables eléctricos utilizados en redes de energía deben cumplir los 
siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos, de acuerdo con el tipo 
constructivo y la aplicación propia en cada instalación. Los cables y conductores objeto de 
cumplimiento de Reglamento son: 
 
a. Cables aislados de baja tensión. 
 
b. Cables aislados de media tensión. 
 
c. Cables aislados de alta tensión. 
 
d. Cables de instrumentación, señalización y control. 
 
e. Cable y cordones flexibles.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 33 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
f. Cables de seguridad y para ambientes especiales. 
 
g. Cables para energía renovable. 
 
h. Cables de potencia cubiertos (semi aislados). 
 
i. Cable para uso submarino. 
 
j. Cables port átiles  para mantenimiento en redes de media tensión. 
 
k. Conductores desnudos en aluminio.  
 
l. Conductores desnudos en cobre. 
 
m. Conductores desnudos bimetálicos AW, CCA, CCS y aceros recubiertos. 
 
Parágrafo 1:  Los conductores y cables que tengan una función dual (por ejemplo eléctrica 
y de comunicaciones) deberá demostrar su aplicación eléctrica de acuerdo con los requisitos 
y ensayos establecidos en el presente reglamento, de acuerdo con el tipo constructivo y su 
aplicación. 
 
Parágrafo 2:  Los conductores y cables que forman parte integral de aparatos y dispositivos 
que se utilizan para conexión de electrodomésticos, equipos de cómputo y similares no 
están cubiertos dentro del campo de aplicación del RETIE, como tampoco cables de 
comunicaciones o datos que utilicen tales equipos. 
 
2.3.10.1. Requisitos de Producto  
 
a. Los ensayos y las tolerancias particulares con los que se evalúen los cables y 
conductores eléctricos deben estar de acuerdo con el referencial normativo con el 
que fue diseñado y fabricado dicho producto. Por lo tanto, los cables o conductores 
utilizados en las redes de energía no deberán ser evaluados con normas diferentes 
a las de fabricación. 
 
b. Los cables y conductores aislados para uso en interiores deben ser auto extinguible 
o retardantes a la llama, o no propagadores de llama. Tal condición debe ser 
informada por el productor mediante fichas técnicas, catálogos o página web y 
probado conforme a norma de fabricación.  
 
c.  En el caso que el producto se entregue en rollos o carretes, estos deben contar con 
una etiqueta donde se especifique la longitud del conductor en metros, tipo de cable 
o designación, el calibre , marca o el nombre del productor y país de origen. 
 
d. Los cables o alambres de aluminio utilizados en acometidas, alimentadores y 
ramales de instalaciones de uso final, de baja tensión, deben estar certificados como 
serie AA 8 000 y cumplir la prueba de calentamiento cíclico de 2 000 horas, conforme 
con las normas UL 44, UL 83, UL 2556,  NTC 1332, NTC 3277, NTC 4564, NTC 
5786  o equivalente. Si el conductor tiene recubrimiento en cobre, debe cumplir los 
requisitos que le apliquen de la norma ASTM B566 o NTC 5631 o equivalente, con 
el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos eléctricos, mecánicos y físicos 
para este tipo de conductor bimetálico. 
 
e. Los cables o alambres desnudos deben estar acompañados de una etiqueta donde 
se especifique:  
 
1. Calibre del conductor.  
2. Material del conductor.  
3. Tipo de cable o designación.   
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 34 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Nombre del productor o marca registrada. 
5. País de origen 
6. Longitud en metros  
 
f. Los cables o alambres aislados o cubiertos deben tener un rótulo en forma indeleble 
y legible, que se debe repetir a intervalos no mayores de 100 cm, el cual puede ser 
en alto relieve o impreso con tinta o laser; igualmente, se acepta en bajo relieve, 
siempre y cuando no se reduzca el espesor de aislamiento que comprometa la 
rigidez dieléctrica establecida en este Reglamento. El rótulo debe contener como 
mínimo la siguiente información:  
 
1. Calibre del conductor en kcmil, AWG o mm2.  
2. Material del conductor cuando es distinto a cobre de alta pureza.  
3. Nombre del productor o marca registrada.  
4. Tensión nominal.  
5. Tipo o material de aislamiento.  
6. Temperatura máxima de operación.  
 
g. Se debe verificar la imborrabilidad del rotulo conforme a IEC 60950-1 o norma de 
fabricación. 
 
2.3.10.2. Requisitos adicionales a los anteriores para cables y conductores 
aislados instalados en alimentación de ascensores, áreas con alta 
concentración de personas y áreas clasificadas como peligrosas, incluidas 
minas y túneles 
 
a. Los cables y conductores aislados deberán ser libre de halógenos conforme a las 
normas IEC 60754-1, NTC-IEC 60754-1 o NTC 6182, con un contenido de gas ácido 
de halógeno expresado en miligramos de ácido clorhídrico por gramo 5 mg/gr. Los* 
valores de pH en ambas pruebas del protocolo de ensayo deben ser superiores a 
4,3 y la conductividad no debe ser superior a 10 μS/mm, con relación a un litro de 
agua, conforme a IEC 60754-2, NTC-IEC 60754-2 o NTC 6182. 
 
b. Los cables y conductores aislados deben ser de baja densidad y opacidad de humos 
según las normas IEC 61034-2, NTC-IEC 61034- 2 o NTC 6182. 
 
2.3.10.3. Cables aislados de baja tensión 
 
Estos conductores eléctricos son para tensiones hasta 1 000 V , para uso aéreo o 
subterráneo, interiores, exteriores o submarino. 
 
Estos cables deben cumplir los siguientes ensayos mínimos adaptados de las siguientes 
normas: IEC 60227-1, UL 83, UL 1277, UL 854, ANSI/NEMA WC 70-ICEA S- 95-658, 
ANSI/UL 44, ANSI/ICEA S- 105-692 y ANSI/ICEA S- 81-570-2019, NTC 1099-1, NTC 
1332, NTC 3277, NTC 4564, NTC 5346 (ANSI/ICEA Publication S- 76-474), NTC 5916 , 
NTC 6074-1 u otras normas internacionales que les aplique. 
 
2.3.10.3.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales: diámetro de hilos, espesor del aislamiento, espesor de la cubierta 
metálica, espesor de la chaqueta, y espesor de la pantalla metálica cuando aplique. 
 
b. Continuidad de la cubierta y/o pantalla metálica de acuerdo con norma de fabricación 
del producto. 
 
c. Traslape de cinta metálica o longitud del paso de cableado de los hilos de pantalla , 
cuando aplique de acuerdo con norma de fabricación. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 35 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 d. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación 
 
e. Resistencia mecánica y elongación de los hilos del conductor o del conductor 
completo de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
f. Resistencia del aislamiento de acuerdo con norma de fabricación. 
 
g. Tensión aplicada en c.a. o c.c. al cable, de acuerdo con norma de fabricación. 
 
h. Pruebas físicas y de envejecimiento de aislamiento y chaqueta en horno de aire de 
acuerdo con norma de fabricación. 
 
i. Ensayo de deformación en caliente para los aislamientos y chaquetas reticulados. 
 
j. Bloqueo contra la migración longitudinal del conductor y cable cuando aplique de 
acuerdo con norma de fabricación. 
 
k. Prueba de doblado en frío cuando aplique de acuerdo con norma de fabricación del 
producto .  
 
l. Pruebas de inflamabilidad de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
m. Ensayo de UV de acuerdo con norma de fabricación, aplica a cables para uso 
exterior. 
 
n. Marcación de acuerdo con norma de fabricación del producto y lo requerido en el 
literal (f) del numeral 2.3.10.1. 
 
2.3.10.4. Cables de instrumentación, señalización y control 
 
Estos conductores eléctricos deben cumplir los siguientes ensayos mínimos adaptados 
de las siguientes normas: ANSI/UL 13, ANSI/UL 1277, ANSI/UL 444, UL 2250, 
ANSI/NEMA WC 57-2014 ICEA S- 73-532-2014, ANSI/ICEA S- 58-679, NEMA WC 
55/ICEA S- 82-552, NTC 3942, NTC 5916 , NTC 5917, u otras normas internacionales que 
les aplique. 
 
2.3.10.4.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales: diámetro de hilos, espesor del aislamiento, espesor de cubierta 
metálica, espesor de la chaqueta, y espesor de la pantalla metálica cuando aplique 
de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
b. Continuidad del forro y/o pantalla metálica de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
c. Traslape de cinta metálica o cableado de los hilos de pantalla de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
d. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
e. Elongación de l hilo o los hilos del conductor de acuerdo con norma de fabricación 
del producto. 
 
f. Resistencia del aislamiento de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
g. Tensión aplicada en c.a. o c.c. al cable de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 36 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 h. Pruebas físicas y de envejecimiento en aire para el aislamiento y chaqueta de 
acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
i. Deformación en caliente para los aislamientos y cubiertas reticuladas o para las 
chaquetas de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
j. Prueba de inflamabilidad , de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
k. Ensayo de resistencia a los rayos solares para uso exterior, de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
l. Marcación de acuerdo con norma de fabricación del producto y lo requerido en el 
literal (f) del numeral 2.3.10.1. 
 
2.3.10.5. Cables y cordones flexibles 
 
Estos conductores eléctricos deben cumplir los siguientes ensayos mínimos adaptados 
de las siguientes normas: ANSI/UL 62, ANSI/UL 66, ANSI/UL 758, ANSI/UL 1063, NTC 
2356, NTC 5521, NTC 5998 u otras normas internacionales que les aplique. 
 
2.3.10.5.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales: diámetro de hilos, espesor del aislamiento, espesor de chaqueta 
cuando aplique 
 
b. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación 
 
c. Elongación de los hilos del conductor de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
d. Resistencia del aislamiento de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
e. Tensión aplicada en c.a o c.c al cable de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
f. Pruebas físicas y de envejecimiento de aislamiento y chaqueta de acuerdo con 
norma de fabricación del producto. 
 
g. Deformación en caliente para los aislamientos y/o cubiertas reticuladas de acuerdo 
con norma de fabricación del producto. 
 
h. Ensayo de inflamabilidad, de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
i. Prueba de doblado en frío cuando aplique de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
j. Ensayo de UV para cables de uso exterior de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
k. Los alambres que componen los conductores flexibles deberán ser de cobre blando 
o recocido o de cobre blanco recocido estañado de acuerdo con normas ASTM B3, 
ASTM B33, NTC 359, NTC 1781, según aplique 
 
l. Marcación de acuerdo con norma de fabricación del producto y lo requerido en el 
literal (f) del numeral 2.3.10.1. 
 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 37 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.10.6. Cables de seguridad y para ambientes especiales 
 
Estos conductores eléctricos deben cumplir los siguientes ensayos mínimos adaptados 
de las siguientes normas: UL 1569, UL 1424, UL 1425, UL 2225 u otras normas 
internacionales que les aplique. 
 
2.3.10.6.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales: diámetro de hilos, espesor del aislamiento, espesor de la cubierta 
metálica, espesor de la chaqueta, y espesor de la pantalla metálica cuando aplique 
de acuerdo con norma de fabricación 
 
b. Continuidad de la cubierta o pantalla metálica de acuerdo con norma de fabricación 
del producto. 
 
c. Traslape de cinta metálica o longitud del paso de cableado de los hilos de pantalla 
de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
d. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
 
e. Elongación de los hilos del conductor de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
f. Resistencia del aislamiento de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
g. Tensión aplicada en c.a. o c.c. al cable de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
h. Pruebas físicas y de envejecimiento de aislamiento y chaqueta en horno de aire de 
acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
i. Deformación en caliente para los aislamientos, cubiertas reticuladas y chaquetas de 
acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
j. Bloqueo contra la migración longitudinal del conductor y cable cuando aplique de 
acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
k. Prueba de doblado en frío cuando aplique de acuerdo con norma de fabricación del 
producto .  
 
l. Pruebas de inflamabilidad de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
m. Marcación de acuerdo con norma de fabricación del producto y lo requerido en el 
literal (f) del numeral 2.3.10.1. 
 
n. Pruebas que garanticen su aplicación en el ambiente especial de acuerdo con su 
norma técnica particular. 
 
 
2.3.10.7. Cables para uso en energía renovable 
 
Son los utilizados en plantas de energía renovable tales como, solar fotovoltaica y de 
energía eólica tanto terrestre como en alta mar, entre otras, deben cumplir los siguientes 
ensayos mínimos adaptados de las siguientes normas: IEC 62930, ANSI/NEMA WC 70-
ICEA S- 95-658, UL 4703, UNE -EN 50618, NTC 1099-1, NTC 6404 o norma técnica 
internacional que le aplique. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 38 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.10.7.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales: diámetro de hilos, espesor del aislamiento, espesor del relleno, 
Ancho x Espesor del forro metálico y espesor de la chaqueta según requisito del 
producto. 
 
b. Continuidad del forro y/o pantalla metálica de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
c. Traslape de cinta metálica o cableado de los hilos de pantalla de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
d. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
e. Resistencia mecánica y elongación de los hilos del conductor o del conductor 
completo, cuando aplique, de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
f. Resistencia del aislamiento de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
g. Tensión aplicada en c.a. o c.c. al cable de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
h. Propiedades mecánicas antes y después del envejecimiento de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
i. Ensayo de deformación en caliente para los aislamientos y chaquetas reticulados de 
acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
j. Bloqueo contra la migración longitudinal del conductor y cable para uso subterráneo 
de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
k. Prueba de doblado en frío de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
l. Pruebas de inflamabilidad de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
m. Ensayo de UV de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
n. Marcación de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
  
2.3.10.8. Cables portátiles para mantenimiento en redes de media tensión  
 
Estos conductores eléctricos deben cumplir los siguientes ensayos mínimos adaptados 
de las siguientes normas: ANSI/NEMA WC 58, ICEA No. S- 75-381, UL 1650, , ASTM 
F2321, NTC 6057 o normas técnicas internacionales o de reconocimiento internacional 
que les aplique. 
 
2.3.10.8.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales: diámetro de hilos, espesor del aislamiento, espesor del relleno, 
Ancho x Espesor del forro metálico y espesor de la chaqueta. 
 
b. Continuidad del forro y/o pantalla metálica de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
c. Traslape de cinta metálica o cableado de los hilos de pantalla de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
d. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación del producto.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 39 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
e. Resistencia mecánica y elongación de los hilos del conductor o del conductor 
completo, si aplica, de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
f. Resistencia del aislamiento de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
g. Tensión aplicada en c.a. o c.c. al cable de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
h. Pruebas físicas y de envejecimiento de aislamiento y chaqueta de acuerdo con 
norma de fabricación del producto. 
 
i. Ensayo de deformación en caliente para los aislamientos y chaquetas reticulados de 
acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
j. Bloqueo contra la migración longitudinal del conductor y cable para uso subterráneo 
cuando aplique de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
k. Prueba de doblado en frío de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
l. Pruebas de inflamabilidad de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
m. Marcación de acuerdo con norma de fabricación del producto y lo requerido en el 
literal (f) del numeral 2.3.10.1. 
 
 
2.3.10.9. Cables para uso submarino  
 
Estos conductores eléctricos deben cumplir los siguientes ensayos mínimos adaptados 
de las siguientes normas: IEC 63026, IEC 60502-1, IEC60502- 2, ANSI/NEMA WC 70-
ICEA S- 95-658, IEEE-1120, NTC 1099-1 , NTC 6074-1, NTC 6074-2 o norma técnica 
internacional o de reconocimiento internacional que le aplique . 
 
2.3.10.9.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales: diámetro de hilos, espesor del aislamiento, espesor de las pantallas 
semiconductoras, espesor de la chaqueta, dimensiones de la cubierta metálica y 
pantalla/cinta metálica , cuando aplique. 
 
b. Dimensiones diámetro cuando la pantalla es hilos de alambres de acuerdo con 
norma de fabricación del producto. 
 
c. Continuidad de la cubierta o pantalla metálica de acuerdo con norma de fabricación 
del producto. 
 
d. Traslape de cinta metálica o cableado de los hilos de pantalla de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
e. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
f. Resistencia mecánica o elongación de los hilos o del conductor completo de acuerdo 
con norma de fabricación del producto. 
 
g. Resistencia del aislamiento de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
h. Tensión aplicada c.a. o c.c. al cable de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
i. Descargas parciales de acuerdo con norma de fabricación del producto.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 40 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
j. Pruebas físicas y de envejecimiento de pantallas semiconductoras, aislamiento y 
chaqueta de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
k. Deformación en caliente para el aislamiento y chaqueta reticulados de acuerdo con 
norma de fabricación del producto. 
 
l. Prueba de reticulación de las pantallas semiconductoras de acuerdo con norma de 
fabricación del producto. 
 
m. Doblado en frío de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
n. Bloqueos contra la migración longitudinal del conductor y cable de acuerdo con 
norma de fabricación del producto. 
 
o. Prueba con los accesorios que indica la norma del producto, de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
p. Marcación de acuerdo con norma de fabricación del producto y lo requerido en el 
literal (f) del numeral 2.3.10.1. 
 
2.3.10.10. Cables aislados de media tensión 
 
Estos conductores eléctricos deben cumplir los siguientes ensayos mínimos adaptados 
de las siguientes normas: IEC 60502-2, ANSI/ICEA- S- 94-649, ICEA S- 93-639/NEMA 
WC 74, UL 1072, NTC 6074-2, NTC 2186-1, NTC 2186-2 u otras normas internacionales 
o de reconocimiento internacional que les aplique. 
 
2.3.10.10.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales: diámetro de hilos, espesor del aislamiento, espesor de las pantallas 
semiconductoras, espesor de la chaqueta, dimensiones de la cubierta metálica y 
pantalla / cinta metálica, cuando aplique 
 
b. Continuidad de la cubierta o pantalla metálica de acuerdo con norma de fabricación 
del producto. 
 
c. Traslape de cinta metálica o cableado de los hilos de pantalla de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
d. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
e. Resistencia del aislamiento de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
f. Tensión aplicada c.a. o c.c. al cable de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
g. Descargas parciales de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
h. Propiedades mecánicas antes y después del envejecimiento de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
i. Deformación en caliente para el aislamiento y chaqueta reticulados de acuerdo con 
norma de fabricación del producto. 
 
j. Defectos de la extrusión del cable de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
k. Densidad de chaqueta de acuerdo con norma de fabricación del producto.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 41 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
l. Prueba de inflamabilidad a la chaqueta de acuerdo con norma de fabricación del 
producto .  
 
m. Doblado en frío de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
n. Ensayo de UV de acuerdo con norma de fabricación del producto, aplica a cables 
para uso exterior. 
 
o. Ensayo de penetración del agua: Bloqueos contra la migración longitudinal del agua 
del conductor y cable, de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
p. Marcación de acuerdo con norma de fabricación del producto y lo requerido en el 
literal (f) del numeral 2.3.10.1. 
 
2.3.10.11. Cables aislados de alta tensión 
 
Estos conductores eléctricos deben cumplir los siguientes ensayos mínimos adaptados 
de las siguientes normas: IEC 60840, IEC 62067, ICEA-S- 108-720, u otras normas 
internacionales o de reconocimiento internacional que les aplique. 
 
2.3.10.11.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales: diámetro de hilos, espesor del aislamiento, espesor de las pantallas 
semiconductoras, espesor de la chaqueta, dimensiones de la cubierta metálica y 
pantalla/cinta metálica , cuando aplique. 
 
b. Dimensiones diámetro cuando la pantalla es hilos de alambres de acuerdo con 
norma de fabricación del producto. 
 
c. Continuidad de la cubierta o pantalla metálica de acuerdo con norma de fabricación 
del producto. 
 
d. Traslape de cinta metálica o cableado de los hilos de pantalla de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
e. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
f. Resistencia mecánica o elongación cuando aplique, de acuerdo con norma de 
fabricación del producto. 
 
g. Resistencia del aislamiento de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
h. Tensión aplicada c.a. al cable de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
i. Descargas parciales de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
j. Pruebas físicas y de envejecimiento de pantallas semiconductoras, aislamiento y 
chaqueta de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
k. Deformación en caliente para el aislamiento y chaqueta reticulados de acuerdo con 
norma de fabricación del producto. 
 
l. Prueba de reticulación de las pantallas semiconductoras de acuerdo con norma de 
fabricación del producto. 
 
m. Prueba de inflamabilidad , de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 42 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 n. Doblado en frío de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
o. Ensayo de UV de acuerdo con norma de fabricación del producto, aplica a cables 
para uso exterior. 
 
p. Ensayo de penetración del agua: Bloqueos contra la migración longitudinal del agua 
del conductor y cable, de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
q. Marcación de acuerdo con norma de fabricación del producto y lo requerido en el 
literal (f) del numeral 2.3.10.1. 
 
2.3.10.12. Cables de potencia cubiertos (semi aislados) 
 
Estos conductores eléctricos deben cumplir los siguientes requisitos mínimos adaptados 
de las siguientes normas: IEC 60228, IEC 61089, UL-1072, ICEA-S- 121-733, NEMA WC 
71/ICEA S- 96-659, NTC 1099 -2, NTC 5909, NTC 59 28 u otras normas internacionales 
que les aplique. 
 
2.3.10.12.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales: diámetro de hilos, espesor del aislamiento, espesor de las pantallas 
semiconductoras, y espesor de la cubierta cuando aplique. 
 
b. Densidad de las capas de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
c. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
d. Resistencia mecánica del conductor de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
e. Tensión aplicada c.a. o c.c al cable de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
f. Pruebas físicas y de envejecimiento de las capas internas y externas de acuerdo con 
norma de fabricación del producto. 
 
g. Deformación en caliente para las capas de aislamiento y cubierta cuando aplique de 
acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
h. Prueba de reticulación de las pantallas semiconductoras, de acuerdo con norma de 
fabricación del producto. 
 
i. Defectos de la extrusión de la semiconductora y capas del cable de acuerdo con 
norma de fabricación del producto. 
 
j. Ensayo de resistencia a los rayos solares de la capa exterior de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
k. Bloqueo contra la migración longitudinal del conductor de acuerdo con norma de 
fabricación del producto. 
 
l. Prueba tracking de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
m. Marcación de acuerdo con norma de fabricación del producto y lo requerido en el 
literal (f) del numeral 2.3.10.1. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 43 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.10.13. Conductores desnudos de aluminio con sus diferentes 
conformaciones y aleaciones: En AAC aluminio, aleación de aluminio 
AAAC, compuestos ACSR, ACAR, AACSR, ACSR/COMPACT, ACSR/AW, 
ACSR/SD, AAC/TW, ACSR/TW, ACSS, ACSS/TW, ACCR, ACSR/TP, AAC 
serie 8000, ACCC-CFC y ACFR entre otros 
 
Estos conductores eléctricos deben cumplir los siguientes requisitos mínimos adaptados 
de las siguientes normas: IEC 61394, ASTM B230/B230M, ASTM B231/B231M, ASTM 
B232/B232M, ASTM B233, ASTM B324, ASTM B398/B398M, ASTM B399/B399M, 
ASTM B400/B400M, ASTM B401, ASTM B524/B524M, ASTM B549, ASTM 
B609/B609M, ASTM B701/B701M, ASTM B711, ASTM B778, ASTM B779, ASTM 
B786/B786M, ASTM B800 SERIE 8000, ASTM B801 SERIE 8000, ASTM B836, ASTM 
B856, ASTM B857, ASTM B901-B911/B911M, ASTM B941, ASTM B978/B978M, 
B987/B987M, NTC 308, NTC 309, NTC 360, NTC 1743, NTC 1760, NTC 2619, NTC 
2729, NTC 2730, NTC 4334, NTC 5535, NTC 5536, NTC 6065, NTC 6133 , NTC 6245 u 
otras normas internacionales que les aplique. 
 
2.3.10.13.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales. Diámetro y factor de paso 
 
b. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
c. Tensión de rotura y elongación de los hilos del conductor o del conductor completo 
de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
d. Ensayo de Adherencia al recubrimiento, de acuerdo con norma de fabricación del 
producto. 
 
e. Doblado del alambre de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
f. Tensión de adherencia, entorchado y masa y espesor de cubrimiento de hilos de 
acero cubierto de aluminio de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
g. Engrasado y corrosión de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
2.3.10.14. Conductores desnudos en cobre 
 
Estos conductores eléctricos deben cumplir los siguientes requisitos mínimos adaptados 
de las siguientes normas: ASTM B1, ASTM B2, ASTM B3, ASTM B8, ASTM B33, ASTM 
B48, ASTM B172, ASTM B173, ASTM B174, ASTM B246, ASTM B496, ASTM 
B787/B787M, ASTM B835, ASTM B902/B902M, NTC 307, NTC 359 , NTC 1744 , NTC 
1745, NTC 17 81, NTC 1 816, NTC 1 817, NTC 1 865, NTC 2187 , NTC 6161 , NTC 6244, u 
otras normas internacionales que les aplique. 
 
2.3.10.14.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensionales. Diámetro de hilos y del conductor y factor de paso cuando aplique 
de acuerdo con la norma de fabricación 
 
b. Resistencia en c.c. del conductor de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
c. Tensión de rotura y elongación de los hilos del conductor o del conductor completo, 
de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
2.3.10.15. Conductores desnudos bimetálicos AG, AW, CCA y CCS 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 44 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Los cables y conductores de acero cubiertos de cobre , aluminio, galvanizados, aluminio 
recubierto de cobre, entre otros, para uso general o zonas de alta contaminación, para 
sistemas de puesta a tierra de líneas aéreas, para retenidas o mallas de puesta a tierra 
en subestaciones, deben cumplir los siguientes requisitos mínimos adaptados de las 
siguientes normas: ASTM A363, ASTM A460, ASTM A474, ASTM A475, ASTM B227, 
ASTM B228, ASTM B229, ASTM B415, ASTM B416, ASTM B502/B502M, ASTM B566, 
ASTM B910/B910M, ASTM B1005, NTC 2355, NTC 2473, NTC 2474 , NTC 2639 , NTC 
5631  u otras normas internacionales que les aplique. 
 
2.3.10.15.1. Ensayos mínimos requeridos  
 
a. Dimensionales. Diámetro y factor de paso. 
 
b. Resistencia en c.c. del conductor cuando aplique de acuerdo con norma de 
fabricación del producto. 
 
c. Tensión de rotura y elongación de los hilos del conductor o del conductor completo, 
de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
d. Espesor, coherencia y adherencia del cubrimiento del cobre de acuerdo con norma 
de fabricación del producto. 
 
e. Engrasado y corrosión de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
f. Espesor del recubrimiento de acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
 
Artículo 2.3.11. Cuartos de subestación paquetizados o prefabricados  
 
Los cuartos de subestación paquetizados o prefabricados deben cumplir con los siguientes 
requisitos y ensayos adaptados de normas internacionales tales como: IEC 62271-212 e 
IEC 62271- 202. 
 
2.3.11.1. Requisitos de Producto 
 
a. Los cuartos de subestación paquetizados o prefabricados de uso interior, deben 
tener como mínimo un grado IK de 07 y los de uso exterior un grado IK de 10. 
 
b. El cuarto de subestación prefabricada debe estar provisto de terminales para 
conexión a tierra tanto de la envolvente como de todas las partes metálicas. 
 
c. El material de la envolvente de los cuartos de subestación debe ser de material no 
inflamable tales como: hormigón, metal (acero, aluminio, etc.), yeso, fibra de vidrio o 
mineral de roca. 
 
d. Aberturas de ventilación: Las aberturas de ventilación estarán dispuestas o 
blindadas de modo que el mismo grado de protección (IP código) declarado por el 
fabricante y el mismo grado de protección contra impactos mecánicos (código IK) 
que se especifica para el cerramiento, o para el compartimento ventilado, incluidos 
los tabiques, se mantengan. 
 
e. El productor debe proveer un manual que contenga como mínimo las instrucciones 
de montaje, operación y mantenimiento. 
 
f. Marcación: Debe estar provisto de una placa de identificación duradera y claramente 
legible, visible en condiciones normales.  
 
1. Nombre del productor o marca registrada.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 45 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Tipo de designación. 
3. Número de serie. 
4. Norma de fabricación. 
5. Año de fabricación. 
6. Peso aproximado 
7. Grado IP e IK declarados por el fabricante. 
8. Las clasificaciones de los tableros de media y baja tensión, transformadores 
de potencia y los equipos de conmutación y control de tensión deben estar 
provistos de placas de identificación separadas, conforme a sus normas de 
producto. 
 
2.3.11.2. Ensayos mínimos requeridos  
 
a. Verificación del nivel de aislamiento. 
 
b. Tensión a frecuencia industrial. 
 
c. Verificación de las distancias de fuga. 
 
d. Verificación de elevación o aumento de temperatura. Este ensayo se puede 
reemplazar por cálculos o simulación de acuerdo a norma de fabricación. 
 
e. Verificación de continuidad eléctrica. 
 
f. Ensayo de impacto mecánico (grado IK). 
 
g. Verificación del grado IP declarado por el fabricante .  
 
h. Ensayo de corrosión de acuerdo con el material y norma de fabricación. 
 
i. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
j. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Parágrafo 1:  No será necesario probar los parámetros eléctricos rotulados de los productos 
eléctricos objeto de demostración de la conformidad con RETIE tales como transformadores 
de potencia, tableros de media y baja tensión, interconexiones de media y baja tensión, 
equipos y circuitos auxiliares que hagan parte de la subestación prefabricada, dentro del 
proceso de certificación de la subestación paquetizada. 
 
Parágrafo 2: En el caso del ensayo de tensión a frecuencia industrial y verificación de 
elevación o aumento de temperatura, no será necesario ensayarse siempre y cuando los 
productos incluidos al interior del cuarto de subestación se les haya verificado estos 
requisitos en el proceso de certificación RETIE. 
 
Parágrafo 3 : Los ensayos aplicables a cuartos de subestación paquetizados o 
prefabricados, podrán realizarse en laboratorios acreditados o en laboratorios evaluados del 
fabricante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.4 del libro 4. En caso de que por 
el tamaño del cuarto de subestación se dificulte el traslado al laboratorio, se podrán realizar 
los ensayos sobre un prototipo a escala .  
 
Artículo 2.3.12. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias  
 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias, también llamados DPS o 
SPD, deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos, 
adaptados de las normas técnicas tales como: IEC 60099-4, IEC 60099- 8, IEC 61643- 11, 
IEC 61643- 31, UL 1449, EN 50539- 11, IEEE C62. 11, ANSI/IEEE C62. 62, ANSI C82.77-5 , 
NTC 4389 y NTC-IEC 61643- 11.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 46 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.3.12.1. Requisitos de Producto 
 
2.3.12.1.1. Para DPS de media, alta y extra alta tensión 
 
a. Los DPS utilizados en media, alta y extra alta tensión con envolvente en material de 
porcelana o material polimérico, no deben presentar evidencia de perforaciones, 
arcos eléctricos ni fisuras o agrietamiento de los resistores de metal oxido no 
lineales.  
 
b. Bajo ninguna condición los materiales constitutivos de la envolvente del DPS deben 
entrar en ignición; para lo cual el DPS con envolvente polimérico debe probarse con 
el hilo incandescente a 650 °C sobre las partes no portadoras de corriente, conforme 
a IEC 60695-2- 11. 
 
c. En caso de explosión del DPS, el material aislante no debe lanzar fragmentos 
capaces de hacer daño a las personas o equipos adyacentes.  
 
d. Los DPS deberán ser construidos en porcelana, silicona con diseño de núcleo sólido, 
jaula o tubo. 
 
e. El productor debe disponer de la siguiente información mediante ficha técnica, 
catalogo o en el equipo: 
 
1. Corriente nominal de descarga. 
2. Tensión nominal, según la red eléctrica en que se instalará. 
3. Frecuencia. 
4. Tensión máxima continúa de operación. 
5. El nivel de protección con tensión. 
6. Calibre mínimo de conexión. 
7. Comparación de la clasificación de la línea de descarga y la nueva 
clasificación de sistemas basado en energía térmica. 
 
f. Marcación. Los DPS deberán tener mínimo la siguiente información de forma 
permanente o indeleble. 
 
1. Nombre del productor o marca registrada 
2. Tipo y referencia 
3. Tensión nominal 
4. Tensión de operación continua 
5. Frecuencia nominal 
6. Corriente nominal de descarga 
7. Fecha de fabricación 
8. Número de serie para DPS con tensiones superiores o 66 kV. 
 
2.3.12.1.2. Para DPS de baja tensión 
 
a. Los DPS deberán tener un encerramiento adecuado para la protección contra 
choque eléctrico. En caso de tener marcado el grado IP o NEMA, este deberá ser 
verificado en el proceso de certificación.  
 
b. La máxima tensión de operación continua debe ser mayor o igual a 1,1 veces la 
tensión máxima del sistema en régimen permanente. 
 
c. Los DPS debe tener capacidad para soportar las corrientes de descarga 
especificadas durante la aplicación de la máxima tensión de funcionamiento continuo 
sin experimentar cambios inaceptables en sus características. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 47 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 d. Los DPS deben resistir las sobretensiones causadas por fallas o perturbaciones en 
el sistema.  
 
e. Las partes aislantes de la carcasa deben ser auto extinguibles o no inflamables, las 
cuales deberán ser ensayadas mediante el ensayo de hilo incandescente a 650°C 
para partes no portadoras de corriente, conforme a IEC 60695 -2-11 o NTC 5283. 
 
f. El productor debe disponer de la siguiente información mediante ficha técnica, 
catalogo o en el equipo: 
 
1. Corriente nominal de descarga. 
2. Tensión nominal, según la red eléctrica en que se instalará. 
3. Frecuencia. 
4. Tensión máxima continúa de operación. 
5. El nivel de protección con tensión. 
6. Calibre mínimo de conexión. 
 
g. Marcación. Los DPS de baja tensión deben contener como mínimo la siguiente 
información de forma permanente o indeleble: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Número del modelo. 
3. Corriente de descarga nominal o impulso de descarga. 
4. Máxima tensión de funcionamiento continúo .  
5. Tipo de corriente y/o la frecuencia.  
6. Clase o tipo. 
7. Grado de protección si es mayor a IP 20 o mayor a NEMA 1. 
 
2.3.12.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
2.3.12.2.1. Para DPS de media, alta y extra alta tensión 
 
a. Ensayo de ciclo de trabajo. 
 
b. Prueba de tensión residual. 
 
c. Impulso de corriente a larga duración. 
 
d. Ensayo de corto circuito. 
 
e. Ensayo de funcionamiento. 
 
f. Descargas parciales. 
 
g. Momento de flexión cuando aplique, de acuerdo con norma de fabricación. 
 
h. Hilo Incandescente 650°C. 
 
i. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
j. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.12.2.2. Para DPS de baja tensión 
 
a. Ciclo de trabajo. 
 
b. Corriente nominal de descarga.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 48 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
c. Estabilidad térmica de ac uerdo con norma de fabricación. 
 
d. Corriente de fuga. 
 
e. Rigidez dieléctrica. 
 
f. Hilo Incandescente 650°C. 
 
g. Protección contra choque eléctrico.  
 
h. Grado IP o NEMA, cuando aplique. 
 
i. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
j. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.13. Duchas y calentadores de paso eléctricos  
 
Las duchas eléctricas y los calentadores deben cumplir los requisitos de producto y ensayos 
mínimos requeridos adaptados de normas tales como IEC 60335-2- 35, NTC 2088 o 
cualquier otra norma aplicable al producto. 
 
2.3.13.1. Requisitos de Producto 
 
a. La corriente de fuga no debe sobrepasar 5 mA en el agua a la temperatura de 
operación. Esta corriente se debe medir con agua de una conductividad superior a 
1 000 µS/cm a 15 °C (equivalente a una resistividad de 1 kΩ.cm).  
 
b. Los elementos metálicos de sujeción que estén en contacto con agua deben ser de 
material no ferroso y garantizar protección a la corrosión mediante análisis químico 
conforme a la norma NTC 1650 u otra norma aplicable. 
 
c. Los elementos calefactores y bornes de contacto deben estar soportados sobre 
material dieléctrico al cual debe hacérsele la prueba de hilo incandescente a 750 ºC. 
Las demás partes no metálicas deben probarse con el hilo incandescente a 650 ºC, 
conforme a IEC 60695-2- 11 o NTC 5283. 
 
d. Se debe identificar el conductor neutro, el de tierra y el de la fase o fases, conforme 
al código de colores establecido en el título 5 del Libro 3 del RETIE. 
 
e. Se prohíbe encerramientos metálicos para duchas eléctricas. 
 
f. La parte manipulable del selector de temperatura debe estar aislada eléctricamente. 
 
g. Las duchas y los calentadores de paso no deben tener IP inferior a 44. 
 
h. El calibre del conductor de alimentación de la ducha debe estar dentro de los límites 
permitidos por la norma de fabricación. 
 
i. La potencia y la corriente de entrada deben estar dentro de los límites permitidos por 
la norma de fabricación. 
 
j. El productor para Colombia debe entregar al usuario una guía para la correcta 
instalación y operación de la ducha o el calentador de paso. 
 
k. Marcación. La ducha y el calentador de paso debe tener en forma permanente y 
legible la siguiente información:   
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 49 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Tensión de operación. 
2. Corriente nominal. 
3. Potencia nominal. 
4. Nombre del productor o marca registrada. 
5. Advertencia sobre la necesidad de conexión a tierra. 
6. Indicación de s i la ducha tiene o no resistencia blindada.  
 
2.3.13.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Protección contra el acceso a partes activas. 
 
b. Grado IP. 
 
c. Corriente de fuga y rigidez dieléctrica a temperatura de operación. 
 
d. Resistencia a la humedad. 
 
e. Corriente de fuga y rigidez dieléctrica. 
 
f. Resistencia al calor y al fuego. 
 
g. Resistencia a la oxidación. 
 
h. Continuidad a tierra. 
 
i. Calentamiento o elevación de temperatura máxima. 
 
j. Pruebas funcionales o verificación de funcionamiento anormal. 
 
k. Potencia y corriente de entrada. 
 
l. Ensayo de sección transversal del conductor. 
 
m. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
n. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.14. Electrobombas 
 
Las electrobombas deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos 
requeridos, adaptados de normas técnicas de fabricación de producto tales como: IEC 
60335 -2-41, IEC 60335-1, UL 778 o NTC 2183 o normas equivalentes. 
 
2.3.14.1. Requisitos de Producto 
 
a. No deben tener bordes ni puntas cortantes que puedan causar lesiones a personas.  
 
b. La corriente de fuga no debe exceder los límites permitidos en la norma de 
fabricación.  
 
c. Las partes metálicas deben ser resistentes a la corrosión, conforme a la norma de 
fabricación del producto 
 
d. Debe tener terminales para conexión permanente a tierra   
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 50 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 e. El calibre del conductor de alimentación debe estar dentro de los límites permitidos 
por la norma de fabricación. 
 
f. Verificar la potencia y la corriente de entrada las cuales deben estar dentro de los 
límites permitidos por la norma de fabricación. 
 
g. El productor debe proporcionar un manual de usuario que incluya las instrucciones 
de instalación, operación y mantenimiento.  
 
h. Marcación: Las electrobombas deben tener un rótulo o placa de forma permanente 
y claramente visible con mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Modelo o referencia. 
3. Tensión nominal o rango de tensión. 
4. Símbolo de la naturaleza del suministro o frecuencia nominal (Hz). 
5. Potencia de entrada nominal (W) o corriente nominal (A).  
6. Grado de protección IP o NEMA. 
 
2.3.14.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Verificación de la corriente de fuga y rigidez dieléctrica a la corriente de operación.  
 
b. Resistencia mecánica. 
 
c. Resistencia eléctrica entre el terminal o contacto de tierra y las partes metálicas. 
 
d. Verificación de la estabilidad y riesgos mecánicos. 
 
e. Elevación o aumento  de temperatura.  
 
f. Resistencia al calor y al fuego, de acuerdo con norma de fabricación .  
 
g. Verificación del funcionamiento anormal.  
 
h. Verificación de protección contra acceso a partes vivas. 
  
i. Verificación del grado de protección IP o NEMA. 
 
j. Verificación de la sección transversal del conductor de la alimentación de l a 
electrobomba. 
 
k. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
l. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
 
Parágrafo 1:  Estos requisitos y ensayos no le aplican al componente 
mecánico (bomba) cuando se importe por separado. 
 
Artículo 2.3.15. Electrodos de puesta a tierra y puestas a tierra temporales  
 
2.3.15.1. Electrodos de puesta a tierra en cobre, aleaciones con más del 80% 
en cobre, acero inoxidable, acero recubierto en cobre, acero con 
recubrimiento galvanizado o cualquier tipo de material usado como 
electrodo de puesta a tierra 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 51 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Los electrodos de puesta a tierra deben cumplir los siguientes requisitos de producto y 
ensayos mínimos requeridos adaptados de las siguientes normas:  UL 467, ASTM G 162, 
ASTM G 1, AS 1768, NTC- IEC 62561-2, NTC 2206.  
 
2.3.15.1.1. Requisitos de producto 
 
a. Los electrodos deben cumplir las dimensiones y valores de la Tabla 2.3.15.1.1. a. 
 
Tabla 2.3.15.1.1. a. Requisitos para electrodos de puesta a tierra 
 
TIPO DE 
ELECTRODO  
MATERIALES DIMENSIONES MÍNIMAS 
Diámetro 
mm Área 
mm²  Espesor 
mm Recubrimiento 
μm 
 
 
 
Varilla Cobre 12,7    
Aleaciones de cobre 12,7    
Acero inoxidable 15    
Acero galvanizado en caliente 16   70 
Acero con recubrimiento electrodo 
depositado de cobre 14   250 
Acero con recubrimiento total en cobre 15   2000  
 
Tubo Cobre 20  2  
Acero inoxidable 25  2  
Acero galvanizado en caliente  25  2 55 
Fleje o cinta 
sólida Cobre  50 2  
Acero inoxidable  100 3  
Cobre cincado  50 2 40 
 
Cable 
trenzado Cobre o cobre estañado 1,8 para 
cada hilo 50   
Acero galvanizado en caliente  1,8 para 
cada hilo 70   
 
Alambre 
redondo Cobre 8 50   
Acero galvanizado 10 78,5  70 
Acero inoxidable 10    
Acero recubierto de cobre 10   250 
Placa sólida Cobre   250000  1,5  
Acero inoxidable   360000  6  
 
b. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. 
 
c. Resistencia a la corrosión: Se debe utilizar el método de la inmersión en cámara 
salina durante 1 000 horas o usando muestras de suelo ácido, preparadas en 
laboratorio o en electrolitos de solución ácida con débil concentración, que permita 
simular los suelos más corrosivos donde se prevea instalar los electrodos de acuerdo 
con la norma ASTM G 162 o la ASTM G 1. Para electrodos en cables de acero 
galvanizado, no es suficiente el ensayo de cámara salina, adicionalmente se debe 
probar con muestras del suelo similar a donde se pretenda instalar. 
 
d. El recubrimiento en cobre de la varilla de acero no debe ser menor a 0,25 mm. 
 
e. Debe probarse la adherencia y doblado del electrodo con recubrimiento, conforme a 
lo establecido en la norma NTC 2206 o equivalente.  
 
f. El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2,4 m de longitud. 
 
g. Para el conductor del electrodo de puesta a tierra o conductor a tierra, además del 
cobre, se pueden utilizar otros materiales conductores o aleación de ellos, siempre 
que se garantice su protección contra la corrosión durante la vida útil de la puesta a 
tierra y la resistencia del conductor no comprometa la efectividad de la puesta a 
tierra, de acuerdo con el literal c. 
 
h. Se permite el uso de conductores con distinta geometría (platinas en L o en T) y de 
otros materiales que demuestren su resistencia mecánica y a la corrosión, probados 
a 1 000 horas de cámara salina.  
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 52 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 i. Marcación: el electrodo tipo varilla, debe estar identificado de forma permanente y 
legible con mínimo la siguiente información:  
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm medidos 
desde la parte superior. 
 
2.3.15.1.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Dimensiones: largo y diámetro. 
 
b. Ensayo de adherencia del recubrimiento. 
 
c. Ensayo de doblado para varillas con recubrimiento. 
 
d. Espesor de recubrimiento. 
 
e. Cámara salina 1 000 h. 
 
f. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.15.2. Puestas a tierra temporales 
 
Las puestas a tierras temporales deben cumplir los siguientes requisitos de producto y 
ensayos mínimos requeridos adaptados de normas tales como IEC 61230 y ASTM F 855.  
 
2.3.15.2.1. Requisitos de producto 
 
a. Electrodo: Barreno con longitud mínima de 1,5 m en cobre. 
 
b. Grapas o pinzas: El tipo de grapa debe ser el adecuado según la geometría del 
elemento a conectar (puede ser plana o con dientes).  
 
c. Cable en cobre extra flexible, cilíndrico y con cubierta transparente o translucida que 
permita su inspección visual y cuyo calibre soporte una corriente de falla mínima de: 
en alta tensión 40 kA; en media tensión 8 kA y en baja tensión 3 kA eficaces en un 
segundo, con temperatura final de 700 °C. A criterio del Operador de Red o de la 
empresa de transmisión, se pueden utilizar cables de puestas a tierra de menor 
calibre, siempre que la corriente de falla calculada sea menor a los valores antes 
citados y el tiempo de despeje sea tal que la temperatura en el conductor no supere 
los 700 ºC. Si la corriente de falla es superior a los valores indicados, se debe usar 
un cable de capacidad suficiente para soportarla.  
 
d. El productor debe entregar una guía de instalación, inspección y mantenimiento, e 
indicar calibres y capacidades de corriente de los cables que componen la puesta a 
tierra temporal dependiendo del tiempo de despeje de la falla. 
 
e. Las puestas a tierra temporales deben estar marcadas de forma permanente y 
legible, por lo menos con la siguiente información:  
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Modelo o referencia. 
 
2.3.15.2.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Corriente de corto circuito. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 53 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Análisis dimensional de los cables. 
 
c. Ensayo de tracción de cables con terminales de conexión. 
 
d. Ensayos de pinzas, puntos de conexión permanente y conexiones. 
 
e. Ensayo de fatiga y penetración de humedad. 
 
f. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
g. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.16. Elementos de conexión (conectores, terminales, empalmes y 
bornes para conductores eléctricos)  
 
Los conectores, terminales, empalmes y bornes utilizados como elementos de unión, 
conexión o fijación de conductores en líneas, redes aéreas y subterráneas e instalaciones 
de uso final de la electricidad deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos 
mínimos requeridos adaptados de las normas: IEC 60840, IEC 61238- 1, IEC 61238-1-2, IEC 
62067, EN 50483-1, EN 50483- 4, EN 50483 -6, IEEE STD 48, IEEE 386, IEEE 404 , IEEE 
837, IEEE 2780, ANSI NEMA CC1, ANSI C 119.1, ANSI C 119.4, ANSI C 119.5, ANSI C 
119.6,  UL 467, UL 486A-486B, UL 486 C, NTC 2206, NTC 2215, NTC 2244 o NTC 3595. 
 
2.3.16.1. Requisitos de Producto 
 
a. Deben garantizar que no generan corrosión con el conductor o conductores que 
conecta. 
 
b. El material del conector, empalme o terminal debe garantizar que los cambios de 
temperatura por el paso de corriente, no ocasione puntos calientes, arcos eléctricos 
o falsas conexiones. 
 
c. Los elementos de conexión deben ser adecuados para soportar conductores de 
mayor capacidad de corriente, de alta temperatura y baja flecha. 
 
d. Los elementos de conexión aislados en BT deben soportar la misma temperatura y 
nivel de aislamiento del cable. 
 
e. Los elementos de conexión para líneas y redes aéreas deben cumplir con las 
pruebas de calentamiento cíclico en aire o sumergidos en agua. 
 
f. Los elementos de conexión aislados deben ser diseñados para uso aéreo y 
subterráneo. 
 
g. Los elementos de conexión de cable aislado para uso exterior deben ser resistentes 
a tracking, erosión y resistente a la radiación UV. 
 
h. Los terminales y empalmes de cables aislados no deben permitir el ingreso de agua 
y humedad. 
 
i. No se permite el uso de aluminio en conectores para uso en electrodos y en sistemas 
de puesta a tierra. 
 
j. Marcación: Los elementos de conexión deben tener la siguiente información de 
manera permanente y legible, conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. Si 
debido al tamaño del producto no es posible rotular todos los parámetros , se deberá 
incluir la información faltante en el empaque del producto.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 54 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Número de catálogo o referencia. 
3. Fecha de fabricación o lote. 
4. Tensión de operación. 
5. Nivel de aislamiento, cuando aplique. 
6. Calibre conductor o rango de conductores a instalar. 
7. Tipo de conductor a instalar. 
8. Número de compresiones si es conector de compresión. 
9. Adicionalmente deben tener un instructivo, hoja de datos o información en el 
empaque, que además de la información anterior, contenga las indicaciones 
de instalación, el tipo de prensa y el valor del torque a aplicar. 
 
2.3.16.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
2.3.16.2.1. Elementos de conexión no aislados para uso en redes   
 
a. Calentamiento estático. 
 
b. Ensayo de torque.   
 
c. Ensayo de tracción.  
 
d. Daño al conductor. 
 
e. Ensayo de corrosión de acuerdo con norma de fabricación 
 
f. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
g. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.16.2.2. Elementos de conexión aislados para uso en redes “tipo 
piercing”  
 
a. Aumento de temperatura y sobrecorriente. 
 
b. Ensayo de torque.  
 
c. Ensayo de continuidad eléctrica.  
 
d. Ensayo de tracción.   
 
e. Daño al conductor.  
 
f. Ensayo de tensión aplicada. 
 
g. Ensayo de corrosión de acuerdo con norma de fabricación. 
 
h. Prueba de envejecimiento climático de acuerdo con norma de fabricación, mínimo 1 
000 horas. 
 
i. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
j. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 55 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.16.2.3. Elementos de conexión aislados o no aislados para 
instalaciones de uso final 
 
a. Calentamiento cíclico.  
 
b. Calentamiento estático.   
 
c. Ensayo de torque.  
 
d. Ensayo de tracción.  
 
e. Ensayo de temperatura. 
 
f. Prueba de extracción. 
 
g. Prueba dieléctrica tensión aplicada. 
 
h. Absorción de humedad. 
  
i. Prueba de flexión. 
 
j. Ensayo de corrosión de acuerdo con norma de fabricación. 
 
k. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
l. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.16.2.4. Terminales premoldeados 
 
a. Tensión de extinción de efecto corona (nivel de tensión corona).  
 
b. Rigidez dieléctrica c.a.  
 
c. Rigidez dieléctrica c.c.  
 
d. Impulso 1,2x50 µs.  
 
e. Corriente de corto tiempo. 
 
f. Corriente cíclica.  
 
g. Prueba de vida acelerada para verificar el sellamiento.  
 
h. Tensión mecánica. 
  
i. Fuerza de operación del test “point cap”.  
 
j. Prueba de resistencia mecánica del test “point cap”.  
 
k. Prueba de capacitancia del punto de prueba test “point”.  
 
l. Prueba de tensión al punto de prueba.  
 
m. Prueba de resistencia del apantallamiento.  
 
n. Ensayo de corrosión de acuerdo con norma de fabricación.  
 
o. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 56 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
p. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.16.2.5. Conectores para el electrodo y conductor de puesta a tierra , 
deben ser sometidos a los siguientes ensayos adaptados de la norma IEEE 837, UL 
467, CSA 22.2, UL 486A, NTC 4628  
 
a. Resistencia mecánica – Torque.  
 
b. Ensayo de extracción. 
 
c. Ensayo de tracción. 
 
d. Ensayo de corriente. 
 
e. Absorción de humedad.  
 
f. Ensayo de corrosión de acuerdo con norma de fabricación. 
 
g. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
h. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.17. Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión  
 
2.3.17.1. Equipos de media tensión: seccionadores, seccionalizadores con 
control manual/remoto, cortacircuitos, reconectadores, interruptores de 
media tensión 
 
Los seccionadores, seccionalizadores, cortacircuitos, reconectadores de media tensión 
e interruptores automáticos de media tensión deben cumplir los siguientes requisitos de 
producto y ensayos mínimos requeridos adaptados de las normas tales como  IEC 62271-
1, IEC 62271- 100, IEEE C37.74 (Interruptores), IEC 62271- 102,IEC 62271- 103, NTC 
2157,  NTC 3274 e IEEE C37.74 (seccionadores), ANSI/IEEE C-37.63 
(seccionalizadores), IEC 62271-105 (fusible –seccionador), IEEE C37.41 , IEEE C37.42 , 
NTC 2132 y NTC 2133 (cortacircuitos), IEC 62271- 111, ANSI IEEE C37.60 
(Reconectadores) o normas de reconocimiento internacional o NTC que les aplique.  
 
2.3.17.1.1. Requisitos de Producto 
 
a. Las partes no metálicas se deben probar con hilo incandescente a 850 ºC, conforme 
a IEC 60695-2-11 o NTC 5283. 
 
b. Los interruptores, reconectadores de media tensión que contienen SF6 como medio 
de aislamiento; no deben tener fugas mayores a las establecidas en la norma 
internacional que les aplique. 
 
c. Marcación: Debe tener la siguiente información de manera permanente y legible: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Tipo o referencia. 
3. Número de serie. 
4. Rango de tensión. 
5. Rango de corriente. 
6. Año de fabricación. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 57 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.17.1.2. Ensayos mínimos requeridos, según aplique: 
 
a. Verificación de la capacidad de operación. 
 
b. Determinación de la corriente soportable de corta duración y valor pico. 
 
c. Grado de protección IP.  
 
d. Verificación de las propiedades dieléctricas (BIL y frecuencia industrial). 
 
e. Verificación del aumento de temperatura.  
 
f. Verificación de la operación mecánica. 
 
g. Las partes metálicas deben ser resistentes a la corrosión, de acuerdo con norma de 
fabricación. 
 
h. Verificación de las distancias de aislamiento y de fuga. 
 
i. Prueba de estanqueidad. 
 
j. Hilo incandescente.  
 
k. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950 -1 o norma de fabricación. 
 
l. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.   
 
2.3.17.2. Interruptores automáticos de baja tensión 
  
Los interruptores automáticos de baja tensión deben cumplir los siguientes requisitos de 
producto y ensayos mínimos requeridos adaptados de las normas IEC 60898, IEC 62423, 
IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 61008-1, IEC 61009-1, UL 1053, UL 1077, UL 489 y NTC 
2116 . 
 
2.3.17.2.1. Requisitos de Producto 
 
a. Los dispositivos de interrupción de corriente por fuga a tierra para protección de 
las personas contra contacto directo deben tener una corriente nominal diferencial 
menor o igual a 30 mA. 
 
b. Los interruptores deben estar provistos de elementos que indiquen la posición 
cerrada y la posición abierta; los cuales deben ser fácilmente visibles desde el frente 
del interruptor, cuando este último tenga su placa o tapa de recubrimiento. Para los 
interruptores cuyo elemento de maniobra se libere en una posición intermedia, tal 
posición debe marcarse claramente para indicar que el interruptor se ha disparado. 
 
c. Los interruptores diferenciales para protección de equipos deben tener una corriente 
nominal diferencial menor o igual a 300 mA.    
 
d. Se debe probar hilo incandescente a 650 °C a partes no portadoras de corriente y 
que dan protección contra contacto eléctrico, incluyendo los aros y marcos 
decorativos; y las partes portadoras de corriente deben probarse con hilo 
incandescente a 950 °C, co nforme a IEC 60695-2- 11 o NTC 5283. 
 
e. El interruptor automático debe tener tanto protección térmica con un elemento 
bimetálico o dispositivo electrónico equivalente para la verificación del nivel de 
corriente, como protección magnética mediante la apertura de un contacto al superar  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 58 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 un límite de corriente o podrá ser sólo magnética cuando se requiera para mantener 
las condiciones de coordinación selectiva. 
 
f. El productor debe proveer las curvas de disparo del interruptor, para su adecuada 
selección y coordinación de protecciones con otros equipos automáticos de 
respaldo, ubicados aguas arriba en la instalación.  
 
g. Los contactos móviles de todos los polos de los interruptores multipolares deben 
estar acoplados mecánicamente, de tal modo que abran y cierren conjuntamente, 
bien sea manual o automáticamente, incluso si la sobrecarga se presenta solamente 
en un polo protegido.  
 
h. Los interruptores deben tener un mecanismo de disparo libre.  
 
i. Los interruptores deben estar construidos de tal manera que las partes móviles sólo 
puedan descansar en la posición cerrada o en la posición abierta, incluso cuando el 
elemento de maniobra se libere en una posición intermedia.  
 
j. Marcación: El interruptor automático debe ser marcado sobre la parte externa del 
mismo dispositivo de manera permanente, claramente visible y legible con los 
siguientes datos:  
  
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Corriente nominal.  
3. Indicación de las posiciones de abierto y cerrado.  
4. Tensión de operación nominal.  
5. Capacidad de interrupción de cortocircuito, para cada valor de 
tensión nominal. 
6. Terminales de línea y carga. A menos, que su construcción y pruebas 
permitan que la línea y la carga se conecten de manera inversa.  
  
k. Información adicional que debe estar disponible para el usuario en el catálogo:  
  
1. Designación del tipo o número serial.  
2. Curvas de disparo.  
3. Su uso como seccionador, si es aplicable.  
4. Frecuencia nominal, si el interruptor se ha diseñado para una 
sola frecuencia.  
5. Especificar instrucciones para instalación, operación y mantenimiento.  
6. Temperatura de referencia para dispositivos no compensados, si es diferente 
a 30 °C.  
7. Número de polos.  
8. Tensión nominal del aislamiento.  
9. Indicar la corriente de cortocircuito. Es expresada como la máxima corriente 
pico esperada.  
 
2.3.17.2.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Verificación de la resistencia mecánica.  
 
b. Protección contra contacto eléctrico. 
 
c. Verificación de la resistencia eléctrica.  
 
d. Resisten cia a la oxidación conforme IEC 60898-1 para las partes ferrosas. 
 
e. Verificación de las propiedades dieléctricas (resistencia a la humedad y rigidez 
dieléctrica).  
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 59 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 f. Determinación de la máxima temperatura admisible. 
 
g. Hilo incandescente.  
 
h. Corriente de cortocircuito. 
 
i. Resistencia al impacto, de acuerdo con la norma de fabricación. 
 
j. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
k. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers 
 
Los interruptores operados manualmente, o con otras partes del cuerpo humano, 
destinados a instalaciones eléctricas, industriales, comerciales, domiciliarias y similares, 
de baja tensión, tanto interiores como exteriores y dimmers o reguladores de intensidad 
lumínica, deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos 
requeridos, adaptados de las normas IEC 60669- 1, IEC 60669-2- 1, IEC 60947-5 , UL 20, 
UL 508, UL 1567 y NTC 1337. 
 
No aplica a interruptores de muy baja tensión como los destinados a usos en electrónica, 
tampoco aplica los interruptores empleados en sistemas donde en su operación no 
interviene la mano humana, tales como los interruptores de fin de carrera, ni los utilizados 
para sistemas de control de variables tales como (nivel, volumen, temperatura, presión, 
entre otros). 
 
2.3.17.3.1. Requisitos de Producto 
 
a. Las posiciones de encendido y apagado deben estar claramente indicadas en el 
cuerpo del interruptor. Este requisito no es exigible a interruptores para usos 
exclusivamente domiciliarios o similares (vivienda, comercio, oficinas). 
 
b. Las partes aislantes deben tener una resistencia de aislamiento mínima de 5 MΩ.  
 
c. Las distancias entre partes bajo tensión que están separadas cuando los contactos 
están abiertos, entre partes bajo tensión de polaridad diferente; entre partes bajo 
tensión y partes de material aislante accesibles, partes metálicas puestas a tierra, 
marcos metálicos que soportan la base de los interruptores del tipo de incrustar, 
tornillos o dispositivos para ajustes de bases, cubiertas o placas de recubrimiento, 
partes metálicas del mecanismo (si se requiere que estén aisladas de las partes bajo 
tensión), no deben ser menores a 3 mm o ajustarse a los requisitos de la norma 
técnica internacional o de reconocimiento internacional que le aplique.  
 
d. Las partes no portadoras de corriente que dan protección contra contacto eléctrico, 
deben probarse con el hilo incandescente a 650 °C, así como los aros y marcos 
decorativos. Las partes portadoras de corriente deben probarse con el hilo 
incandescente a 850  °C. 
 
e. Los interruptores para control de aparatos deben especificar la corriente y tensión 
nominales del equipo. 
 
f. Los interruptores para uso directo de conductor de aluminio deben cumplir las 
normas UL 20 y UL 1567 o equivalentes, en lo relacionado con las pruebas de 
calentamiento cíclico. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 60 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 g. Marcado y etiquetado: Cada interruptor y dimmer debe llevar en forma indeleble y 
legible los siguientes datos:  
 
1. Razón social Nombre del productor o marca registrada. 
2. Tensión nominal de operación. 
3. Corriente nominal a interrumpir. 
 
Parágrafo 1:  Se prohíbe el uso de cuchillas manuales de baja tensión. 
 
2.3.17.3.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Deben garantizar una operación normal (Número de ciclos), de acuerdo con norma 
de fabricación. 
 
b. Verificación de las propiedades dieléctricas (resistencia a la humedad y rigidez 
dieléctrica). 
  
c. Protección contra contacto eléctrico. 
 
d. Determinación de la máxima temperatura soportable.  
 
e. Verificación de las resistencias mecánica y resistencia al impacto. 
 
f. Hilo incandescente.  
 
g. Resistencia al envejecimiento. 
 
h. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
i. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.18. Equipos de maniobra y control  
 
Estos requisitos cubren a los productos utilizados para arrancar, detener, regular, controlar 
o proteger equipos en baja tensión tales como: contactores, relés térmicos y electrónicos, 
arrancadores directos, pulsadores y selectores, así como a los contactores para media 
tensión. 
 
2.3.18.1. Pulsadores y selectores de posición 
 
Los pulsadores y selectores de posición de baja tensión, deben cumplir los siguientes 
requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos, adaptados de normas 
internacionales o de reconocimiento internacional, tales como IEC 60947-1 , IEC 60947-
5-1, IEC 60947-5-4, CSA 22.2 No 14 y UL 508. 
 
2.3.18.1.1. Requisitos de Producto 
 
a. Los dispositivos que posean varias posiciones de trabajo, deberán tener identificado 
de manera clara, indeleble y en lugar visible la cantidad de posiciones de trabajo. 
 
b. Los colores de los pulsadores deberán cumplir con el significado de colores 
establecido en el numeral 4.2.1.1 de la norma IEC 60073. 
 
c. Las partes no metálicas portadoras de corriente se deben probar con hilo 
incandescente a 850°C, conforme a IEC 60 695-2-11 para los productos fabricados 
acorde a normas IEC y para el caso de los productos no fabricados bajo norma IEC  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 61 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 que no contemplen esta prueba se realizará la prueba de flamabilidad establecida 
en la norma de fabricación del producto a certificar . 
. 
d. Marcación: Deben disponer como mínimo de la siguiente información de manera 
clara e indeleble en los componentes donde sea requerido por la norma de 
fabricación . 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Tensión nominal. 
3. Corriente nominal. 
 
2.3.18.1.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Aumento de temperatura. 
 
b. Propiedades dieléctricas (resistencia a la humedad y rigidez dieléctrica). 
 
c. Número de operaciones de apertura y cierre bajo condiciones normales. 
 
d. Grado IP o NEMA. 
 
e. Hilo incandescente o flamabilidad, según aplique .  
 
f. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
g. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.18.2. Contactores, y arrancadores directos 
 
Los contactores, y arrancadores directos deben garantizar la conmutación de corriente 
durante toda su vida útil. Los contactores, y arrancadores directos deben cumplir los 
siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos adaptados de normas 
tales como IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-4-2, IEC 60947-5-1 , IEC 62271-106 , 
UL 508, UL 347 y CSA C22.2 No 14. 
 
2.3.18.2.1. Requisitos de Producto 
 
a. Las partes no portadoras de corriente se deben probar con hilo incandescente a 
650°C y las partes portadoras de corriente a 950°C, conforme a IEC 60695-2- 11 para 
los productos fabricados acorde a normas IEC, y para el caso de los productos no 
fabricados bajo norma IEC que no contemplen esta prueba se realizará la prueba de 
flamabilidad establecida en la norma de fabricación del producto a certificar. 
 
b. Marcación: Deben disponer como mínimo de la siguiente información de manera 
clara y permanente. 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Tensión nominal. 
3. Corriente nominal. 
4. Frecuencia nominal. 
5. Clase de servicio  
6. Tensión de la bobina de control cuando aplique 
 
2.3.18.2.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Aumento de temperatura de acuerdo a norma de fabricación. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 62 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Tensión de aislamiento. 
 
c. Propiedades dieléctricas (resistencia a la humedad y rigidez dieléctrica). 
 
d. Capacidad de cierre y apertura. 
 
e. Límites operativos. 
 
f. Grado de protección IP o NEMA. 
 
g. Hilo incandescente o flamabilidad, según aplique. 
 
h. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
i. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.18.3. Relés de protección contra sobrecargas 
 
Los relés de protección contra sobrecargas , electrónicos , térmicos y electromagnéticos 
de conexión directa a la parte de carga deben cumplir los siguientes requisitos y ensayos 
mínimos requeridos adaptados de normas tales como IEC 60947- 1, UL 508:  
 
2.3.18.3.1. Requisitos de Producto 
 
a. Las partes no portadoras de corriente se deben probar con hilo incandescente a 
650°C y las partes portadoras de corriente a 950°C, conforme a IEC 60695-2- 11 para 
los productos fabricados acorde a normas IEC, y para el caso de los productos no 
fabricados bajo norma IEC que no contemplen esta prueba se realizará la prueba de 
flamabilidad establecida en la norma de fabricación del producto a certificar.. 
 
b. El productor deberá entregar la ficha técnica en la que se incluyan los parámetros 
de las curvas características del producto. 
 
c. Marcación: Los relés de protección deben tener como mínimo la siguiente 
información de manera permanente y legible: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Tipo o referencia. 
 
2.3.18.3.2. Ensayos mínimos requeridos  
 
a. Grado de protección IP o NEMA. 
 
b. Tensión de impulso, conforme a la norma de fabricación. 
 
c. Tensión dieléctrica c.a. o c.c. 
 
d. Condición de falla, conforme a norma de fabricación. 
 
e. Determinación de temperaturas máximas bajo servicio continúo .  
 
f. Hilo incandescente o flamabilidad, según aplique. 
 
g. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
h. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.   
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 63 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
Artículo 2.3.19. Equipos para espacio con confinamiento de equipo eléctrico  
 
2.3.19.1. Puertas cortafuego 
 
Las puertas cortafuego usadas para impedir el paso del fuego a otras partes de la 
edificación que contenga una bóveda que aloje transformadores eléctricos, aislados en 
aceite y transformadores secos de tensión superior a 35 kV, deben cumplir con los 
siguientes requisitos adaptados de las normas NFPA 251, NFPA 252, NFPA 257, ANSI 
A156.3, ASTM A653 M, ASTM E152, UL 10B, EN 1363-1 y UNE -EN 1634- 1. 
 
2.3.19.1.1. Requisitos de Producto 
 
a. Las puertas cortafuego para transformadores de potencia aislados en aceite mineral 
deben resistir al fuego, sin deformarse soportando el incremento de la temperatura 
en un corto tiempo, a los siguientes valores mínimos de temperatura: a 5 minutos, 
535 ºC a 10 minutos, 700 ºC a 30 minutos, 840 ºC a 60 minutos, 925 ºC a 120 minutos 
1 000 ºC y a 180 minutos 1 050 °C. Se deberá hacer uso de las tolerancias 
establecidas en las normas técnicas. 
 
b. Las puertas cortafuego para transformadores de potencia de uso interior aislados en 
aceite con alto punto de combustión mayores a 300º C deberán disponer de una 
puerta resistente al fuego por una hora, de acuerdo con las curvas de temperatura 
de las normas de ensayo, garantizando la hermeticidad de la bóveda, que impida la 
entrada de aire, apagando el conato de incendio en un tiempo no mayor a cinco 
minutos. Para esto se debe verificar que las compuertas, empaques intumescentes 
de la puerta, pulsadores de ductos o cárcamos de entrada o salidas de cables, hagan 
de la bóveda un encerramiento plenamente hermético a la entrada del aire en un 
tiempo no mayor al necesario para impedir mantener la conflagración. Se deber á 
hacer uso de las tolerancias establecidas en las normas técnicas. 
 
c. La temperatura en la pared no expuesta al fuego no debe ser mayor a 200 ºC en 
cualquiera de los termopares situados a distancias mayores de 100 mm de los 
marcos o uniones y la temperatura media de estos termopares no debe superar los 
150 ºC; la temperatura medida en los marcos no debe superar los 360 ºC cuando en 
la cara expuesta al fuego se han alcanzado temperaturas no menores a 1 000 ºC en 
un tiempo de tres horas de prueba, este requisito le aplica a las puertas cortafuego 
que requieren ser resistentes al fuego por tres horas. 
 
d. No emitir gases inflamables tanto en condiciones normales como en condiciones de 
fuego .  
 
e. El conjunto de la puerta (hojas y marcos) debe ser resistente a la corrosión mediante 
la verificación de la prueba del recubrimiento de la capa de zinc. Si se utiliza lámina 
galvanizada en caliente debe ser conforme a las normas ASTM A653 M, NTC 4011 
o nor mas equivalentes. 
 
f. Deben estar libre de puntas y bordes cortantes. 
 
g. Rotulado: Debe tener adherida en lugar visible (cara no expuesta) una placa metálica 
permanente con la siguiente información: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Dimensiones. 
3. Peso de la puerta. 
4. Fecha de fabricación. 
5. Resistencia al fuego incluyendo las variables de tiempo y temperatura. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 64 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 h. Deben tener en lugar visible una placa permanente con el símbolo de riesgo eléctrico 
de acuerdo con las características establecidas en el numeral 1.3.3.2 del presente 
Reglamento. 
 
i. El productor de la puerta debe disponer de un manual donde se señale la frecuencia 
en la que se debe hacer el mantenimiento y procedimiento a seguir.  
 
Parágrafo 1:  La cerradura antipánico utilizada en la puerta cortafuego debe contar con 
certificado de producto emitido por organismo de certificación de producto acreditado por 
ONAC o por los acuerdos multilaterales pertenecientes a IAF, contra fuego de 30 minutos. 
 
2.3.19.1.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Ensayos de resistencia al fuego.  
 
b. Ensayo de corrosión. 
 
c. Ensayo de inspección visual. 
 
d. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
e. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.19.2. Compuertas de ventilación 
 
Las compuertas de ventilación “dámper” y sus fusibles deben cumplir los siguientes 
ensayos adaptados de una norma técnica internacional, o de reconocimiento 
internacional como la UL 555S, asegurando en todo caso que en el evento de incendio 
la compuerta se cierre automáticamente impidiendo la entrada de aire a la bóveda. 
Adicionalmente, el fabricante deberá suministrar los empaques intumescentes o 
componentes que garanticen la hermeticidad. 
 
2.3.19.2.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Ensayo de operación, verificando el cierre automático de compuerta. 
 
b. Prueba de degradación de temperatura. 
 
c. Ensayo de exposición al fuego. 
 
d. Ensayo de caudal de fuga. 
 
e. Protección contra la corrosión. 
 
2.3.19.3. Sellos cortafuego  
 
Los sellos cortafuego, deben cumplir los siguientes ensayos adaptados de normas 
técnica internacional, de reconocimiento internacional tales como la UL 1479, UL 2079, 
UNE -EN 1634 -1 o equivalentes. Adicionalmente, el productor debe suministrar el 
instructivo para su correcta instalación, aplicación, funcionamiento. 
 
2.3.19.3.1. Ensayos mínimos requeridos  
 
a. En la prueba de exposición al fuego, la muestra de prueba y el conjunto deben 
someterse a la exposición al fuego hasta que se desarrolle una abertura pasante o 
se produzca una llamarada en el lado no expuesto de la muestra de prueba; lo que 
sea menor, conforme a la norma de fabricación.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 65 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
Artículo 2.3.20. Extensiones y multitomas  
 
Las extensiones y multitomas eléctricas para baja tensión, se convierten en parte integral 
de la instalación, por ser el multitoma una ampliación del número de puntos de conexión en 
determinado lugar y la extensión es el producto para llevar el punto de conexión a otro lugar 
distinto al del tomacorriente fija, deben cumplir los siguientes requisitos de producto y 
ensayos mínimos requeridos adaptados de normas tales como UL 817, UL 1363 y NTC 
1650:  
 
2.3.20.1. Requisitos de Producto 
 
a. La resistencia del aislamiento no debe ser menor de 5 M Ω, tanto para el 
tomacorriente como para la clavija, valor medido entre puntos eléctricos de diferente 
polaridad y entre estos y cualquier punto en el cuerpo del dispositivo.  
 
b. Las partes no portadoras de corriente de las extensiones y multitomas deben ser 
probadas con hilo incandescente a 650 °C y las partes portadoras de corriente con 
hilo incandescente a 850  °C, conforme a la norma IEC 60695-2- 11 o NTC 5283. 
 
c. Todos los tomacorrientes de una multitoma deben tener el mismo rango de corriente 
y deben tener contactos de neutro y tierra separados. La capacidad de corriente de 
cada tomacorriente no debe ser inferior a 15 A.  
 
d. Las extensiones deben ser polarizadas y con polo a tierra, además deben ser 
conectadas de una sola manera (encajando el contacto ancho de la clavija en la 
ranura ancha neutro del tomacorriente).  
 
e. El tipo de conductor (cable o cordón flexible) tanto en multitomas como 
en extensiones, deben ser de cobre y el calibre del conductor no debe ser inferior a 
14 AWG. Los terminales de conexión deben ser en cobre o aleación de cobre, no en 
materiales ferrosos. 
 
f. El cable o cordón flexible usado en las extensiones y multitomas, de longitud mayor 
o igual a un metro debe estar marcado en sobre relieve, bajo relieve o tinta indeleble 
permanente, con al menos la siguiente información: número de conductores, calibre 
del conductor y tipo de aislamiento.  
 
g. Las extensiones deben llevar un brazalete o etiqueta de forma fija o permanente con 
la siguiente información: 
 
1. Tensión nominal de operación en voltios (V).  
2. Máxima corriente permitida en amperios (A).  
3. Potencia máxima a conectar (W). 
4. Longitud en metros (m).  
5. Además de sus prohibiciones o limitaciones de uso.  
 
h. Se debe verificar la máxima corriente permanente permitida sin que se incremente 
la temperatura a más de 45 ºC con criterios de prueba de normas IEC o de 30 ºC 
bajo los criterios de prueba de normas UL.  
 
i. Las tomacorrientes y clavijas de multitomas y extensiones deben cumplir los 
requisitos del artículo 2.3.8 del Libro 2 del presente Reglamento, a excepción de los 
literales e), o) y p). 
   
j. La marcación de las multitomas y extensiones debe ser permanente, claramente vi
sible, legible e impresa en el exterior de su cuerpo. Debe contener como mínimo la 
siguiente información:     
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 66 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Tensión nominal de operación en voltios (V). 
3. Potencia máxima a conectar (W). 
4. Máxima corriente permitida en amperios (A).  
 
2.3.20.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Verificación de las propiedades dieléctricas.  
 
b. Deben contar con protección contra contacto eléctrico.  
 
c. Verificación del aumento de temperatura.  
 
d. Verificación del grado de protección IP o NEMA. 
 
e. Hilo incandescente. 
 
f. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
g. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Parágrafo 1:  Los accesorios que se comercialicen por separado e incorporan cable, clavija 
y tomacorriente, utilizados como cables alimentadores de aparatos y equipos, se deben 
considerar como extensiones eléctricas y por ende deben cumplir los requisitos establecidos 
para éstas, excepto los cables de poder que se utilizan para conexión de electrodomésticos, 
equipos de cómputo y similares. 
 
Artículo 2.3.21. Fusibles y portafusibles para instalaciones eléctricas  
 
Los fusibles y portafusibles deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos 
mínimos requeridos adaptados de normas internacionales, de reconocimiento internacional, 
o NTC de acuerdo con los diferentes tipos así: 
 
Para hilos fusibles de alta tensión  utilizados en cortacircuitos de distribución, de acuerdo 
con las normas NTC 2132, NTC 2133, NTC 3285-2, IEC 60282- 2, IEEE C37.04, IEEE 
C37.41 , IEEE C37.42 o norma técnica equivalente. 
 
Para fusibles de alta tensión encapsulados con o sin mecanismo indicador o percutor  
bajo las normas NTC 3285 -1, IEC 60282-1 o norma técnica equivalente. 
 
Para los demás fusibles  de alta tensión  con la norma de producto que le aplique. 
 
Para los fusibles de baja tensión  de vidrio o cerámica designados como bayoneta, de 
cuchilla, cartucho y demás designaciones y tipos como desde la A hasta la K con las normas 
IEC 60269-1, IEC 60269-2, UL 248-1 , o norma técnica equivalente. 
 
Para los portafusibles  los requisitos exigibles estarán de acuerdo con la norma de cada 
tipo de fusible como se describió anteriormente. 
 
2.3.21.1. Requisitos de Producto 
 
a. La tolerancia de las características tiempo corriente dadas por el productor no deben 
desviarse más del +/- 10% en términos de corriente. 
 
b. Las partes conductoras de corrientes deben ser de cobre, latón u otro material no 
ferroso.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 67 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
c. Marcación: Los fusibles y porta fusibles deben contener como mínimo la siguiente 
información de manera clara, permanente y legible. 
 
1. Nombre del fabricante o marca comercial. 
2. Tipo de fusible. 
3. Corriente nominal. 
4. Tensión nominal. 
5. Capacidad de interrupción (kA). 
 
d. El productor debe informar por medio de ficha técnica, empaque, canales 
electrónicos o cualquier otro medio si el fusible es de acción lenta, rápida o 
ultrarrápida, como también disponer de las curvas características tiempo-corriente y 
demás parámetros técnicos para la correcta selección del fusible. 
 
2.3.21.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
2.3.21.2.1. Para hilos fusibles de alta tensión 
 
a. Características de fusión tiempo corriente para 300 S, 10 S y 0,1 S. 
 
b. Aumento de temperatura. 
 
c. Resistencia mecánica. 
 
d. Diámetro de la cabeza, tamaño y forma y longitud mínima total. 
 
2.3.21.2.2. Para fusibles de alta tensión encapsulados con o sin 
mecanismo indicador o percutor 
 
a. Característica tiempo – corriente. 
 
b. Tensión aplicada a frecuencia industrial en seco. 
 
c. Tensión aplicada a frecuencia industrial en húmedo, para los fusibles tipo exterior. 
 
d. Aumento de temperatura y potencia máxima disipada. 
 
e. Capacidad de ruptura. 
 
f. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
g. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.21.2.3. Para las bases o portafusibles de fusibles de alta tensión 
encapsulados con o sin mecanismo indicador o percutor  
 
a. Tensión aplicada a frecuencia industrial en seco. 
 
b. Aumento de temperatura. 
 
c. Resistencia al calor anormal y al fuego 960 °C. 
 
d. Resistencia a la corrosión mediante análisis químico conforme a la norma de 
fabricación del producto. 
 
e. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 68 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
f. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.21.2.4. Para fusibles de baja tensión 
 
a. Característica tiempo – corriente. 
 
b. Capacidad de ruptura. 
 
c. Tensión aplicada. 
 
d. Aumento de temperatura y medida de la potencia disipada. 
 
e. Resistencia al calor anormal y al fuego 960 °C. 
 
f. Resistencia a la corrosión mediante análisis químico conforme a la norma de 
fabricación del producto. 
 
g. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
h. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.21.2.5. Requisitos de las bases o portafusibles para fusibles de baja tensión  
 
a. Tensión aplicada a frecuencia industrial. 
  
b. Aumento de temperatura. 
 
c. Resistencia al calor anormal y al fuego 960 °C. 
 
d. Resistencia a la corrosión mediante análisis químico conforme a la norma de 
fabricación el producto. 
 
e. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
f. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.22. Herrajes y accesorios para líneas de transmisión y redes de 
distribución  
 
Son todos los elementos utilizados para la fijación de los aisladores a la estructura, del 
conductor al aislador, del cable de guarda a la estructura, de las retenidas o varillas de 
anclaje (templetes), los elementos de protección eléctrica y complementarios a las cadenas 
de aisladores y los accesorios del conductor. Comprenden elementos tales como: 
abrazaderas, perchas, grillete de anclaje, grapa de suspensión, grapa de retención, 
guardacabos, accesorios de conexión (adaptador anillo y bola, adaptador anillo, bola y bola 
alargada, adaptador horquilla y bola, adaptador rótula y ojo, tuercas de ojo, u otros), 
descargadores, camisas de protección para cable, varillas de blindaje, amortiguadores, 
separadores de línea, lámparas de señalización, desviadores de vuelo, los herrajes o 
accesorios de los descargadores para sobretensiones, los herrajes para fijación de las 
reservas de cable OPGW, amarres preformados, fijación de cajas de empalme, y todos 
aquellos elementos que se utilicen para fijación y soporte de elementos que hacen parte de 
la línea de transmisión y redes de distribución y de transformadores. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 69 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Para efectos del presente Reglamento, los herrajes utilizados en líneas de transmisión y redes 
de distribución deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos 
requeridos adaptados de normas internacionales, de reconocimiento internacional o NTC 
que les aplique, tales como IEC 61284, NTC 3735, IEEE 1217, ASTM A 633, ASTM B 117, 
DIN ISO 10683 , entre otra s. 
 
2.3.22.1. Requisitos de Producto 
 
a. Deben ser de diseño adecuado a la función mecánica y eléctrica de su aplicación. 
 
b. Deben estar protegidos contra la acción corrosiva y elementos contaminantes; para 
lo cual deben utilizarse técnicas probadas tales como galvanizado en caliente, 
galvanizado electrolítico, acero inoxidable y recubrimientos organometálicos. Los 
herrajes deben demostrar una protección contra la corrosión, así: para el 
galvanizado en caliente de herrajería y tornillería, deben cumplir la norma de control 
de calidad ASTM A153. Para el galvanizado en caliente de angulería, deben cumplir 
la norma ASTM A123. Para los recubrimientos organometálicos, deben cumplir la 
norma es ASTM F1136. Los herrajes fabricados con recubrimientos en acero/zinc 
deben ser resistentes a los agentes corrosivos conforme a la norma ASTM 
F1136/F1136M -11. 
 
c. Los herrajes deben tener superficies lisas y estar libres de bordes agudos, es decir, 
no presentar protuberancias, rebabas, escorias o escamas, que dificulten el acople, 
ni cambios bruscos de curvaturas, ni puntos de concentración de esfuerzos 
mecánicos o de gradiente eléctrico, los utilizados en líneas de 220 kV o más, deben 
estar diseñados para no propiciar el efecto corona. Deben cumplir la norma IEC 
61284.  
 
d. El fabricante debe suministrar información de la carga mínima de rotura y las 
características del recubrimiento anticorrosivo aplicado o el tipo de acero inoxidable 
utilizado. 
 
e. Marcación: los herrajes deben estar marcados de manera clara e indeleble como 
mínimo con la siguiente información: 
 
1. Identificación o referencia. 
2. Carga de falla mínima.  
3. Identificación del fabricante. 
4. Fecha de fabricación (mes y año). 
 
Parágrafo 1:  Para los herrajes galvanizados en caliente, la prueba de cámara salina deberá 
ser remplazada por la prueba de espesor de la capa de galvanizado, la cual no deberá ser 
menor a 79 micras para zonas de baja agresividad corrosiva, o la establecida en normas 
tales como NTC 3320, ASTM A123, ASTM A153 o normas equivalentes para zonas de 
media y alta agresividad corrosiva de acuerdo con la norma ISO 9223. 
 
2.3.22.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Control dimensional y verificación del material. 
 
b. Ensayos mecánicos que le apliquen al herraje de acuerdo con su función conforme 
la NTC 3735. 
 
c. Ensayos de ciclos térmicos a los herrajes que les aplique de acuerdo con la NTC 
3735.  
 
d. Ensayo de efecto corona de acuerdo con norma de fabricación, cuando aplique .  
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 70 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 e. Corrosión. 
 
f. Espesores del galvanizado de acuerdo con las normas ASTM A90/A90M, ASTM 
B487 y ASTM E376.  
 
g. Adherencia del galvanizado de acuerdo con la norma ASTM F1470.  
 
h. Fragilidad del galvanizado de acuerdo con la norma ASTM A143/A143M. 
 
i. Espesores de la pintura de protección anticorrosiva de acuerdo con la norma ASTM 
D7091, cuando aplique. 
 
j. Adherencia de la pintura de protección anticorrosiva de acuerdo con la norma ASTM 
D4541 , cuando aplique. 
 
k. Inspección visual de acuerdo con las normas ASTM D610, ASTM D660, ASTM 
D661, ASTM D662, ASTM D714. 
 
l. Ensayo de pérdidas magnéticas de acuerdo con IEC 61284 o norma de fabricación, 
cuando aplique. 
 
m. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
n. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.23. Inversores  
 
Los inversores para uso en instalaciones con FNCER deben cumplir los siguientes requisitos 
de producto y ensayos mínimos requeridos adaptados de las siguientes normas IEC 62109-
1, IEC 62109-2, IEC 62116 y UL 1741 u otra equivalente. 
 
2.3.23.1. Requisitos de Producto 
 
a. La corriente del inversor en modo de espera (stand by) no debe ser mayor a lo 
establecido en la norma de fabricación o a lo declarado por el fabricante. 
 
b. Para condiciones nominales de potencia y tensión, el factor de eficiencia no debe 
ser menor de 90%. 
  
c. La distorsión total de armónicos %THDv medida a la salida del inversor no debe 
superar lo establecido en la norma de fabricación .  
 
d. El inversor debe operar en el rango de frecuencia con los límites definidos en las 
Resoluciones vigentes emitidas por la CREG o el Consejo Nacional de Operación, o 
las normas que lo modifiquen o sustituyan. 
 
e. El sistema solar fotovoltaico no debe inyectar corriente continua a la interfaz con la 
red por un valor superior al 1% de la corriente nominal de salida del inversor o lo 
establecido en la norma de fabricación .  
 
f. El inversor debe asegurar que el sistema de generación mantenga un factor de 
potencia superior a 0,9 cuando la salida sea superior al 50% de la potencia del 
inversor; en todo caso el factor de potencia debe cumplir lo dispuesto en el Código 
de Distribución. 
 
g. Marcado: En el cuerpo del inversor debe estar marcado de forma permanente e 
indeleble como mínimo la siguiente información:   
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 71 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Número del modelo, nombre u otros medios para identificar el equipo. 
3. Número de serie, código u otra marca que permita la identificación del lugar 
de fabricación y el lote de fabricación o fecha dentro de un período de tres 
meses. 
4. En el lado de corriente continua. 
I. Máxima potencia admisible (W). 
II. Rango de tensión de entrada (V). 
III. Tensión máxima de entrada (V). 
5. En el lado de corriente alterna. 
I. Numero de fases. 
II. Tensión de salida (+5% / - 10%) (V). 
III. Frecuencia 60 Hz ± 2%. 
IV. Potencia nominal kW. 
V. Potencia Aparente VA. 
6. Identificación de fusibles (se debe señalar la corriente mí nima de corte del 
fusible y la tensión), cuando aplique. 
7. Identificación de terminales, conexiones y controles: Las posiciones de 
prendido “on” y apagado “off”, de los conmutadores e interruptores 
automáticos deben ser claramente marcadas. 
8. Señales de advertencia, con el símbolo de riesgo eléctrico de acuerdo con 
las características establecidas en el numeral 1.3.3.2 del presente 
Reglamento. 
 
2.3.23.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Propiedades dieléctricas, de acuerdo con norma de fabricación. 
 
b. Elevación o aumento de temperatura, de acuerdo con norma de fabricación. 
 
c. Protección contra corto circuito, de acuerdo con norma de fabricación. 
 
d. Condiciones de operación, de acuerdo con norma de fabricación. 
 
e. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
f. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.24. Motores, generadores eléctricos y grupos electrógenos  
 
2.3.24.1. Motores y generadores eléctricos 
 
Los motores y generadores eléctricos (máquinas eléctricas rotativas), de corriente alterna 
o continua, nuevos, reparados o reconstruidos, deben  cumplir los siguientes requisitos de 
producto y ensayos mínimos requeridos adaptados de normas tales como IEC 60034-1, 
ISO 8528-5, ISO 8528-6, UL 1004-1, UL 1004-4, UL 1004-6, UL 60034-1, NEMA MG- 1, 
CSA 22.2 No. 100 , NTC 2805.  
 
Estos requisitos aplican a los motores de potencia mayor o igual a 375 W, incluyendo los 
motores que en el mismo conjunto contengan elementos mecánicos complementarios, 
tales como reductores o amplificadores de velocidad y embragues.  
 
Igualmente aplica a los generadores eléctricos rotativos, tanto de corriente continua como 
alterna, de potencia mayor a 1 kW, independientes o acoplados a máquinas 
motrices como turbinas. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 72 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.24.1.1. Requisitos de producto 
 
a. Los parámetros nominales de tensión, corriente, potencia, factor de potencia, 
frecuencia y velocidad y demás parámetros eléctricos según el numeral 2.3.24.1.2, 
deben ser probados conforme a una norma técnica internacional, de reconocimiento 
internacional o NTC que le aplique. 
 
b. Los motores y generadores deberán disponer de terminales para conexión de tierra 
y neutro. 
 
c. Marcación: Los motores y generadores eléctricos deben estar provistos de un 
diagrama de conexiones, el cual debe adherirse al encerramiento y una o varias 
placas de características. Las placas se deben elaborar en un material durable, con 
letras indelebles e instalarlas en un sitio visible y de manera que no sean removibles , 
además, contener como mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Número de serie de la máquina o marca de identificación. 
3. Tensión nominal o intervalo de tensiones nominales. 
4. Corriente nominal. 
5. Potencia nominal. 
6. Frecuencia nominal o especificar que es corriente continua. 
7. Velocidad nominal o intervalo de velocidades nominales. 
8. Número de fases para máquinas de corriente alterna. 
9. Grados de protección IP. 
10. Para las máquinas de corriente alterna, el factor de potencia nominal. 
 
d. Además de la información requerida en el literal c), el productor debe rá suministrarle 
al cliente la información que le sea aplicable de la siguiente lista. Será suficiente 
mantener tal información en canales electrónicos destinados para ese fin o 
catálogos, siempre que estén a disposición del usuario: 
 
1. Año de fabricación. 
2. Referencia numérica de las normas aplicadas. 
3. Características de funcionamiento específicas. 
4. Sobre velocidad admisible cuando aplique. 
5. Temperatura ambiente máxima admisible. 
6. Temperatura ambiente mínima admisible. 
7. Masa total de la máquina en kg. 
8. Corriente de arranque del motor cuando aplique. 
9. Torque de operación y torque de arranque.  
10. Posición de trabajo (vertical u horizontal). 
11. Clasificación térmica o calentamiento admisible (temperatura exterior 
máxima nominal). 
12. Clase de régimen nominal de tensión. Si es un intervalo entre tensión A y 
tensión B, debe marcarse A-B. Si es para doble tensión debe marcarse como 
A/B. 
13. Para las máquinas enfriadas por hidrógeno, agua, aceite u otro refrigerante, 
la presión del refrigerante a la potencia nominal. 
14. Para las máquinas de corriente alterna, la frecuencia nominal o intervalo de 
frecuencias nominales. 
15. Para las máquinas de corriente alterna trifásica con más de tres puntos de 
conexión, instrucciones de conexión por medio de un esquema. 
16. Para las máquinas de corriente continua con excitación independiente o con 
excitación en derivación y para las máquinas sincrónicas, la tensión de 
excitación nominal y la corriente de excitación nominal. 
17. Para las máquinas de inducción con rotor bobinado, la tensión entre anillos 
de circuito abierto y corriente nominal del rotor.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 73 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 18. Para los motores de corriente continua cuyo inducido esté previsto para tener 
suministro mediante convertidores estáticos de potencia, el código de 
identificación del convertidor estático de potencia.  
 
e. El productor debe entregar al usuario las indicaciones y recomendaciones mínimas 
de montaje, operación y mantenimiento de los motores y generadores. 
 
2.3.24.1.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Medida de parámetros eléctricos en vacío. 
 
b. Parámetros eléctricos a plena carga. 
 
c. Velocidad nominal a plena carga y en vacío (medida de deslizamiento). 
 
d. Elevación o aumento de temperatura. 
 
e. Grado IP o NEMA. 
 
f. Propiedades dieléctricas (tensión soportada). 
 
g. Protección contra sobrevelocidad para motores. 
 
h. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
i. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Parágrafo 1: Si una persona distinta del productor repara o modifica parcial o totalmente el 
devanado de una máquina o cualquier otro de sus componentes, se debe suministrar una 
placa adicional para indicar el nombre de la empresa y/o responsable de la 
reparación, del reparador, nit o número de cédula, el año de reparación y las modificaciones 
efectuadas.    
 
2.3.24.2. Grupos electrógenos 
 
Los grupos electrógenos, también conocidos como plantas eléctricas de emergencia 
hasta 1000 kW, independientemente del tipo de combustible que utilicen, deberán 
cumplir los siguientes requisitos adaptados de las normas ISO 8528-1 a ISO 8528-8 o 
norma internacional equivalente. 
 
2.3.24.2.1. Requisitos de producto 
 
a. Deberán ser de tipo estacionario o móviles y entregar la potencia que corresponda 
al derrateo por altura a la frecuencia nominal.  
  
b. Los grupos electrógenos deberán ser abiertos o cabinados y tener elementos de 
protección contra sobre velocidad y sobre corriente. 
 
c. Los grupos electrógenos de más de 30 kW deben contar con elementos de medición 
que muestren la tensión, la corriente, la frecuencia, y mecanismo de protección 
contra sobre velocidad.  
 
d. Grado de protección IP o NEMA del generador, declarado por el fabricante. 
 
e. Deberán proporcionar los medios adecuados para la protección contra choque 
eléctrico y puesta a tierra correspondiente. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 74 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 f. Marcación: Todo grupo electrógeno deberá presentar la siguiente información del 
conjunto completo, independientemente de las placas de identificación del 
generador y el motor de combustión. 
 
1. Marca o razón social del fabricante. 
2. Modelo y No de serie. 
3. Frecuencia nominal en Hz. 
4. Velocidad nominal en rpm. 
5. Corriente nominal en A. 
6. Tensión o tensiones nominales en V. 
7. Potencia nominal en Vatios W, kW o k VA. 
8. Potencia máxima, potencia stand-by o potencia prime en kW o kVA cuando 
aplique.  
9. Numero de fases. 
10. Factor de potencia. 
11. Grado IP o NEMA. 
12. La altitud para la que está diseñada la máquina si supera los 1000 msnm.  
 
g. Adicionalmente, se debe poner a disposición del usuario la siguiente información 
adicional, la cual puede estar en canales electrónicos destinados para ese fin, ficha 
técnicas o catálogos. 
 
1. Condiciones de instalación. 
2. Condiciones de operación. 
3. Condiciones de mantenimiento. 
4. Nivel de ruido. 
5. Precauciones, advertencias y otras notas requeridas para el correcto 
funcionamiento del grupo electrógeno. 
6. Porcentaje de derrateo por altitud (% por cada X msnm). 
 
2.3.24.2.2. Ensayos mínimos requeridos  
 
a. Parámetros eléctricos sin carga y al 25%, 50%, 75% y 100% de carga con 
mediciones en tensión, corriente, frecuencia y velocidad. Al 100% de carga el grupo 
electrógeno deberá funcionar durante 1 hora sin que las variaciones de frecuencia 
sean inferiores al 3% de la frecuencia nominal para plantas de emergencia hasta 10 
kW y del 1% para las potencias mayores a 10 kW. El laboratorio deberá informar las 
condiciones de temperatura, humedad, altitud, presión barométrica y tipo de 
combustible con el que se desarrollaron las pruebas. 
 
b. Temperatura máxima permitida. Este parámetro deberá ser medido al finalizar la 
prueba de carga y después de una hora de funcionamiento. 
 
c. Grado de protección IP o NEMA de todo el conjunto. 
 
d. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
e. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.25. Paneles solares fotovoltaicos  
 
Aplica a los paneles solares fotovoltaicos para proveer energía eléctrica en instalaciones de 
uso domiciliario, comercial, industrial o establecimientos públicos e instalaciones para 
conectarse a la red de distribución de uso general, como generadores o auto generadores; 
no aplica a paneles de potencia menores a 100 W para aplicaciones individuales.  
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 75 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Los paneles solares deben cumplir con los siguientes requisitos de producto y ensayos 
mínimos requeridos adaptados de normas tales como IEC 61215, IEC 61701, IEC 61730- 1, 
IEC 61730- 2, y UL 1703. 
 
2.3.25.1. Requisitos de producto 
 
a. Si el fabricante declara que los paneles son apropiados para ser utilizados en lugares 
con alto grado de salinidad, la prueba de corrosión en presencia de niebla salina se 
debe hacer conforme a la norma IEC 61701 o norma equivalente como la ASTM E 
1597.  
 
b. Los paneles y/o módulos fotovoltaicos de película delgada deben ser resistentes a 
la exposición a la intemperie de acuerdo con norma de fabricación. 
 
c. Protecciones de los paneles solares. Los paneles solares deben contar como mínimo 
con rotección contra sombreados parciales: Los paneles y/o módulos deben llevar 
los diodos de derivación o diodos bypass para evitar las posibles averías de las 
celdas y sus circuitos por sombreados parciales. 
 
d. Marcado. C ada panel y/o módulo solar debe llevar una etiqueta general, embebida 
o adherida, localizada en la parte posterior del panel y/o módulo, en la cual de 
manera clara e indeleble con mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Tipo o número del modelo. 
3. Número de serie. 
4. Potencia Máxima en Wp. 
5. Tensión de circuito abierto Voc en V.  
6. Corriente de cortocircuito (Isc) en A.  
7. Polaridad de los terminales (código de colores está permitido). 
8. Tensión máxima del sistema para el cual el panel y/o módulo es apropiado 
en V. 
9. Símbolo de riesgo eléctrico de acuerdo con las características establecidas 
en el numeral 1.3.3.2 del presente Reglamento , puede ir en la etiqueta 
general o en otra específica. 
10. Fecha y lugar de manufactura debe estar marcada en la etiqueta del panel 
y/o módulo o debe ser rastreable a partir del número de serie. 
 
e. El productor debe informar en catálogos o publicaciones de público conocimiento, 
cuál es la corriente de cortocircuito, su tensión de circuitos abierto, el punto de 
máxima potencia, eficiencia y rendimiento, además de los coeficientes de 
temperatura para corriente, tensión y potencia pico. 
 
2.3.25.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Determinación de la característica corriente-tensión, (curva I-V), de acuerdo con 
norma de fabricación. 
 
b. Determinación de los coeficientes de temperatura α, β y δ, para: corriente (α), tensión 
(β) y potencia pico (δ ) de acuerdo a norma de fabricación. 
c. Medición de la Temperatura Nominal de Operación del panel y/o módulo (NMOT ). 
 
d. Medición de la Potencia Máxima (Wp: Vatios pico) bajo Condiciones de Prueba 
Estándar. 
 
e. Ensayo de torsión, de acuerdo con norma de fabricación .  
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 76 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 f. Ensayo de carga mecánica, establece el método para determinar la capacidad del 
panel y/o módulo para soportar las cargas de viento, de acuerdo con norma de 
fabricación. No se requiere hacer pruebas para soporte de nieve y de hielo. 
 
g. Ensayo de calentamiento húmedo, Establece el procedimiento para verificar la 
capacidad del panel y/o módulo fotovoltaico de soportar los efectos de la humedad 
durante tiempo prolongado, (condición trópico húmedo), de acuerdo con norma de 
fabricación. 
 
h. Prueba de impacto al granizado, establece el procedimiento para verificar el 
comportamiento del panel y/o módulo fotovoltaico frente al impacto de granizo de 
tamaños comunes en Colombia. (esfera de hielo mínimo de 25 mm de diámetro), de 
acuerdo con norma de fabricación del producto. 
 
i. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
j. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.26. Postes y estructuras para redes de distribución y alumbrado 
público 
 
2.3.26.1. Postes, torrecillas y en general las estructuras de soporte de redes 
de distribución 
 
Para efectos del presente Reglamento, las estructuras de soporte de las redes de 
distribución para tensiones i nferiores a 57,5 kV tales como postes de madera, concreto, 
hierro, acero, fibras poliméricas reforzadas u otros materiales o torres  y torrecillas 
metálicas, deben  cumplir con los siguientes requisitos y ensayos mínimos requeridos que 
les aplique,  adaptados  de las siguientes normas técnicas de acuerdo con el tipo de 
producto así: 
 
Postes de concreto:   NTC 1329, Guía de ingeniería ASCE 123, ASTM C935, ASTM 
C1089 o norma técnica internacional equivalente.  
 
Para postes de madera: NTC 776, NTC 1056, NTC 2222, Guía de ingeniería ASCE 141 
o norma técnica internacional equivalente.      
                                                                                                              
Para postes en resinas o fibras poliméricas:   NTC 6275, ANSI-ACMA UP01-18, Guía de 
ingeniería ASCE 104 o normas internacionales equivalentes.   
 
Para postes de acero: Dada la poca normatividad al respecto, se considerarán requisitos 
específicos acá detallados, en especificaciones de los fabricantes, Guía ASCE 48 
(capítulos 7, 8, 10), y en normas técnicas internacionales relacionadas. 
 
Las estructuras metálicas como torres y torrecillas con los requisitos aquí establecidos y  
en normas técnicas internacionales tales como guía ASCE 10. 
 
Crucetas metálicas y diagonales: De acuerdo con la norma NTC 2616, IEEE C135.90, o 
norma técnica equivalente. 
 
Crucetas en resinas poliméricas o PRFV: De acuerdo con la Guía ASCE 104, ASTM 
D8019, norma técnica NTC 6183 o norma técnica equivalente. 
 
2.3.26.1.1. Requisitos de producto 
 
a. Se admite una tolerancia de ±50 mm en la longitud del poste. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 77 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Los postes de materiales distintos a madera deben ser especificados y probados 
para cargas de rotura mínimas de 510, 750, 1050, 1350, 1500, 1630, 1800 o 2000 
kgf o su equivalente en daN. Cargas de rotura mayores también serán aceptadas. 
 
c. Los postes, torrecillas, crucetas, diagonales y en general cualquier estructura o 
componentes de esta, utilizados para soportar líneas o redes eléctricas, deben ser 
resistentes a la intemperie, deben ser probados para operar en estos ambientes y 
para una vida útil mínimo de 30 años, excepto para los postes de madera, los cuales 
deben tener una vida útil mínimo de 15 años. La vida útil se puede demostrar 
mediante declaración del fabricante. El productor debe tener en cuenta las 
condiciones ambientales del lugar donde se vaya a instalar, tomar las medidas 
constructivas para contrarrestar la corrosión y demás efectos que comprometan su 
vida útil. Para postes metálicos el galvanizado debe ser en caliente conforme a NTC 
3320 o ASTM 123, para los postes en material de PRFV y similares se debe 
demostrar este requisito mediante la prueba de intemperismo mínimo por 5 000 
horas en una cámara UV de tubos fluorescentes bajo la ASTM G 154. Para los 
postes de concreto según el ambiente en que serán utilizados, el hierro de soporte 
debe tener un recubrimiento con pintura epóxica o un material de resistencia química 
equivalente o superior a la pintura epóxica, de no menos de 20 mm para ambientes 
moderados y 25 mm para ambientes agresivos o con alto grado de corrosión. Para 
los postes de madera, estos deben ser inmunizados mediante la utilización de 
preservativos en forma de óxidos hidrosolubles como los de CCA tipo C (Cromo- 
Cobre - Arsénico), formulación de óxidos, en pasta o concentrado líquido, u otros 
materiales aceptados en normas técnicas de reconocimiento internacional en el 
inmunizado de maderas. 
 
d. Los postes de concreto de sección circular o poligonal deben presentar una 
conicidad entre 2 y 1,5 cm/m de longitud.  
 
e. El poste debe tener en la parte superior perforaciones diametrales, sobre un mismo 
plano a distancias uniformes con las dimensiones y tolerancias para ser atravesadas 
por pernos hasta de 19 mm de diámetro, estas no deben dejar expuesta las partes 
metálicas de la armazón, el número y distancias de las perforaciones dependerá de 
las dimensiones de los herrajes utilizados en la estructura. Algunas de estas 
perforaciones pueden tener una inclinación que permita el paso al interior del poste 
de los conductores de puesta a tierra. Por acuerdo entre productor y comprador se 
podrán tener postes con perforaciones para usos específicos o prescindir de estas. 
Las perforaciones deben ser suministradas con tapones desde fábrica, para evitar 
posibles anidamientos de insectos. 
 
f. Los postes de concreto deben ser construidos con las técnicas de mezclas y 
materiales reconocidos por el Código Sismo Resistente o las normas técnicas 
internacionales para este tipo de requerimientos; no deben presentar partes de su 
armadura expuestas a la corrosión; la profundidad de la varilla de hierro no debe                 
ser menor a 25 mm para uso en ambientes salinos y 20 mm para uso en ambientes 
normales. Para postes armados vibrados destinados a ambientes salinos o 
corrosivos, la profundidad del hierro se aumentará en 5 mm o el valor determinado 
en una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC 
aplicable; no deben presentar fisuras o grietas que comprometan la vida útil y la 
seguridad mecánica. El productor debe tener en cuenta las condiciones ambientales 
del lugar donde se vaya a instalar el poste y tomar las medidas constructivas para 
contrarrestar la corrosión del acero de la armadura. 
 
g. Los postes de concreto deben disponer de una platina u otro elemento metálico de 
material no ferroso de sección no menor a 78 mm2, localizado por debajo de la 
marcación de enterramiento, a menos de un metro, que sirva de contacto eléctrico 
entre el acero del armazón del poste y el medio exterior de conexión de la puesta a 
tierra. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 78 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 h. Los postes deben suministrarse con dos perforaciones de diámetro no menor a 2 
cm, localizadas a una distancia entre 20 y 50 cm por debajo de la marcación de 
enterramiento. 
 
i. El factor de seguridad de los postes de concreto, calculado como la relación entre la 
carga mínima de rotura y la tensión máxima aplicada (carga máxima de trabajo), no 
puede ser inferior a 2,5. Se acepta un factor de seguridad no inferior a 2 para 
estructuras en acero o en fibra reforzada en vidrio siempre y cuando cuenten con los 
resultados de las pruebas de laboratorio que garanticen el conocimiento y 
homogeneidad de las características mecánicas de los materiales utilizados y su 
comportamiento en la  estructura. Para los postes de madera, se les debe aplicar un 
factor de reducción de carga del 0, 85. 
 
j. Para postes de concreto, bajo la acción de una carga aplicada a 20 cm de la cima 
con una carga del 40% de la carga de rotura, la deformación (flecha) no debe 
superior al 3% de la longitud libre del poste, y al finalizar la acción de esa carga, la 
deformación permanente no debe ser superior al 0,15% de la longitud libre 
 
k. El poste de PRFV, bajo la acción de una carga aplicada a 30 cm de la cima, con 
intensidad igual a la carga de trabajo, no debe producir una flecha superior al 10% 
de la longitud libre del poste.  
 
l. Para postes y estructuras metálicas, la deflexión máxima debe estar de acuerdo con 
lo establecido en las fichas técnicas del fabricante y lo indicado en la guía de 
ingeniería ASCE 48.  
 
m. Los postes, torrecillas, crucetas y demás elementos metálicos asociados a la 
estructura deben ser galvanizados en caliente, la profundidad o espesor de la capa 
de galvanizado en ningún punto puede ser menor a 79 micras. 
 
n. La soldadura utilizada para fabricar el poste o torrecillas metálicas debe cumplir lo 
estipulado en las normas ASCE -48 y AISC 360. 
 
o. El productor debe marcar con pintura permanente la sección trasversal donde se 
encuentre el centro de gravedad del poste, esto con el fin de permitir su manipulación 
e izaje con el menor riesgo para el operario. 
 
p. El poste debe marcarse con una franja transversal en pintura permanente donde 
señale la profundidad de empotramiento (0,6 m + 0,1 L), siendo L longitud del poste 
en m. 
 
q. Los postes, crucetas y demás elementos de madera u otros materiales distintos al 
concreto o al acero, utilizados en las redes eléctricas, deben ser tratados contra 
humedad, cambios de temperatura, hongos y demás agentes que les puedan reducir 
su vida útil. Debe probarse el máximo contenido de humedad. Las dimensiones y 
esfuerzo de flexión no deben ser menores a los valores establecidos en normas 
técnicas internacionales o NTC y deben cumplir con los requisitos acá detallados de 
una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC que les 
aplique.  
 
r. Los postes poliméricos deben soportar un torque de apriete de mínimo 75 Nm sin 
deformarse o averiarse en su estructura. 
 
s. Marcación. Los postes y torrecillas deben llevar en forma visible, una placa 
permanente, sobrepuesta o embebida si es de concreto o una leyenda en bajo 
relieve o tinta indeleble, localizada entre 1,5 y 2,5 m por encima de la señal de 
empotramiento, la siguiente información: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 79 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Longitud del poste o torrecillas en metros . 
3. Carga mínima de rotura en daN o kgf. 
4. Peso del poste. 
5. Fecha de fabricación. 
 
2.3.26.1.1. Ensayos mínimos requeridos 
 
2.3.26.1.1.1. Postes en concreto 
 
a. Ensayo de flexión a carga de trabajo. 
 
b. Ensayo de carga de rotura. 
 
c. Resistencia a la compresión del concreto. 
 
d. Análisis dimensional. 
 
e. Inspección visual. 
 
f. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950- 1 o norma de fabricación. 
 
g. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.26.1.1.2. Postes metálicos 
 
a. Ensayo de flexión a carga de trabajo. 
 
b. Ensayo de carga de rotura. 
 
c. Análisis dimensional. 
 
d. Resistencia a la corrosión 1 000 horas de cámara salina o espesor del galvanizado 
en caliente mínimo de 79 micras. 
 
e. Inspección visual. 
 
f. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
g. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.26.1.1.3. Postes en material polimérico o PRFV 
 
a. Ensayo de flexión a carga de trabajo. 
 
b. Ensayo de carga de rotura. 
 
c. Prueba de arranque de pernopasante.       
                                                           
d. Prueba de torque. 
 
e. Análisis dimensional. 
 
f. Ensayo de flexión en probetas bajo ASTM D790. 
 
g. Rigidez dieléctrica. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 80 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 h. Absorción de humedad.  
 
i. Inflamabilidad mínimo HB 40. 
 
j. Inspección visual. 
 
k. Intemperismo UV mínimo 5 000 horas ciclo 7 Bajo ASTM G 154. Posterior al ensayo 
de envejecimiento UV debe cumplir las pruebas de tracking a 1500 V como mínimo 
y prueba de flexión en probetas con pérdida máxima del 25% de propiedades 
mecánicas respecto a las no envejecidas. 
 
l. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
 
m. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
 
2.3.26.1.1.4. Postes en madera 
 
a. Ensayo de humedad. 
 
b. Penetración del inmunizante. 
 
c. Retención del inmunizante. 
 
d. Inspección visual. 
 
e. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
f. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.26.1.1.5. Crucetas metálicas y diagonales 
 
a. Análisis dimensional. 
 
b. Resistencia mecánica a la tensión y % elongación sobre probeta normalizada. 
 
c. Determinación de la aleación del material de acuerdo con NTC 1920 acero 
estructural. 
 
d. Ensayo de galvanizado con espesor no menor a 79 micras de acuerdo con NTC 
2076 . 
 
e. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
f. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.26.1.1.6. Crucetas en material polimérico 
 
a. Análisis dimensional. 
 
b. Intemperismo UV mínimo 2 500 horas ciclo 7 Bajo ASTM G 154. 
 
c. Absorción de humedad no debe ser mayor del 3% en una prueba de 24 horas a 25 
ºC.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 81 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
d. Rigidez dieléctrica no menor a 8 kV/mm. 
 
e. Hilo incandescente a 900 °C. 
 
f. Termodeformación. 
 
g. Carga de rotura.  
 
h. Prueba de flexión.  
 
i. Prueba de tracking con valor mínimo de 1 500  V. 
 
j. Inspección visual. 
 
k. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
l. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Parágrafo 1: Los postes se deben aceptar en cualquiera de estas formas (tronco de cono, 
tronco de pirámide) y los de concreto con las técnicas constructivas (armado o pretensado, 
vibrado o centrifugado), y si es para zonas apartadas también se puede  aceptar con sección 
en I; siempre y cuando cumplan los anteriores requisitos que le apliquen. 
 
2.3.26.2. Postes exclusivos para alumbrado público 
 
Los postes exclusivos para alumbrado público deben ser de concreto, hierro galvanizado, 
aluminio, madera inmunizada, fibras poliméricas reforzadas u otros materiales, deben 
resistir todos los esfuerzos mecánicos propios de elementos tales como los conductores, 
luminarias, transformadores, los ocasionados por personal de mantenimiento y el viento.   
 
2.3.26.2.1. Postes de concreto 
 
2.3.26.2.1.1. Requisitos de producto 
 
Los postes de concreto de uso exclusivo en alumbrado público deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a. Los postes de concreto al utilizarse como soportes estructurales para redes 
exclusivas de alumbrado público no deben tener una carga de rotura menor a 200 
kgf. Si estos postes son compartidos con líneas aéreas de distribución de media y 
baja tensión, la capacidad de ruptura no deberá ser inferior a 510 kgf, por tanto, 
además de los requisitos que se indican a continuación, también deben cumplir con 
los requisitos de producto establecidos en el numeral 2.3.26.1.1 del Libro 2 del 
presente Reglamento. 
 
b. Los postes exclusivos de alumbrado público deben especificarse para permitir el 
montaje doble y sencillo de las luminarias, o ser especialmente diseñados para 
alumbrado público vehicular, peatonal y parques. 
 
c. La conicidad debe ser de 1,5 a 2,0 cm/m de longitud, para todos los tipos de postes 
de concreto. La conicidad es la relación entre la diferencia de los diámetros de cima 
y base y la longitud del poste. 
 
d. El poste de concreto, bajo la acción de una carga aplicada a 20 cm de la cima, con 
una intensidad igual al 40% de la carga mínima de rotura, no debe producir una 
flecha superior al 3% de la longitud libre del poste y al cesar la acción de esa carga,  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 82 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 la deformación permanente no debe ser superior al 5% de la deflexión máxima 
especificada para el tipo de poste correspondiente. 
 
e. El acero de refuerzo utilizado en la fabricación de los postes debe cumplir con 
normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, tal como : 
NTC 161.  Para los postes pretensados el refuerzo debe cumplir con normas NTC, 
normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como: NTC 2010 o 
NTC 159.  Las varillas de acero estructural deben tener esfuerzo nominal de fluencia 
mínimo de 420 MPa (60915 psi). 
  
f. Según el ambiente en que serán utilizados los postes, el hierro de soporte debe tener 
un recubrimiento no menos de 20 mm para ambientes moderados y 25 mm para 
ambientes agresivos o con alto grado de corrosión. 
  
g. Para postes pretensados se debe realizar un recubrimiento en la base y en la cima 
del poste con el fin de lograr la protección de los cables, alambres o elementos 
metálicos de pretensado.  El recubrimiento utilizado, cualquiera que sea incluyendo 
la pintura epóxica debe garantizar como mínimo la vida útil esperada. 
 
h. Para permitir el paso de conductor de puesta a tierra por el interior del poste y facilitar 
su conexión éste debe tener dos perforaciones con diámetros no menores a 2 cm y 
con una inclinación aproximada de 45° respecto al plano horizontal, una de ellas 
localizada en el tercio superior del poste y la otra entre 20 cm y 50 cm por debajo de 
la línea de empotramiento. 
 
i. Ninguna de las partes de la armadura de refuerzo del poste, debe ser visible por 
esas perforaciones. 
 
j. Señalización: Todos los postes deben llevar señalizados las siguientes secciones: 
  
1. Centro de gravedad. Debe llevar una franja, pintada de color rojo, de 30 mm 
de ancho y que cubra el semiperímetro de la sección, en el sitio que 
corresponde al centro de gravedad.  
2. Profundidad de empotramiento. Todos los postes deben llevar pintada, una 
franja de color verde, de 30 mm de ancho y que cubra el semiperímetro de la 
sección e indique hasta dónde se debe enterrar el poste. 
 
k. En cuanto a la calidad del concreto, se deben seguir los procedimientos establecidos 
en normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales 
como la norma NTC 1329 “Prefabricados en concreto. Postes de concreto armado 
para líneas aér eas de energía y telecomunicaciones”.  
 
l. Marcación: Los postes deben tener en forma visible la siguiente información, 
disponible en una placa permanente , en alto relieve o en tinta indeleble : 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Longitud del poste en metros . 
3. Carga mínima de rotura en daN o kgf. 
4. Peso del poste. 
5. Fecha de fabricación. 
 
2.3.26.2.1.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Ensayo de flexión a carga de trabajo. 
 
b. Ensayo de carga de rotura. 
 
c. Análisis dimensional.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 83 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
d. Inspección visual. 
 
e. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
f. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.26.2.2. Postes y brazos metálicos 
 
2.3.26.2.2.1. Requisitos de producto 
 
Los postes y brazos metálicos para uso exclusivo de alumbrado público deben cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
a. Los postes deberán permitir el montaje de luminarias doble y sencillo, y ser de doble 
propósito, especialmente diseñados para alumbrado público peatonal, plazoletas y 
parques. 
 
b. Los postes metálicos para alumbrado público serán totalmente resistentes a la 
corrosión mediante galvanizado por inmersión en caliente, teniendo en cuenta que 
el galvanizado debe estar libre de burbujas, con un completo revestimiento, sin 
depósitos de escoria, sin manchas negras o cualquier otro tipo de inclusiones o 
imperfecciones. 
 
c. Las láminas, platinas y elementos roscados se deben galvanizar en caliente, deben 
cumplir con normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, 
siendo clase B-2 para láminas y platinas, y clase C para elementos roscados según 
Norma NTC 2076. Ver Tabla 2.3. 26.2.2.1. a.  
 
 Tabla 2.3. 26.2.2.1. a. Requisitos de galvanizado para láminas, platinas y elementos roscados 
ELEMENTO PROMEDIO MÍNIMO 
gr/m2 mm gr/m2 mm 
Platinas y láminas 458 65,4 381 54,4 
Elementos Roscados 397 56,6 336 48 
 
d. Los espesores mínimos de la lámina metálica deben ser de 3 mm para postes hasta 
de 14 m de largo y de 4 mm para postes hasta de 16 m.  
 
e. Las láminas y los tubos deben ser de una sola pieza, libres de soldaduras 
intermedias, libres de deformaciones, fisura, aristas cortantes, y defectos de 
laminación. No se permiten dobleces ni rebabas en las zonas de corte, perforadas o 
punzadas. 
 
f. Las láminas, tubos y platinas utilizadas para la fabricación de los postes metálicos 
deberán poseer como mínimo las características mecánicas de la Tabla 2.3. 26.2.2.2.  
a. 
 
         Tabla 2.3. 26.2.2.2. a Características mecánicas mínimas para láminas, tubos y platinas de acero 
ITEM VALOR 
Presión del viento 60 km/m2 
Carga de rotura  150 kg 
Límite mínimo de fluencia del acero 18,4 kg/mm2 (180 MN/m2) 
Resistencia a la tracción 34,7 kg/mm2 (340 MN/m2) 
Elongación 30% en 50 mm (2 pulgadas) 
 
g. La tubería utilizada para la fabricación de los soportes o brazos deberá ser del tipo 
estructural ASTM A 500 grado A , B o C.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 84 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
h. En las uniones (tramos tronco cónicos, la base, etc.) deben realizarse pases de 
soldadura E-6010 con suficiente corriente eléctrica para obtener máxima penetración 
entre las piezas; también se deben realizar pases sucesivos de soldadura E- 7018 
para alcanza r una altura mínima de refuerzo de ¼”.  
 
i. Todas las soldaduras deben ser libres de defectos tales como escorias, inclusiones, 
poros, etc., y de la misma forma deben cumplir el código AWS D1.1, capítulo 6. 
 
j. El espesor de recubrimiento (galvanizado) debe tener un acabado liso y uniforme. 
 
k. El acabado exterior del cuerpo del poste debe garantizar la adherencia de la pintura 
y estabilidad del color contra rayos ultravioleta o el color que determine las normas 
de planeación del municipio donde se vaya a instalar.  
 
l. Por razones de seguridad todos los postes metálicos deben tener un terminal para 
conexión de puesta a tierra. 
  
m. El diseño estructural del poste metálico debe incluir el diseño estructural y las 
dimensiones de la base de anclaje de concreto y los tornillos de anclaje, a no ser 
que dichas bases de anclaje de concreto se encuentren estandarizadas, para los 
diferentes tipos de poste a utilizar, dentro de las normas de construcción del 
operador del servicio de alumbrado público. 
 
n. Marcación: La marcación del poste debe ir en una placa metálica remachada en 
cuatro partes, en alto o bajo relieve incluyendo la siguiente información: 
 
1. Marca de fábrica. 
2. Mes y año de fabricación. 
3. Resistencia mecánica de ruptura en daN o kgf. 
4. Longitud del poste en m . 
5. Peso del poste en Kg. 
 
2.3.26.2.2.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Ensayo de flexión a carga de trabajo. 
 
b. Ensayo de carga de rotura mínimo 150 kgf. 
 
c. Ensayos sobre probeta: (tracción, límite de fluencia y elongación). 
 
d. Adherencia de pintura. 
 
e. Estabilidad del color de la pintura mediante ensayo UV ASTM G 155 ciclo 1 600 h 
sin cambio en el color mayor al 5%. 
 
f. Resistencia a la corrosión 1 000 horas de cámara salina o espesor del galvanizado 
en caliente mínimo de 79 micras. 
 
g. Análisis dimensional. 
 
h. Inspección visual. 
 
i. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
j. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 85 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.26.2.3. Postes de madera inmunizada 
 
2.3.26.2.3.1. Requisitos de producto 
 
Los postes de madera para uso exclusivo de alumbrado público deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a. Los postes de madera para el servicio de alumbrado público deberán ser del tipo 
liviano de 8 o 10 metros de largo, y por consiguiente a 2 m de la base deben tener 
una circunferencia entre 565 mm y 920 mm y una circunferencia mínima de 420 mm 
en la cima. 
 
b. Los postes de madera se deben inmunizar, para la prevención de hongos y cualquier 
efecto de pudrición que disminuya su vida útil o su rigidez. 
 
c. Antes del proceso de inmunización el poste debe someterse a un proceso de secado. 
 
d. La inmunización de los postes de madera debe efectuarse mediante la utilización de 
preservativos en forma de óxidos hidrosolubles como los de CCA tipo C (Cromo- 
Cobre - Arsénico), formulación de óxidos, en pasta o concentrado líquido, u otros 
materiales aceptados en normas técnicas de reconocimiento internacional en el 
inmunizado de maderas. 
 
e. La composición nominal de los ingredientes activos y los límites de su variación sea 
en pasta, concentrado líquido, son las siguientes: 
 
Tabla 2.3.26.2.3.1. a. Composición nominal de los ingredientes activos y sus límites de variación 
Descripción Mínimo % Nominal % Máximo % 
Trióxido de Cromo, CrO 3 44,5 47,5 50,5 
Óxido Cúprico, CuO 17,0 18,5 21,0 
Pentóxido de Arsénico, As 2O5 30,0 34,0 38,0 
 
f. Deben tener una marca a fuego localizada sobre la altura de empotramiento. 
 
g. La longitud de empotramiento para los postes de 8 metros es de 1,4 metros y para 
los postes de 10 metros es de 1,6 metros. 
 
h. No se deberán usar poste de madera inmunizada que tengan: 
 
1. Agujeros, abiertos o taponados, excepto los especificados para fijar soportes 
de luminarias      y herrajes y los de muestreo de análisis de la inmunización, 
la penetración y retención del preservativo, los cuales deben quedar 
taponados.  
2. Bases o cimas con huecos. 
3. Clavos, puntillas u otro metal que no ha sido expresamente autorizado por el 
comprador. 
4. Fracturas transversales. 
5. Franjas muertas. 
6. Pudrición.  
 
i. Marcación: Los postes deben llevar, a partir de 4 m de la base del poste, la siguiente 
inscripción colocada al fuego: 
 
1. Logotipo o razón social del inmunizador. 
2. Año de Inmunización. 
3. N° de lote de inmunización. 
4. Longitud, tipo de poste.  
5. Tipo de madera   
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 86 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Proceso de inmunización. 
 
2.3.26.2.3.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Ensayo de humedad. 
 
b. Penetración del inmunizante. 
 
c. Retención del inmunizante. 
 
d. Inspección visual. 
 
e. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
f. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.26.2.4. Postes en materiales poliméricos o resina de PRFV 
 
2.3.26.2.4.1. Requisitos de producto  
 
Los postes poliméricos o PRFV de uso exclusivo en alumbrado público deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a. Los postes al utilizarse como soportes estructurales para redes exclusivas de 
alumbrado público no deben tener una tensión de ruptura menor a 150 kgf . Si estos 
postes son compartidos con líneas aéreas de distribución de media y baja tensión, 
la capacidad de ruptura no deberá ser inferior a 510 kgf, por tanto, además de los 
requisitos que se indican a continuación, también deben cumplir con los requisitos 
de producto establecidos en el numeral 2.3. 26.1.1 del Libro 2 del presente 
Reglamento. 
 
b. Los postes exclusivos de alumbrado público deben especificarse para permitir el 
montaje doble y sencillo de las luminarias, o ser especialmente diseñados para 
alumbrado público vehicular, peatonal y parques. 
 
c. Los postes en PRFV deberán cumplir los requisitos de flexión y carga de rotura 
conforme con la norma NTC 6275 o ANSI C136.20. 
 
d. Los demás requisitos de marcación y empotramiento estarán de acuerdo con lo 
establecido en la norma NTC 6275 o ANSI C136.20. 
 
e. Se podrán aceptar postes de diferentes longitudes, siempre y cuando correspondan 
a diseños de iluminación establecidos por las empresas prestadoras de los servicios 
de alumbrado público. 
 
2.3.26.2.4.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Ensayo de flexión a carga de trabajo. 
 
b. Ensayo de carga de rotura. 
 
c. Análisis dimensional. 
 
d. Ensayo de flexión en probetas bajo ASTM D790. 
 
e. Rigidez dieléctrica. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 87 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 f. Absorción de humedad. 
 
g. Inflamabilidad mínimo HB 40. 
 
h. Inspección visual. 
 
i. Intemperismo UV mínimo 5000 horas ciclo 7 Bajo ASTM G 154. Posterior al ensayo 
de envejecimiento UV debe cumplir las pruebas de tracking a 1500 V como mínimo 
y prueba de flexión en probetas con pérdida máxima del 25% de propiedades 
mecánicas respecto a las no envejecidas. 
 
j. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
k. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Parágrafo 1:  Se deberá contar con un certificado independiente para postes de redes de 
distribución y postes de alumbrado público. El organismo de certificación no debe emitir un 
único certificado para ambos productos. 
 
Artículo 2.3.27. Productos para instalaciones especiales, equipos especiales, 
minas, túneles y cavernas 
 
Los productos utilizados en este tipo de instalaciones, las citadas en los numerales 2.3.27.1, 
2.3.27.2, 2.3.27.3, que corresponden a instalaciones eléctricas en lugares clasificados como 
peligrosos, equipos especiales, productos eléctricos para instituciones de asistencia médica 
y sistemas contraincendios o que alimentan equipos o sistemas complejos, deben cumplir 
una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC que le aplique al 
producto y a la condición de instalación y deben demostrarlo mediante Certificado de 
Conformidad de producto acreditado, conforme a lo establecido en el artículo 4.2.8 del 
presente Reglamento , a excepción de los incluidos en los numeral es 2.3.10.6  y 2.3.10. 9 los 
cuales deben dar cumplimiento a los requisitos y ensayos mínimos establecidos en dichos 
numeral es, según corresponda. Para verificar si un producto es el apropiado para las 
condiciones especiales, el inspector de la instalación debe comprobarlo, comparando el 
alcance de la norma técnica en la cual se soporta el Certificado de Conformidad de Producto 
acreditado, con las condiciones especiales en las cuales operará la instalación. 
 
2.3.27.1. Equipos especiales como: ascensores, escaleras electromecánicas, andenes 
móviles electromecánicos y rampas para el transporte de personas, grúas colgantes, 
elevadores de carga, polipastos, duplicadores de parqueo u otros y sistemas 
contraincendio (bombas contraincendio, motor para bomba contraincendio y su 
controlador) 
 
2.3.27.2. Productos eléctricos para instituciones de asistencia médica: equipos de 
rayos x, monitor de aislamiento, transformador de aislamiento y tablero de aislamiento. 
 
2.3.27.3. Productos eléctricos incluidos en la Tabla 2.1.2.1. a. utilizados en instalaciones 
eléctricas en lugares clasificados como peligrosos, incluyendo minas, túneles y cavernas , 
a excepción de los incluidos en el numeral 2.3.10.6  
 
Artículo 2.3.28. Reguladores o controladores de tensión para carga de baterías 
 
Los reguladores para el control de carga de las baterías para sistemas solares fotovoltaicos 
o de acumulación de carga, deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos 
mínimos requeridos adaptados de las normas IEC 62109-1 o UL 1741. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 88 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.28.1. Requisitos de producto 
 
a. Proteger la batería contra posibles sobrecargas causadas por excedentes 
provenientes de la fuente de generación. 
 
b. Evitar la sobre descarga en la batería. 
 
c. Estar provisto de terminales adecuados para la entrada y salida del cableado  
 
d. Marcación de acuerdo con norma de fabricación 
 
2.3.28.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Ensayo térmico. 
 
b. Condiciones de falla simple. 
 
c. Protección ante retroalimentación de tensión. 
 
d. Protección contra choque eléctrico. 
 
e. Distancias de aislamiento y de fuga. 
 
f. Resistencia mecánica. 
 
g. Hilo incandescente o flamabilidad de acuerdo con norma de fabricación. 
 
h. Rigidez dieléctrica de acuerdo con norma de fabricación. 
 
i. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
j. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.29. Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de 
canalizaciones con sus accesorios y soportes  
 
Los sistemas de bandejas portacables; las canalizaciones, así como sus accesorios y en 
general cualquier elemento usado para alojar los conductores de las instalaciones objeto 
del presente Reglamento, deben cumplir los siguientes requisitos adaptados de normas 
tales como : IEC 60364-5- 52, IEC 61534,  IEC 61084- 1, IEC 60423, IEC 61537, IEC 61386-
1, IEC 61386- 21, IEC 61386-22 IEC 61386-23, IEC 61386-24, IEC 61439- 6, IEC 61534-1, 
IEC 61534-21, IEC 61534- 22, IEC 50085, IEC 50085-1, IEC 50085-2-1, IEC 50085-2- 3, 
ANSI C80.1, UL 5A, UL 857, UL 870, NEMA TC 14, NTC 169, NTC 171, NTC 332, NTC 
979, NTC 1630, NTC 3363, NTC105,  NEMA VE1, NEMA VE2, UL 568, ANSI/UL568: 
 
Tipos de bandeas portacables: 
 
a. Sistema de Bandejas y Sistema de Bandeja Escalera. 
 
Tipos de canalizaciones:   
 
b. Sistema de Canales y Sistema de conductos cerrados de sección no circular. 
 
c. Sistema de Tubos. 
 
d. Sistema de canalización eléctrica prefabricada. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 89 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.29.1. Canalizaciones eléctricas prefabricadas o electroductos 
 
Las canalizaciones metálicas prefabricadas y no metálicas, también llamada bus de 
barras, canalización con barras, electroducto, electrobarra, rieles de iluminación, 
canalización eléctrica con barras incorporadas, “busways” o “busbar trunking system”; 
que contienen conductores desnudos o aislados, además de sus accesorios y soportes. 
 
Los electroductos o canalizaciones con barras deben cumplir los siguientes requisitos y 
ensayos mínimos requeridos adaptados de normas tales como, IEC 61439- 1, IEC 61439-
6, IEC 61534-1, IEC 61534-21, IEC 61534- 22, IEC 60570 , UL 857, NTC 3278-1 e IEEE 
C37.23. 
 
2.3.29.1.1. Requisitos de producto 
 
a. Los electroductos con envolvente metálica deben tener  una cortina envolvente rígida 
fabricada en acero o aluminio. Dependiendo el tipo de ambiente, deberá ser 
resistente a la corrosión mediante un recubrimiento adecuado según lo declarado 
por el fabricante. 
 
b. Las envolventes no metálicas deben ser resistentes al calor anormal y al fuego y 
tener una inflamabilidad V0 o equivalente conforme a UL 94, IEC 60695- 11-10, NTC 
5533  o norma de fabricación. 
 
c. Las envolventes metálicas deben garantizar la continuidad eléctrica a lo largo del 
recorrido.  
 
d. Las platinas conductoras y las partes de conexión deben estar aisladas en todo el 
recorrido, exceptuando las partes de unión y superficies de contacto. 
 
e. Las platinas conductoras del electroducto en sus puntos de conexión deben hacerse 
mediante conexiones roscadas, soldaduras u otras conexiones apropiadas para este 
uso. 
 
f. Las partes no portadoras de corriente de las canalizaciones con barras deben 
probarse con el hilo incandescente a 650 °C y las partes portadoras de corriente con 
hilo incandescente a 960 °C, conforme a norma IEC 60695 -2-11 o NTC 5283. 
 
g. Las derivaciones deben cumplir con las siguientes características:  
 
1. La continuidad del conductor de protección entre la canalización y la 
derivación debe establecerse antes que la conexión de los conductores 
activos, garantizando así la seguridad de las personas, en particular durante 
el montaje bajo tensión.  
2. Los interruptores utilizados en las derivaciones deben cumplir con las 
características de protección acordes con el tipo de carga (sobrecarga y 
cortocircuito) 
 
h. Cuando se requieran hacer provisiones para la remoción de barreras, la apertura del 
encerramiento o la extracción de partes del encerramiento (puertas, carcasas, tapas 
y similares) se deberá cumplir con los siguientes requerimientos destinados a mitigar 
el riesgo de contacto directo: 
 
1. La remoción, apertura o extracción debe hacerse mediante el uso de las 
herramientas apropiadas indicadas por el fabricante . 
2. Asegurar el aislamiento de todas las partes vivas que puedan ser tocadas 
antes de abrir una puerta; por ejemplo mediante el uso de enclavamientos 
entre la puerta y el elemento de desconexión de una caja de derivación de 
modo que la puerta se pueda abrir únicamente si el elemento de desconexión 
se encuentra en la posición " abierto" o mediante la inclusión de una barrera  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 90 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 o cortina interna que confine las partes vivas, de manera que no puedan ser 
tocadas inadvertidamente cuando la puerta se encuentre abierta. En este 
caso no debe ser posible la remoción de esta barrera o cortina sin el uso de 
una herramienta adecuada.  
 
i. Marcación: debe estar marcado con mínimo la siguiente información de manera clara 
y permanente. 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Rangos de tensión y de corriente. 
3. Grado de protección IP o NEMA y, en caso de ser especial (corrosivo, 
intemperie, o áreas inflamables o explosivas) el tipo de ambiente para el que 
fue diseñado. 
 
j. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento donde se indique el uso 
del elemento, es decir, como alimentador, para derivación o para iluminación.  
 
2.3.29.1.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Verificación de las propiedades dieléctricas, incluyendo distancias de aislamiento y 
fuga.  
 
b. Efectividad del circuito de protección. 
 
c. Verificación del grado de protección IP o NEMA. 
 
d. Verificación de la resistencia al aplastamiento. 
 
e. Verificación de elevación o aumento de temperatura. 
 
f. Hilo incandescente. 
 
g. Nivel de cortocircuito (resistencia a los cortocircuitos). 
 
h. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
i. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique . 
 
Parágrafo 1 : Por un periodo no mayor a cinco años o antes y hasta que el país cuente con 
laboratorios que permitan hacer la prueba del nivel de cortocircuito, el organismo de 
certificación podrá aceptar que se remplacen tales pruebas por simulaciones efectuadas 
mediante cálculos, programas de cómputo o similares, siempre que el modelo utilizado para 
la simulación se soporte adecuadamente en la literatura técnica y haya sido validado por un 
laboratorio de ensayos que tenga acreditadas pruebas eléctricas relacionadas o esté 
asistido por un laboratorio de una universidad que tenga programa aprobado de ingeniería 
eléctrica. El organismo de certificación debe asegurarse que el ente que desarrolle la 
simulación cumpla las condiciones de idoneidad, transparencia e independencia requerida 
en un proceso de certificación.  
 
La simulación debe hacerse por cada nivel de cortocircuito declarado por el fabricante y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.2 en las familias de producto. Debe hacerse a 
una muestra representativa la cual debe tener el nivel máximo de corto circuito declarado 
por el fabricante.   
 
El organismo de certificación debe especificar en el Certificado de Conformidad, si este se 
expide basado en la simulación o en la prueba de cortocircuito. 
 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 91 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.29.2. Sistemas de bandejas portacables 
 
Sistema de Bandejas Portacables: Unidad o ensamble de unidades o secciones con sus 
accesorios asociados, que forman un sistema estructural utilizado para fijar, alojar o 
soportar y sujetar cables y/o canalizaciones. Las bandejas portacables, deben ser de 
fondo continuo, canal ventilado, de malla o escalera, de material metálico o no metálico; 
éstas tienen como finalidad servir de soporte, alojamiento de cables y, eventualmente 
otro tipo de material eléctrico en instalaciones eléctricas. Deben cumplir los siguientes 
requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos, adoptados de normas tales como 
IEC 61537, NEMA VE1, NEMA FG1, UL 568 
 
2.3.29.2.1. Requisitos de producto 
 
a. La resistencia a la corrosión para bandejas metálicas tipo escalera o fondo no 
ventilado con recubrimiento anticorrosión (electrocincados con pasivado, 
galvanizados en caliente o pintura)  debe ser  450 horas de cámara niebla salina 
(Clase 5) y 155 horas (Clase 3) para bandejas tipo malla, las bandejas portacables 
en aluminio (no se clasifica) o acero inoxidable (se deberá declarar clase de material 
y si lleva o no pasivado posterior para clasificarse dentro de la Clase 9) no requieren 
ensayos de cámara salina, y deberá verificarse su resistencia innata a la corrosión 
mediante la composición química del material. 
 
b. Para bandejas metálicas galvanizadas en caliente, el espesor de galvanizado (zinc) 
no debe ser menor a 70 micras (Clase 7) . 
 
c. El productor de bandejas portacables, debe especificar los máximos esfuerzos 
mecánicos permitidos que soportan, en ningún caso se aceptan bandejas 
construidas en lámina de acero de espesor inferior al calibre 22 o su equivalente en 
mm. 
 
d. Las bandejas portacables no metálicas deben ser de materiales autoextinguibles . 
Las partes no portadoras de corriente deben probarse a 650 °C, y las partes 
portadoras de corriente deben probarse a 960 °C, conforme a IEC 60695-2- 11, NTC 
5283  o equivalente. 
 
e. Las bandejas metálicas portacables no deben tener bordes ni puntas cortantes. 
 
f. El productor de bandejas porta cables deberá especificar mediante fichas técnicas o 
catálogo: la capacidad de carga y la separación entre los soportes, los usos 
permitidos y las prohibiciones. 
 
g. Marcación: Las bandejas portacables debe tener de manera clara y permanente 
como mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Tipo de material. 
3. Dimensiones. 
 
2.3.29.2.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Ensayo de carga mecánica. 
 
b. Ensayo de resistencia a la corrosión usando cámara de niebla salina o espesor de 
zinc del recubrimiento. 
 
c. Hilo incandescente a bandejas no metálicas .  
 
d. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 92 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
e. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.29.2.3. Requisitos adicionales a los anteriores para bandejas 
instaladas en túneles 
 
a. Las bandejas metálicas deberán soportar 840 horas de cámara de niebla salina, 
clase 8 para cualquier tipo de recubrimiento conforme a la norma IEC 61537. 
También se admiten bandejas de acero inoxidable con tratamiento posterior 
(pasivado) y que por tanto sean clase 9C ó 9D conforme a IEC 61537. 
 
b. Cuando se requiera que la instalación sea resistente al fuego, para mantener tal 
condición en caso de incendio, la bandeja metálica utilizada, sus accesorios y los 
cables allí soportados, deben tener resistencia al fuego a 1000 ºC durante 90 
minutos clasificación E90, para lo cual deben cumplir una norma como la DIN 4102-
12 o equivalente.  
 
2.3.29.3. Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular 
 
Los canales y sistemas de ductos cerrados de sección no circular deben cumplir los 
siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos adaptados de normas 
tales como , IEC 61084-1 , IEC61084-2-1, IEC61084-2-2, IEC61084-2-4, UL870 o UL 5A. 
 
2.3.29.3.1. Requisitos de producto 
 
a. Los sistemas de canales y de ducto cerrados metálicos de sección no circular deben 
ser resistentes a la corrosión y verificados mediante pruebas bajo condiciones de 
rayado en cámara de ambiente salino durante 450 horas sin que la progresión de la 
corrosión en la raya sea mayor a 2 mm, o según el método indicado en la norma de 
fabricación si este fuera más exigente en la cantidad de horas indicadas 
anteriormente. El certificado de producto debe indicar para que tipo de ambiente se 
realizó la prueba. 
 
b. En ningún caso se aceptarán canales y sistemas de sección no circular metálicas en 
lámina de acero de espesor inferior al calibre 22 o su equivalente a 0,75 mm. 
  
c. Los sistemas de canales y de ducto cerrado de sección no circular no metálicos 
deben ser materiales auto extinguibles, conforme a las normas de ensayos relativos 
a los riesgos del fuego. Las partes no portadoras de corriente deben probarse a 650 
°C, y las partes portadoras de corriente deben probarse a 850 °C, conforme a IEC 
60695 -2-11 o NTC 5283. 
 
d. Los sistemas de canales y de ducto cerrado de sección no circular metálicos no 
deben tener bordes ni puntas cortantes . 
 
e. Marcación: La marcación debe ser legible, duradera y visible en el ducto, debe ser 
indeleble y contener como mínimo la siguiente información:  
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Referencia o tipo. 
3. Área efectiva de la canaleta 
 
2.3.29.3.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Verificación del espesor del galvanizado en sistemas de canales y de ducto cerrado 
de sección no circular metálicas, de acuerdo con norma de fabricación. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 93 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Verificación de la continuidad eléctrica de las conexiones en sistemas de canales y 
de ducto cerrado de sección no circular metálicas. 
 
c. Deben ser resistentes al impacto, de acuerdo a norma de fabricación 
 
d. Verificación de la distorsión por calentamiento. 
 
e. Deformación lineal. 
 
f. Hilo incandescente en sistemas de canales y de ducto cerrado de sección no circular 
no metálicas. 
 
g. Ensayo de inflamabilidad , de acuerdo con norma de fabricación. 
 
h. Cámara en ambiente salino. 
 
i. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
j. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.29.4. Sistemas de tubos 
 
Esta sección aplica a todos los tubos de sección circular y sus accesorios, para la 
conducción y protección de ductores y/o cables aislados en instalaciones eléctricas. 
 
El término tubería se debe entender como un conjunto de tubos y sus accesorios (tales 
como: uniones, curvas). Tubo (Conduit, tubing), se entenderá como el tubo metálico, no 
metálico, o de material compuesto (metálico y no metálico).  
 
Los tubos, tuberías y accesorios deben cumplir los siguientes requisitos de producto y 
ensayos mínimos requeridos adaptados de normas tales como: IEC 61386- 1, IEC 61386-
21, IEC 61386 -22, IEC 61386 -23, IEC 61386 -24, EN 61386-1, EN 61386 -21, EN 
61386 -22, EN 61386-23, EN 50626-1, ANSI B1.20.1, NTC 332, NTC 105, NTC 171, 
NTC 169, NTC 979, NTC 1630, NTC 3363, NTC 5320 , NTC 5442, UL 6, UL 6A, UL 514B, 
UL 651, UL 797, UL 797A, UL 1242, UL 1653 y para tuberías de materiales plásticos 
termoestable reforzadas con fibra de vidrio la norma NEMA TC 14 u otra norma 
equivalente. 
 
2.3.29.4.1. Requisitos de producto 
 
a. Los sistemas de tubos no metálicos deben ser de materiales no inflamables y no 
propagadores de la llama, conforme a las normas de ensayos relativos a los riesgos 
del fuego: IEC 60695-2-11 o NTC 5283 (Método de ensayo de hilo incandescente a 
650°) e inflama bilidad V0 conforme a UL 94, IEC 60695 -11-10 o NTC 5533.  
 
b. En la información técnica disponible al usuario se debe señalar la advertencia de 
emisión de gases con contenido de halógenos. 
 
c. Los espesores mínimos de las paredes de tuberías metálicas  y no metálicas 
incluidos en la Tabla 2.3.29.4 .1. a., deben ser los establecidos en la Tabla con 
dimensiones en mm. Las demás tuberías que no se encuentren incluidos en la Tabla 
en mención, deberán dar cumplimiento a los espesores establecidos en la norma de 
fabricación del producto. El incumplimiento de este requisito coloca la instalación en 
alto riesgo. En el evento que el tubo o sus accesorios no cumplan estos requisitos, 
así estén certificados, se deben rechazar y dar aviso a la autoridad competente 
(Superintendencia de Industria y Comercio), informando la dirección de la 
instalación, nombre del responsable de la construcción, nombre del organismo de 
certificación del producto y marca del tubo.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 94 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 2.3.29.4.1. a. Espesores mínimos de tubos no metálicos y metálicos 
Tubos no 
metálicos 
 Tubos 
metálicos 
Diámetro 
nominal 
pulgadas y 
mm Rígido 
SCH80 
Tipo 
pesado Rígido SCH40 
Tipo 
intermedio Rígido 
Tipo liviano 
(1) Diámetro 
nominal 
Pulgadas y 
mm Tipo 
pesado  Tipo 
intermedio  Tipo 
Liviano o 
EMT  
½ - 21 3,73 2,77 1,52 ½ - 21 2,64 1,79-2,16 1,07 
¾ - 26 3,91 2,87 1,52 ¾ - 26 2,72 1,9 – 2,29 1,24 
1 – 33 4,55 3,38 1,52 1 - 33 3,2 2,16-2,54 1,45 
1 ¼ - 42 4,85 3,56 1,78 1 ¼ - 42 3,38 2,16-2,67 1,65 
1 ½ - 48 5,08 3,68 2,03 1 ½ - 48 3,51 2,29-2,79 1,65 
2 – 60 5,54 3,91 2,54 2 - 60 3,71 2,41-2,92 1,65 
2 ½ - 73 7,01 5,16 2,80 2 ½ - 73 4,9 3,56-4,06 1,83 
3 – 88 7,62 5,49 3,18 3 - 88 5,21 3,56-4,06 1,83 
3 ½ - 101 8,08 5,74 3,68 3 ½ - 101 5,46 3,56-4,06 2,11 
4 – 114 8,56 6,02 3,80 4 - 114 5,72 3,56-4,06 2,11 
5 – 141 9,52 6,55 6,55 5 - 141 6,22 NA NA 
6 – 168 10,97 7,11 7,11 6 - 168 6,76 NA NA 
 
Nota: Las demás tuberías que no se encuentren incluidas en la tabla en mención o que sean construidas con 
normas diferentes a UL o NTC, deberán dar cumplimiento a los espesores o propiedades mecánicas 
establecidas en la norma de fabricación de producto. 
 
d. En el interior del sistema de tubos, incluidos los accesorios, no debe existir aspereza, 
rebabas o defectos de superficie susceptible de dañar los conductores o cables 
aislados o lesionar al instalador o usuario. 
 
e. El proceso de galvanizado en tubería metálica se debe hacer mediante inmersión en 
caliente, de acuerdo con la norma ANSI C 80.1 u otra equivalente. 
 
f. Marcación. Los tubos deben ser marcados en bajo relieve o de manera permanente 
o imborrable con mínimo la siguiente información: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Calibre o diámetro del tubo. 
3. Marca o referencia del producto. 
4. Tipo de tubería. 
 
2.3.29.4.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Verificación del espesor de recubrimiento de zinc conforme a ASTM E386, NTC 3981 
o equivalente, aplica sólo a la tubería metálica.  
 
b. El sistema de tubos metálicos y de material compuesto y sus accesorios debe n ser 
resistentes a la corrosión de acuerdo con norma de fabricación. 
 
c. Verificación de la continuidad eléctrica de las conexiones, aplica sólo a la tubería 
metálica. 
 
d. Verificación de la resistencia al Impacto, conforme a norma de fabricación. 
 
e. Verificación de la distorsión por calentamiento conforme a norma de fabricación. 
 
f. Inflamabilidad, aplica sólo a la tubería no metálica. 
 
g. Resistencia a la compresión, de acuerdo con norma de fabricación. 
 
h. Resistencia al curvado , de acuerdo con norma de fabricación. 
 
i. Hilo incandescente 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 95 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 j. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950- 1 o norma de fabricación. 
 
k. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique .  
 
Artículo 2.3.30. Sistemas de potencia ininterrumpida (UPS) 
 
Las UPS deben cumplir los siguientes requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos, 
adaptados de normas técnicas internacionales, de reconocimiento internacional, tales como: 
IEC 62040-1, IEC 62040-3, IEC 62477-1 y UL 1778 . 
 
2.3.30.1. Requisitos de producto 
 
a. Las UPS no deberán sobrepasar las máximas temperaturas permitidas establecidas 
en la norma de fabricación.  
 
b. Marcación: Las UPS debe tener un rótulo o placa de forma permanente y claramente 
visible con mínimo la siguiente información: 
 
1. Número de fases (a menos que sea una UPS monofásica). 
2. Potencia activa nominal de salida en W o kW. 
3. Potencia aparente nominal de salida en VA o kVA. 
4. Tensión nominal de salida. 
5. Corriente nominal de salida. 
6. Frecuencia nominal de salida , para UPS que operan en c.a. 
 
c. Los compartimentos de las baterías deben tener un rótulo de forma permanente y 
claramente visible con mínimo la siguiente información, esta no será necesaria 
probarse mediante ensayos. 
 
1. Tipo de batería o referencia. 
2. Tensión nominal de las baterías. 
3. Capacidad nominal de las baterías (tensión, corriente, frecuencia y potencia). 
4. Señal de precaución que indique peligro energético y químico. 
 
d. El productor deberá disponer de un manual que incluya instrucciones de montaje, 
operación y mantenimiento.  
 
2.3.30.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Protección contra choques eléctricos del encerramiento, conforme a IEC 60529, 
NTC-IEC 60529 o norma de fabricación. 
 
b. Tiempo de autonomía a plena carga, de acuerdo con ficha técnica del productor. 
 
c. Medida de la tensión, corriente, potencia, factor de potencia y frecuencia a plena 
carga de acuerdo con norma de fabricación .  
 
d. Elevación o aumento de temperatura a potencia nominal. 
 
e. Rigidez dieléctrica. 
 
f. Prueba de sobrecarga. 
 
g. Hilo incandescente de acuerdo con norma de fabricación. 
 
h. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 96 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 i. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.31. Tableros eléctricos y celdas 
 
Los cuadros, gabinetes, armarios o paneles, se denominarán tableros cuando incorporen 
equipos o aparatos eléctricos de baja tensión y celdas cuando incorporen equipos  de media 
y alta tensión. La envolvente o encerramiento por sí misma, no se debe  considerar como un 
tablero o celda y deben cumplir los requisitos de producto y ensayos mínimos exigidos en 
este artículo. 
 
2.3.31.1. Requisitos para la envolvente o encerramiento para tableros y 
celdas 
 
La envolvente o encerramiento de tableros y celdas deben cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
a. Los tableros y celdas deben fabricarse de tal manera que las partes energizadas 
peligrosas no deben ser accesibles, tanto en operación normal como en caso de 
falla. 
 
b. Las envolvente s y tapas metálicas de un tablero o celda, deben ser construid as en 
lámina de acero o aluminio, cuyo espesor y acabado debe resistir los esfuerzos 
mecánicos, eléctricos y térmicos, para los que fue diseñado. 
 
c. El encerramiento del tablero de distribución, accesible sólo desde el frente; cuando 
sea metálico debe fabricarse en lámina de acero mínimo Calibre 20 o su equivalente 
en aluminio para tableros hasta de 12 circuitos y en lámina de acero mínimo Calibre 
18 o su equivalente en aluminio para tableros desde 13 hasta 42 circuitos, con las 
respectivas tolerancias de las normas aplicables. Este requisito podrá demostrarse 
mediante certificado del material en el que se verificará los calibres de las láminas. 
 
d. Los encerramientos deben tener un grado de protección contra cuerpos sólidos no 
mayores o iguales a 12,5 mm, protección contra contacto directo e ingreso de 
líquidos de acuerdo con el lugar de operación, en ningún caso el IP deberá ser menor 
a 2XC conforme a IEC 60529, NTC-IEC 60529  o menor al grado de protección NEMA 
1. Para celdas de media tensión fabricadas bajo norma ANSI se dará acorde a la 
norma de fabricación. 
 
e. Los encerramientos de los tableros y celdas deben resistir los efectos de la humedad 
y la corrosión, verificados mediante pruebas bajo condiciones de rayado en ambiente 
salino, durante mínimo 240 horas, sin que la progresión de la corrosión en la raya 
sea mayor a 2 mm. Para ambientes corrosivos la duración de la prueba no deberá 
ser menor a las 400 horas o según el método indicado en la norma de fabricación si 
este fuera más exigente en la cantidad de horas indicadas anteriormente . El 
certificado de producto debe indicar para que tipo de ambiente se realizó la prueba. 
 
f. Los encerramientos para tableros eléctricos deben ser resistentes a impactos 
mecánicos externos mínimo grado IK 0 5 ó 0,7 J o para el caso de celdas y tableros 
fabricados bajo normas ANSI o UL debe ser de acuerdo con la norma de fabricación. 
 
g. Los compuestos químicos utilizados en la elaboración de las pinturas para aplicar en 
los tableros no deben contener TGIC (Isocianurato de Triglicidilo). Esto se deberá 
demostrar mediante el certificado de calidad del fabricante de la pintura y/o las fichas 
técnicas de las pinturas y/o una declaración de primera parte acorde a ISO 17050.  
 
h. Se admite la construcción de tableros de distribución con encerramientos plásticos 
o una combinación metal-plástico, siempre que sean autoextinguibles. Las partes no  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 97 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 portadoras de corriente y que dan protección contra contacto directo deben probarse 
con hilo incandescente a 650 °C, durante 30 segundos, las partes aislantes que 
soporten elementos metálicos con hilo incandescente a 960 °C durante 30 segundos 
y para envolventes destinados a montarse empotradas a 850 ºC durante 30 
segundos, conforme a IEC 60695-2- 11 o NTC 5283. 
 
i. Los tableros y celdas auto soportados deben disponer de mecanismo de izaje, 
debidamente asegurados a la envolvente y que garanticen soportar el peso del 
tablero o la celda. 
 
Parágrafo 1: No se debe aceptar como certificación del tablero o la celda, la certificación 
del encerramiento o envolvente. El fabricante o integrador es el responsable de la 
certificación del tablero o la celda (envolvente con equipos) 
 
2.3.31.2. Requisitos para tableros de baja tensión 
 
Para efectos del presente Reglamento, los tableros de baja tensión se clasifican de 
acuerdo con su aplicación y deben cumplir los siguientes requisitos de producto y 
ensayos mínimos requeridos que le apliquen, los cuales fueron adaptados de las normas 
relacionadas en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2.3.31.2. a . Normas de referencia para tableros de baja tensión  
Tipos de tablero IEC UL/NEMA NTC 
De potencia: tales como general de acometidas, general de 
alimentadores, de corrección de factor de potencia, de 
medidores, de arrancadores suaves, arrancadores directos, 
centro de control de motores, de transferencia y de control y 
demás que contengan equipos eléctricos. 61439-1 
61439-2 
60947-6-1 UL 845 
 UL 1558 
 UL 891 
NEMA PB2 
UL 508 
UL 508A 
UL 1008 3278-1 
3278-2 
3475 
 
De distribución: para interruptores automáticos de tipo 
enchufable e interruptores automáticos de tipo atornillable o 
peine. 61439-1 
61439-3 UL 67  
       NEMA PB1 
NEMA PB2 3278-1 
3278-3 
3475 
 
Para instalaciones temporales 61439-1 
61439-4 UL 1640 3278-1 
 
Para redes de distribución pública 61439-1 
61439-5 No hay 
equivalente 3278-1 
 
 
2.3.31.2.1. Partes conductoras de corriente 
 
Las partes de los tableros destinadas a la conducción de corriente en régimen normal 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Las partes fijas deben ser construidas en plata, aleación de plata, cobre, aleación de 
cobre, aluminio recubierto de cobre, aluminio, u otro metal que se haya comprobado 
útil para esta aplicación. No se debe utilizar el hierro o el acero en una parte que 
debe conducir corriente en régimen normal. 
 
b. Los barrajes deben estar rígidamente sujetados a la estructura del encerramiento, 
sobre materiales aislantes para la máxima tensión que pueda recibir. Para asegurar 
los conectores a presión y los barrajes se deben utilizar tornillos y tuercas de acero 
con revestimiento que los haga resistentes a la corrosión o de bronce. Los 
revestimientos deben ser de cadmio, cinc, estaño o plata; el cobre y el latón no se 
aceptan como revestimientos para tornillos de soporte, tuercas ni terminales de 
clavija de conexión. Todo terminal debe llevar tornillos de soporte de acero en 
conexión con una placa terminal no ferrosa. 
 
c. La capacidad de corriente de los barrajes de fase no debe ser menor que la máxima 
corriente de carga proyectada o la capacidad de los conductores alimentadores del  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 98 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 tablero o el máximo ajuste de la protección local incorporada. Todos los barrajes, 
excepto el de puesta a tierra de protección se deben montar sobre aisladores.  
 
d. La disposición de las fases de los barrajes en los tableros trifásicos, debe ser A, B, 
C, tomada desde el frente hasta la parte posterior; de la parte superior a la inferior, 
o de izquierda a derecha, vista desde el frente del tablero. 
 
e. Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente a tierra con 
cualquiera de los métodos indicados en la norma de fabricación del producto. En 
caso de usar conductor se debe identificar con el símbolo de puesta a tierra. 
 
f. Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deben estar en 
condiciones de resistir los esfuerzos electrodinámicos producidos por las corrientes 
de falla del sistema. Las dimensiones, encerramientos y barreras deben permitir 
espacio suficiente para alojamiento de los terminales y curvaturas de los cables. 
 
g. Las partes fabricadas con materiales aislantes deben ser resistentes al calor, al 
fuego y a la aparición de caminos de fuga.  
 
h. La puerta o barrera que cubre los interruptores automáticos debe permitir su 
desmonte solamente mediante el uso de una herramienta o llave, puesto que su 
retiro deja componentes energizados al alcance (contacto directo).  
 
i. Las partes de los tableros destinadas a la conducción de corriente en régimen normal 
deben garantizar que se mantengan las condiciones de los materiales utilizados en 
las muestras sometidas a ensayos, para ello, se deberá contar con certificado de 
materias primas donde se indique el contenido de cobre mínimo, o tipo de aleación 
de aluminio.  
 
 
2.3.31.2.2. Terminales de alambrado 
 
Los terminales de alambrado de los tableros deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Cada conductor que se instale en el tablero debe conectarse mediante terminal que 
puede ser a presión o de sujeción por tornillo. 
 
b. Se permiten conexiones en tableros mediante el sistema de peine, tanto para la parte 
de potencia como para la de control, siempre y cuando los conductores y 
aislamientos cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
 
c. Cada circuito de derivación debe disponer de un terminal de salida para la conexión 
de los conductores de neutro y/o tierra requeridos. 
 
d. El tablero debe proveerse con barrajes sobre aisladores para los conductores de 
fase y de neutro. En caso de existir tierra aislada (sistema IT) está deberá ir sobre 
aislador, tanto del circuito alimentador como de los circuitos derivados y solo en el 
tablero principal, se debe instalar el puente equipotencial principal. 
 
e. El tablero debe tener un barraje para conexión a tierra del alimentador, con 
suficientes terminales de salida para los circuitos derivados. 
 
f. El cableado del tablero debe cumplir con el código de colores establecido en el Libro 
3 del presente Reglamento. Las tablas 3.5a y 3.5b aplica a los cableados de control 
de tableros de distribución y tableros de control. La marcación de los cables con los 
colores indicados se realizará antes y después de los equipos de corte (mini 
interruptores de protección) garantizando que todo el circuito tenga una identificación 
con los colores indicados. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 99 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3.31.2.3. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Tensión soportada a frecuencia industrial. 
 
b. Distancias de aislamiento y fuga de acuerdo con norma de fabricación. 
 
c. Corriente de cortocircuito. 
 
d. Resistencia al calor normal de acuerdo con norma de fabricación. 
 
e. Resistencia al calor anormal y al fuego de acuerdo con norma de fabricación. 
 
f. Resistencia a la radiación ultravioleta (UV) en tableros no metálicos para uso 
exterior, mínimo 500 horas. 
 
g. Resistencia a la formación de caminos de fuga “tracking”  de acuerdo con norma de 
fabricación. 
 
h. Efectividad del circuito de protección. 
 
i. Estabilidad térmica (resistencia al calor para encerramientos no metálicos) de 
acuerdo con norma de fabricación. 
 
j. Elevación o aumento de temperatura. Debe realizarse de acuerdo con la norma de 
fabricación, considerando la corriente y el grado de protección declarado. 
 
k. Operación o funcionamiento mecánico. 
 
l. Resistencia a la corrosión de tornillos, chapas, arandelas, bisagras, de acuerdo con 
lo establecido en la norma aplicable al tipo de tablero. 
 
m. Resistencia a la corrosión del encerramiento. 
 
n. Hilo incandescente. 
 
o. Resistencia al impacto. 
 
p. Grado de protección IP o NEMA. 
 
q. Arco interno. Aplica a tableros con corrientes mayores o iguales a 4 000 A y corriente 
de cortocircuito mayores o iguales a 65 kA. 
 
r. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
s. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.31.2.4. Marcación 
 
Los tableros de baja tensión deben tener adherida de manera clara, permanente y visible, 
mínimo la siguiente información: 
 
a. Modelo o Referencia del tablero. 
 
b. Tensión(es) nominal(es) de operación. 
 
c. Corriente nominal de alimentación. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 100 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 d. Corriente de cortocircuito RMS simétrica. 
 
e. Grado de protección IP o NEMA. 
 
f. Número de fases. 
 
g. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). 
 
h. Nombre del productor o marca registrada. 
 
i. El símbolo de riesgo eléctrico de acuerdo con las características establecidas en el 
numeral 1.3.3.2 del presente Reglamento. 
 
j. Cuadro para identificar los circuitos, sólo para los tableros de distribución. 
 
k. Posición de las palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el 
circuito. 
 
Adicional al rotulado, el productor del tablero debe poner a disposición del usuario, 
mínimo la siguiente información: 
 
a. El tipo de ambiente para el que fue diseñado: Uso general o uso especial (corrosivo, 
intemperie o áreas inflamables o explosiva). 
 
b. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento. 
 
c. Diagrama unifilar. 
 
Parágrafo 1:  Se considera tablero principal, si contiene la protección principal y el puente 
equipotencial principal.  
 
2.3.31.3. Tableros de transferencias automáticas de carga 
 
2.3.31.3.1. Requisitos de Producto 
 
a. Por ser un producto crítico para la seguridad de las instalaciones y la vida de las 
personas, los tableros para transferencias automáticas de carga deben cumplir todos 
los requisitos de tableros de potencia en baja tensión establecidos en el numeral 
2.3.31.2. Las transferencias deben cumplir normas técni cas internacionales, de 
reconocimiento internacional o NTC aplicables a este tipo de producto, tales como 
IEC 60947-6-1, UL 1008 u otras equivalentes. 
 
b. Los módulos electrónicos de transferencia deberán tener como mínimo las 
siguientes funciones de monitoreo en el lado de la red: Alta y baja tensión, pérdida 
de fase e inversión de secuencia, tomados de normas tales como IEC  60947-6- 1, 
UL 1008 u otras equivalentes. 
 
c. Cada tablero de transferencia automática de carga deberá tener un manual de 
operación aplicable al equipo de transferencia, en el que se incluya la programación 
y describir allí cada función con los valores parametrizados.  
 
d. Los productos objeto de cumplimiento RETIE incluidos en la Tabla 2.1.2.1. a. que 
hagan parte del Tablero de transferencia, deben cumplir con los requisitos de 
producto y ensayos mínimos definidos para cada uno de ellos y contar con certificado 
de producto conforme a RETIE. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 101 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 Parágrafo 1:  Los tableros de transferencia no deberán agruparse para ser evaluados con 
otros tipos de tableros en los procesos de certificación, de manera que el certificado de 
producto deberá ser exclusivo para los Tableros de transferencias. 
 
2.3.31.4. Requisitos para celdas de media tensión 
 
Las celdas de media tensión deben cumplir los siguientes requisitos de producto y 
ensayos mínimos requeridos adaptados de normas técnicas internacionales, de 
reconocimiento internacional o NTC, tales como: IEC 62271-1 , IEC 62271- 200, UL 347, 
IEEE C37.20.2, IEEE C37.20.3. 
 
2.3.31.4.1. Requisitos de Producto 
 
a. Las celdas del equipo de seccionamiento deben permitir controlar los efectos de un 
arco eléctrico (sobrepresión, esfuerzos mecánicos y térmicos), evacuando los gases 
hacia arriba, hacia los costados, hacia atrás o al frente si lo hace por lo menos a dos 
metros del piso.  
 
b. En los casos donde se use SF6 como medio de aislamiento al interior de la celda, 
se debe garantizar que no se presenten fugas según lo indicado norma de 
fabricación 
 
c. Las celdas deben cumplir las pruebas de inflamabilidad y al calor indicadas en la 
norma de fabricación. 
 
d. Las puertas y tapas deben tener un seguro para permanecer cerradas, que permita 
el acceso para el operario, sólo en condiciones de seguridad, mediante 
enclavamientos mecánicos en los aparatos de maniobra como cerraduras o 
candados. 
 
e. Las piezas susceptibles de desprenderse, tales como chapas o materiales aislantes, 
deben estar firmemente aseguradas.  
 
f. Deben tener conexiones efectivas con el sistema de puesta a tierra. 
 
g. Las partes conductoras de corriente deben cumplir con lo establecido en el literal i) 
del numeral 2.3.31.2.1. aplicables a las celdas de media tensión. 
 
h. En los casos de celdas aisladas en aire con seccionador de operación bajo carga la 
prueba de corto circuito y arco interno debe haberse realizado al conjunto completo 
(celda con seccionador). 
 
i. Impacto mecánico IK 07 o una energía de 2 J para celdas tipo interior e impacto 
mecánico IK 10 o una energía de 20 J para celdas tipo exterior, conforme a IEC 
62271-1, IEC 62262 o NTC-IEC 62262. En el caso de celdas bajo normativa ANSI o 
UL la clasificación se realizará acorde a lo indicado en la norma de producto. 
 
j. El cableado de las celdas debe cumplir con el código de colores establecido en el 
Libro 3 del presente Reglamento. Las tablas 3.5a y 3.5b aplica a los cableados de 
control en las cajas de baja tensión de las celdas. La marcación de los cables con 
los colores indicados se realizará antes y después de los equipos de corte (mini 
interruptores de protección) garantizando que todo el circuito tenga una identificación 
con los colores indicados. 
 
k. Rotulado. Las celdas deben tener una placa adherida de manera clara, permanente 
y visible, mínimo la siguiente información: 
 
1. Modelo o referencia de la celda. 
2. Nombre del productor o marca registrada.  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 102 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Tipo o designación. 
4. Número de serie. 
5. Año de fabricación. 
6. Norma aplicable. 
7. Tensión nominal. 
8. Frecuencia nominal. 
9. Tensión nominal soportada a impulso tipo rayo. 
10. Tensión nominal soportada a frecuencia nominal. 
11. Corriente nominal. 
12. Corriente nominal soportada de corta duración. 
13. Corriente pico nominal. 
14. Duración de corto circuito. 
15. Clasificación de arco interno o tipo de protección frente arco eléctrico. 
16. Fluido aislante (si aplica). 
17. Peso. 
18. Tipo de accesibilidad acorde con la norma de aplicación. 
19. Corriente de prueba de arco. 
20. Duración de la corriente de prueba de arco. 
 
Parágrafo 1:  En las celdas de transformador tipo seco se debe facilitar el intercambio de 
calor en el transformador, por lo que a este tipo de celdas no les aplica el literal a) del 
presente numeral. 
 
Parágrafo 2:  En ningún caso se aceptan celdas con encerramientos que tengan requisitos 
inferiores a los de los tableros de baja tensión del presente Libro. 
 
2.3.31.4.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Ensayos dieléctricos: pruebas de tensión a frecuencia industrial y prueba de tensión 
impulso de rayo. 
 
b. Elevación o aumento de temperatura. 
 
c. Grado IP para celdas fabricadas bajo IEC, y para el caso de celdas fabricadas bajo 
norma ANSI o UL la clasificación de acuerdo con lo establecido en la norma de 
fabricación. 
 
d. Resistencia a la corrosión del encerramiento. 
 
e. Ensayo de arco interno. 
 
f. Resistencia al cortocircuito. 
 
g. Operación mecánica. 
 
h. Distancias de aislamiento y fuga de acuerdo a norma de fabricación. 
 
i. Resistencia al impacto. 
 
j. Prueba de estanqueidad para celdas de media tensión aisladas en gas, de acuerdo 
con norma de fabricación. 
 
k. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
l. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Parágrafo 1: La prueba de resistencia al cortocircuito aplica a celdas y tableros. Acorde con 
el numeral 10.11.2 de la norma IEC 61439-1 , aplicable a tableros eléctricos, están exentos  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 103 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 de esta prueba los siguientes productos: a) tableros con corriente de corta duración o 
corriente de cortocircuito que no excedan 10 kA eficaces; b) tableros protegidos por 
dispositivos limitadores de corriente con una corriente de corte que no exceda 17 kA. Para 
el caso de celdas de media tensión esta prueba se hará de acuerdo con lo establecido en 
la norma técnica de fabricación. 
 
Parágrafo 2: Por un periodo no mayor a cinco años o antes y hasta que el país cuente con 
laboratorios que permitan hacer pruebas de cortocircuito y de arco interno, el organismo de 
certificación podrá aceptar que se remplacen tales pruebas por simulaciones efectuadas 
mediante cálculos, programas de cómputo o similares, siempre que el modelo utilizado para 
la simulación se soporte adecuadamente en la literatura técnica y haya sido validado por un 
laboratorio de ensayos que tenga acreditadas pruebas eléctricas relacionadas o esté 
asistido por un laboratorio de una universidad que tenga programa aprobado de ingeniería 
eléctrica. El organismo de certificación debe asegurarse que el ente que desarrolle la 
simulación cumpla las condiciones de idoneidad, transparencia e independencia requerida 
en un proceso de certificación. También serán aceptados protocolos de prueba realizados 
por el fabricante. 
 
La simulación de los tableros debe hacerse para el nivel más crítico de corto circuito y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.2 en las familias de producto. Para el caso de 
las celdas, la simulación debe realizarse de acuerdo con cada nivel de cortocircuito 
declarado por el fabricante y cada sistema constructivo teniendo en cuenta lo establecido 
en el artículo 4.2.2 en las familias de producto.  
 
En el caso de que las pruebas de corto circuito o arco interno de las celdas se hayan 
realizado por simulación, todos los componentes de la celda que estén incluidos en la tabla 
2.1.2.1 deben contar con certificación de producto  emitido por organismo de certificación de 
producto acreditado. 
 
El organismo de certificación debe especificar en el Certificado de Conformidad, si este se 
expide basado en la simulación o en la prueba de cortocircuito y de arco interno. 
 
Artículo 2.3.32. Transformadores eléctricos 
 
Aplica a los siguientes  transformadores y autotransformadores eléctricos de distribución y 
de potencia de capacidad mayor o igual a 3 kVA y tensión mayor de 100 V: transformadores 
sumergidos en aceite, transformadores tipo pedestal, transformadores secos aislados en 
aire, transformadores secos aislados en resina, los cuales deben cumplir los siguientes 
requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos, adaptados de las normas IEC 60076-
1, IEC 60076-11, UL 1562, IEEE C57.12.00, NTC 3609, NTC 1490, NTC 1656, NTC 3607, 
NTC 3997, NTC 4907, NTC 1954, NTC 618, NTC 3654 , NTC 5074 y NTC 4406. 
 
2.3.32.1. Requisitos de producto 
 
a. Los transformadores deben tener un terminal de puesta tierra para conectar 
sólidamente el tanque, el gabinete, el neutro y el núcleo, acorde con los 
requerimientos de las normas técnicas que les apliquen y las características que 
requiera su operación. 
 
b. Todos los transformadores sumergidos en líquido refrigerante que tengan cambiador 
o conmutador de derivación de operación exterior sin tensión deben tener un aviso: 
“manióbrese sin tensión”.  
 
c. Todos los transformadores sumergidos en líquido refrigerante deben tener un 
dispositivo de alivio de sobrepresión automático, fácilmente reemplazable, el cual 
debe operar a una presión inferior a la máxima soportada por el tanque o un sistema 
de conservación de líquido tales como: de respiración libre, de conservación del 
líquido tipo bolsa o diafragma, de gas inerte a presión, de cuba hermética con  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 104 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 colchón de gas o hermético totalmente lleno (tanque elástico). Para transformadores 
herméticos de sistema totalmente lleno, la prueba de presión, sobrepresión y 
estanqueidad de acuerdo con norma de fabricación .  
 
d. Los transformadores, deben poseer dispositivos para levantarlos o izarlos, los cuales 
deben proveer un factor de seguridad mínimo de cinco para transformadores 
refrigerados en aceite y de tres para transformadores secos. El esfuerzo de trabajo 
es el máximo desarrollado en los dispositivos del levantamiento por la carga estática 
del transformador completamente ensamblado.  
 
e. Los dispositivos de soporte para colgar en poste deben ser diseñados para proveer 
un factor de seguridad de cinco, cuando el transformador es soportado en un plano 
vertical desde el dispositivo superior.  
 
f. El productor debe entregar al usuario las indicaciones y recomendaciones mínimas 
de montaje y mantenimiento del transformador. 
 
g. El nivel máximo de ruido (presión de ruido LPA) no debe superar los niveles 
establecidos en las normas técnicas de producto aplicables. 
 
h. Los devanados del transformador o autotransformador deberán ser en cobre o 
aluminio. Cuando sean en aluminio, las salidas o terminales deberán ser adecuadas 
para la conexión de conductores de cobre mediante un recubrimiento electroquímico 
o el uso de láminas en cobre y en aluminio (CUPAL) prensadas a alta presión que 
eviten el par galvánico. 
 
i. Marcación. Todo transformador debe estar provisto de una placa fabricada en 
material resistente a la corrosión y fijada en un lugar de forma permanente y visible, 
que contenga los siguientes datos en forma indeleble.  
 
1. Nombre del productor o marca registrada.  
2. Número de serie dado por el productor 
3. Tipo de transformador (seco, refrigerado en aceite, etc.) 
4. Año de fabricación.  
5. Número de fases.  
6. Frecuencia nominal.  
7. Potencias nominales, de acuerdo con el tipo de refrigeración, cuando aplique. 
8. Tensiones nominales, número de derivaciones.  
9. Corrientes nominales.  
10. Grado de protección IP o NEMA cuando el transformador esté incorporado 
en un e ncerramiento. 
11. Clase térmica del equipo. 
12. Impedancia de cortocircuito. 
13. Tipo de refrigeración, tipo de aislamiento 
14. Peso o masa total en kilogramos.  
15. Diagrama o símbolo de conexi ón. 
 
j. El productor debe informar por medio de ficha técnica o protocolo, empaque, canales 
electrónicos o cualquier otro medio: 
 
1. Corriente de cortocircuito simétrica.  
2. Duración del cortocircuito simétrico máximo permisible.  
3. Métodos de refrigeración, cuando aplique .  
4. Clase de aislamiento. 
5. Líquido aislante , cuando aplique .  
6. Volumen del líquido aislante, cuando aplique .  
7. Nivel básico de aislamiento de cada devanado, BIL.  
8. Valores máximos de ruido permisibles en transformadores y su forma de 
medición.   
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 105 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 9. Máxima elevación de temperatura  
10. Factores de ajuste (derrateo y prorrateo) para condiciones de instalación de 
temperatura y altitud distintas a las nominales. 
11. Pérdidas de potencia totales a condiciones nominales. 
 
Parágrafo 1:  Si una persona distinta del productor repara o modifica parcial o totalmente el 
devanado de un transformador, se debe suministrar una placa adicional para indicar el 
nombre de la empresa y/o responsable de la reparación, del reparador, nit o número de 
cedula, el año de reparación y las modificaciones efectuadas.  
 
Parágrafo 2:  Los propietarios de transformadores rebobinados deben disponer de los 
protocolos de pruebas entre ellas las de pérdidas de potencia, para cuando la SIC u otra 
autoridad competente los solicite. 
 
2.3.32.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
2.3.32.2.1. Para transformadores sumergidos en líquido refrigerante  
 
a. Límites normales de aumento de temperatura. 
 
b. Resistencia de aislamiento. 
 
c. Medición de la relación de transformación y comprobación del desplazamiento de 
fase. 
 
d. Medición de la impedancia de cortocircuito y pérdida de carga. 
 
e. Medición de corriente y pérdida sin carga. 
 
f. Prueba de tensión soportada de CA de fuente separada. 
 
g. Prueba de tensión soportada de CA inducida. 
 
h. Ensayo de impulso tipo rayo. Esta prueba se puede realizar sobre un prototipo para 
validar el diseño. 
 
i. Ensayo de cortocircuito. Se podrá reemplazar este ensayo por cálculos o simulación 
de acuerdo con norma IEEE C57.12.90 o norma de fabricación 
 
j. Grado de protección de la envolvente. 
                                                       
k. Cámara salina al tanque del transformador 400h si son de uso interior y 720h para 
uso exterior. Esta prueba se realiza sobre probetas representativas del proceso de 
pintura empleado en la fabricación del tanque. 
 
l. Prueba de presión y sobrepresión. 
 
m. Prueba de estanqueidad. 
 
n. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
o. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.32.2.2. Para transformadores secos aislados en aire 
 
a. Límites normales de aumento de temperatura. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 106 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Resistencia de aislamiento. 
 
c. Medición de la relación de transformación y comprobación del desplazamiento de 
fase. 
 
d. Medición de la impedancia de cortocircuito y pérdida de carga. 
 
e. Medición de corriente y pérdida sin carga. 
 
f. Prueba de tensión soportada de CA de fuente separada.  
 
g. Prueba de tensión soportada de CA inducida.  
 
p. Ensayo de impulso tipo rayo. Esta prueba se puede realizar sobre un prototipo para 
validar el diseño. 
 
h. Ensayo de cortocircuito. Se podrá reemplazar este ensayo por cálculos o simulación 
de acuerdo con norma IEEE C57.12.90 o norma de fabricación 
 
i. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
j. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
2.3.32.2.3. Para transformadores secos aislados en resina 
 
a. Límites normales de aumento de temperatura. 
 
b. Resistencia de aislamiento. 
 
c. Medición de la relación de transformación y comprobación del desplazamiento de 
fase. 
 
d. Medición de la impedancia de cortocircuito y pérdida de carga. 
 
e. Medición de corriente y pérdida sin carga. 
 
f. Prueba de tensión soportada de CA de fuente separada. 
 
g. Prueba de tensión soportada de CA inducida. 
 
q. Ensayo de impulso tipo rayo. Esta prueba se puede realizar sobre un prototipo para 
validar el diseño. 
  
h. Ensayo de cortocircuito. Se podrá reemplazar este ensayo por cálculos o simulación 
de acuerdo con norma IEEE C57.12.90 o norma de fabricación 
                                                                                  
i. Ensayo de descargas parciales. 
 
j. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
 
k. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
Artículo 2.3.33. Unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o 
controladores de tensión 
 
Las unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o controladores de tensión de 
potencia mayor o igual a 500 VA, utilizados para mantener en un rango predeterminado la  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 107 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 tensión en una instalación eléctrica deben cumplir los siguientes requisitos de producto y 
ensayos mínimos requeridos adaptados de normas de fabricación tal como IEC 61204. 
 
2.3.33.1. Requisitos de producto 
 
a. Los contactos macho (clavija) y hembra (tomacorriente) del regulador de tensión, 
deben cumplir los requisitos incluidos en el numeral de clavijas, deben ser fabricados 
de tal forma que garanticen una correcta conexión eléctrica; la fabricación debe ser 
tal que en condiciones de servicio no haya partes expuestas.  
 
b. La resistencia del aislamiento no debe ser menor de 5 MΩ, valor medido entre puntos 
eléctricos de diferente polaridad, y entre estos y cualquier punto en el cuerpo del 
dispositivo. 
 
c. Las partes no portadoras de corriente deben ser probadas con hilo incandescente a 
650 °C y las partes portadoras de corriente con hilo incandescente a 850 °C, 
conforme IEC 60695-2- 11 o NTC 5283. 
 
d. Todos los tomacorrientes deben tener el mismo rango de corriente y deben tener 
contactos de neutro y tierra separados. La capacidad de corriente de cada 
tomacorriente no debe ser inferior a 15 A. 
 
e. Los tomacorrientes deben ser polarizadas y con polo a tierra. 
 
f. El tipo de conductor (cable o cordón flexible) y los terminales de conexión deben ser 
adecuados para la capacidad de corriente de toda la carga conectada.  
 
g. El cable o cordón flexible usado en los reguladores, debe estar marcado en 
altorrelieve, bajorrelieve o tinta indeleble permanente, con al menos la siguiente 
información: número de conductores, calibre del conductor y tipo de aislamiento. 
 
h. Marcación: La marcación de los reguladores, debe ser permanente, claramente 
visible, legible e impresa en el exterior del cuerpo. Debe contener como mínimo la 
siguiente información: 
 
1. Nombre del productor o marca registrada. 
2. Valores nominales de tensión de entrada y salida (V) 
3. Rango de tensión de entrada (V) 
4. Potencia nominal de salida (VA) 
5. Corriente nominal de salida (A). 
6. Número de fases 
7. Factor de potencia. 
 
2.3.33.2. Ensayos mínimos requeridos 
 
a. Elevación o aumento de temperatura. 
 
b. Tensión de impulso. 
 
c. Resistencia de aislamiento. 
 
d. Protección contra sobre tensión y sobre corriente. 
 
e. Hilo incandescente. 
 
f. Imborrabilidad del rótulo conforme a IEC 60950-1 o norma de fabricación. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 108 de 108  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 
 
 g. Permanencia del rotulado conforme a UL 969 o norma de fabricación, cuando 
aplique.  
 
 
 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 1 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 LIBRO 3 – INSTALACIONES OBJETO DEL RETIE  
 
LIBRO 3 – INSTALACIONES OBJETO DEL RETIE ..........................................................................  1 
TÍTULO 1 – CAMPO DE APLICACIÓN ..............................................................................................  5 
Artículo 3.1.1. Instalaciones eléctricas ..........................................................................................  5 
Artículo 3.1.2. Prohibiciones ..........................................................................................................  6 
Artículo 3.1.3. Personas ................................................................................................................  7 
CAPÍTULO 1 – REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ...... 8 
TÍTULO 2 – COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LAS DE PERSONAS QUE 
INTERVIENEN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ................................................................  8 
Artículo 3.2.1. Competencia de personas naturales ......................................................................  8 
Artículo 3.2.2. Responsabilidad de los constructores ....................................................................  9 
Artículo 3.2.3. Responsabilidad del diseñador ............................................................................  10 
TÍTULO 3 – DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ....................................................  10 
Artículo 3.3.1. Instalaciones eléctricas que requieren diseño .....................................................  10 
Artículo 3.3.2. Instalaciones que requieren esquema constructivo .............................................  13 
Artículo 3.3.3. Criterios particulares de diseño ............................................................................  14 
TÍTULO 4 – ESPACIOS PARA MONTAJE DE EQUIPOS Y DISTANCIAS MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD, PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 19 
TÍTULO 5 – CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES DE USO ELÉCTRICO ..................  21 
TÍTULO 6 – OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS .................  22 
TÍTULO 7 – CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL, DE PLANEACIÓN LOCAL O 
REGIONAL Y MINIMIZACIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS .............................................................  23 
TÍTULO 8 – PROTECCIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS .....................................  24 
Artículo 3.8.1. Requisitos generales de las protecciones ............................................................  24 
TÍTULO 9 – CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE TENSIÓN .....................................................  25 
TÍTULO 10 – DISTANCIAS DE SEGURIDAD ..................................................................................  25 
Artículo 3.10.1. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones .......................  26 
Artículo 3.10.2. Distancias mínimas de seguridad para diferentes lugares y situaciones ..........  27 
Artículo 3.10.3. Distancias verticales mínimas en cruces de distintas líneas .............................  29 
Artículo 3.10.4. Distancias mínimas entre conductores en la misma estructura .........................  30 
Artículo 3.10.5. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas ...............  31 
TÍTULO 11 – CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS ..........................................................................  33 
Artículo 3.11.1. Valores límites de exposición a campos electromagnéticos ..............................  33 
Artículo 3.11.2. Medición de campos electromagnéticos ............................................................  34 
TÍTULO 12 – SISTEMA DE PUESTA A TIERRA .............................................................................  34 
Artículo 3.12.1. Requisitos generales del sistema de puesta a tierra .........................................  35 
Artículo 3.12.2. Componentes de los sistemas de puesta a tierra ..............................................  37 
Artículo 3.12.3. Valores de referencia de resistencia de puesta a tierra .....................................  39 
Artículo 3.12.4. Mediciones para sistemas de puesta a tierra .....................................................  40 
Artículo 3.12.5. Puesta a tierra en sistemas con corriente continúa ...........................................  42 
Artículo 3.12.6. Mantenimiento de sistemas de puesta a tierra ..................................................  42   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 2 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 TÍTULO 13 – PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y SOBRETENSIONES TRANSITORIAS ............  44 
Artículo 3.13.1. Protección contra rayos ......................................................................................  44 
TÍTULO 14 – REQUISITOS GENERALES PARA LAS REDES ELÉCTRICAS DE SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN ...................................................................................................................................  48 
Artículo 3.14.1. Aspectos generales ............................................................................................  48 
Artículo 3.14.2. Uso de portalámparas y elementos de encendido y apagado ...........................  48 
TÍTULO 15 – TRABAJOS EN REDES O SISTEMAS DESENERGIZADOS Y MÁXIMO 
ACERCAMIENTO DE UNA PERSONA NO COMPETENTE A ELEMENTOS ENERGIZADOS .... 49 
Artículo 3.15.1. Procedimiento para maniobras ..........................................................................  49 
Artículo 3.15.2. Lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo ......................  49 
Artículo 3.15.3. Verificación en el lugar de trabajo ......................................................................  50 
Artículo 3.15.4. Trabajos en altura ...............................................................................................  51 
Artículo 3.15.5. Reglas de oro para trabajos en sistemas desenergizados ................................  51 
Artículo 3.15.6. Máximos acercamientos a circuitos aéreos energizados para realizar trabajos en 
partes sin tensión .........................................................................................................................  52 
Artículo 3.15.7. Apertura de transformadores de corriente y seccionadores ..............................  53 
Artículo 3.15.8. Máximo cercamiento de personas no competentes a un elemento energizado 53 
TÍTULO 16 – TRABAJOS CON TENSIÓN O CON SISTEMAS O REDES ENERGIZADAS ..........  53 
Artículo 3.16.1. Métodos de trabajo con tensión .........................................................................  53 
Artículo 3.16.2. Organización del trabajo con tensión ................................................................ . 53 
Artículo 3.16.3. Procedimientos de ejecución de los trabajos con tensión ................................ . 54 
TÍTULO 17 – REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS UTILIZADOS 
EN INSTALACIONES DE USO FINAL .............................................................................................  56 
Artículo 3.17.1. Aerogeneradores ................................................................................................  56 
Artículo 3.17.2. Aisladores ...........................................................................................................  58 
Artículo 3.17.3. Baterías o sistemas de acumulación de energía eléctrica ................................ . 58 
Artículo 3.17.4. Bóvedas ..............................................................................................................  60 
Artículo 3.17.5. Cajas y conduletas .............................................................................................  61 
Artículo 3.17.6. Canalizaciones y bandejas portacables .............................................................  62 
Artículo 3.17.7. Cargadores de baterías para vehículos eléctricos .............................................  69 
Artículo 3.17.8. Celdas y tableros ................................................................................................  71 
Artículo 3.17.9. Cercas eléctricas ................................................................................................  73 
Artículo 3.17.10. Clavijas y tomacorrientes .................................................................................  74 
Artículo 3.17.11. Compuertas de ventilación ...............................................................................  75 
Artículo 3.17.12. Condensadores y bancos de condensadores de baja y media tensión ...........  75 
Artículo 3.17.13. Conductores aislados .......................................................................................  76 
Artículo 3.17.14. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) .............  78 
Artículo 3.17.15. Duchas eléctricas y calentadores de paso .......................................................  80 
Artículo 3.17.16. Elementos de conexión (conectores, terminales, empalmes y bornes para 
conductores eléctricos) ................................................................................................................  81 
Artículo 3.17.17. Equipos de media tensión: seccionadores, seccionalizadores con control 
manual/remoto, cortacircuitos, reconectadores, interruptores de media tensión ........................  82 
Artículo 3.17.18. Herrajes para redes de distribución y transmisión ...........................................  82   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 3 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Artículo 3.17.19. Interruptores automáticos de baja tensión .......................................................  83 
Artículo 3.17.20. Interruptores manuales de baja tensión ...........................................................  84 
Artículo 3.17.21. Inversores .........................................................................................................  84 
Artículo 3.17.22. Motores, generadores eléctricos y grupos electrogenos ................................ . 85 
Artículo 3.17.23. Paneles solares fotovoltaicos ...........................................................................  86 
Artículo 3.17.24. Puertas cortafuego ...........................................................................................  89 
Artículo 3.17.25. Puestas a tierra temporales .............................................................................  89 
Artículo 3.17.26. Sellos cortafuego ..............................................................................................  90 
Artículo 3.17.27. Transferencias automáticas y sus sistemas de control ....................................  90 
Artículo 3.17.28. Transformadores de potencia y distribución ....................................................  91 
Artículo 3.17.29. Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) ....................................................  93 
Artículo 3.17.30. Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión) ................................ . 94 
CAPÍTULO 2 – REQUISITOS PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN ........................................  95 
TÍTULO 18 – REQUISITOS GENERALES PARA CENTRALES DE GENERACIÓN .....................  95 
Artículo 3.18.1. Edificaciones de centrales de generación ..........................................................  95 
Artículo 3.18.2. Requisitos generales para instalaciones de generación con fuentes no 
convencionales de energía, autogeneradores a pequeña escala (AGPE) y generación distribuida 
(GD) .............................................................................................................................................  98 
Artículo 3.18.3. Instalaciones de generación de energía eléctrica con varias fuentes ...............  99 
CAPÍTULO 3 – REQUISITOS PARA LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN .......................................  100 
TÍTULO 19 – REQUISITOS GENERALES DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ........................  100 
Artículo 3.19.1. Zonas de servidumbre ......................................................................................  101 
Artículo 3.19.2. Puestas a tierra ................................................................................................  104 
Artículo 3.19.3. Requisitos mecánicos en estructuras o apoyos de líneas de transmisión ....... 105 
Artículo 3.19.4. Aislamiento .......................................................................................................  106 
Artículo 3.19.5. Distancias mínimas de seguridad ....................................................................  106 
Artículo 3.19.6. Conductores y cables de guarda ......................................................................  107 
Artículo 3.19.7. Señales de aeronavegación .............................................................................  107 
Artículo 3.19.8. Repotenciación de líneas .................................................................................  108 
Artículo 3.19.9. Uso de nuevas tecnologías en líneas de transmisión ......................................  108 
Artículo 3.19.10. Líneas de transmisión subterráneas ..............................................................  109 
Artículo 3.19.11. Información de seguridad a personas cercanas a la línea .............................  110 
CAPÍTULO 4 – REQUISITOS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN .......................................  110 
TÍTULO 20 – REQUISITOS GENERALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ................................  110 
Artículo 3.20.1. Alcance para redes de distribución ..................................................................  110 
Artículo 3.20.2. Requisitos básicos de operación y mantenimiento para redes de distribución 111 
Artículo 3.20.3. Puestas a tierra de redes de distribución .........................................................  112 
Artículo 3.20.4. Estructuras de soporte .....................................................................................  112 
Artículo 3.20.5. Aislamiento .......................................................................................................  114 
Artículo 3.20.6. Conductores, cables de guarda y cables de retención ....................................  115 
Artículo 3.20.7. Tableros de distribución en espacios de uso público .......................................  119 
Artículo 3.20.8. Mantenimiento del sistema de distribución ......................................................  119   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 4 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 TÍTULO 21 – INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO Y PÚBLICO EN GENERAL
 .........................................................................................................................................................  119 
Artículo 3.21.1. Cartilla de seguridad .........................................................................................  119 
Artículo 3.21.2. Información periódica a usuarios y público en general ....................................  120 
CAPÍTULO 5 – REQUISITOS PARA INSTALACIONES DE TRANSFORMACIÓN 
(SUBESTACIONES) ........................................................................................................................  120 
TÍTULO 22 – REQUISITOS GENERALES DE SUBESTACIONES ...............................................  122 
Artículo 3.22.1. Distancias de seguridad en subestaciones exteriores .....................................  124 
Artículo 3.22.2. Distancias de seguridad en subestaciones interiores ......................................  127 
Artículo 3.22.3. Salas de operaciones, mando y control ...........................................................  127 
TÍTULO 23 – REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN TIPO DE SUBESTACIÓN ...........................  128 
Artículo 3.23.1. Subestaciones de alta y extra alta tensión .......................................................  128 
Artículo 3.23.2. Subestaciones de media tensión tipo interior o en edificaciones ....................  128 
Artículo 3.23.3. Subestaciones tipo poste .................................................................................  129 
Artículo 3.23.4. Subestaciones tipo pedestal o tipo jardín ........................................................  131 
Artículo 3.23.5. Cuartos de subestación paquetizados o prefabricados ...................................  131 
Artículo 3.23.6. Mantenimiento de subestaciones .....................................................................  133 
CAPÍTULO 6 – REQUISITOS PARA INSTALACIONES DE USO FINAL .....................................  133 
TÍTULO 24 – APLICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS ..................................................................  133 
TÍTULO 25 – RÉGIMEN DE CONEXIÓN A TIERRA (RCT) ...........................................................  133 
TÍTULO 26 – ACOMETIDAS ...........................................................................................................  134 
TÍTULO 27 – PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE USO FINAL ...................................  135 
Artículo 3.27.1. Medidas de protección básica ..........................................................................  136 
Artículo 3.27.2. Medidas de protección contra falla de aislamiento ..........................................  136 
Artículo 3.27.3. Protecciones contra sobrecorrientes ................................................................  137 
TÍTULO 28 – CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE USO FINAL Y REQUISITOS 
ESPECÍFICOS SEGÚN EL TIPO DE INSTALACIÓN ....................................................................  138 
Artículo 3.28.1. Instalaciones básicas .......................................................................................  138 
Artículo 3.28.2. Instalaciones provisionales ..............................................................................  139 
Artículo 3.28.3. Instalaciones especiales ..................................................................................  141 
Artículo 3.28.4. Instalación de equipos especiales ....................................................................  153 
Artículo 3.28.5. Túneles y cavernas subterráneas ....................................................................  160 
Artículo 3.28.6. Instalaciones eléctricas en minas .....................................................................  164 
 
 
 
 
 
 
 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 5 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
LIBRO 3 – INSTALACIONES OBJETO DE RETIE 
 
TÍTULO 1 – CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 3.1.1. Instalaciones eléctricas  
 
Para efectos de este Reglamento, se consideran como instalaciones eléctricas los circuitos 
eléctricos con sus componentes, tales como, conductores, equipos, máquinas y aparatos 
que conforman un sistema eléctrico y que se utilizan para la generación, transmisión, 
transformación, distribución o uso final de la energía eléctrica; sean públicas o privadas y 
estén dentro de los límites de tensión y frecuencia aquí establecidos, es decir, tensión 
nominal mayor o igual a 5 0 V en corriente continua (c.c.) o más de 25 V en corriente alterna 
(c.a.) con frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz.  
 
Los requisitos del presente Reglamento aplican a las instalaciones eléctricas construidas 
con posterioridad a la entrada en vigencia del mismo, así como a las ampliaciones y 
remodelaciones. En las construidas con posterioridad al 1° de mayo de 2005, el propietario 
o tenedor de la misma debe dar aplicación a las disposiciones contenidas en el RETIE 
vigente a la fecha de construcción y en las anteriores al 1° de mayo de 2005, garantizar que 
no representen alto riesgo para la salud o la vida de las personas y animales, o atenten 
contra el medio ambiente, o en caso contrario, hacer las correcciones para eliminar o mitigar 
el riesgo.  
 
Los requisitos y prescripciones técnicas de este Reglamento serán de obligatorio 
cumplimiento en Colombia, en todas las instalaciones eléctricas utilizadas en la generación, 
transporte, transformación, distribución y uso final de la electricidad, incluyendo las que 
alimenten equipos para señales de telecomunicaciones, electrodomésticos, vehículos, 
máquinas, herramientas y demás equipos. Estos requisitos son exigibles en condiciones 
normales o nominales de la instalación. En caso de que se alteren las anteriores condiciones 
por fuerza mayor o situaciones de orden público, el propietario o tenedor de la instalación 
deberá restablecer las condiciones de seguridad en el menor tiempo posible. 
 
Las instalaciones deben construirse de tal manera que las partes energizadas peligrosas, 
no deben ser accesibles a personas no competentes y las partes energizadas accesibles 
no deben ser peligrosas, tanto en operación normal como en caso de falla.  
 
3.1.1.1. Requisitos generales de las instalaciones 
 
Para determinar la conformidad de las instalaciones eléctricas con el RETIE, además de lo 
exigido en el Libro de demostración de la conformidad del presente Reglamento, se deben 
seguir los siguientes lineamientos: 
 
a. Toda instalación objeto del RETIE  debe demostrar su cumplimiento mediante la 
Declaración de Cumplimiento del constructor  suscrita por quienes realicen 
directamente la construcción, la remodelación o ampliación de la instalación 
eléctrica. En los casos en que se exija la Certificación Plena , ésta se entenderá como 
la Declaración de Cumplimiento del diseñador y la Declaración de Cumplimiento del 
constructor acompañadas del Dictamen de Inspección  expedido por el organismo de 
inspección acreditado por ONAC, que valide dicha declaración. Tanto la Declaración 
de cumplimiento, como el dictamen de inspección tendrán el carácter de documentos 
de uso público y no podrá argumentarse reserva cuando se requiera su consulta de 
manera individual. 
 
b. El Operador de Red o distribuidor o quien preste el servicio en la zona, no debe 
energizar la instalación ni suministrar el servicio de energía, si el propietario o   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 6 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 tenedor de la instalación no demuestra la conformidad con el RETIE. Igual 
tratamiento se dará a instalaciones que, aun contando con la certificación en el 
momento de efectuar la visita técnica para su energización, la persona competente 
evidencie incumplimientos con el presente Reglamento que pongan en alto riesgo o 
peligro inminente la salud o la vida de las personas o la seguridad de la misma 
instalación y las edificaciones contiguas. Si ocurre algún incidente o accidente 
originado en la instalación eléctrica, sin perjuicio de las acciones judiciales, los 
organismos de control y vigilancia competentes deben investigar las causas y 
sancionar a las personas responsables de la anormalidad encontrada. 
 
c. En el evento que se energice una instalación que no demuestre su conformidad con 
el presente Reglamento, la empresa que preste el servicio será la responsable por 
los efectos que se deriven de este hecho. En consecuencia, la SSPD podrá, una vez 
realizadas las investigaciones del caso, imponer sanciones en concordancia con el 
artículo 81 de la Ley 142 de 199 4.  
 
d. Los responsables de la construcción, ampliación o remodelación que no cumplan 
con los requisitos establecidos en el RETIE exponiendo en alto riesgo o peligro 
inminente la salud o vida de las personas, deben ser objeto de investigación y 
posterior sanción por el ente de control y vigilancia competente. Igualmente, deben 
ser investigados y posteriormente sancionados los organismos de evaluación de la 
conformidad acreditados que emitieron la certificación de la instalación sin el 
cumplimiento de los requisitos. 
 
3.1.1.2. Excepciones en instalaciones 
 
a. Instalaciones que utilizan menos de 25 voltios en corriente alterna o 50 voltios en 
corriente directa o denominadas de “muy baja tensión”, siempre que no estén 
destinadas a suplir las necesidades eléctricas de edificaciones o sitios donde se 
concentren personas, sus corrientes no puedan causar alto riesgo o peligro 
inminente de incendio o explosión por arcos o cortocircuitos. 
 
b. Instalaciones propias de máquinas y herramientas, siempre que el equipo, máquina 
o herramienta no se clasifique como equipo especial en el presente Reglamento. 
 
3.1.1.3. Exclusiones en instalaciones 
 
a. Instalaciones propias de vehículos (automotores, trenes, barcos, navíos, 
aeronaves). Siempre que estos no estén destinados a vivienda, comercio o vehículos 
de recreo. 
 
b. Instalaciones propias de los siguientes equipos o sistemas: electromedicina, señales 
de radio, señales de TV, señales de telecomunicaciones, señales de sonido y 
señales de sistemas de control.  
 
 
Artículo 3.1.2. Prohibiciones 
 
Por considerarse contrario a los principios y objetivos del presente Reglamento, se prohíbe 
la comercialización de los siguientes productos. 
 
3.1.2.1. Compuestos persistentes 
 
Se prohíbe que los productos utilizados en instalaciones eléctricas objeto de este 
Reglamento contengan compuestos orgánicos persistentes, incluyendo los bifenilos y 
terfenilos policlorados y polibromados (PCB y PCT), además de los asbestos en todas sus 
formas, incluyendo el Amianto. En las concentraciones o proporciones reglamentadas por 
la autoridad ambiental o de salud.    
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 7 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
En el caso de usar tecnologías de aislamiento eléctrico, con productos como el SF6, el 
porcentaje de fugas debe ser controlado, dando cumplimiento a normas técnicas 
internacionales para este propósito. 
 
Para efectos del presente numeral se deben tener en cuenta los requisitos señalados en la 
Resolución 222 de 2011 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o 
la que la modifique o sustituya. 
 
3.1.2.2. Pararrayos radiactivos 
 
A partir del 1º de mayo de 2005, quedó prohibida la instalación, fabricación e importación 
de pararrayos o terminales de captación con material radiactivo. 
 
3.1.2.3. Materiales reutilizados en instalaciones de uso final 
 
A partir del 1º de mayo de 2005, quedó prohibido el uso de materiales o artefactos 
reutilizados o remanufacturados en instalaciones para el uso final de la electricidad. 
 
La restricción es aplicada a los equipos que por su uso pueden perder sus características 
originales y propiedades de operación, exponiendo a riesgos a los usuarios, tales como 
interruptores automáticos, relés diferenciales, interruptores de protección de falla a tierra y 
en general aquellos que no demuestren la conservación de sus características técnicas. Por 
tal razón, productos usados o remanufacturados se podrán utilizar en las instalaciones 
eléctricas sólo si demuestran el cumplimiento de los requisitos del present e Reglamento, 
mediante ensayos tipo, realizado s en laboratorios acreditados o en su defecto laboratorios 
evaluados por organismos de certificación de producto. 
 
El uso de equipos y materiales de una instalación que se traslade de lugar está limitado a 
que los resultados de pruebas de funcionalidad y de aislamiento sean satisfactorios. De 
tales pruebas y sus resultados se dejarán los registros correspondientes, los cuales serán 
revisados en la certificación de la instalación, como documentos de sustitución de los 
certificados de conformidad de producto. 
 
3.1.2.4. Uso de la tierra como único conductor de retorno 
 
A partir del 1º de mayo de 2005, se prohíbe la construcción de instalaciones eléctricas donde 
se use la tierra como único conductor de retorno de la corriente, es decir, no se aceptan 
sistemas monofilares, a excepción de las que conecten la señal de salida de pulsadores de 
cercas eléctricas. Si se evidencian deficiencias en el sistema de puesta a tierra de una 
instalación de una cerca eléctrica, el propietario, operador o tenedor de tales instalaciones, 
debe corregirlas en el menor tiempo posible. 
 
No se permite la reposición de equipos de sistemas monofilares así estos hubieran sido 
construidos con anterioridad a la vigencia del RETIE, estos sistemas se deberán remodelar 
plenamente, cumpliendo los requisitos del presente Reglamento. 
 
Aquellos sistemas monofilares construidos con anterioridad al 1º de mayo de 2005, donde 
los sistemas de puesta a tierra presenten deficiencias, deben ser considerados como 
instalaciones eléctricas de alto riesgo; en consecuencia, el propietario, operador o tenedor 
de tales instalaciones, deben corregir las deficiencias de tales instalaciones en un plazo no 
mayor a 36 meses, contados a partir de la publicación del presente Reglamento. 
 
Artículo 3.1.3. Personas 
 
Este Reglamento debe ser observado y cumplido por todas las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, contratistas u operadores, uniones temporales o 
consorcios entre otros, que en el territorio colombiano generen electricidad con cualquier 
fuente energética, la transformen, transporten o distribuyan, así como a quienes la usen.    
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 8 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Igualmente, aplica a quienes, diseñen, construyan, supervisen, inspeccionen, operen, 
intervengan, modifiquen o mantengan instalaciones eléctricas en Colombia. 
 
Dentro de la actividad de generación se incluyen los usuarios o clientes de energía eléctrica, 
que adicionalmente a los equipos de consumo, dispongan de equipamiento de generación 
de energía eléctrica por medio de fuentes renovables o no convencionales, así como los 
poseedores y operadores de instalaciones de procesos de cogeneración o de instalaciones 
de generación distribuida, cualquiera que sea la fuente energética.  
 
Así mismo, deben cumplir el presente Reglamento los organismos que emitan dictámenes 
de la evaluación de la conformidad relacionados con este Reglamento. 
 
CAPÍTULO 1 – REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
 
TÍTULO 2 – COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LAS DE 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Artículo 3.2.1. Competencia de personas naturales 
 
El diseño, construcción, ampliación, modificación, remodelación e inspección de toda 
instalación eléctrica objeto del RETIE, así como la operación, el mantenimiento y cualquier 
intervención o manipulación de la instalación o sus equipos, debe ser dirigida, supervisada 
y ejecutada por personas técnica y legalmente competentes, que según la ley Colombiana 
les faculte para efectuar esa actividad; quienes además deben cumplir con todos los 
requisitos del presente Reglamento y demás normas legales o reglamentarias; así como, la 
jurisprudencia que le apliquen. Tales actividades corresponden a los siguientes 
profesionales, quienes responderán por los efectos resultantes de su participación en la 
instalación: 
 
a. Ingenieros Electricistas, Electromecánicos, de Distribución y Redes Eléctricas, de 
conformidad con las Leyes 51 de 1986 y 842 de 2003 y demás que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan. Ingenieros Electrónicos, Ingenieros de Control, Ingenieros 
Físicos y de otras ingenierías especializadas en actividades relacionadas con las 
instalaciones eléctricas, sólo deberán intervenir las partes o componentes de la 
instalación eléctrica que le corresponda a su especialización y competencia técnica 
y legal. 
 
Para la determinación del alcance del ejercicio profesional de los ingenieros que 
intervienen las instalaciones objeto del reglamento, conforme las leyes que regulan 
el ejercicio de dichas profesiones se deben considerar los siguientes criterios: 
 
1. Pensum de formación del pregrado (Tenga en cuenta que el postgrado no es 
susceptible de inscripción en el registro profesional de ingeniería y no 
modifica el alcance del pregrado, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 
7 de la Ley 842 de 2003)  
2. Núcleo básico del conocimiento (El cual se puede consultar en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES del Ministerio de 
Educación Nacional) 
3. El perfil del egresado establecido por cada institución de educación superior. 
4. Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia – CUOC, oficializada, 
adoptada y adaptada , por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE.  
 
b. Tecnólogos en electricidad o en electromecánica, tecnólogos en sistemas eléctricos 
de media y baja tensión, tecnólogos en mantenimiento eléctrico, de acuerdo con la   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 9 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Ley 842 de 2003 y en lo relacionado con su Consejo Profesional se regirá por la Ley 
392 de 1997 de conformidad con lo establecido en la Sentencia C - 570 de 2004.  
 
c. Técnicos electricistas conforme a las Leyes 19 de 1990 y 1264 de 2008, en el 
alcance que establezca su matrícula profesional para el ejercicio de la profesión a 
nivel medio o como auxiliar del Ingeniero electricista o similares. 
 
Parágrafo 1:  Actividades relacionadas con la instalación que no están directamente 
asociadas con riesgos de origen eléctrico, tales como, apertura de regatas o excavaciones, 
obras civiles, tendido de conductores, rocerías y podas de vegetación en zonas de 
servidumbres, hincada de postes, operaciones de grúa y en general las actividades 
desarrolladas por los ayudantes de electricidad, pueden ser ejecutadas por personal no 
electricista, conforme a la definición del presente Reglamento y deben estar bajo la 
supervisión de una persona competente en electrotecnia. 
 
Parágrafo 2:  En las actividades donde se actúe bajo la supervisión de una persona 
competente, este será quien debe suscribir con su nombre legible y firma, la declaración de 
cumplimiento de la instalación y el esquema constructivo si la instalación no requiere diseño. 
 
Parágrafo 3:  Si la persona que dirige o ejecuta directamente la instalación eléctrica no 
posee matricula profesional, o teniendo matrícula profesional no tiene la competencia 
conforme a las leyes que regulan el ejercicio de su profesión, el Operador de Red no debe 
poner en servicio la instalación, y se debe poner en conocimiento de la autoridad 
competente dicha situación, es decir, a la Superintendencia de Industria y Comercio por el 
incumplimiento de Reglamentos técnicos y al consejo profesional respectivo, por ejercicio 
ilegal de la profesión. 
 
Artículo 3.2.2. Responsabilidad de los constructores 
 
El responsable de la construcción, ampliación o remodelación de cualquier obra civil, 
estructura o edificación donde se incorpore algún tipo de instalación eléctrica objeto del 
RETIE y la persona competente responsable de la dirección o la construcción directa de la 
instalación eléctrica deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Contratar personas técnica y legalmente competentes para ejecutar las actividades 
de diseño, construcción, remodelación o ampliación de la instalación eléctrica. 
 
b. Utilizar productos y materiales que cumplan los requisitos establecidos en la 
reglamentación y cuenten con el certificado del producto expedido por organismo de 
certificación acreditado o por el mecanismo establecido en la reglamentación técnica 
del producto. 
 
c. Los responsables de la construcción de la instalación eléctrica que emiten las 
declaraciones de cumplimiento deben estar inscritos y mantener vigente la 
inscripción en el “ Registro de Productores e Importadores y Prestadores de Servicio ” 
de la SIC. 
 
d. Desde el inicio de la obra, el responsable de la instalación eléctrica debe revisar los 
diseños eléctricos y asegurar que al aplicarlos la instalación eléctrica resultante 
cumple con todos los requisitos del RETIE para el tipo de instalación; si el constructor 
encuentra que los diseños no cumplen todos los requisitos establecidos en RETIE 
deberá informar de ello al diseñador y al propietario de la obra con el fin de garantizar 
que los diseños se ajusten a lo establecido en el Reglamento.  
 
e. La persona competente responsable de la dirección o construcción directa de la 
instalación debe actualizar y suscribir con su nombre legible y firma los planos finales 
y memorias de cálculo conforme con la instalación construida. Adicionalmente, debe 
presentar un manual de operación y mantenimiento donde se señalen las 
recomendaciones al usuario para no generar condiciones de alto riesgo de origen 
eléctrico.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 10 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
f. La persona competente responsable de la dirección o construcción directa de la 
instalación eléctrica, o de su ampliación o remodelación debe asegurarse que la 
instalación cumple con todos los requisitos del presente Reglamento que le apliquen 
y demostrarlo mediante el diligenciamiento y suscripción de la Declaración de 
Cumplimiento con el Reglamento, en los términos del Libro 4 del RETIE. La persona 
competente que suscriba la declaración es responsable de los efectos que se 
deriven de la construcción, ampliación o remodelación de la instalación, durante la 
operación de la misma. 
 
Parágrafo 1:  En el evento que se detecten incumplimientos al Reglamento, atribuibles a la 
persona responsable de la construcción, quien lo detecte debe dar aviso al comercializador 
u operador de red del área correspondiente, para que tome las medidas tendientes a evitar 
la ocurrencia de un accidente o incidente de origen eléctrico. 
 
Parágrafo 2:  El incumplimiento del presente Reglamento en la instalación eléctrica, que 
conlleve a un peligro inminente será causal de la suspensión del servicio por parte del 
Operador de Red. 
 
Parágrafo 3:  El constructor debe dejar evidencia verificable de todos los productos que 
siendo objeto del reglamento hayan sido utilizados en cada una de las fases de la etapa 
constructiva . Estas evidencias deberán estar anexas a la declaración de cumplimiento d el 
constructor y deberá ser validada durante la inspección en los casos que aplique. 
 
Artículo 3.2.3. Responsabilidad del diseñador 
 
Los diseños de las instalaciones eléctricas deben propiciar que en la construcción de la 
instalación se cumplan todos los requisitos del RETIE, que les aplique. Por tal razón, las 
memorias de cálculo, las especificaciones técnicas y los planos o diagramas deben 
contemplar en forma legible el nombre, apellidos y número de matrícula profesional de la 
persona o personas que intervinieron en el diseño; así como la correspondiente firma, con 
la cual declaran aceptar y dar cumplimiento al RETIE de manera adicional a la declaración 
de cumplimiento del diseño de que trata el numeral 4.3.6.1  del Libro 4, y en consecuencia 
se hacen responsables de los efectos derivados de la aplicación del diseño. Esta 
información puede estar en medio físico o en medio magnético. 
 
Como parte del diseño, el diseñador debe cerciorarse en el sitio donde se llevará a cabo la 
construcción, que a futuro, en el momento en el que se construya la obra, se cumplirán las 
distancias mínimas de seguridad o las franjas de servidumbre, según corresponda, y dejará 
evidencias de esta condición en las memorias de cálculo y en los planos para la 
construcción, y si es posible lo demostrará con registros fotográficos. 
 
TÍTULO 3 – DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Las instalaciones que conllevan mayores riesgos o alta complejidad, deben contar con un 
diseño que sirva de mecanismo para prevenir o minimizar tales riesgos, el diseño también 
debe ser un instrumento de planeación de la construcción, operación y mantenimiento de la 
instalación eléctrica. Bajo estas consideraciones el diseño eléctrico, debe ser ejecutado por 
profesionales de la ingeniería cuya especialidad esté relacionada con el tipo de obra a 
desarrollar y cuente con la competencia otorgada por su matrícula profesional, conforme a 
las Leyes 51 de 1986 y 842 de 2003, o normas que las reglamenten, modifiquen o 
sustituyan.  
 
Artículo 3.3.1. Instalaciones eléctricas que requieren diseño 
 
Toda instalación eléctrica a la que le aplique el RETIE debe contar con un diseño realizado 
por un profesional o profesionales legalmente competentes para desarrollar esa actividad. 
El diseño podrá ser detallado o básico según el tipo de instalación.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 11 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Las siguientes instalaciones eléctricas, que conllevan mayor riesgo, previa a su construcción 
deben contar con un diseño: 
 
Centrales de generación eléctrica; líneas de transmisión; redes de distribución, 
subestaciones; equipos paquetizados o prearmados para uso final, instalaciones eléctricas 
para uso final clasificadas como especiales, procesos de generación con Fuentes No 
Convencionales de Energia (FNCER) conectadas a la red de uso general, o individuales 
que, a pesar de no estar interconectado a una red general, tenga una capacidad instalada 
mayor o igual a de 10 kVA. Instalaciones básicas localizadas en edificaciones con más de 
cuatro cuentas de energía de cualquier carga instalada; instituciones de enseñanza; lugares 
donde se atienda al público; grandes superficies; instalaciones para urbanizaciones, 
conjuntos o agrupaciones de edificaciones objeto de una misma licencia o permiso de 
construcción que contemplen más de cuatro cuentas cualquiera sea su potencia individual 
instalada, instalaciones básicas de 10 kVA de capacidad instala ble o más, y en general 
aquellas instalaciones que requieran dictamen de inspección o certificación plena como 
método de demostración de la conformidad según lo indicado en el artículo 4.3.2. 
 
3.3.1.1. Diseño detallado 
 
El diseño detallado debe ser ejecutado por profesionales de la ingeniería de acuerdo con la 
competencia otorgada por su matrícula profesional. Las partes involucradas con el diseño 
deben atender y respetar los derechos de autor y propiedad intelectual de los diseños. La 
profundidad con que se traten los temas dependerá de la complejidad y el nivel de riesgo 
asociado al tipo de instalación y debe contemplar los ítems que le apliquen de la siguiente 
lista: 
 
El diseño debe contemplar la evaluación y realización de los siguientes ítems que le apliquen 
al tipo de instalación.  
 
a. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. 
 
b. Análisis de riesgos por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) y medidas de 
protección. 
 
c. Análisis y cálculo de cargas iniciales y futuras, incluyendo factor de potencia y 
armónicos. 
 
d. Coordinación de aislamiento eléctrico. 
 
e. Análisis y cálculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra. 
 
f. Análisis del nivel tensión requerido. 
 
g. Cálculos de campos electromagnéticos. 
 
h. Cálculo de transformadores incluyendo efectos de los armónicos y factor de potencia 
en la carga. 
 
i. Sistema de puesta a tierra. 
 
j. Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de 
pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía. 
 
k. Especificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los 
interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del 
conductor, de acuerdo con la norma IEC 60909 u otra equivalente. 
    
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 12 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 l. Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción y soporte de redes de 
transmisión, de distribución, subestaciones y centrales de generación. 
  
m. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se 
permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los 
dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A. 
 
n. Cálculos de canalizaciones (tubos, ductos, canaletas y electroductos), bandejas 
portacables y volumen de encerramientos (cajas, conduletas, armarios, etc.) 
 
o. Cálculo de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor 
de potencia.  
 
p. Cálculos de regulación de tensión. 
 
q. Áreas clasificadas como peligrosas. 
 
r. Diagramas unifilares. 
 
s. Planos eléctricos para construcción. 
 
t. Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de 
tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares. 
 
u. Distancias de seguridad o servidumbre requeridas. 
 
v. Justificación de desviaciones técnicas cuando sea estrictamente necesarias, 
siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación. 
 
w. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura 
operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas. 
 
x. Selección, cálculo y especificación de equipos de generación de energía 
convencionales y no convencionales.  
 
3.3.1.2. Diseño básico 
 
El diseño básico debe ser ejecutado por profesionales de la ingeniería de acuerdo con la 
competencia otorgada por su matrícula profesional. Las partes involucradas con el diseño 
deben atender y respetar los derechos de autor y propiedad intelectual de los diseños.  
 
El diseño básico se aplica para los siguientes casos: 
 
a. Instalaciones eléctricas de vivienda unifamiliar o bifamiliares y pequeños comercios 
o pequeñas industrias de capacidad instalable mayor de 7 kVA y menor o igual de 
15 kVA, tensión no mayor a 240 V, no tengan ambientes o equipos especiales y no 
hagan parte de edificaciones multifamiliares o construcciones consecutivas objeto 
de una misma licencia o permiso de construcción que tengan más de cuatro cuentas 
del servicio de energía y se especifique lo siguiente: 
 
1. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. 
2. Diseño del sistema de puesta a tierra. 
3. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. 
4. Cálculos de canalizaciones y volumen de encerramientos (tubos, ductos, 
canaletas, electroductos). 
5. Cálculos de regulación de tensión. 
6. Elaboración de diagramas unifilares. 
7. Elaboración de planos eléctricos para construcción. 
8. Establecer las distancias de seguridad requeridas.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 13 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
b. Ramales de redes aéreas rurales de hasta 50 kVA y 13,2 kV, por ser de menor 
complejidad. El diseño básico debe basarse en especificaciones predefinidas por el 
operador de red y cumplir lo siguiente: 
 
1. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. 
2. Diseño de puesta a tierra. 
3. Protecciones contra sobrecorriente y sobretensión. 
4. Elaboración de planos eléctricos para construcción. 
5. Especificar las distancias mínimas de seguridad requeridas. 
6. Definir tensión mecánica máxima de conductores y templetes. 
 
Parágrafo 1:  En las memorias de cálculo el diseñador debe hacer mención expresa de 
aquellos ítems que a su juicio no aplican en la instalación objeto del diseño y señalar las 
razones de la no aplicación. La profundidad con que se deben tratar cada uno de los ítems 
dependerá del tipo, complejidad y riesgos asociados a la instalación, para lo cual el 
diseñador debe aplicar un juicio profesional, teniendo en cuenta que él es quien debe 
responder tanto por las deficiencias como por los excesos que conlleve el diseño. Para los 
casos donde el tipo de equipos a utilizar puede cambiar parámetros de la instalación, tales 
como (armónicos, factor de potencia, coordinación de protecciones) si al momento de hacer 
el diseño no se tiene certeza de los equipos a utilizar, se deben simular condiciones de 
comportamiento de la instalación con características técnicas de equipos comercialmente 
conocidos y se deben señalar los supuestos. 
 
Parágrafo 2:  En los cruces o trayectos en servidumbre compartidas de poliductos con líneas 
o subestaciones eléctricas de alta tensión, en el diseño se debe profundizar el análisis de 
los efectos que pueden ocasionar los campos electromagnéticos, sobre el ducto o 
infraestructura asociada y recomendar las medidas necesarias para minimizar o mitigar tales 
efectos. En todo caso se debe asegurar que las corrientes inducidas sobre esa 
infraestructura no generen daño sobre ésta y las tensiones de paso o contacto en caso de 
falla no superen los valores de la Tabla 3.12.1. a. de este Libro; en estado estable, las 
tensiones de contacto no deben superar los 15 Vac RMS en secciones y accesorios por 
encima del nivel del suelo o expuestos. 
 
Parágrafo 3:  Para un análisis de riesgos de origen eléctrico, el diseñador debe hacer una 
descripción de los factores de riesgo potenciales o presentes en la instalación y las 
recomendaciones y medidas consideradas para minimizarlos. El análisis debe tener en 
cuenta los riesgos de origen eléctrico sobre las personas y los diferentes elementos 
asociados, tanto a la misma infraestructura eléctrica como a aquellas cercanas a la 
instalación que pudieran ser afectadas. 
 
Parágrafo 4:  Las partes involucradas con el diseño deben atender y respetar los derechos 
de autor y propiedad intelectual de los diseños; la construcción debe ceñirse a ellos y 
cualquier modificación debe ser consultada con el diseñador, en caso de que éste manifieste 
expresamente su no participación en la ejecución del proyecto, el constructor deberá tener 
registro de tal manifiesto por parte del diseñador y cualquier modificación al diseño inicial 
estará bajo responsabilidad del constructor. 
 
Artículo 3.3.2. Instalaciones que requieren esquema constructivo 
 
Las siguientes instalaciones eléctricas no requieren diseño eléctrico debido a su baja 
complejidad , por lo tanto, la construcción de estas se puede soportar en estándares usados 
en la formación y capacitación de técnicos, tecnólogos o ingenieros en electricidad, 
mediante un esquema constructivo: 
 
Instalaciones básicas, individuales de capacidad instalable menor o iguales a 7 kVA y 
tensiones no mayores a 240 V que no estén señaladas en el artículo 3.3.1 de los siguientes 
tipos: 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 14 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 a. Instalaciones domiciliarias o similares. 
 
b. Instalaciones de pequeños comercios. 
 
c. Instalaciones de pequeñas industrias. 
 
3.3.2.1. Esquema constructivo 
 
Como mecanismo de verificación de la instalación eléctrica que no requiere diseño, quien 
la construye debe entregar un esquema constructivo, el cual debe ser acorde con el 
esquema arquitectónico de la construcción donde se va a incorporar la instalación eléctrica. 
 
El esquema debe permitir identificar la disposición física de los principales elementos de la 
instalación para posteriores intervenciones de operación o mantenimiento. El esquema 
constructivo debe contener la siguiente información:  
 
Para instalaciones individuales de uso final catalogadas como básicas, el esquema 
constructivo debe señalar lo siguiente:  
 
a. Ubicación de la puesta a tierra incluyendo la longitud y material del electrodo, calibre 
y tipo del conductor.  
 
b. Ubicación del sistema de medida. 
  
c. Ubicación del tablero general y de distribución.  
 
d. Ubicación de las canalizaciones y encerramientos (tubos, canaletas y cajas), así 
como los diámetros de tuberías, ancho y profundidad de canaletas, tipo de 
canalización y material constructivo de las mismas .  
 
e. Número y calibres de conductores en cada tramo de tubo o canaleta (neutro, fases, 
tierra), indicando el tipo y el material.  
 
f. Ubicación de los aparatos (interruptores, tomacorriente, timbres, protecciones 
diferenciales) y puntos de iluminación, indicando el tipo y capacidad de los mismos .  
 
Igualmente, el esquema constructivo debe contener:  
 
a. Cuadro de convenciones, conforme con el RETIE.  
 
b. Cuadro de cargas, señalando potencias y tensiones aplicadas en cada circuito.  
 
c. Señalar los espacios de montaje. 
 
Parágrafo 1:  El esquema constructivo debe ser suscrito por la persona competente 
responsable de la construcción de la instalación eléctrica o quien la supervise, es decir por 
quien suscribe la declaración de cumplimiento la cual expresa que el esquema constructivo 
aplicado cumple con lo señalado en el presente Reglamento. Dicho esquema debe ser 
entregado al propietario de la instalación. 
 
Artículo 3.3.3. Criterios particulares de diseño 
 
A continuación, se establecen algunos criterios de diseño a tener en cuenta dependiendo 
del tipo de instalación que se pretenda implementar.  
 
3.3.3.1. Requisitos para el uso de Dispositivos de Protección contra 
Sobretensiones (DPS) como sistemas de protección 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 15 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Toda subestación (transformador) y toda transición de línea aérea a cable aislado de media, 
alta o extra alta tensión, deben disponer de DPS. En los demás equipos de media, alta o 
extra alta tensión o en redes de baja tensión o de uso final, la necesidad de DPS dependerá 
del resultado de una evaluación técnica objetiva del nivel de riesgo por sobretensiones 
transitorias a que pueda ser sometido dicho equipo o instalación. Tal evaluación debe 
hacerla el responsable del diseño de la instalación, para lo cual debe tener en cuenta entre 
otros los siguientes factores: 
 
a. El uso de la instalación. 
 
b. La coordinación de aislamiento. 
  
c. La densidad de rayos a tierra.  
 
d. Las condiciones topográficas de la zona, incluyendo la resistividad del terreno.  
 
e. Las personas que podrían someterse a una sobretensión.  
 
f. Los equipos a proteger. 
 
En subestaciones de distribución al interior de edificios, el diseñador evaluará y justificará 
la posibilidad de instalar sólo los DPS en la transición a la acometida subterránea y no en el 
transformador. 
 
3.3.3.2. Cálculo de campos electromagnéticos 
 
Todo diseño de línea de transmisión de tensión mayor o igual a 57,5 kV, debe incluir cálculos 
de campo eléctrico y campo magnético, y verificar que en el límite de la zona de servidumbre 
no se sobrepasan los valores máximos admisibles de la Tabla 3.12.1.1 a un metro sobre el 
nivel del suelo. Además, determinar y señalar gráficamente en 2D la zona donde la densidad 
de flujo magnético supere 200 μT. Si en la zona aledaña al límite de la servidumbre (menor 
a 3 metros), existen edificaciones con presencia permanente de personas, se deben calcular 
los campos eléctrico y magnético en dichos puntos, tales como fachadas, balcones, azoteas, 
ventanas y pisos más cercanos a la línea, asegurando que los valores no superen los 
máximos permitidos.  
 
Todo diseño de subestaciones de tensión mayor o igual a 57,5 kV debe incluir cálculos de 
campo eléctrico y campo magnético, y verificar que no se sobrepasan los valores máximos 
admisibles de la Tabla 3.12.1.1 a un metro sobre el nivel del suelo. Además, se deben 
determinar y señalar en un plano o esquema 2D, las zonas donde la densidad de flujo 
magnético supere 200 μT y las zonas donde se debe restringir el acceso por superar los 
1000 μT.  
 
En edificaciones localizadas a menos de 15 m de partes energizadas con tensiones 
superiores a 100 kV, excepto en líneas de transmisión para las cuales aplica lo enunciado 
anterior, se deben calcular el campo eléctrico y el campo magnético en las fachadas, 
balcones, azoteas, ventanas y pisos más cercanos, asegurando que ningún valor supere el 
máximo permitido.  
 
Para edificaciones aledañas (menor a 3 metros) a una zona de servidumbre de líneas de 
transmisión o a una subestación de tensión superior a 100 kV, el diseño debe incluir 
memorias de cálculo de campos eléctrico y magnético para cada piso, ventana, balcón y 
fachada más cercanas a la línea o subestación, donde puedan estar ubicadas las personas 
(lugar de trabajo o domicilio). Para este efecto, el propietario u operador de la línea o 
subestación debe entregar al diseñador o al propietario del proyecto los máximos valores 
de tensión y corriente.  
 
Todo proyecto cuya corriente nominal del circuito, de la acometida o del ramal sea de 1000 
A o mayor, debe incluir cálculos de campo eléctrico y campo magnético, y verificar que no   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 16 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 se sobrepasan los valores máximos admisibles de la Tabla 12.1.1 a un metro sobre el nivel 
del suelo. Además, se deben determinar y señalar en un plano o esquema en 2D las zonas 
donde la densidad de flujo magnético supere 200 μT, especialmente en las zonas de 
ubicación de bandejas portacables, electroductos o ramales. Los cálculos de campo 
eléctrico y magnético se deben hacer para los sitios donde se tenga la posibilidad de 
permanencia prolongada de personas (hasta ocho horas) o en zonas de circulación del 
público. Para estos casos, aplican los valores límites de exposición al público.  
 
3.3.3.3. Diseño del sistema de puesta a tierra 
 
El diseñador de sistemas de puesta a tierra para centrales de generación, procesos de 
AGPE y GD, subestaciones, redes de distribución y líneas de transmisión de alta y extra alta 
tensión en zonas urbanas o que estén localizadas a menos de 50 m medidos desde el borde 
más próximo de la estructura hasta escuelas, industrias, comercios, lugares con alta 
concentración de personas o viviendas de zonas rurales , debe comprobar mediante el 
empleo de un procedimiento de cálculo, reconocido por la práctica de la ingeniería actual, 
que los valores máximos de las tensiones de paso y de contacto a que puedan estar 
sometidos los seres humanos, no superen los umbrales de soportabilidad. Dichos cálculos 
deben tomar como base una resistencia del cuerpo de 1000 Ω y cada pie como una placa 
de 200 cm2 aplicando una fuerza de 250 N.  
 
El procedimiento básico requerido es el siguiente: 
 
a. Investigar las características del suelo, especialmente la resistividad. 
 
b. Determinar la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el 
Operador de Red, en media y alta tensión para cada caso particular. 
 
c. Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. 
 
d. Investigar el tipo de carga. 
 
e. Calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra. 
 
f. Calcular de forma preliminar las tensiones de paso, contacto y transferidas en la 
instalación. 
 
g. Evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas calculadas con 
respecto a la soportabilidad del ser humano. 
 
h. Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior, debidas a tuberías, mallas, 
conductores de neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, además del 
estudio de las formas de mitigación. 
 
i. Ajustar y corregir el diseño inicial hasta que se cumpla los requerimientos de 
seguridad. 
 
j. Presentar un diseño definitivo.  
 
En instalaciones de uso final con subestación tipo poste, el diseño de la puesta a tierra 
puede simplificarse, sin embargo, debe tenerse en cuenta los parámetros de resistividad del 
terreno, corrientes de falla que se puedan presentar y los tipos de cargas  a instalar. En todo 
caso se deben controlar las tensiones de paso y contacto. 
 
3.3.3.4. Requisitos de diseño para líneas de transmisión 
 
Toda línea de transmisión objeto del RETIE debe contar con los diseños eléctricos, 
mecánicos y de obras civiles, que garanticen los niveles de confiabilidad exigidos por la 
regulación emitida por la entidad competente para cada tipo de línea. El diseño integral de   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 17 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 las líneas de transmisión requiere un trabajo multidisciplinario, por tal motivo los 
profesionales que intervengan deben identificarse con su nombre, número de matrícula 
profesional y suscribir los documentos con su nombre legible y firma.    
  
El diseño debe contener mínimo la siguiente documentación: Análisis de riesgos de origen 
eléctrico asociados a la construcción y operación de la línea, memorias de 
cálculos (eléctricos, estructurales, mecánicos y geotécnicos), especificaciones 
técnicas, requerimientos ambientales, análisis económicos y planos.  
  
Los planos deben mostrar el tipo de obra a ejecutar, fabricación de estructuras, construcción 
de accesos, montaje de estructuras, tendido de conductor, cantidad de obra a construir, 
cantidad y tipo de estructuras, cantidad y tipo de conductor. En las especificaciones técnicas 
el diseñador debe definir el alcance de los trabajos, las normas generales y particulares 
aplicables, los equipos utilizados, y los métodos y procedimientos a seguir en la 
construcción.  
  
El diseño debe contener mínimo los planos de localización, de planta y perfil a lo largo de 
toda la línea, planos eléctricos donde se identifiquen diagramas de circuito y disposición 
física de equipos, planos de estructuras. En la vista de perfil deben dibujarse las variaciones 
de altura de cota del terreno en la proyección del eje de la línea, localizando detalles, la cota 
a cada 20 m y las pendientes laterales en ese punto, localización, altura y tipo de estructura 
y plantilladlo de la curva del conductor más bajo a mayor temperatura.  
  
El diseño también debe contener los planos de las cimentaciones e identificar cada una de 
las fuerzas que actúan en la estructura y en la cimentación.  
  
En el diseño se deben tener en cuenta las alternativas de menor impacto ambiental, 
siguiendo los lineamientos de la autoridad ambiental y los usos del suelo establecidos en 
los planes de ordenamiento territorial de los municipios.   
  
El diseño eléctrico debe contemplar mínimo lo siguiente:  
  
a. Comportamiento de la línea tanto en régimen permanente como en régimen 
transitorio. 
 
b. Confiabilidad de la línea (número de salidas por 100 km/año).  
 
c. Estudio del comportamiento dinámico del enlace HVDC  ante contingencias.  
 
d. Coordinación de aislamiento.  
 
e. Coordinación de protecciones.  
 
f. Distancias de seguridad incluyendo el análisis de movimientos del conductor .  
 
g. Establecer los parámetros de la línea. 
 
h. Estudio de apantallamiento.  
 
i. Estudio de flujo de cargas.  
 
j. Estudio de pérdidas de energía.  
 
k. Evaluar el Efecto Corona y gradientes superficiales.  
 
l. Evaluar las sobretensiones por ondas tipo rayo y tipo maniobra. 
 
m. Evaluar los niveles de campos electromagnéticos según lo establecido en el numeral 
3.3.3.2  y el Título 12 del presente Reglamento.  
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 18 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 n. Evaluación de las tensiones y corrientes inducidas en elementos conductores de 
infraestructura existente en la franja de servidumbre y en sus límites.  
 
o. Evaluar los niveles de radiointerferencia en la servidumbre y sus límites.  
 
p. Sistema de puesta a tierra (SPT).    
 
q. Nivel de ruido audible en la servidumbre y sus límites.  
 
r. Conductor económico.  
 
s. Cálculo de pérdidas por efecto corona.  
 
3.3.3.5. Requisitos de diseño de instituciones de asistencia médica 
 
Se debe efectuar una adecuada coordinación de las protecciones eléctricas con la 
selectividad que garantice al máximo la continuidad del servicio; en el caso del sistema 
eléctrico esencial se debe cumplir lo establecido en el numeral 517.31  literal (G) de la norma 
NTC 2050 segunda actualización. 
 
Se debe entregar un estudio de coordinación de aislamiento, coordinación de protecciones 
y selectividad que contemple el uso de protecciones de sobretensión en cascada en los 
circuitos más críticos para garantizar la continuidad de servicio ante eventos de 
sobretensiones transitorias generadas por descargas atmosféricas o por maniobras en la 
red. 
 
El dimensionamiento de los conductores de un circuito de alimentación para 2 o más 
circuitos ramales que suministren energía a equipos de rayos X, no debe ser inferior al 50 
% del valor nominal momentáneo de la unidad de mayor valor nominal, más el 25 % de la 
demanda nominal momentánea de la siguiente unidad más grande, más el 10 % de valor 
nominal momentánea de cada unidad adicional. Si se utilizan 2 o más equipos de rayos X 
simultáneamente, el dimensionamiento de los conductores de alimentación y los 
dispositivos de protección contra sobrecorriente deben tener 100 % de la demanda nominal 
momentánea de cada unidad de rayos X. 
 
Para el dimensionamiento de los conductores de circuitos ramales y protección de 
sobrecorriente, debe ser la mayor de las siguientes: no debe ser inferior al 50 % de valor 
nominal de régimen momentáneo o del 100 % de la capacidad en régimen prolongado. 
 
3.3.3.6. Requisitos de diseño para la instalación de Canalizaciones 
eléctricas prefabricadas o electroductos 
 
En sistemas en donde la distorsión armónica total (THD) en corriente, sea superior o igual 
al 15%, se deben dimensionar todos los conductores o barras de acuerdo con el factor de 
corrección exigido en la IEC 60364-5-52 Anexo E y mostrado en la Figura 3.3.3.6 a. , o en la 
IEEE519. 
 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 19 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.3.3.6. a.  Factor de Corrección en función de la proporción de armónicos 
 
TÍTULO 4 – ESPACIOS PARA MONTAJE DE EQUIPOS Y DISTANCIAS 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD, PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
 
Los lugares donde se construya cualquier instalación eléctrica deben contar con espacios 
para entrada y salida, montaje de los equipos eléctricos. Igualmente, debe cumplir las 
distancias mínimas de seguridad para la operación y mantenimiento de los equipos 
(espacios de trabajo) y demás componentes, de tal manera que se garantice la seguridad 
tanto de las personas como de la misma instalación y los bienes aledaños, sobre este 
aspecto se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
a. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, en los planes de 
ordenamiento territorial, se debe disponer de los espacios para la construcción, 
operación y mantenimiento de las redes de distribución, las líneas de transmisión y 
las subestaciones, esto con el fin de garantizar los anchos de servidumbre y las 
distancias mínimas de seguridad establecidas en el Título 10 del presente 
Reglamento. Las autoridades de planeación municipal y curadurías deben tener un 
especial cuidado al momento de otorgar licencias o permisos de construcción, para 
que se garantice el cumplimiento de las servidumbres y las distancias mínimas de 
seguridad. 
 
b. Los generadores, transmisores y operadores de red deben informar a las 
autoridades competentes y tomar las medidas correspondientes, cuando se estén 
violando las servidumbres o las distancias mínimas de seguridad asociadas a la 
infraestructura para prestación del servicio público de electricidad.  
 
c. En subestaciones interiores y cuartos eléctricos de media y baja tensión se debe 
contar con puertas o espacios adecuados para la entrada o salida de los equipos, 
para efectos de su montaje inicial o posterior reposición, en ningún caso el ancho 
libre de las puertas de acceso al espacio de trabajo debe ser menor a 90 cm. En 
subestaciones o cuartos eléctricos contiguos a parqueaderos, se debe disponer de 
resguardos físicos, tales como separación por muro, que evite que el equipo eléctrico 
pueda ser impactado por un vehículo o que una chispa pueda iniciar un incendio a 
los vapores de combustible que puedan estar presentes en el medio, con las áreas 
de parqueo. Igualmente, se debe asegurar que ningún vehículo impida el acceso y 
apertura total de las puertas de la subestación o cuarto eléctrico. 
 
d. En los cuartos que alojan equipos de media tensión, donde puedan quedar personas 
atrapadas, las hojas de las puertas de evacuación deben abrir hacia afuera y deben 
disponer de cerradura antipánico o un sistema de bloqueo que evite que la puerta 
se cierre intempestivamente cuando el personal esté adentro. 
 
e. Cuando se tengan partes energizadas expuestas con tensión fase tierra menor o 
igual a 150 V, el espacio de trabajo mínimo no debe ser inferior a 2 m de altura 
(medidos verticalmente desde el piso o plataforma) o la altura del equipo cuando 
este sea más alto, 0,76 m de ancho o el ancho del equipo si este es mayor; y 0,9 m 
de profundidad del espacio de trabajo frente al equipo. En todos los casos, el espacio 
de trabajo debe permitir la apertura a 90° de puertas de los equipos. Para tensiones 
mayores a 150 V y menores o iguales a 1000 V fase-tierra, se debe aplicar lo 
señalado en el numeral 110.26 de la NTC 2050 segunda actualización. Para 
instalaciones de más de 1000 V fase-tierra, la altura del espacio de trabajo debe ser 
como mínimo de 2 metros, con un ancho no inferior a 0,92 m y con una profundidad 
definida por las condiciones de la tabla 110.34 (A) de la norma NTC 2050 segunda 
actualización , teniendo en cuenta las excepciones del artículo 110.34 de la 
mencionada norma. Para mayor claridad se debe tener en cuenta la Figura 3.4. a: 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 20 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 3.4. a.  Espacios para montaje de equipos. 
 
f. Para los accesos a cuartos que contengan equipos de baja tensión con un ancho 
superior a 1,8 m y que se pueda presentar corrientes superiores a 1200 amperios 
nominales, que tengan equipos de corte, protección de sobrecorriente o de control, 
se debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el numeral 110.26 (C) de 
la NTC 2050 S egunda Actualización. Para el caso de equipos con un ancho superior 
a 1,8 m de más de 1000 V, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 
110.33 (A) de la NTC 2050 Segunda Actualización.  
 
g. En cuartos donde se instalen equipos de más de 800 A y se tenga una o más salidas 
ubicadas a menos de 7,6 m de cualquier borde del espacio de trabajo, las puertas 
deberán abrir hacia afuera y estar equipadas de cerraduras antipánico.  
 
h. El espacio de trabajo y las salidas de las puertas de cuartos eléctricos y bóvedas 
debe permanecer libre de otros equipos y obstáculos.  
 
i. En los lugares donde existan áreas comunes o de copropiedad se debe atender los 
lineamientos de la Ley 675 de 2001 en especial al Artículo 3º, que diferencia entre 
los bienes comunes y los bienes privados. Según la Ley los bienes comunes son “las 
partes del edificio, o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal 
pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por 
su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, 
funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de 
dominio particular”. Igualmente señala que los bienes comunes esenciales son los 
“indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio 
o conjunto, así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de 
dominio particular”, en este sentido se califican como bienes comunes esenciales, 
entre otros, las instalaciones de servicios públicos básicos y las instalaciones 
generales de servicios públicos, incluyendo las acometidas, cableados de áreas 
comunes, armarios de medidores, subestaciones, bandejas, etc. 
 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 21 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 TÍTULO 5 – CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES DE USO 
ELÉCTRICO 
 
Con el objeto de evitar accidentes por errónea interpretación del nivel de tensión y tipo de 
sistema utilizado, se debe cumplir el código de colores para conductores aislados de 
potencia, establecido en las Tablas 3.5. a. y 3.5. b. según corresponda. Se tomará como 
válido para determinar este requisito el color propio del acabado exterior del conductor o 
una marcación clara en las partes visibles, con pintura, con cinta o rótulos adhesivos del 
color respectivo. Este requisito igualmente aplica a conductores desnudos, que actúen como 
barrajes en instalaciones interiores y no para los conductores utilizados en instalaciones a 
la intemperie diferentes a la acometida. 
 
Tabla 3.5. a. Código de colores para conductores c.a.  
Sistema 
c.a. 1Φ 1Φ 3ΦY 3ΦΔ 3ΦΔ- 3ΦY 3ΦY 3ΦΔ 3ΦΔ 3ΦY 
Tensión 
nominal 
(voltios) 120 480/ 240/ 
120 208/ 120 240 240/ 208/ 
120 380/ 220 480/ 277 480 - 
440 Más de 
1000 V Más de 
1000 V 
Conductor 
activo 1 fase 
2 hilos 2 fases 
3 hilos 3 fases 
4 hilos 3 fases 
3 hilos 3 fases 
4 hilos 3 fases 
4 hilos 3 fases 
4 hilos 3 fases 
3 hilos 3 fases 3 fases 
Fase Color 
fase o 
negro  
 Color 
fases o 1 
Negro 
 Amarillo 
Azul 
Rojo Negro 
Azul 
Rojo Negro 
Naranja 
Azul Café 
Negro 
Amarillo Café 
Naranja 
Amarillo Café 
Naranja 
Amarillo Violeta 
Café 
Rojo Amarillo 
Violeta 
Rojo 
Neutro Blanco Blanco Blanco No aplica Blanco Blanco Blanco o 
Gris No aplica No aplica No 
Aplica 
Tierra de 
protección Desnudo 
o verde Desnudo 
o verde Desnudo 
o verde Desnudo 
o verde Desnudo 
o verde Desnudo 
o verde Desnudo 
o verde Desnudo 
o verde Desnudo 
o verde No 
Aplica 
Tierra aislada Verde o 
Verde/ 
amarillo Verde o 
Verde/ 
amarillo Verde o 
Verde/ 
amarillo No aplica Verde o 
Verde/ 
amarillo Verde o 
Verde/ 
amarillo No aplica No aplica No aplica No 
Aplica 
  
Tabla 3.5. b . Código de colores para conductores c.c.  
Sistema c.c. Con conductor medio Sin conductor medio Tierra 
aislada 
TN-S TN-C y T-T TN-S TN-C y T-T IT 
Conductor positivo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo 
Conductor negativo Azul / Negro* Azul / Negro* Negro / Blanco** Blanco Blanco 
Conductor medio Blanco Blanco No aplica No aplica No aplica 
Tierra de protección Verde o Verde/Amarillo No aplica Verde o Verde/Amarillo No aplica No aplica 
 
* Nota 1 : Aplica para conductores que no sirvan como el punto de conexión para el conductor puesto a tierra y que sean de 
calibre 6 AWG o inferior. 
 
** Nota 2: En sistemas fotovoltaicos dependerá del tipo de tecnología de inversor a implementar, es decir si este cuenta con 
transformador o no.  
 
En sistemas con tensión superior a 380 V, adicional a los colores, debe fijarse en los tableros 
y en puntos accesibles de conductores, una leyenda con el aviso del nivel de tensión 
respectivo. 
 
En circuitos monofásicos derivados de sistemas trifásicos, el conductor de la fase debe ser 
marcado de color asignado a la fase en el sistema trifásico donde se derive. Igual 
tratamiento debe darse a sistemas monofásicos derivados de 2 fases. Si la acometida es 
monofásica derivada de sistema trifásico, una fase también podrá identificarse con negro. 
 
En todos los casos el neutro debe ser de color blanco o marcado con blanco en todas las 
partes visibles y la tierra de protección color verde o marcada con franja verde. No se debe 
utilizar el blanco ni el verde para las fases. 
 
En sistemas de medida semidirecta e indirecta, el cableado de los transformadores tanto de 
potencial como de corriente, la conexión debe respetar el color de la fase asociada a la 
entrada del equipo . Para sistemas aislados de tierra en instituciones de asistencia médica , 
se deben marcar los conductores de la siguiente manera: 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 22 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 a. Conductor aislado Nro. 1 : Naranja con por lo menos una banda de color distintivo 
que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del conductor.  
 
b. Conductor separado Nro. 2 : marrón con por lo menos una banda de color distintivo 
que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del conductor.  
 
Con objeto de identificar las fases, más no el nivel de tensión, en los sistemas de distribución 
y transmisión de energía eléctrica, para la identificación de los conductores de fase, se 
debe n utilizar las letras A, B y C. Para redes de distribución que incluyan el conductor de 
neutro, éste se debe identificar con la letra N. 
 
TÍTULO 6 – OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
 
En todas las instalaciones eléctricas, incluyendo las construidas con anterioridad a la 
entrada en vigencia del RETIE , es decir, mayo 1º de 2005, el propietario o tenedor de la 
instalación eléctrica debe verificar que ésta no presente alto riesgo o peligro inminente para 
la salud o la vida de las personas, animales o el medio ambiente. 
 
Los constructores de instalaciones eléctricas deben suministrar al usuario final, un manual 
de operación y mantenimiento de la instalación, donde se detallen como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 
a. Consideraciones particulares para las actividades de mantenimiento de la 
instalación. 
 
b. Periodicidad para la ejecución de actividades de mantenimiento. 
 
c. Consideraciones técnicas para el reemplazo de los equipos o productos que puedan 
presentar fallas o hayan cumplido con su ciclo de vida útil. 
 
d. Especificar condiciones de diseño o construcción de la instalación que considere 
relevantes en términos de seguridad, como por ejemplo el tipo de conductor utilizado 
y el material del conductor.  
 
e. Establecer las prohibiciones que le permitan al usuario evitar condiciones de riesgo. 
 
f. Indicar los protocolos de maniobra y operación que debe tener en cuenta el usuario. 
 
g. Indicar de las condiciones técnicas especiales que pueda llegar a tener la instalación 
eléctrica. 
 
h. Indicar las precauciones y factores de seguridad que debe tener en cuenta el 
personal que realice las labores de operación y mantenimiento. 
 
i. Informar al usuario de las acciones a seguir en caso de falla de la instalación, como 
por ejemplo puntos de contacto con el operador de red para notificación de fallas, 
dispositivos de parada emergencia o desconexión de la instalación etc. 
 
El tenedor de una instalación eléctrica, que por deficiencias de mantenimiento pueda afectar 
a terceros, debe establecer y ejecutar planes de mantenimiento que garanticen la seguridad 
en la instalación, aplicando protocolos eficientes y seguros, tanto para el personal que 
realiza el mantenimiento como para terceras personas, para la instalación misma y demás 
bienes de su entorno. 
 
El propietario o tenedor de la instalación eléctrica, es responsable de operarla y mantenerla 
en condiciones seguras, por lo tanto, debe garantizar que se cumplan las disposiciones del   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 23 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 presente Reglamento y demás normas legales o reglamentarias que le apliquen , para lo 
cual debe apoyarse en personas competentes tanto para la operación como para el 
mantenimiento. Si la instalación eléctrica presenta alto riesgo causado por personas o 
situaciones ajenas a la operación o al mantenimiento, el tenedor o propietario debe advertir 
a los posibles afectados sobre el riesgo a que han sido expuestos y tomar las medidas 
necesarias para eliminar dicha condición. 
 
Los operadores de red o quienes suministren el fluido eléctrico, una vez enterados del 
peligro inminente que represente una instalación eléctrica, deben tomar las medidas 
pertinentes para evitar que el riesgo se convierta en accidente o incidente, si es del caso 
deben proceder con la desenergización de la instalación, dejando registro de los hechos 
que llevaron a la toma de tal determinación. Si como consecuencia de la no aplicación de 
los correctivos ocurre un accidente, la persona o personas que generaron la causa de la 
inseguridad y quienes a sabiendas del riesgo no tomaron las medidas necesarias, deben 
ser investigadas por los entes competentes y deben responder por las implicaciones 
derivadas del hecho. 
 
Las instalaciones que no cumplen las normas y reglamentaciones vigentes al momento de 
la construcción y presenten riesgo, bien sea, para la seguridad de las personas, la misma 
instalación, las edificaciones o infraestructura aledaña, deben ser actualizadas bajo los 
criterios y requisitos del RETIE . 
 
Si como parte de un programa de inspecciones, tal como se les realiza a los medidores, el 
Operador de Red o el comercializador de la energía detecta situaciones de peligro 
inminente, debe solicitarle al propietario o tenedor de la instalación que realice las 
adecuaciones necesarias para eliminar o minimizar el riesgo. La fecha de entrada en 
vigencia del Reglamento no podrá considerarse excusa para no corregir las deficiencias que 
catalogan a la instalación como de alto riesgo o peligro inminente para la sal ud o la vida de 
las personas. 
 
En el caso que los responsables de causar la condición que convierten en peligro inminente 
la instalación, se nieguen a corregir las deficiencias, cualquier ciudadano podrá informar a 
los entes de control y vigilancia o hacer uso de los instrumentos legales de participación 
ciudadana, ante las autoridades judiciales, haciendo la descripción de los aspectos que 
hacen de la instalación un elemento de peligro inminente o alto riesgo. 
 
TÍTULO 7 – CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL, DE 
PLANEACIÓN LOCAL O REGIONAL Y MINIMIZACIÓN DE PÉRDIDAS 
TÉCNICAS 
 
Toda instalación eléctrica debe cumplir las normas que le apliquen, establecidas por las 
autoridades ambientales y por los entes de planeación de las entidades territoriales, en este 
sentido las obras de las instalaciones deben atender los planes o esquemas de 
ordenamiento territorial señalados por dichas entidades. 
 
Por otra parte, todos los equipos o productos objeto del presente Reglamento que se 
encuentren regulados por la normativa ambiental vigente en materia de la gestión integral 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que hagan parte de los 
residuos de un proceso de desmantelamiento de una instalación eléctrica deberán ser 
gestionados por parte de los usuarios finales a través de los mecanismos establecidos por 
los fabricantes nacionales o importadores de estos aparatos y que estén debidamente 
autorizados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; o en caso de no ser posible 
a través de estos mecanismos, por medio de un gestor de RAEE autorizado; asi mismo, en 
el proceso de desmantelamiento se deben atender todas las disposiciones normativas o 
regulatorias que establezcan las autoridades ambientales competentes, en relación con la 
disposición final de productos que no estén cobijados por la normativa en materia de la 
gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 24 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 En el diseño de las instalaciones eléctricas, excepto en las residenciales de menos de 15 
kVA de carga instalable, se debe hacer análisis del conductor más económico en acometida 
y alimentadores, considerando el valor de las pérdidas de energía en su vida útil, teniendo 
en cuenta las cargas estimadas, los tiempos de ocurrencia, las pérdidas adicionales por 
armónicos y los costos de energía, proyectando el valor actual en la vida útil de la 
instalación.  
 
En las instalaciones de uso general se deben cumplir los requisitos de pérdidas técnicas 
determinadas por la CREG o la reglamentación técnica aplicable sobre uso eficiente de la 
energía eléctrica. El constructor de la instalación debe atender este requerimiento de diseño 
y no podrá disminuir las especificaciones del conductor, si con la modificación supera los 
niveles de pérdidas aceptados.  
 
TÍTULO 8 – PROTECCIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
El objetivo de un sistema eléctrico de protecciones, y su coordinación es: prevenir accidente 
de las personas, minimizar daños a los componentes del sistema eléctrico o a los bienes de 
su entorno, limitar la extensión y duración de las interrupciones del servicio por fallas en la 
instalación o en los equipos; atenuar los efectos que ocurran en cualquier parte de la 
instalación, bien sea por errores humanos en la operación y mantenimiento o por 
condiciones adversas de la naturaleza. 
 
Artículo 3.8.1. Requisitos generales de las protecciones  
 
El estudio de coordinación de protecciones utilizadas en instalaciones eléctricas debe 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Cuando las protecciones actúen en cascada deben ser debidamente coordinadas. 
Estas deben proteger y aislar la zona fallada, y su coordinación debe ser de tal forma, 
que la actuación de una de ellas no aumente o extienda dicha zona o los efectos de 
la falla. 
 
b. De la instalación y coordinación de protecciones se debe dejar registros en el manual 
de operación de la instalación; estos podrán ser consultados por inspectores y 
autoridades de control y vigilancia. 
 
c. Los operadores de centrales de generación, líneas de transmisión, subestaciones 
de uso general y redes de distribución, deben establecer planes de mantenimiento, 
verificación de la funcionalidad, coordinación y reposición de las protecciones; de 
dichos planes y su cumplimiento se deben dejar los registros que permitan conocer 
su trazabilidad. 
 
d. Para verificar la funcionalidad de las protecciones se debe recurrir a pruebas físicas 
o a simulaciones; donde lo amerite, se debe contar con una hoja de vida de la 
protección que permita ver la trazabilidad en sitio. 
 
e. El operador de red deberá poner a disposición de los diseñadores en caso de que 
sea necesario, las curvas y demás características de los dispositivos de protección 
de las redes eléctricas, fundamentales para realizar un estudio de coordinación de 
protecciones adecuado. 
 
f. Para la selección del dispositivo de protección de sobrecorriente principal (en el 
Tablero General) el diseñador debe conocer los valores de la máxima Corriente 
asimétrica de falla y la máxima Potencia de cortocircuito en dicho punto, los cuales 
deben ser suministrados por el Operador de Red. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 25 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 TÍTULO 9 – CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE TENSIÓN 
 
Para efectos del presente Reglamento, los sistemas de corriente alterna deben usar 
tensiones estandarizadas según los siguientes niveles de tensión fase-fase, los cuales se 
adoptan de la l  lNTC 1340 , con referentes en IEC 60038,  ANSI  C84.1 : 
 
a. Extra alta tensión (EAT):  Corresponde a tensiones superiores a 230 kV. Tensión 
normalizada 345 kV y 500 kV. 
 
b. Alta tensión (AT):  Tensiones mayores o iguales a 57,5 kV y menores o iguales a 
230 kV. Tensiones normalizadas o nominales de 66 kV, 110 kV, 115 kV, 220 kV y 
230 kV. 
 
c. Media tensión (MT):  Los de tensión nominal superior a 1000 V e inferior a 57,5 kV. 
Tensiones normalizadas o nominales de 11,4 kV, 13,2 kV, 34,5 kV, 44 kV. 
 
d. Baja tensión (BT):  Los de tensión nominal menor o igual a 1000 V y mayores o 
iguales de 25 V c.a. o 60 V c.c. 
 
e. Muy Baja tensión (MBT):  Las tensiones inferiores a 25 V en corriente alterna y 
menores a 50 V en corriente continua. Conforme a la norma IEC 61140 de 2016. 
 
Las tensiones normalizadas o nominales para las redes de baja tensión de uso general son: 
para sistemas trifásicos 120 V fase tierra, 208 V fase-fase; para sistemas monofásicos 
trifilares 120 V fase- tierra, 240 V entre conductores activos energizados (vivos); para 
sistemas monofásicos bifilares 120 V fase-tierra. El uso de equipos de otras tensiones 
requiere de transformadores especiales, y en los equipos se debe señalar tal condición. 
 
La frecuencia estándar del sistema eléctrico colombiano es de 60 Hz. 
 
Toda instalación eléctrica objeto del RETIE , debe asociarse a uno de los anteriores niveles. 
Si en la instalación existen circuitos en los que se utilicen distintas tensiones, el conjunto del 
sistema se clasificará, en el grupo correspondiente al valor de la tensión nominal más 
elevada. 
 
TÍTULO 10 – DISTANCIAS DE SEGURIDAD 
 
Para efectos del presente Reglamento y teniendo en cuenta que frente al riesgo eléctrico la 
técnica más efectiva de prevención, siempre será guardar una distancia respecto a las 
partes energizadas, puesto que el aire es un excelente aislante, en este apartado se fijan 
las distancias mínimas que deben guardarse entre líneas o redes eléctricas y elementos 
físicos existentes a lo largo de su trazado (carreteras, edificaciones, piso del terreno 
destinado a sembrados, pastos o bosques, etc.), con el objeto de evitar contactos 
accidentales. Las distancias verticales y horizontales que se presentan en las siguientes 
tablas, se adoptaron de la norma ANSI C2 ; todas las tensiones dadas en estas tablas son 
entre fases, para circuitos con neutro puesto a tierra sólidamente y otros circuitos en los que 
se tenga un tiempo despeje de falla a tierra acorde con el presente Reglamento. 
 
Los constructores y en general quienes presenten proyectos a las curadurías, oficinas de 
planeación del orden territorial y demás entidades responsables de expedir las licencias o 
permisos de construcción, deben manifestar por escrito que los proyectos que solicitan dicho 
trámite cumplen a cabalidad con las distancias mínimas de seguridad y las franjas de 
servidumbre establecidas en el RETIE .  
 
Es responsabilidad del diseñador de la instalación eléctrica verificar que en la etapa pre-
constructiva este requisito se cumpla. No se podrá dar la conformidad con el RETIE  a 
instalaciones que violen estas distancias. La persona competente responsable de la 
construcción de la instalación o el inspector que viole esta disposición, sin perjuicio de las   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 26 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 acciones penales o civiles, debe ser denunciado e investigado disciplinariamente por el 
consejo profesional respectivo.  
 
El propietario de una instalación que al modificar la construcción viole las distancias mínimas 
de seguridad, será objeto de la investigación administrativa correspondiente por parte de las 
entidades de control y vigilancia por poner en alto riesgo de elec trocución, no sólo a las 
personas que hacen uso de la instalación, sino a terceras personas debido al riesgo de 
incendio o explosión a las edificaciones contiguas.  
 
A menos que se indique lo contrario, todas las distancias de seguridad deben ser medidas 
de superficie a superficie. Para la medición de distancias de seguridad, los accesorios 
metálicos normalmente energizados serán considerados como parte de los conductores de 
línea y las bases metálicas de los terminales del cable o los dispositivos similares, deben 
ser tomados como parte de la estructura de soporte. La exactitud en los elementos de 
medida no podrá tener un error de más o menos 0,5%. 
 
Para mayor claridad se deben tener en cuenta las notas explicativas, las figuras y las tablas 
aquí establecidas: 
 
Nota 1: Las distancias de seguridad establecidas en las siguientes tablas, aplican a conductores desnudos tanto en corriente 
alterna como en corriente directa. 
 
Nota 2: En el caso de tensiones mayores a 57,5 kV entre fases, las distancias de aislamiento eléctrico especificadas  en las 
tablas se incrementarán en un 3% por cada 300 m que sobrepasen los 1000 metros sobre el nivel del mar. 
 
Nota 3: Las distancias verticales se toman siempre desde el punto energizado más cercano al lugar de posible contacto. 
 
Nota 4:  La distancia horizontal “b” se toma desde la parte energizada más cercana al sitio de posible contacto, es decir, 
trazando un círculo desde la parte energizada, teniendo en cuenta la posibilidad real de expansión vertical que tenga la 
edificación y que en ningún momento la red quede encima de la construcción. 
 
Nota 5:    Si se tiene una instalación con una tensión diferente a las contempladas en el presente Reglamento, debe cumplirse 
el requisito exigido para la tensión inmediatamente superior. 
 
Nota 6:  Un techo, balcón o área es considerado accesible para los peatones si éste puede ser alcanzado de manera casual 
a través de una puerta, rampa, ventana, escalera o una escalera a mano permanentemente utilizada por una persona, a pie, 
alguien que no despliega ningún esfuerzo físico complejo, ni emplea ningún instrumento o dispositivo especial para tener  
acceso a éstos. No se considera un medio de acceso a una escalera permanentemente utilizada si es que su peldaño más 
bajo está ubicado a una altura de 2,45 m o más, desde el nivel del piso u otra superficie accesible fija.  
 
Nota 7 : Si se tiene un tendido aéreo con cable aislado y con pantalla no se aplican estas distancias; tampoco se aplica para 
conductores aislados para baja tensión. 
 
Nota 8 : En techos metálicos cercanos o en casos de redes de conducción que van paralelas o que cruzan las líneas de media, 
alta y extra alta tensión, se debe verificar que las tensiones inducidas no generen peligro o no afecten el funcionamiento de 
otras redes. 
 
Nota 9 : Donde el espacio disponible no permita cumplir las distancias horizontales de la Tabla 3.10.1. a. para redes de media 
tensión, tales como edificaciones con fachadas o terrazas cercanas, la separación se puede reducir hasta en un 30%, siempre 
y cuando los conductores, empalmes y herrajes tengan una cubierta que proporcione suficiente rigidez dieléctrica para limitar 
la probabilidad de falla a tierra, tal como la de los cables cubiertos con dos o tres capas para red compacta. Adicionalmente, 
deben tener espaciadores y una señalización que indique que es cable no aislado. En zonas arborizadas urbanas se  
recomienda usar esta tecnología para disminuir las podas. 
 
Nota 10 : En general los conductores de la línea de mayor tensión deben estar a mayor altura que los de la de menor tensión. 
Excepto los cables de guarda y los neutros de redes de BT. 
 
Artículo 3.10.1. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones  
 
Las distancias mínimas de seguridad que deben guardar las partes energizadas respecto 
de las construcciones son las establecidas en la Tabla 3.10.1. a. del presente Reglamento 
y para su interpretación se debe tener en cuenta la Figura 3.10.1. a. 
 
Igualmente, en instalaciones construidas bajo criterio de la norma IEC 60364 , para tensiones 
mayores de 1 kV, se deben tener en cuenta y aplicar las distancias de la IEC 61936 -1 . 
 
Únicamente se permite el paso de conductores por encima de construcciones (distancia 
vertical “ a”) cuando el tenedor de la instalación eléctrica tenga absoluto control, tanto de la 
instalación eléctrica como de las modificaciones de la edificación o estructura de la planta.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 27 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Entendido esto como la administración, operación y mantenimiento, tanto de la edificación 
como de la instalación eléctrica.  
 
En ningún caso se permitirá el paso de conductores de redes o líneas del servicio público, 
por encima de edificaciones donde se tenga presencia de personas distintas a aquellas que 
ejecuten labores propias de los OR, transmisores o generadores de energía eléctrica de la 
red pública. 
 
Tabla 3.10.1. a. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones  
 
Nota 1:  En redes públicas o de uso general no se permite la construcción de edificaciones debajo de los conductores; en caso 
de presentarse tal situación el OR solicitará a las autoridades competentes tomar las medidas pertinentes. Tampoco será 
permitida la construcción de redes para uso público por encima de las edificaciones a excepción de los casos indicados en el 
párrafo 3 de este numeral. 
 
Artículo 3.10.2. Distancias mínimas de seguridad para diferentes lugares y 
situaciones  
 
En líneas de transmisión o redes de distribución, la altura de los conductores respecto del 
piso o de la vía, como lo señalan las Figuras 3.10.2. a. y 3.10.2. b., no podrá ser menor a 
las establecidas en la Tabla 3.10.2. a. 
 DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES  
Descripción Tensión nominal 
entre fases (kV) Distancia 
(m)  
 
 
 
Figura 3. 10.1. a.  Distancias de 
seguridad en zonas con 
construcciones. 
 
  Distancia vertical “a” sobre 
techos y proyecciones, aplicable 
solamente a zonas de muy difícil 
acceso a personas y siempre 
que el propietario o tenedor de la 
instalación eléctrica tenga 
absoluto control tanto de la 
instalación como de la 
edificación (Figura 3.10.1. a.).  44/34,5/33 3,8 
13,8/13,2/11,4/7,6 3,8 
 
 
<1  
 
0,45 
Distancia horizontal “b” a muros, 
balcones, salientes, ventanas y 
diferentes áreas 
independientemente de la 
facilidad de accesibilidad de 
personas. (Figura 3.10.1. a.) 66/57,5 2,5 
44/34,5/33 2,3 
13,8/13,2/11,4/7,6 2,3 
<1 1,7 
Distancia vertical “ c” sobre o 
debajo de balcones o techos de 
fácil acceso a personas, y sobre 
techos accesibles a vehículos de 
máximo 2,45 m de altura. (Figura 
3.10.1. a.) 44/34,5/33 4,1 
13,8/13,2/11,4/7,6 4,1 
 
<1  
3,5 
Distancia vertical “ d” a 
carreteras, calles, callejones, 
zonas peatonales, áreas sujetas 
a tráfico vehicular. (Figura 
3.10.1. a.) para vehículos de más 
de 2,45 m de altura. 115/110 6,1 
66/57,5 5,8 
44/34,5/33 5,6 
13,8/13,2/11,4/7,6 5,6 
<1 5 aa
a
bb
b
b b
b
d dcc  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 28 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.10.2. a.  Distancias “d” y “d1” en cruce y 
recorridos de vías.   
Figura 3.10.2. b.  Distancia “e” en cruces con 
ferrocarriles sin electrificar.  
 
  
 
Figura 3.10.2. c.  Distancia “f” y “g” para cruces con ferrocarriles y ríos  
 
Nota 1:  En el caso de tensiones línea – tierra que superen 98 kV, se deberán aumentar las distancias de la Tabla 3.10.2. a. o 
disminuir el campo eléctrico, considerando que el vehículo o equipo más grande esperado bajo la línea fuera conectado a 
tierra para limitar a 5 mA rms la corriente de estado estacionario debida a los efectos electrostáticos.  Para este cálculo, los 
conductores deben tener una flecha a 50 °C de temperatura. 
 
Tabla 3.10.2. a. Distancias mínimas de seguridad para diferentes situaciones  
Descripción Tensión nominal 
entre fases (kV) Distancia 
(m) 
Distancia mínima al suelo “ d” en cruces  con carreteras, calles, 
callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular (Figura 
11.2.1. ). 
 500  11,5 
230/220  8,5 
115/110 6,1 
66/57,5 5,8 
44/34,5/33 5,6 
13,8/13,2/11,4/7,6 5,6 
<1 5,0 
Cruce de líneas aéreas de baja tensión en grandes avenidas. <1 5,6 
Distancia mínima al suelo “ d1” desde líneas que recorren  avenidas, 
carreteras y calles (Figura 11.2.1. ). 500 11,5 
230/220  8,5 
115/110 6,1 
66/57,5 5,8 
44/34,5/33 5,6 
13,8/13,2/11,4/7,6 5,6 
<1 5,0 
Distancia mínima al suelo “ d” en zonas de bosques de arbustos, áreas 
cultivadas, pastos, huertos, etc. Siempre que se tenga el control de la 
altura máxima que pueden alcanzar las copas de los arbustos o huertos, 
localizados en las zonas de servidumbre (Figura 11.2.1. ). 500 8,6 
230/220 6,8 
115/110 6,1 
66/57,5 5,8 
44/34,5/33 5,6 
13,8/13,2/11,4/7,6 5,6 
<1 5,0 
En áreas de bosques y huertos donde se dificulta el control absoluto del 
crecimiento de estas plantas y sus copas puedan ocasionar 
acercamientos peligrosos, o se requiera el uso de maquinaria agrícola 
de gran altura o en cruces de ferrocarriles sin electrificar, se debe aplicar 
como distancia “e” estos valores (Figura 11.2.2. ). 
 
 500 11,1 
230/220 9,3 
115/110 8,6 
66/57,5 8,3 
44/34,5/33 8,1 
13,8/13,2/11,4/7,6 8,1 
<1 7,5 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 29 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Descripción Tensión nominal 
entre fases (kV) Distancia 
(m) 
  
 
 
 
Distancia mínima vertical en el cruce “ f” a los conductores alimentadores 
de ferrocarriles electrificados, teleféricos, tranvías y trole-buses (Figura 
11.2.3 ). 500 4,8 
230/220 3,0 
115/110 2,3 
66/57,5 2,0 
44/34,5/33 1,8 
13,8/13,2/11,4/7,6 1,8 
<1 1,2 
Distancia mínima vertical respecto del máximo nivel del agua “g” en 
cruce con ríos, canales navegables o flotantes adecuados para 
embarcaciones con altura superior a 2 m y menor de 7 m (Figura 11.2.3 )  500 12,9 
230/220 11,3 
115/110 10,6 
66/57,5 10,4 
44/34,5/33 10,2 
13,8/13,2/11,4/7,6 10,2 
<1 9,6 
Distancia mínima vertical respecto del máximo nivel del agua “g” en 
cruce con ríos, canales navegables o flotantes, no adecuadas para 
embarcaciones con altura mayor a 2 m.  (Figura 11.2.3 ) 500 7,9 
230/220 6,3 
115/110 5,6 
66/57,5 5,4 
44/34,5/33 5,2 
13,8/13,2/11,4/7,6 5,2 
<1 4,6 
Distancia mínima vertical al piso en cruce por espacios usados como 
campos deportivos abiertos, sin infraestructura en la zona de 
servidumbre, tales como graderías, casetas o cualquier tipo de 
edificaciones ubicadas debajo de los conductores. 500 14,6 
230/220 12,8 
115/110 12 
66/57,5 12 
44/34,5/33 12 
13,8/13,2/11,4/7,6 12 
<1 12 
Distancia mínima horizontal en cruce cercano a campos deportivos que 
incluyan infraestructura, tales como graderías, casetas o cualquier tipo 
de edificación asociada al campo deportivo. 500 11,1 
230/220 9.3 
115/110 7,0 
66/57,5 7,0 
44/34,5/33 7,0 
13,8/13,2/11,4/7,6 7,0 
<1 7,0 
 
Artículo 3.10.3. Distancias verticales mínimas en cruces de distintas líneas  
 
Las distancias verticales mínimas en cruces o recorridos paralelos de distintas líneas no 
podrán ser menores a las establecidas en la Tabla 3.10.3. a. 
 
Tabla 3.10.3. a. Distancias verticales mínimas en vanos con líneas de diferentes tensiones  
 DISTANCIAS EN METROS 
Tensión 
nominal 
(kV) 
entre 
fases de 
la línea 
superior 500 4,8 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,6 5,3 7,1 
230/220 3,0 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,9 3,6  
115/110 2,3 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2,2   
66 2,0 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5    
57,5 1,9 1,3 1,3 1,3 1,4     
44/34,5/33 1,8 1,2 1,2 1,3      
13,8/13,2/11,4/7,6 1,8 1,2 0,6       
<1 1,2 0,6        
Comunicaciones 0,6         
 Comunicación <1 13,8/ 
13,2/ 
11,4/ 
7,6 44/ 
34,5/ 
33 57,5 66 115/ 
110 230/ 
220 500 
Tensión nominal (kV) entre fases de la línea inferior 
 
Nota 1:  Las distancias están calculadas teniendo en cuenta la regla 233C2.a del NESC (National Electrical Safety Code) . 
La tabla está basada en la tensión nominal fase-tierra.  
 
Nota 2:  Cuando el circuito inferior tenga cable de guarda, la distancia mínima vertical en el cruce será la que corresponda al 
nivel de tensión del circuito superior con la columna de menos de 1 kV. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 30 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Artículo 3.10.4. Distancias mínimas entre conductores en la misma estructura  
 
Los conductores sobre apoyos fijos deben tener distancias horizontales y verticales entre 
cada uno, no menores que el valor requerido en las Tablas 3.10.4. a. y 3.10.4. b. 
 
Cuando se tienen conductores de diferentes circuitos, la tensión considerada debe ser la de 
fase-tierra del circuito de más alta tensión o la diferencia fasorial entre las tensiones de los 
conductores considerados. 
 
Cuando se utilicen aisladores de suspensión y su movimiento no esté limitado, la distancia 
horizontal de seguridad entre los conductores debe incrementarse de tal forma que la 
cadena de aisladores pueda moverse transversalmente hasta su máximo ángulo de 
balanceo de diseño, sin reducir los valores indicados en la Tabla 3.10.4. a. El 
desplazamiento de los conductores debe incluir la deflexión de estructuras flexibles y 
accesorios, cuando dicha deflexión pueda reducir la distancia horizontal de seguridad entre 
los conductores. 
 
Tabla 3.10.4. a. Distancia horizontal entre conductores soportados en la misma estructura de apoyo 
CLASE DE CIRCUITO Y TENSIÓN ENTRE LOS 
CONDUCTORES CONSIDERADOS DISTANCIAS HORIZONTALES DE 
SEGURIDAD (cm) 
Conductores de comunicación expuestos.  15 (1) 
7,5 (2) 
Alimentadores de vías férreas 
0 a 750 V (4/0 AWG o mayor calibre). 
0 a 750 V (calibre menor de 4/0 AWG). 
Entre 750 V y 8,7 kV.  
15 
30 
30 
Conductores de suministro del mismo circuito. 
0 a 8,7 kV. 
Entre 8,7 y 50 kV. 
Más de 50 kV.  
30 
30 más 1 cm por kV sobre 8,7 kV 
Debe atender normas internacionales 
Conductores de suministro de diferente circuito (3) 
0 a 8,7 kV 
Entre 8,7 y 50 kV 
Entre 50 kV y 814 kV  
30 
30 más 1 cm por kV sobre 8,7 kV 
71,5 más 1 cm por kV sobre 50 kV 
 
Nota 1 : No se aplica en los puntos de transposición de conductores. 
 
Nota 2 : Permitido donde se ha usado regularmente espaciamiento entre pines, menor a 15 cm. No se aplica en los puntos de 
transposición de conductores. 
 
Nota 3 : Para las tensiones que excedan los 57,5 kV, la distancia de seguridad debe ser incrementada en un 3% por cada 300 
m en exceso de 1000 m sobre el nivel del mar. Todas las distancias de seguridad para tensiones mayores de 50 kV se bas arán 
en la máxima tensión de operación. 
 
Tabla 3.10.4. b. Distancia vertical mínima en metros entre conductores sobre la misma estructura 
 
Nota 1 : Estas distancias son para circuitos de una misma empresa operadora. Para circuitos de diferentes empresas la 
distancia se debe aumentar en 0,6 m. 
 
Nota 2 : Para las tensiones que excedan los 66 kV, la distancia de seguridad vertical entre conductores debe ser incrementada 
por el factor de corrección por altura. 
  CONDUCTORES A MAYOR ALTURA 
CONDUCTORES DE SUMINISTRO A LA 
INTEMPERIE (TENSIÓN EN kV) 
HASTA 1 
kV ENTRE 7,6 Y 66 kV 
CONDUCTORES 
A MENOR 
ALTURA Conductores y cables de 
comunicación, localizados en el 
apoyo de empresa de energía, o de 
empresas comunicaciones.  
0,4  
0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6 
kV. 
Conductores 
de suministro 
eléctrico a la 
intemperie Hasta 1 kV 0,4 0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6 
kV 
Entre 1 kV y 7,6 kV No permitido 0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6 
kV 
Entre 11,4 kV y 
34,5 kV No permitido 0,6 más 0,01 m por kV sobre 7,6 
kV 
Entre 44 kV y 66 
kV No permitido 0,6 más 0,01 m por kV sobre 7,6 
kV   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 31 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Parágrafo 1: Se podrá usar tecnología de líneas compactas para una línea o varias líneas 
en la misma estructura, siempre que se cumplan las distancias de seguridad definidas en 
normas internacionales, de reconocimiento internacional como IEEE o recomendaciones del 
CIGRE para este tipo de configuraciones. 
 
Parágrafo 2:  Los conductores del mismo circuito de una red compacta con cables cubiertos 
o semiaislados, no deben tener una separación menor a 18 cm para tensiones menores de 
15 kV, ni menor a 27 cm para tensiones entre 15 kV y 34,5 kV. 
 
Artículo 3.10.5. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes 
energizadas  
 
Cuando se va a trabajar en partes energizadas o cerca de ellas, el trabajador puede estar 
expuesto a contactos directos, inducción o arcos eléctricos. Por tanto, la instalación se debe 
poner en condición eléctricamente segura antes de iniciar la labor. 
 
El trabajo con tensión debe ser permitido cuando se demuestre que al desenergizar se 
generan riesgos adicionales incluyendo los de carácter social y/o ambiental. Se exceptúa 
de este requisito los trabajos en líneas de transmisión y en redes de distribución, siempre y 
cuando se disponga de los equipos y protocolos adecuados, y se cumplan los requisitos 
señalados en el presente Reglamento. 
 
Los accidentes de origen eléctrico en trabajos con partes energizadas comúnmente son el 
resultado de arcos eléctricos originados en cortocircuitos, fallas a tierra, contacto de 
herramientas con partes energizadas, choque térmico, acumulación de polvos, pérdidas de 
aislamiento, depósitos de material conductor o la ionización del medio.  
 
El arco eléctrico produce radiación térmica que genera temperaturas hasta de 20.000 °C las 
cuales hacen que los materiales involucrados presenten desintegración y cambios de 
estado, esto lleva a la formación y desprendimiento de gases de metales y de material no 
metálico, con altos contenidos de sustancias tóxicas. Esta elevada temperatura conlleva a 
un aumento súbito de presión hasta de 30 t/m2 capaz de lanzar partículas sólidas (metralla), 
con velocidades comparables a las de los proyectiles y niveles de ruido por encima de 120 
dB. Igualmente, las altas temperaturas producen radiación de diversas longitudes de onda 
que pueden llegar a valores cercanos a los de rayos X, capaces de producir lesiones al 
cuerpo humano.  
 
Para actividades tales como cambio de interruptores o partes de él, intervenciones sobre 
transformadores de corriente, mantenimiento de barrajes, instalación y retiro de medidores, 
apertura de condensadores, macromediciones, medición de tensión y corriente, entre otras; 
deben cumplirse procedimientos seguros como los establecidos en la NFPA 70 E  o IEC 
60364 .  
 
Para todo tipo de trabajo eléctrico se debe realizar un análisis de riesgos acorde a lo 
establecido en el presente Reglamento, y donde se tenga en cuenta, entre otras cosas, el 
nivel de tensión, la potencia de cortocircuito y el tiempo de despeje de la falla, los cuales 
determinan la categoría del riesgo y el elemento de protección a utilizar.  
 
Excepto en instalaciones domiciliarias o similares, de pequeños comercios y pequeñas 
industrias, en la instalación de los tableros de distribución y de potencia, centros de control 
de motores, celdas, y en general en aquellos tableros de potencia mayor a 100 kVA, se 
debe cumplir lo siguiente: 
 
a. Consultar y acatar la información de la etiqueta del equipo, donde se indique el nivel 
de riesgo y elementos de protección requeridos. 
 
b. Realizar una correcta señalización del área de trabajo y de las zonas aledañas a 
ésta. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 32 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 c. Tener un plano actualizado y aprobado por un a persona competente. 
 
d. En tableros y celdas donde la energía incidente sea igual o superior a 5 J/cm2 (1,2 
cal/cm2), se debe fijar un aviso que indique la frontera de arco eléctrico, los datos 
sobre este riesgo y la leyenda: “riesgo de arco eléctrico”. El estudio o análisis de arco 
debe revisarse en periodos no mayores a cinco años o cuando se realicen 
modificaciones mayores en la instalación en los términos del numeral 4.3.2.2. del 
Libro 4. 
 
e. Las personas no competentes, no deben sobrepasar el límite de aproximación 
restringido. Cuando se requiera intervenir una fachada cercana a redes eléctricas 
desnudas, se debe solicitar al OR el cubrimiento o aislamiento temporal de los 
conductores, y el OR debe atender la solicitud, a costo del usuario. 
 
f. El límite de aproximación restringida debe ser señalizado ya sea con una franja 
visible hecha con pintura reflectiva color amarillo u otra señal que brinde un 
cerramiento temporal y facilite al personal sin autorización identificar el máximo 
acercamiento permitido. 
 
g. Cumplir las distancias mínimas de aproximación a equipos energizados de las 
Tablas 3.10.5. b. o 3.10.5. c. y la Figura 3.10.5. a. según corresponda, las cuales 
son adaptadas de la NFPA 70 e IEEE 1584. Estas distancias son barreras que 
buscan prevenir lesiones al trabajador y son primordiales para la seguridad eléctrica. 
 
Tabla 3.10.5. b. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en corriente alterna 
Tensión nominal del 
sistema  
(fase – fase) 
 Límite de aproximación seguro [m] Límite de aproximación 
restringida (m) 
Incluye movimientos 
involuntarios. Parte móvil 
expuesta Parte fija 
expuesta 
50 V – 300 V 3,0 1,0 Evitar contacto 
301 V – 750 V 3,0 1,0 0,30 
751 V – 15 kV 3,0 1,5 0,7 
15,1 kV – 36 kV 3,0 1,8 0,8 
36,1 kV – 46 kV 3,0 2,5 0,8 
46,1 kV - 72,5 kV 3,0 2,5 1,0  
72,6 kV – 121 kV 3,3 2,5 1,0 
138 kV - 145 kV 3,4 3,0 1,2 
161 kV - 169 kV 3,6 3,6 1,3 
230 kV - 242 kV 4,0 4,0 1,7 
345 kV - 362 kV 4,7 4,7 2,8 
500 kV – 550 kV 5,8 5,8 3,6 
 
Tabla 3.10.5. c. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en corriente continua 
 
 
Tensión nominal  Límite de aproximación seguro [m] Límite de 
aproximación 
restringida (m) 
Incluye movimientos 
involuntarios. Parte móvil 
expuesta Parte fija 
expuesta 
100 V – 300 V 3,0 m  1,0 m Evitar contacto 
301 V – 1 kV 3,0 m  1,0 m  0,3 m  
1,1 kV – 5 kV 3,0 m  1,5 m  0,5 m  
5,1 kV – 15  kV 3,0 m  1,5 m  0,7 m  
15,1 kV – 45 kV 3,0 m  2,5 m  0,8 m  
45,1 kV – 75 kV 3,0 m  2,5 m  1,0 m  
75,1 kV – 150 kV 3,3 m  3,0 m  1,2 m  
150,1 kV – 250 kV 3,6 m  3,6 m  1,6 m  
250,1 kV – 500 kV 6,0 m  6,0 m  3,5 m  
500,1 kV – 800 kV 8,0 m  8,0 m  5,0 m  
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 33 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.10.5 . a. Límites de aproximación 
 
Parágrafo 1: En el caso de instalaciones de equipos paquetizados o subestaciones 
prefabricadas, se considerará la frontera de aproximación restringida a la distancia mínima 
entre equipos y paredes. El acceso a la instalación interior se considerará como la frontera 
restringida, siempre que el equipo sea de frente muerto. 
 
TÍTULO 11 – CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
 
El presente Reglamento establece valores de máxima intensidad de campo eléctrico y 
densidad de flujo magnético en baja frecuencia (0 a 300 Hz), para las zonas donde puedan 
permanecer personas, independientemente del tiempo de permanencia, los cuales están 
basados en estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) (revisión 2010). Dichos estudios 
han demostrado que los campos electromagnéticos de bajas frecuencias no producen 
efectos nocivos en los seres vivos, para los umbrales establecidos en el presente 
Reglamento. Las instalaciones eléctricas que funcionan a 60 Hz producen campos 
electromagnéticos a esta frecuencia, lo que permite calcular o medir el campo eléctrico y el 
campo magnético en forma independiente. 
 
1 𝑡𝑒𝑠𝑙𝑎 =  1 𝑁/(𝐴. 𝑚)  =  1 𝑉. 𝑠/𝑚2 =  1 𝑊𝑏/𝑚2 =  10 000  𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠            Ecuación 1 
 
Artículo 3.11.1. Valores límites de exposición a campos electromagnéticos 
 
Para el caso de las instalaciones objeto de este Reglamento , las personas que por sus 
actividades estén expuestas a campos electromagnéticos o el público en general, no debe  
ser sometido a campos que superen los valores establecidos en la Tabla 3.11.1. a. 
 
Tabla 3.11.1 . a. Valores límites de exposición a campos electromagnéticos 
Tipo  de exposición Intensidad de 
campo eléctrico 
(kV/m) Densidad de 
flujo 
magnético (µT) 
Exposición ocupacional en un día de trabajo de ocho horas 8,3 1000 
Exposición del público en general 4,16 200 
 
Nota 1 : La exposición ocupacional se refiera a personas adultas, competentes, que generalmente están expuestas a campos 
electromagnéticos bajo condiciones conocidas, que son conscientes del riesgo potencial y están entrenados para tomar la s 
precauciones necesarias. En contraste, el público en general comprende individuos de todas  las edades y de estados de salud 
variables, puede incluir individuos particularmente susceptibles que generalmente no están conscientes de su exposición a los 
campos electromagnéticos. 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 34 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Artículo 3.11.2. Medición de campos electromagnéticos 
 
Como mecanismo de comprobación durante el proceso de certificación de la conformidad 
de instalaciones eléctricas, se debe  medir los valores de campo eléctrico y densidad de flujo 
magnético en los lugares donde  se presenta permanencia de personas y por las condiciones 
de tensión y corrientes de la instalación, se presente duda  sobre los valores reales de campo 
que se aproximan o superan los máximos permitidos. Las mediciones deben hacerse a una 
altura de un metro sobre el piso. Para la medición se pueden usar los métodos de la IEEE 
644 o la IEEE 1243,  y se debe  dejar registro escrito. 
 
En el caso de líneas de transmisión, el campo eléctrico y la densidad de flujo magnético se 
deben  medir en la zona de servidumbre, en sentido transversal al eje de la misma. El valor 
de exposición al público en general se tomará como el máximo que se registre en el límite 
exterior de la zona de servidumbre. Si existen edificaciones a menos de 20 m de líneas de 
110 kV o menos de 30 m para tensiones mayores, se debe medir el campo electromagnético 
en los sitios donde pueda haber permanencia de personas (fachadas, balcones, ventanas 
o azoteas), tomando como referencia el conductor más cercano. 
 
En el caso de subestaciones con tensiones superiores a 100 kV, o que tengan corrientes 
mayores a 1000 A, el campo eléctrico y la densidad de flujo magnético se deben medir de 
tal manera que cubra todas las zonas internas, el umbral aceptado será el de exposición 
ocupacional ; en el borde externo del encerramiento el valor medido no debe superar el de 
exposición al público. Si existen edificaciones contiguas, se debe medir el campo eléctrico 
y la densidad de flujo magnético en el punto más cercano donde pueda haber permanencia 
de personas (fachadas, balcones, azoteas, ventanas) 
En edificaciones destinadas a: industria, comercio, vivienda, oficinas y demás lugares que 
incluyan puestos de trabajo o se tenga permanencia de personas y las personas estén a 
menos de un metro de conductores con capacidad nominal mayor o igual a 1000 A, en el 
proceso de inspección se debe comprobar el valor de la densidad de flujo magnético, así 
los lugares de trabajo estén separados de los circuitos por medio de muros o placas de piso. 
 
Si el valor medido supera el umbral de exposición al público, se debe demarcar y restringir 
la presencia de personas en dicho lugar. 
 
TÍTULO 12 – SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
Toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE , excepto donde se indique expresamente 
lo contrario, tiene que disponer de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT), para evitar que 
personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden 
sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de 
soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. 
 
El requisito de puesta a tierra para instalaciones eléctricas cubre, el sistema eléctrico y los 
apoyos o estructuras metálicas que, ante una sobretensión temporal, puedan desencadenar 
una falla permanente a frecuencia industrial, entre la estructura puesta  a tierra y la red. 
 
Los objetivos de un sistema de puesta a tierra (SPT) son: La seguridad de las personas, la 
protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética. 
 
Las funciones de un sistema de puesta a tierra son: 
 
a. Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. 
 
b. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. 
 
c. Servir de referencia común al sistema eléctrico. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 35 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 d. Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, electrostática y de 
rayo.   
 
e. Transmitir señales de RF en onda media y larga. 
 
f. Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de referencia de 
los equipos. 
 
Se debe tener presente que el criterio fundamental para garantizar la seguridad de los seres 
humanos es la máxima energía eléctrica que pueden soportar, debida a las tensiones de 
paso, de contacto o transferidas y no el valor de resistencia de puesta a tierra tomado 
aisladamente. Sin embargo, un bajo valor de la resistencia de puesta a tierra es siempre 
deseable para disminuir la máxima elevación de potencial  o GPR (Ground Potential Rise). 
 
Artículo 3.12.1. Requisitos generales del sistema de puesta a tierra 
 
El sistema de puesta a tierra debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas no 
podrán ser incluidos como parte de los conductores del sistema de puesta a tierra.  
 
Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en muchos 
casos. 
 
b. Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una 
edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta 
a tierra general. este requisito es fundamental en los refuerzos estructurales de pisos 
que s oporte transformadores o celdas. 
 
c. Las conexiones que van bajo el nivel del suelo (puesta a tierra), deben ser realizadas 
con soldadura exotérmica o conector certificado para enterramiento directo conforme 
a normas tales como IEEE 837, UL 467, UL 486A o la norma NTC 2206. 
 
d. Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con 
la red equipotencial cumplan con el presente Reglamento, se deben dejar puntos de 
conexión accesibles e inspeccionables al momento de la medición. Cuando para 
este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones internas deben ser 
mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de diámetro si es circular y su tapa debe ser 
removible, no aplica a los electrodos de líneas de transmisión y redes de distribución. 
 
e. Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas 
deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC- 61000 -
5-2, tal como aparece en la Figura 3.12.1. a. 
 
CEM: Compatibilidad Electromagnetica 
 
Figura 3.12.1. a.  Sistemas con puestas a tierra dedicadas e interconectadas 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 36 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
La anterior figura deja claro que se deben interconectar todas las puestas a tierra de 
un edificio, es decir, aquellas partes del sistema de puesta a tierra que están bajo el 
nivel del terreno y diseñadas para cada aplicación particular, tales como: Fallas a 
tierra de baja frecuencia, evacuación de electrostática, protección contra rayos o 
protección catódica. Esta interconexión puede hacerse por encima o por debajo del 
nivel del terreno. 
 
f. Para un mismo edificio, quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a 
tierra que aparecen en las Figuras 3.12.1. b. y 3.12.1. c., según criterio adoptado de 
la IEC 61000-5-2, el cual está establecido igualmente en la NTC 2050 segunda 
actualización y en la IEC 60364. 
 
 
Figura 3.12.1. b.  Una sola puesta a tierra para 
todas las necesidades   
Figura 3.12.1. c.  Puestas a tierra separadas o 
independientes  
 
 
g. Los valores de máximos permisibles de tensión de contacto y de paso deben ser 
calculados siguiendo la metodología de la norma IEEE 80. En caso de que no tener 
una capa superficial, no se deben superar los valores dados en la Tabla 3.12.1. a., 
que corresponden a la máxima tensión de contacto aplicada al ser humano (con una 
resistencia equivalente de 1000 Ω.), la cual está dada en función del tiempo de 
despeje de la falla a tierra, de la resistividad del suelo y de la corriente de falla . Estos 
son los valores máximos de soportabilidad del ser humano a la circulación de 
corriente y consideran la resistencia o impedancia promedio netas del cuerpo 
humano entre mano y pie, sin que se presenten perforaciones en la piel y sin el 
efecto de las resistencias externas adicionalmente involucradas entre la persona y 
la estructura puesta a tierra o entre la persona y la superficie del terreno natural. 
 
Para el cálculo se tuvieron en cuenta los criterios establecidos en la IEEE 80, 
tomando como base la siguiente ecuación, para un ser humano de 50 kilos cuando 
no se tiene capas superficiales. 
 
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜         =  116
√𝑡[𝑉, 𝑐. 𝑎. ]    Ecuación 2 
 
La columna dos aplica a sitios con acceso al público en general y fue obtenida a 
partir de la norma IEC 60479-1 y tomando la curva C1 de la Figura 1.5.1.2. a. del 
Libro 1 de Disposiciones Generales (probabilidad de fibrilación del 5%). La columna 
tres aplica para instalaciones de media, alta y extra alta tensión, donde se tenga la 
presencia de personal que conoce el riesgo y está dotado de elementos de 
protección persona l. 
 
Tabla 3.12.1. a. Máxima tensión de contacto admisible para un ser humano 
Tiempo de despeje de 
la falla Máxima tensión de contacto 
admisible (rms c.a.) según 
IEC para 95% de la población. 
(Público en general) Máxima tensión de contacto 
admisible (rms c.a.) según IEEE 
para personas de 50 kg 
(Ocupacional) 
Mayor a dos segundos 50 voltios 82 voltios 
Un segundo 55 voltios 116 voltios 
700 milisegundos 70 voltios 138 voltios 
500 milisegundos 80 voltios 164 voltios 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 37 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Tiempo de despeje de 
la falla Máxima tensión de contacto 
admisible (rms c.a.) según 
IEC para 95% de la población. 
(Público en general) Máxima tensión de contacto 
admisible (rms c.a.) según IEEE 
para personas de 50 kg 
(Ocupacional) 
400 milisegundos 130 voltios 183 voltios 
300 milisegundos 200 voltios 211 voltios 
200 milisegundos 270 voltios 259 voltios 
150 milisegundos 300 voltios 299 voltios 
100 milisegundos 320 voltios 366 voltios 
50 milisegundos 345 voltios 518 voltios 
 
Artículo 3.12.2. Componentes de los sistemas de puesta a tierra 
 
Por su gran incidencia en la seguridad, los productos utilizados en los sistemas de puesta a 
tierra deben estar diseñados y construidos con los materiales apropiados para soportar las 
condiciones del terreno, deben cumplir los requisitos establecidos en el Libro 2 y demostrarlo 
mediante un certificado de producto en los términos que establece el Libro 4. 
 
3.12.2.1. Electrodos de Puesta a Tierra  
 
Para efectos del presente Reglamento, los electrodos de puesta a tierra, deben cumplir los 
requisitos: 
 
a. La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de 
electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes, alambres o cables desnudos. 
 
b. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. 
 
c. Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos: 
 
1. El instalador debe atender el procedimiento específico para su instalación y 
adecuada conservación recomendado por el fabricante. 
2. La unión entre el electrodo y el conductor a tierra debe hacerse con soldadura 
exotérmica o con un conector certificado para enterramiento directo. Cada 
electrodo que no sea punto de unión entre el conductor del electrodo de 
puesta a tierra y la puesta a tierra debe quedar enterrado en su totalidad, sin 
embargo, el punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra 
y la puesta a tierra debe ser accesible, en ese punto se permite que la parte 
superior del electrodo enterrado quede visible máximo 15 cm medidos desde 
el fondo de la caja de registro, la cual deberá tener una profundidad suficiente 
para que no sobresalga el electrodo por encima del terreno o piso terminado. 
Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de 
líneas de transmisión ni a los instalados horizontalmente. 
3. El electrodo puede ser instalado en forma vertical, con una inclinación de 45° 
o de forma horizontal (a 75 cm de profundidad), siempre que garantice el 
cumplimiento de su objetivo, conforme al literal (G) de la sección 250-53 de 
la NTC 2050 segunda actualización. 
 
3.12.2.2. Conductor del Electrodo de Puesta a Tierra o Conductor a Tierra 
  
El conductor que une el electrodo o malla de la puesta 
a tierra con el barraje principal de puesta a tierra para 
baja tensión, se debe seleccionar con la Tabla 250- 66 
de la NTC 2050  segunda actualización o con la 
siguiente ecuación de la IEC 60364-5- 54.   
𝐴 =  𝐼√𝑡
𝐾[𝑚𝑚2]           
 
 
Ecuación 3 
 
En donde: 
 
A mm2  es la sección del conductor en mm2. 
I  es la corriente de falla a tierra, suministrada por el OR (rms en kA).   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 38 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 K  es la constante que se obtiene de aplicar los cálculos descritos en el anexo A de 
la norma IEC 60364-5- 54. 
t                  es el tiempo de despeje de la falla a tierra.  
 
Para el conductor del electrodo de puesta a tierra o conductor a tierra, además del cobre, 
se pueden utilizar otros materiales conductores o aleación de ellos, siempre que se 
garantice su protección contra la corrosión durante la vida útil de la puesta a tierra y la 
resistencia del conductor no comprometa la efectividad de la puesta a tierra. 
 
El conductor a tierra para media tensión, alta tensión y 
extra alta tensión, debe ser seleccionado con la 
siguiente ecuación, la cual fue adoptada de la norma 
ANSI/IEEE 80 .  
 
  
𝐴𝑚𝑚2=  𝐼𝐾𝑓√𝑡𝑐
1,9737   
          
Ecuación 4 
En donde: 
 
A mm2  es la sección del conductor en mm2. 
I  es la corriente de falla a tierra, suministrada por el OR (rms en kA). 
Kf  es la constante de la Tabla 3.12.2.2. a., para diferentes materiales y valores de 
Tm. (Tm es la   temperatura de fusión o el límite de temperatura del conductor a 
una temperatura ambiente de 40 °C). 
tc          es el tiempo de despeje de la falla a tierra. 
 
Tabla 3.12.2.2. a. Constantes de materiales de la norma IEEE 80 
MATERIAL CONDUCTIVIDAD (%) Tm  (°C) KF 
Cobre blando  100 1083 7 
Cobre duro cuando se utiliza soldadura exotérmica.  97 1084 7,06 
Cobre duro cuando se utiliza conector mecánico. 97 250 11,78 
Alambre de acero recubierto de cobre  40 1084 10,45 
Alambre de acero recubierto de cobre  30 1084 14,64 
Varilla de acero recubierta de cobre  20 1084 14,64 
Aluminio grado EC 61 657 12,12 
Aleación de aluminio 5005 53,5 652 12,41 
Aleación de aluminio 6201  52,5 654 12,47 
Alambre de acero recubierto de aluminio  20,3 657 17,2 
Acero 1020  10,8 1510 15,95 
Varilla de acero recubierta en acero inoxidable  9,8 1400 14,72 
Varilla de acero con baño de cinc (galvanizado)  8,5 419 28,96 
Acero inoxidable 304  2,4 1400 30,05 
 
Nota 1:  El recubrimiento en cobre de la varilla de acero, no debe ser menor a 0,25 mm  
 
a. La temperatura no debe superar la del aislamiento de los conductores activos 
alojados en la misma canalización, como se establece en el Capítulo 9 de la IEEE 
242. 
 
b. De acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento no se debe utilizar 
aluminio enterrado.   
 
c. Se permite el uso de cables de acero galvanizado en sistemas de puestas a tierra 
en líneas de transmisión, redes de distribución e instalaciones de uso final, para lo 
cual se podrán utilizar los parámetros de la varilla de acero recubierta en cinc. 
 
d. Se permite el uso de conductores con distinta geometría (platinas en L o en T) y de 
otros materiales que demuestren su resistencia mecánica y a la corrosión, probados 
a 1000 horas de cámara salina.  
 
3.12.2.3. Conductor de Protección o de Puesta a Tierra de Equipos 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 39 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 El conductor de protección, también llamado conductor de puesta a tierra de equipos  debe 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. El conductor para baja tensión debe seleccionarse con la Tabla 250-122 de la NTC 
2050 segunda actualización. 
 
b. El conductor para media tensión, alta tensión y extra alta tensión, debe seleccionarse 
de forma tal que su temperatura no supere la del aislamiento de los conductores 
activos alojados en la misma canalización, como se establece en el capítulo 9 de la 
IEEE 242. 
 
c. Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores 
o medios de desconexión y cuando se unan deben hacerlo en las cajas, mediante 
empalmes o uniones con soldadura o con conectores certificados para tal uso, 
garantizando que queden mecánica y eléctricamente seguros. 
 
d. El conductor de puesta a tierra de equipos debe acompañar los conductores activos 
durante todo su recorrido y por la misma canalización. En las cajas, incluso las no 
metálicas, donde se instalen aparatos como tomacorrientes o interruptores. debe 
colocarse un elemento de sujeción o conexión del conductor de protección. 
 
e. Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la 
instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verde con rayas 
amarillas o en su defecto identificarlos con marcas verdes en los puntos extremos y 
puntos visibles o de inspección. 
 
f. El aislamiento de aquellos conductores de puesta a tierra de equipos que puedan 
instalarse a la intemperie debe ser seleccionado para este uso.   
 
Artículo 3.12.3. Valores de referencia de resistencia de puesta a tierra 
 
Un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso, de 
contacto y transferidas. En razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que 
limita directamente la máxima elevación de potencial, pueden tomarse como referencia los 
valores máximos de la Tabla 13.3.1., adoptados de las normas técnicas ANSI/IEEE 80 , NTC 
2050  Segunda Actualización y NTC 4552-1 . El cumplimiento de estos valores no exonera al 
diseñador y constructor de garantizar que las tensiones de paso, contacto y transferidas 
aplicadas al ser humano en caso de una falla a tierra, no superen las máximas permitidas.  
 
Tabla 3.12.3. a. Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra 
APLICACIÓN VALORES MÁXIMOS DE 
RESISTENCIA DE PUESTA A 
TIERRA  
Estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cable de guarda 20 Ω 
Subestaciones de alta y extra alta tensión. 1 Ω  
Subestaciones de media tensión. 10 Ω  
Protección contra rayos. 10 Ω  
Punto neutro de acometida en baja tensión. 25 Ω  
Redes para equipos electrónicos o sensibles 10 Ω 
 
Cuando existan altos valores de resistividad del terreno, elevadas corrientes de falla a tierra 
o prolongados tiempos de despeje de las mismas, se deben tomar alguna o varias de las 
siguientes medidas para no exponer a las personas a tensiones por encima de los umbrales 
de soportabilidad del ser humano:  
 
a. Hacer inaccesibles zonas donde se prevea la superación de los umbrales de 
soportabilidad para seres humanos. 
 
b. Instalar pisos o pavimentos de gran aislamiento. 
 
c. Aislar todos los dispositivos que puedan ser sujetados por una persona.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 40 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
d. Establecer conexiones equipotenciales en las zonas críticas. 
 
e. Aislar el conductor del electrodo de puesta a tierra a su entrada en el terreno. 
 
f. Disponer de señalización en las zonas críticas donde puedan trabajar personas 
competentes, siempre que cuenten con las instrucciones sobre el tipo de riesgo y 
estén dotados de los elementos de protección personal con aislamiento adecuado. 
 
Artículo 3.12.4. Mediciones para sistemas de puesta a tierra 
 
3.12.4.1. Medición de Resistividad Aparente 
 
Existen diversas técnicas para medir la resistividad aparente del terreno. Para efectos del 
presente Reglamento, se puede aplicar el método tetraelectródico de Wenner, que es el 
más utilizado para aplicaciones eléctricas y que se muestra en la Figura 3.12.4.1. a. Se 
pueden usar otros métodos debidamente reconocidos y documentados en las normas y 
prácticas de la ingeniería. 
 
 
Figura 3.12.4.1. a.  Esquema de medición de resistividad aparente 
 
La ecuación exacta para el cálculo es: 
 
  
 
 
𝜌 =  4𝜋𝑎𝑅
(1 +2𝑎
√𝑎2+ 4𝑏2−𝑎
𝑎2+ 𝑏2) 
 
 
Ecuación 5   Donde:  
ρ  es la resistividad aparente del suelo en ohmios 
metro 
a  es la distancia entre electrodos adyacentes en 
metros. 
b  es la profundidad de enterramiento de los 
electrodos en metros. 
R  es la resistencia eléctrica medida en ohmios, 
dada por V/I 
Cuando b menor o igual a una décima parte de a, se tiene la siguiente expresión :  
  
𝜌 = 2𝜋𝑎𝑅            Ecuación 6 
 
3.12.4.2. Medición de Resistencia de Puesta a Tierra 
 
La resistencia de puesta a tierra debe ser medida antes de la puesta en funcionamiento de 
un sistema eléctrico, como parte de la rutina de mantenimiento o excepcionalmente como 
parte de la verificación de un sistema de puesta a tierra. Para su medición se pueden utilizar 
los métodos especificados en la norma IEEE 81, entre los cuales se encuentra el método 
de Caída de Potencial, cuya disposición de montaje se muestra en la Figura 3.12.4.2. a. 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 41 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 3.12.4.2. a. Esquema de medición de 
resistencia de puesta a tierra En donde: 
d es la  distancia  de ubicación del 
electrodo auxiliar de corriente, debe ser 
mínimo 5 veces la mayor dimensión de la 
puesta a tierra a medir, (según IEEE 81 ). 
x es la distancia del electrodo auxiliar de 
tensión. 
La resistencia de puesta a tierra en 
ohmios, se calcula con V/I. 
 
 
El valor de resistencia de puesta a tierra que se debe tomar al aplicar este método es cuando 
la disposición del electrodo auxiliar de tensión se encuentra al 61,8 % de la distancia del 
electrodo auxiliar de corriente, siempre que el terreno sea uniforme. Igualmente, se podrán 
utilizar otros métodos debidamente reconocidos y documentados en las normas y prácticas 
de la ingeniería.  
 
En líneas de transmisión con cable de guarda, la medición debe hacerse usando un 
telurómetro de alta frecuencia (mayor o igual a 10 kHz) o con un generador de impulsos 
normalizados. Si se usa equipo de baja frecuencia se deben desacoplar los cables de 
guarda.  
 
Para los casos en subestaciones de alta o extra alta tensión, en donde la implementación 
del método de caída de potencial no resulte practico debido a las grandes distancias en las 
que se debe ubicar los electrodos auxiliares, se permite el uso de métodos alternativos de 
medición, siempre y cuando los procedimientos estén basados en normas técnicas de 
reconocimiento internacional.  
 
3.12.4.3. Medición de tensiones de paso y contacto 
 
Las tensiones de paso y contacto que se calculen en la fase de diseño, deben medirse antes 
de la puesta en servicio de subestaciones de alta y extra alta tensión nuevas, y en los casos 
de remodelaciones o ampliaciones que involucren ampliación de la malla de puesta a tierra, 
del cerramiento o aumento de la corriente de cortocircuito, así como en las estructuras de 
las líneas de transmisión de tensiones mayores o iguales a 110 kV, localizadas en zonas 
urbanas o que estén localizadas a menos de 50 m medidos desde el borde más próximo de 
la estructura hasta escuelas, industrias, comercios, lugares con alta concentración de 
personas o viviendas de zonas rurales , para verificar que se encuentren dentro de los límites 
admitidos. En la medición deben seguirse los siguientes criterios adoptados de la IEEE-81 
o los de una norma técnica que le aplique, tal como la IEC 61936- 1: 
 
a. Aplicar el método de simulación de personas, con resistencia de 1000 ohmios, placa 
de simulación del pie de 16 cm de diámetro, 20 kg por cada placa y separación de 
un metro. 
 
b. Emplear una fuente de alimentación de potencia o un generador de impulsos. Las 
mediciones se deben hacer preferiblemente en la periferia de la instalación de la 
puesta a tierra, de tal forma que la corriente inyectada sea suficientemente alta, a fin 
de evitar que las medidas queden falseadas como consecuencia de corrientes 
espurias o parásitas circulantes por el terreno. 
 
c. Para subestaciones, deben medirse hasta un metro por fuera del encerramiento y 
en el caso de torres o postes a un metro de la estructura. 
 
d. Se debe procurar que la corriente inyectada sea del 1% de la corriente para la cual 
ha sido dimensionada la instalación y no inferior a 50 A. 
 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 42 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 e. Los cálculos para determinar las tensiones máximas posibles, se harán asumiendo 
que existe proporcionalidad. 
 
f. Se aceptan otros métodos de medición siempre y cuando estén avalados por normas 
técnicas internacionales, regionales, de reconocimiento internacional o NTC; en 
tales casos, quien utilice dicho método dejará constancia escrita del método utilizado 
y la norma aplicada. 
 
Parágrafo 1: En subestaciones de media tensión se deben medir las tensiones de paso y 
contacto al borde de la malla de cerramiento, si las corrientes de falla son superiores a 10 
kA o si la medida de resistencia de puesta a tierra resulta dos o más veces el valor 
considerado en el diseño. En caso de que se superen los valores establecidos en la Tabla 
3.12.1. a.  del presente Libro se deberán tomar las medidas pertinentes de conformidad con 
este Reglamento. Las subestaciones tipo poste no requieren esta medic ión. 
 
Artículo 3.12.5 . Puesta a tierra en sistemas con corriente continúa  
 
Los siguientes requisitos aplican para sistemas bifilares de corriente continua con tensión 
nominal superior a 60 V e inferior a 300 V; de igual forma aplica a todos los sistemas trifilares 
de corriente continua: 
 
a. Los sistemas con fuente de alimentación fuera de un inmueble deben tener la 
conexión de puesta a tierra en una o más estaciones de alimentación. No se debe 
hacer una conexión de puesta a tierra en acometidas individuales ni en ningún punto 
del alambrado dentro del inmueble.  
 
b. Si la fuente de alimentación del sistema de C.C. está localizada en el predio, se debe 
hacer una conexión de puesta a tierra en uno de los siguientes: 
 
1. La fuente de alimentación  
2. El primer medio de desconexión o dispositivo de sobrecorriente del sistema. 
3. Por otro medio que brinde una protección del sistema equivalente y utilice 
equipo apto para ese uso.  
 
c. La sección transversal del conductor del electrodo de puesta a tierra de sistemas de 
corriente continua, debe seleccionarse según los criterios establecidos en la sección 
250.166 de la norma NTC 2050 segunda actualización.  
 
d. Se debe usar un puente de conexión equipotencial sin empalmes para conectar los 
conductores de puesta a tierra de los equipos, al conductor puesto a tierra en la 
fuente o en el primer medio de desconexión del sistema donde el sistema está 
puesto a tierra. 
 
e. En sistemas fotovoltaicos, cuando se requiera un sistema de electrodo de puesta a 
tierra en corriente continua, se deben cumplir los requisitos establecidos en la 
sección 690.47 de la NTC 2050 Segunda Actualización.  
 
Artículo 3.12.6. Mantenimiento de sistemas de puesta a tierra   
 
Los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad después de 
unos años, debido a corrosión, fallas eléctricas, daños mecánicos e impactos de rayos. Los 
trabajos de inspección y mantenimiento deben garantizar una continua actualización del 
SPT para el cumplimiento del presente Reglamento. Si una inspección muestra que se 
requieren reparaciones, estas deben ser realizadas sin retraso y no ser pospuestas hasta 
el próximo ciclo de mantenimiento. 
 
Las recomendaciones y criterios para ejecutar las actividades de mantenimiento de los 
sistemas de puesta a tierra, deben establecerse por parte del responsable de la construcción   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 43 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 de la instalación eléctrica, y deben ser informados a través del manual de operación y 
mantenimiento referenciado en el Título 6 del presente Libro.   
 
La inspección debe hacerse por una persona competente, el cual debe entregar registros 
de lo observado, dicha inspección incluye la verificación de la documentación técnica, 
reportes visuales, pruebas y registros. Todo SPT debe ser inspeccionado de acuerdo con 
la Tabla 3.12.6. a. 
 
Tabla 3.12.6. a. Máximo período entre mantenimientos de un SPT 
Nivel de tensión de la 
instalación Inspección visual 
(años) Inspección visual y 
mediciones 
(años) Sistemas críticos (1) 
Inspección visual y 
mediciones 
(años)  
Baja 1 5 1 
Media 3 6 1 
Alta y Extra Alta 2 4 1 
(1) Los sistemas críticos deben ser definidos por cada empresa o usuario. 
 
Los intervalos de la anterior tabla pueden variar, según condiciones climáticas locales, fallas 
que comprometan la integridad del SPT, normas de seguridad industrial, exigencias de 
compañías de seguros, procedimientos o regulaciones técnicas de empresa. 
 
En líneas de transmisión o en mallas perimetrales de edificaciones donde los electrodos 
están en las fundaciones de las estructuras, no es obligatoria la revisión visual.  
 
3.12.6.1. Pruebas 
 
Las pruebas que deben realizarse como parte de inspección son: 
 
a. Realizar ensayos de equipotencialidad. 
 
b. Medir resistencia de puesta a tierra. Los resultados deben quedar consignados en 
los reportes de inspección. 
 
c. Medir corrientes espurias o de modo común. 
 
3.12.6.2. Registros 
 
La inspección del SPT debe documentar y evidenciar mediante registros, como mínimo la 
siguiente información: 
 
a. Condiciones generales de los conductores del sistema. 
 
b. Nivel de corrosión.  
 
c. Estado de las uniones de los conductores y componentes.  
 
d. Valores de resistencia.  
 
e. Desviaciones de los requisitos respecto del RETIE. 
 
f. Documentar todos los cambios frente a la última inspección. 
 
g. Resultados de las pruebas realizadas. 
 
h. Registro fotográfico. 
 
i. Rediseño o propuesta de mejoras del SPT si se requieren. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 44 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 TÍTULO 13 – PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y SOBRETENSIONES 
TRANSITORIAS 
 
Artículo 3.13.1. Protección contra rayos  
 
El rayo es un fenómeno meteorológico de origen natural, y Colombia al estar situada en la 
zona de confluencia intertropical, presenta una de las mayores actividades de rayos del 
planeta; de allí la importancia de la protección contra dicho fenómeno, pues si bien los 
métodos desarrollados a nivel mundial se pueden aplicar, algunos parámetros del rayo son 
particulares para esta zona. Tales condiciones obligan a que se tomen las medidas para 
minimizar los riesgos por los efectos del rayo, tanto en las edificaciones como en las 
instalaciones eléctricas. 
 
3.13.1.1. Evaluación del nivel de riesgo frente a rayos 
 
Las instalaciones objeto del RETIE , deben contar con una evaluación del nivel de riesgo 
frente a rayos, basada en procedimientos establecidos en la norma técnica NTC 4552-2 o 
normas técnicas internacionales como la IEC 62305-2 o de reconocimiento internacional 
(siempre y cuando sean aplicables a las condiciones para descargas atmosféricas de 
Colombia). Esta evaluación, debe considerar la posibilidad de pérdidas de vidas humanas, 
pérdida del suministro de energía y otros servicios esenciales, pérdida o graves daños de 
bienes, pérdida cultural, así como los parámetros del rayo para la zona tropical, donde  está 
ubicada Colombia y las medidas de protección que mitiguen el riesgo. 
 
Las centrales de generación, líneas de transmisión, redes de distribución en media tensión 
y las subestaciones construidas con posterioridad al 1º de mayo de 2005  deben  tener una 
evaluación del nivel de riesgo frente a rayos. 
 
También deben contar con una evaluación del nivel de riesgo por rayo, las siguientes 
instalaciones de uso final construidas con anterioridad a la vigencia del RETIE: Edificaciones 
de viviendas multifamiliares, edificios de oficinas, hoteles, centros de atención médica, 
lugares de culto, centros educativos, centros comerciales, industrias, supermercados, 
parques de diversión, prisiones, aeropuertos, cuarteles, salas de juzgados, salas de baile o 
diversión, gimnasios, restaurantes, museos, auditorios, boleras, salas de clubes, salas de 
conferencias, salas de exhibición, salas de velación, lugares de espera de medios de 
transporte masivo y en general aquellos lugares que en cualquier momento presenten alta 
concentración de personas, o en edificaciones con alturas que sobresalgan sobre las de su 
entorno y donde se tenga conocimiento de alta densidad de rayos. La evaluación del nivel 
de riesgo por rayo debe estar disponible para revisión de las autoridades de vigilancia y 
control. 
 
3.13.1.2. Diseño e implementación de un sistema de protección contra rayos 
 
La protección se debe basar en la aplicación de un sistema integral, conducente a mitigar 
los riesgos asociados con la exposición directa e indirecta a los rayos. 
 
El diseño e implementación , debe  realizarse empleando metodologías reconocidas como la 
de la NTC 4552 -3, normas técnicas internacionales como la IEC 62305- 3 o de 
reconocimiento internacional siempre y cuando sean aplicables a las condiciones de 
descargas atmosféricas de Colombia, el diseño se debe  basar en el método 
electrogeométrico. La persona competente encargada de un proyecto debe hacer uso de 
buenas prácticas de ingeniería en la protección contra rayos, con el fin minimizar los efectos 
electromagnéticos, mecánicos o térmicos. 
 
3.13.1.3. Componentes del sistema de protección contra rayos 
 
El sistema de protección contra rayos debe tener los componentes descritos en el presente 
numeral,  y debe garantizarse una conexión eléctrica permanente, mediante verificaciones   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 45 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 periódicas y rutinas adecuadas de mantenimiento, que deben estar relacionadas en el 
manual de operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 
 
3.13.1.3.1. Terminales de captación o pararrayos 
 
Cualquier elemento metálico de la estructura que se encuentre expuesto al impacto directo 
del del rayo, como antenas de televisión, chimeneas, techos, torres de comunicación y 
cualquier tubería que sobresalga, debe ser tratado como un terminal de captación siempre 
y cuando se garantice su capacidad de conducción y continuidad eléctrica. En la Tabla 
3.13.1.3.2. a.  adaptada  de la norma IEC 62305 -3, se presentan las características que deben 
cumplir los pararrayos o terminales de captación construidos para este fin. 
 
3.13.1.3.2. Conductores bajantes 
 
a. Con el fin de conducir a tierra, en forma segura, la corriente del rayo que incide sobre 
la estructura e impacta en los pararrayos, y reducir la probabilidad de daños debido 
a las corrientes del rayo que circulan por el Sistema de Protección contra Rayos, 
deben instalarse conductores bajantes, ubicados de tal manera que desde el punto 
de impacto hasta tierra existan varios caminos en paralelo para la corriente, los 
materiales deben cumplir las especificaciones dadas en la Tabla 3.13.1.3.2. a. 
 
b. En los diseños se deben considerar dos tipos de bajantes, unas conectadas 
directamente a la estructura a proteger y otras aisladas eléctricamente de la misma. 
 
 La decisión de cual tipo de bajante a utilizar depende del riesgo de efectos térmicos 
o explosivos en el punto de impacto de rayo y de los elementos almacenados en la 
estructura. En estructuras con paredes combustibles y en áreas con peligro de 
explosión se debe aplicar el tipo aislado. 
 
c. La longitud de las bajantes se debe reducir al mínimo posible. Los conductores 
bajantes deben instalarse en lo posible de manera rectilínea y vertical, siguiendo el 
camino más corto y directo a tierra. Debe evitarse la formación de bucles en el 
conductor bajante y de curvas de menos de 20 cm de radio. 
 
Tabla 3.13.1.3. 2. a. Características de los terminales de captación y bajantes 
Material Configuración Área mínima (mm2)1)  Diámetros y espesores mínimos 2) 
 
Cobre Cinta sólida 
Alambre Cable 
Varilla 50 
50 
50 
200 2 mm de espesor   
8 mm de diámetro 
1,7 mm de diámetro por hilo  
16 mm de diámetro 
Aluminio o aluminio 
recubierto de cobre Cinta sólida 
Alambre 
Cable 70 
50 
50 3 mm de espesor   
8 mm de diámetro 
1,7 mm de diámetro por hilo 
 
Aleación de aluminio  6201  Cinta sólida 
Alambre Cable 
Varilla 50 
50 
50 
200 2,5 mm de espesor  
8 mm de diámetro 
1,7 mm de diámetro por hilo   
16 mm de diámetro 
 
Acero galvanizado en 
caliente o acero recubierto 
de cobre  
Cinta sólida 
Alambre Cable 
Varilla 50 
50 
50 
200 2,5 mm de espesor   
8 mm de diámetro 
1,7 mm de diámetro por hilo   
16 mm de diámetro Espesor de la 
capa: 50 µm. 
 
Acero inoxidable Cinta sólida 
Alambre Cable 
Varilla 50 
50 
70 
200 2,5 mm de espesor  
 8 mm de diámetro 
1,7 mm de diámetro por hilo   
16 mm de diámetro 
 
Bronce Alambre Tubo 
Varilla 50 
50 
200 8 mm de diámetro  
4 mm de espesor  
16 mm de diámetro 
1) Estas dimensiones se deben aumentar a 60 mm2 para cinta sólida y a 78 mm2 para alambre, si los requerimientos técnicos o 
mecánicos así lo exigen. 
2) En las dimensiones de espesor, ancho y diámetro se admite una tolerancia de ±10 %. No se deben  utilizar terminales de 
captación o pararrayos con elementos radiactivos. 
3) Los sistemas de captación no convencionales tales como Early Streamer Emission o Cebado, Charge Transfer System, 
Dissipation Array System deben ser considerados como bayonetas en el diseño del siste ma de protección externo según lo 
establecido en el capítulo 5.2 de la NTC 4552-3    
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 46 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
d. Cada bajante debe terminar en un sistema de puesta tierra que tenga un camino 
vertical u horizontal para la corriente o una combinación de ambos. Para tal efecto 
cada bajante se debe conectar con un electrodo de puesta a tierra, dicha conexión 
debe ser de fácil acceso e inspeccionable mediante cajas de inspección de 30 cm 
de lado si es del tipo cuadrado, o 30 cm de diámetro si es circular. También se 
permite los arreglos en configuración tipo B, según lo establecido en la norma NTC 
4552 -3. 
 
e. Las bajantes deben instalarse, de manera que sean una continuación directa de los 
conductores del sistema de captación, siguiendo el camino más corto y recto posible 
entre el anillo equipotencial, que une las terminales de captación, y el sistema de 
puesta a tierra de protección contra rayos, 
 
f. Las bajantes deben cumplir con lo establecido en la Tabla 3.13 .1.3.2. a. y no deben 
instalarse en canales de drenaje de aguas, incluso si tienen un aislamiento eléctrico. 
 
g. El número de bajantes no debe ser inferior a dos y deben ubicarse en el perímetro 
de la estructura a proteger, en función de las restricciones arquitectónicas y 
prácticas. Deben instalarse, en la medida de lo posible, en las esquinas opuestas de 
la estructura. 
 
h. La instalación de más bajantes, espaciadas de manera equidistante y simétrica 
alrededor del perímetro y conectadas mediante anillos equipotenciales, reduce la 
probabilidad de que se produzcan chispas peligrosas y facilita la protección interna. 
 
 Esta condición se cumple en estructuras totalmente metálicas y en estructuras de 
concreto en las que el acero de refuerzo es eléctricamente continuo; en caso de 
instalar equipos altamente sensibles deben considerarse los efectos de las tensiones 
inducidas y los campos electromagnéticos producidos por las corrientes de rayos en 
el sistema de protección. 
 
i. En la Tabla 3.13 .1.3.2. b. se dan las distancias típicas recomendadas entre los 
conductores bajantes y entre anillos equipotenciales, en función del Nivel de 
Protección contra Rayos (NPR). 
 
Tabla 3.13.1.3. 2. b. Distancias sugeridas para separación de bajantes y anillos 
NPR Distancia típica 
promedio [m] 
I 10 
II 10 
III 15 
IV 20 
 
j. Los marcos o elementos de la fachada pueden ser utilizados como bajantes, si son 
perfiles o rieles metálicos y sus dimensiones cumplen con los requisitos para los 
conductores bajantes, es decir, para laminas o tubos metálicos su espesor no sea 
inferior a 0,5 mm y su equipotencialidad vertical sea garantizada de tal manera que 
fuerzas mecánicas accidentales (por ejemplo, vibraciones, expansión térmica, etc.) 
no causen el rompimiento de los materiales o la pérdida de equipotencialidad. 
 
k. La puesta a tierra de protección contra rayos debe interconectarse con los demás 
sistemas de puestas a tierra de la edificación. 
 
Parágrafo 1:  Para efectos de este Reglamento, el comportamiento de todo pararrayos o 
terminal de captación debe tomarse como el de un pararrayos tipo Franklin. 
 
Parágrafo 2: Los terminales de captación no requieren certificación de conformidad de 
producto. El constructor y el inspector de la instalación deben verificar el cumplimiento de 
los requisitos dimensionales. La interconexión de bajantes se debe hacer en la parte 
superior. La interconexión a nivel de piso y la de los anillos intermedios son opcionales. Las   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 47 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 conexiones equipotenciales con las partes conductoras de la estructura dependerán de 
situaciones particulares. La geometría de las bajantes y la de los anillos de unión afecta la 
distancia de separación. 
 
3.13.1.3.3. Puesta a tierra de protección contra rayos 
 
La puesta a tierra de protección contra rayos debe cumplir con los requisitos que le apliquen 
del Título 12 del presente Libro, especialmente en cuanto a materiales e interconexión. La 
configuración debe hacerse con electrodos horizontales (contrapesos), verticales o una 
combinación de ambos, según criterio de la IEC 62305 -3. 
 
3.13.1.4. Comportamiento frente a rayos 
 
Para prevenir accidentes con rayos, es conveniente tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones, en caso de presentarse una tormenta: 
 
a. A menos que sea absolutamente necesario no salga al exterior ni permanezca a la 
intemperie. 
 
b. Busque refugio en estructuras que ofrezcan protección contra el rayo, tales como: 
 
1. Edificaciones bajas que no tengan puntos sobresalientes. 
2. Viviendas y edificaciones con un sistema adecuado de protección contra 
rayos. 
3. Refugios subterráneos. 
4. Automóviles y otros vehículos cerrados, con carrocería metálica. 
 
c. De ser posible, evite los siguientes lugares, que ofrecen poca o ninguna protección: 
 
1. Bajo los árboles con mayor riesgo de impacto de rayos, es decir, los más 
altos. 
2. Campos deportivos abiertos. 
3. Tiendas de campaña y refugios temporales en zonas despobladas. 
4. Vehículos descubiertos. 
5. Torres de comunicaciones o de energía eléctrica. 
 
d. En los siguientes lugares extreme precauciones: 
 
1. Terrazas de edificios. 
2. Terrenos deportivos y campo abierto.  
3. Piscinas y lagos. 
4. Cercanías de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, mallas 
eslabonadas, vías de ferrocarril y tendederos de ropa. 
5. Árboles aislados. 
6. Torres metálicas (de comunicaciones, de líneas de alta tensión, de 
perforación, etc.). 
 
e. Si debe permanecer en un lugar con alta densidad de rayos a tierra: 
 
1. Busque zonas bajas. 
2. Busque zonas pobladas de árboles, evitando árboles aislados. 
3. Busque edificaciones y refugios seguros. 
4. Si tiene que escoger entre una ladera y el filo de una colina, sitúese en la 
ladera. 
 
f. Si se encuentra aislado en una zona donde se esté presentando una tormenta 
eléctrica: 
 
1. No se acueste sobre el suelo.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 48 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 2. Junte los pies. 
3. Adopte la posición de cuclillas. 
4. No ponga las manos sobre el suelo. 
5. No se escampe bajo un árbol. 
 
g. Atienda las señales de alarma y siga las órdenes que impartan los brigadistas de 
emergencias, cuando se cuente con detectores de tormentas. 
 
h. Desconecte los equipos electrónicos que no posean dispositivos de protección 
contra rayos. 
 
TÍTULO 14 – REQUISITOS GENERALES PARA LAS REDES ELÉCTRICAS DE 
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
 
Artículo 3.14.1. Aspectos generales  
 
Para el caso de la iluminación propiamente dicha, asociada al concepto de luz, este 
Ministerio expidió el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, el 
cual es de cumplimiento obligatorio.  
 
Los alambrados y aparatos para instalar y operar las fuentes lumínicas fijas hacen parte de 
la instalación eléctrica, en consecuencia, la instalación del cableado debe cumplir los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento y los siguientes: 
 
a. Tanto el diseñador como el constructor de la instalación eléctrica deben garantizar 
el suministro de energía para las fuentes de iluminación y sus respectivos controles, 
en los puntos definidos en el diseño básico o diseño detallado de iluminación, para 
dar cumplimiento tanto al Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
- RETILAP como a los requisitos de seguridad relacionados con iluminación. Si la 
instalación no tiene diseño de iluminación (detallado o básico), el diseñador de la 
instalación eléctrica debe abstenerse de realizar el diseño eléctrico dado que el 
diseño de iluminación se considera un insumo informativo para la elaboración del 
diseño eléctrico.  
 
b. En las construcciones que el RETILAP no les exija diseño detallado de iluminación, 
tanto el diseñador de la instalación eléctrica como el constructor de la misma deben 
tener en cuenta los requerimientos de iluminación, ubicando en los lugares más 
apropiados las salidas necesarias para el montaje de las lámparas que permitan 
cumplir los requisitos de RETILAP, e instalar los interruptores y demás aparatos de 
control para una iluminación eficiente y segura. 
 
c. Si el constructor de la instalación reporta en la declaración de cumplimiento que el 
sistema de iluminación requiere certificación plena RETILAP, se debe dejar la 
observación e n el dictamen de inspección del RETIE.  
 
d. La iluminación usada en lugares clasificados como peligrosos, los de Piscinas y 
fuentes similares, o zonas húmedas, los de sistemas contra incendios, los de 
sistemas de emergencia , y los de instalaciones en minas, deben dar cumplimiento a 
lo establecido en el RETILAP. Las instalaciones de estos elementos deben cumplir 
lo establecido en la presente resolución, según corresponda y demostrar la 
conformidad de la instalación con RETIE para ese tipo de aplicación. 
 
e. Los alambrados y aparatos para instalar y operar los sistemas de iluminación de 
tensión no mayor a 30 V en corriente alterna o 60 V c.c. en corriente continua, se 
debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Artículo 411 de la NTC 
2050 Segunda Actualización.  
 
Artículo 3.14.2. Uso de portalámparas y elementos de encendido y apagado    
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 49 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Si bien los portalámparas fijos y los interruptores de encendido y apagado son  componente 
de la iluminación, los requisitos de producto de los interruptores manuales y dimmers, así 
como la instalación de portalámparas e interruptores y dimmers están relacionados con la 
seguridad contra riesgos de origen eléctrico y hacen parte integral de instalaciones 
eléctricas objeto del presente Reglamento, por tanto, en su montaje se debe  cumplir lo 
siguiente: 
 
a. Deben instalarse atendiendo los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
 
b.  Asegurando que partes energizadas no queden expuestas para lo cual debe 
comprobarse que la fase esté conectada el terminal central del portalámparas y el 
neutro a la camisa roscada, para el caso de portalámparas conectados entre fase y 
neutro. 
 
c. Todo sistema de iluminación debe contar con dispositivos para el encendido y 
apagado de las lámparas, sectorizando espacios de iluminación y en lo posible 
individualizándolas, mediante interruptores manuales, para lo cual se debe atender 
los requisitos señalados en el numeral 3.17 .20 del presente Libro. Igualmente, se 
debe verificar el alambrado y los requisitos de seguridad de los demás elementos de 
corte del fluido eléctrico a las fuentes de iluminación ya sea automático o manual. 
 
Parágrafo 1:  Los requisitos de iluminación señalados en este Reglamento están 
relacionados con la seguridad    de la instalación eléctrica y deben  ser verificados al 
determinar la conformidad con RETIE . 
 
TÍTULO 15 – TRABAJOS EN REDES O SISTEMAS DESENERGIZADOS Y 
MÁXIMO ACERCAMIENTO DE UNA PERSONA NO COMPETENTE A 
ELEMENTOS ENERGIZADOS 
 
Un accidente eléctrico es casi siempre previsible y por tanto evitable. Los métodos básicos 
de trabajo son en redes desenergizadas o con tensión. Para garantizar la seguridad del 
trabajador, no se debe  permitir que un mismo operario alterne trabajos con tensión con 
trabajos en redes desenergizadas y en todos los casos se deben  atender los siguientes 
requisitos: 
 
Artículo 3.15.1. Procedimiento para maniobras 
 
Por la seguridad de los trabajadores y del sistema, las personas que realicen trabajos 
eléctricos en sistemas desenergizados, deben disponer de un procedimiento que sea lógico, 
claro y preciso para la adecuada programación, ejecución, reporte y control de maniobras, 
esto con el fin de asegurar que las líneas y los equipos no sean energizados o 
desenergizados por error, por accidente o sin advertencia. Se prohíbe la apertura de 
cortacircuitos con cargas que puedan exponer al operario o al equipo a un arco eléctrico, 
salvo que se emplee un equipo que extinga el arco. 
 
Antes de energizar, se debe  verificar que se hayan terminado los trabajos, retirado los 
elementos y equipos    no requeridos, y ejecutado las pruebas de rigor señaladas en los 
protocolos establecidos para ese tipo de trabajos. 
 
Artículo 3.15.2. Lista de verificación para trabajos en condiciones de alto 
riesgo 
 
Las empresas que realicen trabajos eléctricos en condiciones de alto riesgo deben  disponer 
y aplicar la lista de verificación de la Tabla 3.15.2. a., la cual debe ser diligencia da bien sea 
por un vigía de seguridad y salud en el trabajo , por el jefe del grupo de trabajo, por un 
funcionario del área de seguridad y salud en el trabajo o un delegado del comité paritario de   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 50 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 la empresa encargada de la obra, como prerrequisito para realizar trabajo en condiciones 
de alto riesgo. 
 
Tabla 3.15.2. a. Lista de verificación, trabajos en condiciones de alto riesgo 
1. ¿Se tiene autorización escrita o grabada para hacer el trabajo? SI NO 
2. ¿Se encuentra informado el ingeniero o supervisor? SI NO 
3. ¿Se han identificado y reportado los factores de riesgo que no pueden obviarse? SI NO 
4. ¿Se intentó modificar el trabajo para obviar los riesgos? SI NO 
5. ¿Se instruyó a todo el personal la condición especial de trabajo? SI NO 
6. ¿Se designó un responsable de informar al área de seguridad y salud en el trabajo, al 
Comité Paritario o al jefe de área? SI NO 
7. ¿Se cumplen rigurosamente las reglas de oro? SI NO 
8. ¿Se tiene un medio de comunicaciones? SI NO 
9. ¿Se disponen y utilizan los elementos de protección personal? SI NO 
 
Nota 1: Si falta algún SI, el trabajo NO debe  realizarse, hasta efectuarse la correspondiente corrección. 
 
Artículo 3.15.3. Verificación en el lugar de trabajo 
 
El jefe de grupo o responsable del trabajo debe  realizar una inspección detallada con base 
en lo  siguiente: 
 
a. Que el personal tenga el conocimiento de la instalación y de las labores a desarrollar 
y aplique correctamente los protocolos establecidos por la empresa para realizar ese 
tipo de trabajo. 
 
b. Que los equipos sean de la clase de tensión de la red. 
 
c. Que los operarios tengan puestos sus elementos de protección personal. 
 
d. Que los operarios se despojen de todos los objetos metálicos. 
 
e. Cuando se utilice camión canasta, verificar el correcto funcionamiento de los 
controles, tanto en la canasta como los inferiores. 
 
f. Que se verifique el estado de los guantes. 
 
g. Que los operarios cuenten con las competencias técnicas y se encuentren en 
perfectas condiciones físicas y síquicas para el desempeño de la labor 
encomendada. 
 
h. Que los espacios de trabajo tengan las dimensiones adecuadas y no presenten 
obstáculos que pongan en riesgo al trabajador. 
 
i. Antes de entrar a una cámara subterránea, la atmósfera debe ser sometida a prueba 
de gases empleando la técnica y los instrumentos para detectar si existen gases 
tóxicos, combustibles o inflamables, con niveles por encima de los límites 
permisibles. 
 
j. Una vez destapada la caja de inspección o subestación de sótano, el personal debe 
permanecer por fuera de ella, por lo menos durante 10 minutos, mientras las 
condiciones de ventilación son las adecuadas para iniciar el trabajo. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 51 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Artículo 3.15.4. Trabajos en altura 
 
Todo  trabajador que esté ubicado a una altura igual  o superior a la que determine el 
Ministerio del Trabajo, bien sea en los apoyos, escaleras, cables aéreos, helicópteros, 
carros portabobinas o en la canastilla de un camión, debe  estar sujetado permanentemente 
al equipo  o estructura, mediante un sistema de protección contra caídas, atendiendo la 
reglamentación del Ministerio del Trabajo (Resolución 4272 de 2021 o la que la modifique o 
sustituya). 
 
Todos los postes y estructuras deben ser inspeccionados cuidadosamente antes de subir a 
ellos, para comprobar que están en condiciones seguras para desarrollar el trabajo y que 
puedan sostener pesos y esfuerzos adicionales. Igualmente, deben revisarse los postes 
contiguos que se vayan a someter a esfuerzos mecánicos. 
 
Artículo 3.15.5. Reglas de oro para trabajos en sistemas desenergizados 
 
Para prevenir y controlar cualquier causa de accidente para las personas, en primer término, 
se deben verificar planos, diagramas y etiquetas de identificación actualizadas. 
 
Adicionalmente, antes de iniciar las labores se debe determinar todas las posibles fuentes 
de suministro eléctrico al equipo o lugar específico donde va a realizar el trabajo, algunas 
de las cuales quizás no se vean a simple vista, tales como: condensadores, baterías, cables 
de media tensión aislados, generadores cargados, (realimentación por baja tensión), o 
tensiones inducidas, entre otros. 
 
Los trabajos que se desarrollen en redes o equipos desenergizados, deben  cumplir las 
siguientes “Reglas de Oro”: 
 
a. Efectuar el corte visible o efectivo de todas las fuentes de tensión , mediante 
interruptores y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre 
intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe existir 
un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo. 
 
b. Condenación o bloqueo , si es posible, de los aparatos de corte. Señalización en el 
mando de los aparatos indicando “No energizar” o “prohibido maniobrar”.    
 
c. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases , con el detector de tensión 
apropiado al nivel de tensión nominal de la red, al cual se debe probar su 
funcionamiento, antes y después de cada utilización. Se debe probar la ausencia de 
tensión en todos y cada uno de los conductores que estén en el entorno del lugar 
del trabajo, el hecho que una o dos fases del circuito no tengan tensión no descarta 
que la tercera esté energizada. En aquellos casos  donde no sea posible la 
verificación mediante el detector de tensión, como el caso de las subestaciones 
encapsuladas, se deben seguir los procedimientos establecidos por el manual de 
operación y mantenimiento de la instalación, con el propósito de garantizar la 
ausencia de tensión en la instalación.  
 
d. Puesta a tierra  y en cortocircuito de todos los conductores que puedan ser 
energizados por las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. 
 
En tanto no estén efectivamente puestos a tierra, todos los conductores o partes del 
circuito se consideran como si estuvieran energizados a su tensión nominal. 
 
Los equipos de puesta a tierra se deben manejar con pértigas aisladas, conservando 
las distancias de seguridad respecto a los conductores en tanto no se complete la 
instalación , y su intervención se debe realizar con técnicas de Trabajos con Tensión. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 52 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Para su instalación, el equipo se conecta primero a tierra y después a los 
conductores que van a ser puestos a tierra, para su desconexión se procede a la 
inversa. 
 
Los conectores se deben colocar firmemente, evitando que puedan desprenderse o 
aflojarse durante el desarrollo del trabajo. 
 
Los equipos de puesta a tierra se conectarán a todos los conductores, equipos o 
puntos que puedan adquirir potencial durante el trabajo. 
 
Cuando la estructura o apoyo tenga su propia puesta a tierra, se conecta a ésta.  
 
Cuando vaya a “abrirse” un conductor o circuito, se colocarán tierras en ambos lados.  
 
Cuando dos o más trabajadores o cuadrillas laboren en lugares distintos de las 
mismas líneas o equipo, serán responsables de coordinar la colocación y retiro de 
los equipos de puesta a tierra en sus lugares de trabajo correspondientes. 
 
e. Señalizar la instalación a intervenir y delimitar la zona de trabajo. Es la operación de 
indicar mediante carteles con frases o símbolos el mensaje que debe cumplirse para 
prevenir el riesgo de accidente. El área de trabajo debe ser delimitada por vallas, 
manilas o bandas refractivas. En los trabajos nocturnos se deben utilizar conos o 
vallas fluorescentes y además señales luminosas. 
 
f. Cuando se trabaje sobre vías que no permitan el bloqueo del tránsito, se debe 
parquear el vehículo de la cuadrilla en la calzada más cercana al lugar de trabajo, 
atrás de este en la dirección de la vía y señalizar en ambos lados. 
 
Artículo 3.15.6. Máximos acercamientos a circuitos aéreos energizados para 
realizar trabajos en partes sin tensión 
 
Quienes trabajan cerca de elementos con tensión deben  ser personas competentes, que 
conocen bien los riesgos asociados a la actividad que se va a desarrollar cerca de elementos 
energizados y deben acatar las distancias mínimas de seguridad señaladas en la Tabla 
3.15.6. a. 
 
Tabla 3.15.6. a. Distancias mínimas de seguridad para trabajos cerca a redes y líneas energizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1:  Se considera distancia mínima de seguridad, para los trabajos a efectuarse en la proximidad de las instalaciones no 
protegidas de alta o media tensión, la existente entre el punto más próximo energizado y el operario, herramienta o elemento 
que pueda manipular con movimientos voluntarios o involuntarios. Se permite aplicar las distancias para trabajo en líneas 
energizadas establecidas en el estándar 516 de la IEEE. 
 
Nota 2:  Las distancias de las Tablas 3.15.8. a. y 3.15.6. a.  aplican hasta 900 msnm, para trabajos a mayores alturas y tensiones 
mayores a 57,5  kV, debe hacerse la corrección por altura del 3% por cada 300 m. 
 
Nota 3:  No se deben  interpolar distancias para tensiones intermedias a las citadas. 
 
Nota 4:  Las distancias mínimas de seguridad indicadas pueden  reducirse si se protegen adecuadamente las instalaciones 
eléctricas y la zona de trabajo, con aislantes o barreras, adecuadas para el nivel de tensión del elemento energizado. 
Cuando  se instalen, trasladen o retiren postes o cualquier elemento cerca de líneas aéreas energizadas, se deben tomar 
precauciones a fin de evitar el contacto directo con las fases. Los trabajadores que ejecuten dicha labor deben  evitar poner en 
contacto partes de su cuerpo con el poste o elemento a mover. 
 Tensión nominal entre fases 
(kV) Distancia 
mínima (m) 
hasta 1 0,80 
7,6/11,4/13,2/13,8 0,95 
33/34,5 1,10 
44 1,20 
57,5/66 1,40 
110/115 1,80 
220/230 2,8 
500 5,5   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 53 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Los trabajadores ubicados en tierra o que estén en contacto con objetos conectados a tierra, deben evitar el contacto con 
vehículos u otro equipo que no esté puesto a tierra de manera efectiva que esté siendo utilizado para trasladar o retirar postes  
en o cerca de líneas energizadas, a no ser que dispongan de aislamiento aprobado para el nivel de tensión. 
 
Artículo 3.15.7. Apertura de transformadores de corriente y seccionadores 
 
El secundario de un transformador de corriente no debe ser abierto bajo ninguna condición, 
mientras se encuentre energizado. En el caso que no pueda  desenergizarse todo el circuito, 
antes  de empezar a trabajar con un instrumento, un relé u otra sección del lado secundario, 
el trabajador debe conectarlo en derivación con puentes. 
 
Los seccionadores no deben ser operados con carga, a menos que estén certificados y 
marcados por el fabricante para esta condición, o que se realice con un equipo especial 
para apertura con carga. 
 
Artículo 3.15.8. Máximo cercamiento de personas no competentes a un 
elemento energizado 
 
Las personas no competentes no podrán acercarse directamente o con algún elemento 
conductor a elementos energizados a distancias menores a las establecidas en la Tabla 
3.15.8. a., esta condición es válida siempre y cuando no esté realizando trabajos cerca de 
los elementos energizados que puedan romper esa distancia por efectos de movimientos 
voluntarios o involuntarios o con alguna herramienta o material conductor. 
 
Tabla 3.15.8. a. Distancias mínimas de seguridad que se puede acercar una persona no competente a un 
elemento energizado 
Tensión de la instalación Distancia (m) 
Instalaciones menores a 1000 V 0,4 
Mayor o igual a 1 kV y menor a 
57,5 kV 3 
Mayor o igual a 57,5 kV y menor a 
110 kV 4 
Mayor o igual a 110 kV y menor a 
220 kV 5 
Mayor o igual a 220 kV 8 
 
TÍTULO 16 – TRABAJOS CON TENSIÓN O CON SISTEMAS O REDES 
ENERGIZADAS 
 
Este artículo debe  ser aplicado en los trabajos de baja,  media, alta y extra alta tensión. 
 
Artículo 3.16.1. Métodos de trabajo con tensión 
 
Los métodos de trabajo más comunes en sistemas energizados son: 
 
Trabajo a distancia:  En este método, el operario ejecuta el trabajo con la ayuda de 
herramientas montadas en el extremo de pértigas aislantes. 
 
Trabajo a contacto : En este método, el operario se aísla del conductor en el que trabaja y 
de los elementos tomados como masa por medio de elementos de protección personal, 
dispositivos y equipos  aislantes. 
 
Trabajo a potencial : En el cual el operario queda al potencial de la línea de transmisión en 
la cual trabaja, mediante vestuario conductivo. 
 
Artículo 3.16.2. Organización del trabajo con tensión 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 54 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Todo  trabajo con tensión está subordinado a la aplicación de un procedimiento 
previamente estudiado, el cual debe  comprender: 
 
a. Un título que indique la naturaleza de la instalación intervenida, la descripción 
precisa del trabajo y el método de trabajo. 
 
b. Medios físicos (materiales y equipos de protección personal y colectiva) y recurso 
humano. 
 
c. Descripción ordenada de las diferentes fases del trabajo, a nivel de operaciones 
concretas. 
 
d. Croquis, dibujos o esquemas necesarios. 
 
e. Todo trabajo en circuitos energizados de más de 450 V debe hacerse con un grupo 
de trabajo de al menos dos personas, sin embargo, cuando se realicen labores en 
circuitos por encima de 1000 V, se debe contar además con un jefe que coordine y 
supervise las labores, quien estará atento para controlar cualquier riesgo que pueda 
afectar el desarrollo del trabajo. Los trabajos de desenergización y energización de 
transformadores o ramales de redes en media tensión, cambios de fusibles en 
cortacircuitos, maniobra y operación de interruptores o seccionadores, los puede 
ejecutar un solo operario, siempre y cuando, se realice un previo análisis de riesgos, 
se usen las herramientas adecuadas y se sigan los protocolos seguros adoptados 
por la empresa. 
 
Artículo 3.16.3. Procedimientos de ejecución de los trabajos con tensión 
 
Las empresas que realicen trabajos con tensión o con redes energizadas, deben  disponer 
y aplicar procedimientos claros, precisos y seguros, para lo cual deben  cumplir los 
siguientes lineamientos: 
 
a. El responsable de la instalación debe garantizar que todo operario de trabajo con 
tensión, sea persona competente y esté autorizado para tal fin. 
 
b. Todo operario de trabajo con tensión, debe estar afiliado a la seguridad social y 
riesgos profesionales. Además, debe practicársele exámenes periódicos para 
calificar su estructura ósea o para hallar deficiencias pulmonares, cardíacas o 
sicológicas y enfermedades como la epilepsia. Igualmente, es importante detectar 
consumo de drogas y alcoholismo. 
 
c. El jefe del trabajo antes de comenzar las labores, debe reunir y exponer al personal 
competente el procedimiento de ejecución que se va a realizar, cerciorándose que 
ha sido perfectamente comprendido, que cada trabajador conoce su función y que 
cada uno comprende cómo se integra en la operación conjunta. 
 
d. El jefe del trabajo es responsable de las decisiones y acciones de cualquier orden 
que afecten la seguridad. Al terminar los trabajos, debe verificar su correcta 
ejecución y comunicar al centro de control la finalización de los mismos. 
 
e. Ningún operario puede participar en un trabajo con tensión si no dispone de sus 
elementos de protección personal, que comprenden: 
 
1. En todos los casos: Casco aislante y guantes de protección. 
2. En casos particulares, los equipos previstos en los procedimientos de 
ejecución a utilizar son, entre otros: Botas dieléctricas o calzado especial con 
suela conductora para los trabajos a potencial, dos pares de guantes 
aislantes, gafas de protección contra rayos ultravioleta, manguitos aislantes , 
herramientas aislantes y protección personal contra arco eléctrico. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 55 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 f. Cada operario debe velar por la conservación de su dotación personal. Estos 
elementos, equipos y herramientas deben mantenerse en lugar seco, al abrigo de la 
intemperie y transportarse en fundas, estuches o compartimientos previstos para 
este uso y no deben sacarse de los mismos hasta el momento de su utilización. 
 
g. Antes de trabajar a potencial, el operario debe conectarse eléctricamente al 
conductor energizado para asegurar su equipotencialidad. 
 
h. En caso de tormenta eléctrica, lluvia o niebla, los trabajos no deben comenzarse y 
de haberse iniciado se deben interrumpir. Cuando las condiciones atmosféricas 
impliquen la interrupción del trabajo, se debe retirar al personal hasta que las 
condiciones vuelvan a ser favorables, no obstante, los dispositivos aislantes se 
pueden dejar instalados.  
 
i. Cuando se emplee el método de trabajo a contacto, los operarios deben llevar 
guantes aislantes revestidos con guantes de protección mecánica y guantes de 
algodón en su interior.  
 
j. Todo operario que trabaje a potencial debe llevar una protección total tipo Jaula de 
Faraday  para instalaciones en media, alta y extra alta tensión. 
 
k. En trabajos a distancia con tensiones menores o iguales a 230 kV, cuando no se 
coloquen dispositivos de protección que impidan todo contacto o arco eléctrico con 
un conductor desnudo, la mínima distancia de aproximación al conductor es 0,8 m 
cuando las cadenas de aisladores sean menores a 0,8 m y la distancia mínima será 
igual a la longitud de la cadena cuando esta es mayor a 0,8 m. Esta distancia puede 
reducirse a 0,60 m para la colocación de dispositivos aislantes cerca de los puntos 
de fijación de las cadenas de aisladores y de los aisladores en sus soportes.  
 
l. Todo equipo de trabajo con tensión debe ser sometido a ensayos periódicos de 
acuerdo con las normas técnicas o recomendaciones del productor. A cada elemento 
de trabajo debe abrírsele y llenársele una ficha técnica. 
 
m. Los guantes aislantes deben ser sometidos a una prueba de porosidad por inyección 
de aire, antes de cada jornada de trabajo y debe hacérseles un ensayo de rigidez 
dieléctrica en laboratorio que tenga aseguramiento metrológico, mínimo cada seis 
meses. 
 
n. Para las mangas, cubridores, protectores, mantas, pértigas, tensores, escaleras y 
demás equipos, se debe hacer mínimo un ensayo de aislamiento al año en 
laboratorio. 
 
o. Los vehículos deben ser sometidos a una inspección general y ensayos de 
aislamiento a las partes no conductoras, mínimo una vez al año en laboratorio 
acreditado. 
 
Parágrafo 1: Se entiende  por distancia mínima de aproximación la distancia entre un 
conductor o elemento energizado y una parte cualquiera del cuerpo del operario estando 
éste situado en la posición de trabajo más desfavorable. 
 
Parágrafo 2: Para garantizar la seguridad, las pruebas de verificación rutinarias, es decir, 
las que se realizan antes de cada jornada de trabajo, a los equipos referidos en los literales 
m, n y o pueden ser efectuadas por personal de la empresa debidamente entrenado. De 
estos hechos deben llevarse registros y mantenerlos disponibles para atender solicitudes 
de autoridad competente.  
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 56 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 TÍTULO 17 – REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE USO FINAL 
 
Artículo 3.17.1. Aerogeneradores 
 
La instalación de los aerogeneradores utilizados como fuente de energía eléctrica para 
instalaciones de uso final o para aquellos conectados a la red general de distribución, deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Se debe verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de protección como 
fusibles o termistores, frente a una operación anormal del mismo aerogenerador o 
del sistema eléctrico externo, que pueda ocasionar una condición de inseguridad. Lo 
anterior, según lo indicado en la norma IEC 60204-1, numerales 7.1 al 7.5 y 7.8. 
Seguridad de las máquinas. 
 
b. Deben existir medios para desconectar todos los conductores portadores de 
corriente asociados al aerogenerador. No se incluye el conductor de puesta a tierra. 
 
c. En las instalaciones de baja tensión, conectadas a una fuente alternativa con 
aerogeneradores, se debe contar con una protección diferencial. El interruptor 
general debe ser termomagnético y bipolar en el caso de instalaciones monofásicas, 
y tetrapolar en el caso de instalaciones trifásicas. 
 
d. Se deben instalar medios de desconexión para los equipos como inversores, 
baterías, controladores de carga, bancos de condensadores y similares. Si el equipo 
está energizado desde más de una fuente, los medios de desconexión deben estar 
agrupados e identificados. 
 
e. Los armónicos de corriente originados en el aerogenerador deben asegura r que la 
distorsión total de la forma de onda de tensión en el punto de conexión a la red no 
exceda el límite superior aceptable para la red eléctrica. Esto se puede verificar 
mediante protocolos de pruebas o cálculos realizados por el fabricante del equipo o 
mediciones realizadas por el constructor de la instalación. 
 
f. Inversores, controladores eléctricos de potencia, y compensadores estáticos VAR, 
se deben seleccionar de tal manera que los armónicos de la corriente de línea y la 
distorsión de la forma de onda de la tensión no interfieran con el relé de protección 
de la red eléctrica. 
 
g. Debido a que la ubicación de los equipos de aerogeneración, buscan el mayor 
aprovechamiento del viento, en la mayoría de los casos, estos se instalan en alturas 
superiores a las edificaciones aledañas o sobre las mismas. Por tal motivo se deben 
tener en cuenta los requisitos generales para la protección contra descargas 
atmosféricas establecidas en el Título 13 del presente Libro. 
 
h. Se debe contar mínimo con un tomacorriente alimentado del sistema eléctrico eólico, 
para actividades de mantenimiento o adquisición de datos. Los tomacorrientes 
utilizados para este fin, deben contar con protección contra sobrecorriente y 
protección para el personal por medio de interruptores de circuito por falla a tierra. 
 
i. Se debe contar con un dispositivo de protección contra tensiones transitorias DPS 
para la conexión de la carga de un sistema eólico. 
 
j. Se permite el uso de torres o postes que sostienen los aerogeneradores como 
sistemas de canalización, siempre y cuando estos elementos hayan hecho parte del 
proceso de certificación de producto del aerogenerador.  
 
k. Para los armarios y otros equipos eléctricos, se deben garantizar los espacios de 
trabajo establecidos en el Título 3 del presente Libro. Para sistemas de más de 1000   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 57 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 V, se deben cumplir los espacios establecidos en las secciones 110.32 y 110.34 (A) 
de la norma NTC 2050 segunda actualización.  Para aerogeneradores donde 
personas competentes ingresan al equipo, se permite que los espacios libres de 
trabajo cumplan con la Tabla 694.7 de la mencionada norma. 
 
l. En las instalaciones de aerogeneradores que alimenten unidades de vivienda, las 
partes vivas de los circuitos de más de 150 V a tierra deben ser accesibles 
únicamente a personas competentes, cuando se encuentre energizados. 
 
m. Los circuitos de salida de un aerogenerador, los circuitos de salida del inversor, los 
conductores del circuito del banco de baterías y los demás equipos asociados al 
sistema de generación eólica, deben contar con protección contra sobrecorriente. 
 
n. En los circuitos conectados a más de una fuente eléctrica, se deben instalar de modo 
que brinden esa protección desde todas las fuentes. 
 
o. Se debe proveer un medio de desconexión mediante interruptores o interruptores 
automáticos de circuito operables manualmente, y debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1. Estar ubicado donde sea fácilmente accesible. 
2. Ser operable desde el exterior sin que el operador se exponga al contacto 
con partes vivas. 
3. Estar claramente marcado para indicar cuándo esté en la posición de abierto 
o cerrado, e instalar una placa de acuerdo con la sección 705.10 de la norma 
NTC 2050 segunda actualización. 
4. Tener un valor nominal de interrupción suficiente para la tensión nominal del 
circuito y para la corriente disponible en los terminales de línea de los 
equipos. 
 
p. El aerogenerador debe contar con una parada sistemática manual fácilmente 
accesible. Esta debe causar que la turbina del aerogenerador quede en un estado 
de espera, el cual debe detener el rotor de la turbina o permitir que una velocidad de 
rotor limitada se combine con un medio que desenergice el circuito de salida del 
aerogenerador. No aplica para aerogeneradores con un área de barrido de menos 
de 50 m2. 
 
q. El procedimiento para una parada sistemática de un aerogenerador, debe estar 
definido y permanentemente publicado en la ubicación de la parada sistemática y en 
el lugar del controlador o desconectador de la turbina, si la ubicación fuera diferente. 
 
r. Los circuitos de salida del aerogenerador en corriente continua, que ingresen a un 
edificio o estructura, deben usar canalizaciones metálicas o cables tipo MC. 
 
s. Las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de torres, góndolas de 
turbinas, otros equipos y encerramientos de conductores deben ser puestas a tierra 
y conectadas equipotencialmente al sistema de puesta a tierra general de la 
instalación.  
 
t. Las cimentaciones y demás obras civiles requeridas para la instalación segura del 
aerogenerador deben cumplir los requerimientos de la norma NSR-10 o equivalente. 
 
u. Se debe dar cumplimiento a los requisitos de rotulado y señalización establecidos 
en la parte VI del Artículo 694 de la norma NTC 2050 segunda actualización.  
 
Parágrafo 1: Todos los equipos o mecanismos cuya potencia mecánica sea de tipo 
rotacional y su fin sea transformar la potencia mecánica en potencia eléctrica (Turbinas: 
hidráulicas, eólicas, de gas, de vapor; motores de combustión interna, “Stirling”, etc.), que 
se conecten a generadores eléctricos sincrónicos, asincrónicos o de imanes permanentes, 
deben cumplir con las normas técnicas nacionales o internacionales que les apliquen, así   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 58 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 como los protocolos ambientales y de seguridad tanto humana como de los mismos equipos 
y bienes conexos a la instalación. Para los efectos de este Reglamento la conformidad de 
producto sólo será exigible a la parte eléctrica del generador. 
 
Artículo 3.17.2. Aisladores 
 
Los aisladores utilizados en líneas de transmisión, redes de distribución, subestaciones, 
barrajes, tableros y en general en cualquier aplicación donde se requiera aislar partes 
energizadas o susceptibles de ser energizadas, deben ser seleccionados para la función 
requerida, teniendo en cuenta los niveles básicos de aislamiento, las tensiones mecánicas 
a las que estará sometido y el ambiente donde serán instalados. 
 
Se debe garantizar la compatibilidad de la forma y dimensiones de los aisladores con los 
accesorios, adaptadores y herrajes de ensamble o acople. Igualmente, se debe asegurar 
que tanto el aislador como sus soportes resistan los esfuerzos mecánicos del elemento a 
aislar, para lo cual se deben seleccionar atendiendo estándares internacionales o de 
reconocimiento internacional y las instrucciones del proveedor. 
 
a. Los aisladores utilizados en las redes de distribución deben ser seleccionados e 
instalados para garantizar mínimo las siguientes cargas de rotura: 
  
1. Los de suspensión, deben garantizar por lo menos el 80% de carga de rotura 
del conductor utilizado.  
2. Los de Tipo carrete, deben garantizar por lo menos el 50% de la carga de 
rotura del conductor utilizado. 
3. Los de tipo espigo (o los equivalentes a Line Post), deben garantizar por lo 
menos el 10% de la carga de rotura del conductor utilizado.  
4. Los de tipo tensor, la carga de rotura seleccionada debe ser superior a los 
esfuerzos mecánicos a que será sometido por parte de la estructura y del 
templete en las condiciones ambientales más desfavorables.  
 
b. Para la determinación de la carga de rotura en los aisladores utilizados en líneas de 
transmisión se deben diferenciar las estructuras en suspensión y retención, con base 
en las cargas mecánicas a condición normal, aplicando los factores de seguridad 
calculados con base en el numeral 7.3.6 de la norma IEC 60826, así: 
 
1. Aisladores para estructuras en suspensión. La carga de rotura mínima debe 
ser igual a la sumatoria vectorial de las cargas verticales y transversales 
(máximo absoluto en la cadena) por el factor de seguridad, el cual no podrá 
ser menor de 2,5. 
2. Aisladores para estructuras en retención. La carga de rotura mínima del 
aislador debe ser igual a la máxima carga longitudinal a que este expuesto 
por el factor de seguridad, el cual no debe ser menor de 2,5. 
 
c. Mantenimiento: El criterio para determinar la pérdida de su función, será la rotura o 
pérdida de sus cualidades eléctricas y mecánicas, al ser probados a tensión eléctrica 
y esfuerzo mecánico de acuerdo con las normas que le apliquen. 
 
Artículo 3.17.3. Baterías o sistemas de acumulación de energía eléctrica 
 
Estos sistemas tienen como propósito permitir el almacenamiento de energía ya sea para 
suministro principal o como fuente de respaldo, de acuerdo con el alcance establecido en el 
Artículo 2.3.3 del Libro 2 del RETIE ; éstos deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Para la conexión de los bornes de las baterías, se deben utilizar conectores 
antioxidantes, y no deben imponer una tensión mecánica en los bornes de la misma. 
 
b. Los conductores utilizados para la interconexión de las celdas y diferentes niveles, 
debe realizarse mediante un conductor que resista el aumento de temperatura por   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 59 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 funcionamiento a carga máxima y temperatura ambiente máxima, siendo apropiados 
para estos propósitos; en el caso de baterías de plomo acido, deben ser resistentes 
a los ácidos conforme a la NTC 6078 o norma equivalente. 
 
c. Debe disponerse de un medio de desconexión fácilmente accesible y estar ubicado 
al alcance de la vista desde el sistema de baterías; se permite el uso de medios de 
desconexión incorporados en electrobarras de corriente continua; adicionalmente 
debe estar r otulado en campo, de manera legible y durable para resistir las 
condiciones ambientales, conteniendo la siguiente información: 
 
1. Tensión nominal de la batería 
2. Corriente máxima de cortocircuito disponible, derivada desde el sistema de 
baterías estacionarias 
3. Los medios de desconexión de la batería deben ser rotulados de acuerdo 
con la sección 110.16 de la norma NTC 2050 segunda actualización. 
 
d. Cuando la corriente disponible de cortocircuito de una batería o banco de baterías 
de un sistema de generación sea mayor que la capacidad nominal de interrupción o 
la de soporte de los demás equipos instalados en el circuito, en cada uno de ellos y 
cerca de las baterías se debe instalar un dispositivo limitador de corriente o 
dispositivo de protección contra sobrecorriente , calculado para dicho sistema. 
 
e. Para baterías con sustancias químicas con electrolito corrosivo, la estructura que 
brinda soporte a la batería debe ser resistente al deterioro debido al electrolito. Las 
estructuras metálicas se deben suministrar con elementos de apoyo no conductores 
para las celdas, o se deben construir con un material aislante continuo. No se debe 
considerar material de aislamiento a la pintura utilizada como único medio para tal 
fin. 
 
f. Los sistemas de acumulación de energía eléctrica que superen la capacidad de 
almacenamiento establecida en la tabla 3.17.3. a., deberán atender  los requisitos 
establecidos en la sección 1206 .2 del International Fire Code (IFC) 2021. 
 
Tabla 3.17.3. a. Energía de umbral de los sistemas de almacenamiento de baterías 
Tecnología de la batería Capacidad de Energía1 
Baterías de flujo2 20 kWh 
Plomo Acido, todos los tipos  70 kWh 
Litio, todos los tipos 20 kWh 
Níquel Cadmio 70 kWh 
Sodio, todos los tipos 20 kWh3 
Otras tecnologías de baterías  10 kWh 
 
Nota 1 : Para las baterías clasificadas en amperios-hora, lo s kWh serán iguales al voltaje clasificado multipli cado por la 
clasificación de amperios-hora dividido por 1000. 
 
Nota 2: Incluirá vanadio, zinc-bromo, polisulfuro-bromuro y  otras tecnologías de tipo electrolito fluido. 
 
Nota 3: 70 kWh para tecnologías de iones de sodio.  
 
g. Las partes energizadas de los sistemas de baterías en las edificaciones deben estar 
resguardadas para evitar el contacto accidental con personas u objetos, 
independientemente de la tensión o tipo de batería, y deben cumplir lo establecido 
en la sección 110.27 de la Norma NTC 2050 segunda actualización.  
 
h. Debe cumplir los espacios de montaje y equipos del Título 4 del presente Libro, y 
mantener una distancia de 25 mm entre un contenedor de celda y cualquier muro o 
estructura que esté del lado que no requiera acceso para mantenimiento.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 60 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
i. No deben permitirse tuberías para gas combustible en cuartos para baterías. 
 
j. Las baterías en procesos de generación con Fuentes No Convencionales de Energía 
FNCER, deben ser de tipo ciclo profundo con una profundidad de descarga mayor 
al 80% . 
 
k. Se deben atender las normas ambientales y de salud relacionadas con el uso y 
disposición final de las baterías para lo cual se debe establecer y ejecutar un plan 
de mantenimiento, el cual debe estar incluido en el manual de operación y 
mantenimiento que trata el Título 6 del presente Libro, y que permita maximizar el 
tiempo de vida útil, prevenir fallas evitables y reducir reemplazos prematuros; de las 
labores de mantenimiento se deben dejar los registros, las mediciones y verificación 
se debe hacer trimestralmente en los siguientes parámetros que apliquen :  
 
1. Tensión de flotación de cada batería.  
2. Apariencia, limpieza general y neutralización de las baterías, estructuras y 
área destinada para su operación y /o almacenamiento.  
3. Corriente y tensión de salida del cargador.  
4. Niveles de electrolito.  
5. Fisuras en baterías o evidencia de fuga de electrolito.  
6. Revisión física de corrosión en terminales, conectores, estructuras y 
gabinetes.  
7. Temperatura ambiente y ventilación.  
8. Conexiones a tierra no intencionales.  
9. Verificación de operación de sistemas de monitoreo de baterías (si existen).  
10. (Resistencia interna, conductancia) por batería.  
11. Temperatura ambiente del cuarto de baterías.  
12. Temperatura de cada batería medida sobre el terminal negativo.  
 
Artículo 3.17.4. Bóvedas 
 
Las bóvedas para alojar transformadores aislados con aceite mineral, independiente de su 
potencia, transformadores tipo seco de más de 112.5 kVA, transformadores secos con 
tensión mayor a 35 kV, transformadores aislados con líquidos de alto punto de combustión, 
o transformadores aislados en líquidos no inflamables, deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a. Las paredes, pisos y techos de la bóveda deben soportar como mínimo tres (3) horas 
al fuego, manteniendo su condición estructural sin que se deforme o permita que la 
cara no expuesta al fuego supere los 150 º C, cuando se tenga en el interior de la 
bóveda una temperatura hasta de 1000 ºC. No se permite el uso de bóvedas 
construidas con paredes, techos o piso en placas prefabricadas que puedan ser 
degradadas en procesos como el de limpieza. Para la instalación en interiores de 
transformadores aislados con líquidos de alto punto de combustión (mayor a 300 °C) 
se permite que la bóveda soporte el fuego por mínimo una hora. 
 
b. Las bóvedas deben contar con los sistemas de ventilación, para operación normal 
de los equipos y con los dispositivos que automáticamente cierren en el evento de 
incendio. Al cierre se debe asegurar que las juntas de las puertas y ventanas de 
ventilación queden selladas de forma tal que impida el paso de gases calientes o 
entre aire que ayude a la combustión. 
 
c. Las bóvedas para alojar transformadores aislados con aceite mineral, independiente 
de su potencia o transformadores tipo seco de más de 112.5 kV, transformadores 
secos con tensión mayor a 35 kV, instalados en interiores de edificios, requieren que 
las entradas desde el interior del edificio estén dotadas de puertas cortafuego, 
capaces de evitar que el incendio del transformador se propague a otros sitios de la 
edificació n.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 61 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
d. Para transformadores secos, de potencia mayor o igual a 112,5 kVA, con RISE 
(aumento de temperatura) menor de 80 ºC y tensión inferior a 35 kV, se acepta una 
bóveda o cuarto de transformadores resistente al fuego durante una hora. 
 
e. Para transformadores secos, de potencia mayor o igual a 112,5 kVA, con RISE 
(aumento de temperatura) mayor de 80 ºC y tensión inferior a 35 kV, no requiere 
puerta resistente al fuego, siempre y cuando estén instalados en cabina o gabinete 
metálico (celda) con abertura de ventilación.  
 
f. La bóveda debe contar con puerta, umbral o brocal y cerraduras que cumpla la 
sección 450.43 literales (A), (B) y (C) de la NTC 2050 segunda actualización, acorde 
con los requerimientos señalados para el tipo de transformador que allí se aloje. Para 
la instalación en interiores de transformadores aislados con líquidos de alto punto de 
combustión (mayor a 300 °C), se debe cumplir la sección 450.23 literal (A), y para 
transformadores aislados en líquidos no inflamables el numeral 450.24 de la NTC 
2050 segunda actualización. 
 
Artículo 3.17.5. Cajas y conduletas 
 
Las cajas y conduletas, son elementos fundamentales para la protección contra contacto 
directo. Por tal razón en la instalación se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 
a. Las cajas y conduletas deben dimensionarse e instalarse de forma que no superen 
los porcentajes de llenado de la tabla 314.16(B) de la norma NTC 2050 segunda 
actualización, para lo cual se debe seleccionar la caja con el volumen útil indicado 
en la tabla 314.16(A) de la misma norma. Se deben limpiar y retirar todos los 
materiales o elementos que no correspondan a la instalación. 
 
b. Las cajas utilizadas en salidas para artefactos de alumbrado (portalámparas), deben 
estar diseñadas para ese fin y no se permite la instalación de cajas rectangulares. 
 
c. No se permite la instalación de cajas redondas cuando las canalizaciones que llegan 
a la caja requieren uso de accesorios como contratuercas o boquillas que deban 
acoplarse a la parte lateral de una caja.  
 
d. En paredes o cielorrasos construidos en madera u otro material combustible, las 
cajas deben quedar a ras o sobresalir de la superficie de acabado.  
 
e. No se deben retirar tapas de entrada de ductos no utilizadas, ni se deben hacer 
perforaciones adicionales. 
 
f. Las aberturas no utilizadas de las cajas deben estar cerradas para que ofrezcan una 
protección similar a la pared del equipo.  
 
g. En los procesos de vaciado y curado de concreto, se debe proteger adecuadamente 
el interior de las cajas para evitar la pérdida del galvanizado.  
 
h. Las cajas metálicas deben estar puestas a tierra y conectadas equipotencialmente, 
de acuerdo lo establecido en el Título 13 del presente Libro. 
 
i. En lugares con presencia de humedad, las cajas, cuerpos de tubo (conduit) , 
campanas de cajas de salida y accesorios deben ser a prueba de agua para evitar 
el ingreso y la acumulación de humedad dentro de la caja, cuerpo de tubo (conduit) 
o accesorio. 
 
j. La instalación de cajas no metálicas se permite únicamente con alambrados abiertos 
sobre aisladores, con alambrados ocultos de perilla y tubo, con métodos de 
alambrado con recubrimientos totales no metálicos, cordones flexibles y 
canalizaciones no metálicas, También se permite la instalación de cajas no metálicas   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 62 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 a canalizaciones metálicas o cables con armadura metálica cuando la caja cuenta 
con un medio interno de unión entre todas las entradas. 
 
Artículo 3.17.6. Canalizaciones y bandejas portacables 
 
3.17.6 .1. Requisitos generales para la instalación de canalizaciones  
 
Las canalizaciones según su tipo y aplicación, deben cumplir los siguientes requisitos 
generales: 
 
a. Las partes de canalizaciones que estén expuestas o a la vista, deben marcarse en 
franjas de color naranja de al menos 10 cm de anchas para distinguirlas de otros 
usos.  
 
b. En ambientes corrosivos, con humedad permanente o bajo tierra, no se aceptan 
elementos metálicos para alojamiento de conductores, que no estén 
apropiadamente protegidos contra la corrosión y que no cumplan con la resistencia 
al impacto y al aplastamiento requeridas. 
 
c. En las juntas de dilatación se debe instalar canalización flexible conforme los 
requisitos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 
 
d. Cuando en una misma canalización se instalen conductores eléctricos con 
cableados o tuberías para otros usos, debe existir una separación física entre ellos. 
 
e. Cuando las condiciones específicas de la instalación lo requieran, las canalizaciones 
y accesorios deben cumplir los requisitos establecidos para esa condición. 
 
f. En la selección e instalación del tipo de canalización, se deben evaluar las 
condiciones particulares de la instalación y su ambiente y aplicar los elementos más 
apropiados teniendo en cuenta los usos permitidos y las prohibiciones, de los 
elementos disponibles en el mercado. 
 
g. Igualmente deben cumplir los requisitos de instalación de la NTC 2050 segunda 
actualización especialmente los siguientes artículos: 
 
1. Artículo 342 Tubo (conduit) metálico intermedio – NTC 169 (tipo IMC). 
2. Artículo 344 Tubo (conduit) metálico rígido - NTC 171 (tipo rigid).  
3. Artículo 348 Tubería metálica flexible tipo FMC (flexible metal conduct). 
4. Artículo 350 Tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos tipo 
LFMC (liquidtight flexible metal conducto). 
5. Artículo 352 Tubo (conduit) rígido de cloruro de polivinilo tipo PVC – NTC 
979. 
6. Artículo 353 Tubería (conduit) de polietileno de alta densidad tipo HDPE (high 
density polyethylene conducto). 
7. Artículo 354 Tubería (conduit) subterránea no metálica con conductores tipo 
NUCC (nonmetallic underground conducto with conductors). 
8. Artículo 355 Tubo (conduit) de resina termofija reforzada (reinforced 
thermosetting resin conduit (RTRC)). 
9. Artículo 356 Tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos tipo 
LFNC (liquidtight flexible nonmetallic conduit). 
10. Artículo 358 Tubería eléctrica metálica tipo EMT - NTC 105. 
11. Artículo 360 Tubería metálica tipo flexible FMT (flexible metallic tubing). 
12. Artículo 362 Tubería (conduit) eléctrica no metálica tipo ENT (electrical 
nonmetallic tubing). 
13. Artículo 366 canales auxiliares (gutters). 
14. Artículo 368 electrobarras. 
15. Artículo 370 bus de cables.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 63 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 16. Artículo 372 Canalizaciones en pisos celulares de concreto. 
17. Artículo 374 Canalizaciones en pisos metálicos celulares. 
18. Artículo 376 Canaletas metálicas (ducto). 
19. Artículo 378 Canaletas no metálicas (ductos no metálicos). 
20. Artículo 384 Canal tipo soporte (strut-type channel raceway). 
21. Artículo 386 Canalizaciones superficiales metálicas. 
22. Artículo 388 Canalizaciones superficiales no metálicas. 
23. Artículo 390 Canalizaciones bajo el piso. 
 
3.17.6 .2. Bandejas portacables para instalaciones de uso final 
 
En instalaciones de uso final se pueden instalar bandejas portacables de fondo continuo, 
canal ventilado de malla o escalera, de material metálico o no metálico, y puede soportar 
canalizaciones o directamente los conductores siempre y cuando estos estén certificados y 
rotulados para uso en bandejas, en la instalación se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Se debe asegurar la continuidad eléctrica y la equipotencialidad entre las distintas 
secciones de la bandeja metálica, ver normas tales como la IEC 61537 o norma 
equivalente. 
 
b. Los conductores a instalar deben estar certificados y rotulados para usar en bandeja 
portacable. En las partes accesibles, deben estar identificados con el código de 
colores del presente Libro .  
 
c. Se podrán adoptar los requisitos de montaje de instalación y las recomendaciones, 
de las normas IEC 60364-5-52, NTC 2431 y las IEEE 525/12.3.4, sobre bandejas 
portacables. 
 
d. Debe permitirse el uso de bandejas portacables como sistema de soporte para 
conductores de acometida, alimentadores, circuitos ramales, circuitos de 
comunicaciones, circuitos de control, circuitos de señalización; también se incluyen 
circuitos de iluminación de tensión nominal no mayor a 30 Vac o 60 Vcc, para los 
cuales se debe tener en cuenta las ampacidades de la tabla 725.144 de la NTC 2050 
Segunda Actualización. 
 
e. Las bandejas portacables ubicadas en sitios clasificados como peligrosos sólo 
deben contener los tipos de cables y canalizaciones permitidos para este uso. 
 
f. Las bandejas portacables se deben instalar como un sistema completo. Si se hacen 
curvas o modificaciones durante la instalación, se deben hacer de manera que se 
mantenga la continuidad eléctrica del sistema de bandeja portacables y el soporte 
de los cables. Debe permitirse que los sistemas de bandejas portacables tengan 
segmentos mecánicamente discontinuos entre los tramos de las bandejas 
portacables o entre los tramos de bandejas portacables y los equipos. 
 
g. Las bandejas portacables deben estar expuestas y accesibles, excepto en lo 
permitido por la sección 392.10 literal (D) de la NTC 2050 segunda actualización. 
 
h. Las bandejas portacables que contengan conductores de un valor nominal de más 
de 600 V deben tener una notificación de advertencia permanente y legible, con el 
siguiente texto: “PELIGRO —  RIESGO ELÉCTRICO — MANTÉNGASE ALEJADO”, 
colocado en lugar fácilmente visible sobre todas las bandejas portacables y el 
espaciamiento de las notificaciones de advertencia no debe exceder de 3 m. 
 
i. Debe permitirse que los cables multiconductores que funcionan a 1000 V o menos 
sean instalados en la misma bandeja. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 64 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 j. Los cables que funcionan a más de 1000 V y los que funcionan a 1000 V o menos, 
instalados en la misma bandeja portacables, deben cumplir cualquiera de los 
siguientes requisitos: 
 
1. Los cables que funcionan a más de 1000 V son de tipo MC. 
2. Los cables que funcionan a más de 1000 V están separados de los cables 
que funcionan a 1000 V o menos mediante una barrera sólida fija de un 
material compatible con la bandeja portacables. 
 
k. Cuando los cables de los conductores individuales que conforman cada fase, neutro 
o conductor puesto a tierra de un circuito de corriente alterna se conecten en 
paralelo, los conductores se deben instalar en grupos que consten máximo de un 
conductor por fase, neutro o conductor puesto a tierra, minimizando así los efectos 
de los campos electromagnéticos. Los circuitos deben ser marcados de tal forma 
que permita su identificación. 
 
l. Cuando alguno de los conductores individuales instalados en una bandeja 
portacables de escalera o fondo ventilada sea de sección transversal de 53,5 mm2 
(1/0 AWG) al 107,21 mm2 (4/0 AWG), se deben instalar en una sola capa todos los 
conductores individuales.  
 
m. En una misma bandeja portacables no deben instalarse conductores eléctricos con 
tuberías para otros usos no eléctricos, tales como gases líquidos u otros fluidos.  
 
n. Para el dimensionamiento de las bandejas deben usarse las tablas 3.17.6.2. a. y 
3.17.6.2. b. del presente Libro, de acuerdo con el tipo de cables, bandeja e 
instalación. Se debe tener en cuenta lo contemplado en los numerales 392.22 (A) y 
(B) de la NTC 2050 Segunda Actualización para la correcta aplicación de las tablas.  
 
Tabla 3.17.6.2. a . Área de ocupación permisible para cables multiconductores en bandejas portacables 
de tipo escalera, fondo ventilado o fondo sólido para cables de 2 000 V nominales o menos. Adoptado de la 
norma NTC 2050 Segunda Actualización 
 
 
Ancho interior de la 
bandeja en mm Área de llenado máxima permisible en mm2 para cables multiconductores 
Bandejas portacables tipo escalera o 
fondo ventilado, 392.22 (A)(1) Bandejas portacables tipo fondo sólido, 
392.22 (A)(3) 
Columna 1 
Aplicable sólo por 
392.22 (A)(1)(b) Columna 2* 
Aplicable sólo por 
392.22(A)(1)(c) Columna 3 
Aplicable sólo por 
392.22(A)(3)(b) Columna 4* 
Aplicable sólo por 
392.22(A)(3)(c) 
50 1,5 1,5 - (30 Sd)** 1,2 1,2 - (25 Sd)** 
100 3 3 - (30 Sd)** 2,3 2,3 - (25 Sd) 
150 4,5 4,5 - (30 Sd)** 3,5 3,5 - (25 Sd)** 
200 6 6 - (30 Sd)** 4,5 4,5 - (25 Sd) 
225 6,8 6,8 - (30 Sd) 5,1 5,1 - (25 Sd) 
300 9 9 - (30 Sd) 7,1 7,1 - (25 Sd) 
400 12 12 - (30 Sd) 9,4 9,4 - (25 Sd) 
450 13,5 13,5 - (30 Sd) 10,6 10,6 - (25 Sd) 
500 15 15 - (30 Sd) 11,8 11,8 - (25 Sd) 
600 18 18 - (30 Sd) 14,2 14,2 - (25 Sd) 
750 22,5 22,5 - (30 Sd) 17,7 17,7 - (25 Sd) 
900 27 27 - (30 Sd) 21,3 21,3 - (25 Sd) 
 
Tabla 3.17.6.2. b. Área de ocupación permisible para cables de un solo conductor en bandejas portacables 
tipo malla metálica, escalera o fondo ventilado, para cables de 2000 V nominales o menos. Adoptado de la 
norma NTC 2050 Segunda Actualización  
 
 
Anchura interior de la bandeja en 
mm Área máxima admisible de ocupación para cables de conductor sencillo 
en mm2 
Columna 1 Aplicable sólo por 
392.22(B)(1)(b) Columna 2* Aplicable sólo por 
392.22(B)(1)(c) 
50 1,4 1,4 - (28 Sd)**   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 65 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
 
Anchura interior de la bandeja en 
mm Área máxima admisible de ocupación para cables de conductor sencillo 
en mm2 
Columna 1 Aplicable sólo por 
392.22(B)(1)(b) Columna 2* Aplicable sólo por 
392.22(B)(1)(c) 
100 2,8 2,8 - (28 Sd) 
150 4,2 4,2 - (28 Sd)** 
200 5,6 5,6 - (28 Sd) 
225 6,1 6,1 - (28 Sd) 
300 8,4 8,4 - (28 Sd) 
400 11,2 11,2 - (28 Sd) 
450 12,6 12,6 - (28 Sd) 
500 14 14 - (28 Sd) 
600 16,8 16,8 - (28 Sd) 
750 21 21 - (28 Sd) 
900 25 25,2 - (28 Sd) 
 
o. Se deben tener en cuenta los máximos esfuerzos mecánicos permitidos que puede 
soportar la bandeja portacable a instalar 
 
p. Tanto los cables instalados como la bandeja portacables, expuestos a radiación 
ultravioleta deben ser resistentes a este tipo de radiación, como lo señala ANSI UL 
568. 
 
q. En instalaciones no industriales, se acepta el montaje de conductores monopolares 
de calibres menores o iguales  a 1/0 en bandejas portacables, siempre que dichos 
cables se protejan de efectos mecánicos y térmicos ocasionados por los cables de 
calibres mayores, teniendo en cuenta el derrateo por temperatura conforme a NTC 
2431, separándolos por una pared rígida de material compatible con el de la bandeja 
y realizándoles amarres que impidan los desplazamientos que puedan causarles 
esfuerzos perjudiciales al aislamiento, la separación entre travesaños o peldaños de 
la bandeja horizontal no debe superar 15 cm para conductores entre 1/0 y 8 AWG, y 
10 cm para conductores entre 10 y 12 AWG. 
 
r. La instalación no debe ser manipulada por personas no competentes. 
 
s. No se permite el uso de bandejas portacables en instalaciones residenciales, fosos 
de ascensores, canales o buitrones de ventilación, sitios con alta concentración de 
personas y demás ubicaciones definidas en NTC 2050 segunda actualización para 
las que no se permita la utilización de bandejas portacables,.  
 
t. El uso de bandejas portacables en infraestructura común de edificaciones que alojen 
conductores que sirven a cuentas múltiples de oficinas o unidades de comercio, se 
permite siempre y cuando se cumplen los siguientes requisitos: 
 
1. Que los equipos de medida estén agrupados en tableros de medidores. 
2. Que las bandejas se instalan en espacios o áreas comunes a la copropiedad. 
3. Que los conductores soportados en la bandeja aguas abajo de la medición, 
están agrupados e identificados por cada cuenta. 
4. Que cada cuenta esté debidamente identificada y las marcaciones se repitan 
en tramos no mayores a 10 m. 
5. Que en el Reglamento de copropiedad, las bandejas portacables que sirven 
varias cuentas y los cables allí incorporados estén definidos como bienes 
comunes de la copropiedad y se establezca que la intervención, 
manipulación o modificaciones de las bandejas o de los conductores 
soportados en ellas, sean ejecutadas por personas competentes, con la 
autorización previa escrita y bajo control de la administración de los bienes 
comunes de la copropiedad y la administración de dichos bienes ejerza el 
control y cuidado para asegurar un buen funcionamiento y operación, tal 
como lo señala la Ley 675 sobre propiedad horizontal.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 66 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
3.17.6.3. Canalizaciones eléctricas prefabricadas o electroductos. 
 
La canalización metálica prefabricada, también llamada bus de barras, canalización con 
barras, electroducto, electrobarra, canalización eléctrica con barras incorporadas, 
“busways” o “busbar trunking system”; contiene conductores desnudos o aislados 
(generalmente barras, varillas o tubos de cobre, aluminio o aluminio recubierto en cobre u 
otros materiales para reducir el par galvánico), además de sus accesorios y fijaciones 
Se utilizan generalmente para distribución de potencia en edificios, oficinas, hoteles, centros 
comerciales, instalaciones agrícolas e industriales y están consideradas como un sistema de 
cableado completo. Para su adecuada selección e instalación se deben  tener en cuenta los 
siguientes requisitos: 
 
a. Con el fin de facilitar la conexión y posteriores labores de mantenimiento, evitar la 
deformación y aflojamiento de las uniones, ante movimientos sísmicos, 
asentamiento de la estructura de la edificación, desajustes de tornillos y movimientos 
dinámicos aso ciados a fallas y corto circuitos y mitigar el “Efecto Creep”, se debe 
asegurar la flexibilidad del sistema de electroductos, en las uniones de barras, las 
conexiones entre tramos alimentadores, curvas, T, cruces y otros accesorios de los 
electroductos, pa ra lo cual se recomiendan las uniones monobloques tipo “Joint” y 
usar arandelas tipo Belleville DIN 6796 o equivalente. 
 
b. En las salidas de derivación (salidas tipo “Plug -in”, “Tap -off” y cajas de derivación), 
se debe asegurar un adecuado acoplamiento al sistema eléctrico. 
 
c. Cuando se empleen electrobarras con conductores de aluminio y derivaciones en 
cobre o viceversa, es indispensable emplear terminales bimetálicas certificadas en 
los puntos donde los diferentes metales (aluminio – cobre) estén en contacto, 
evitando que se produzca corrosión por efectos del par galvánico, aflojamiento, 
puntos calientes o arco eléctrico, además de garantizar que no se afecte la integridad 
o condiciones técnicas del equipo. 
 
d. Cuando se requieran hacer provisiones para la remoción de barreras, la apertura del 
encerramiento o la extracción de partes del encerramiento (puertas, carcasas, tapas 
y similares) se debe cumplir con los siguientes requerimientos destinados a mitigar 
el riesgo de contacto directo: 
 
1. La remoción, apertura o extracción debe hacerse mediante el uso de 
herramientas apropiadas. 
2. Asegurar el aislamiento de todas las partes vivas que puedan ser tocadas 
después de abrir una puerta; por ejemplo mediante el uso de enclavamientos 
entre la puerta y el elemento de desconexión de una caja de derivación de 
modo que la puerta se pueda abrir únicamente si el elemento de desconexión 
se encuentra en la posición "abierto", o mediante la inclusión de una barrera 
o cortina interna que confine las partes vivas, de manera que no puedan ser 
tocadas inadvertidamente cuando la puerta se encuentre abierta. En este 
caso no debe ser posible la remoción de esta barrera o cortina sin el uso de 
una herramienta adecuada. 
 
e. La altura de instalación de un electroducto no debe ser menor de 1,85 m sobre el 
piso o plataforma de trabajo, exceptuando los casos en los cuales el nivel del piso 
sea inferior, siempre y cuando se asegure que el electroducto no sea un obstáculo 
para la circulación de personas y traslado de objetos según IEEE 141 en el Capítulo 
13 y sección 13.7. 
 
f. Cuando la etiqueta o placa no especifique los puntos de soporte, estos deben ser 
instalados a no más de 1,5 m, según el Artículo 368.3 de la NTC 2050 segunda 
actualización y no se deben ubicar dónde están los puntos de unión o “Joints”. En   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 67 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 todos los casos se debe asegurar que las piezas del sistema del electroducto queden 
debidamente soportadas. 
 
g. Se deben dejar los espacios apropiados entre canalizaciones, que permitan ejecutar 
las labores de operación, mantenimiento y reposición. En la perforación entre pisos 
(pasa losa) se deben dejar los espacios de tal forma que a los lados y parte trasera 
se separe 20 cm de la barra y 30 cm de frente. 
 
h. Las fijaciones del recorrido vertical de los electroductos deben soportar los 
movimientos telúricos y dinámicos a los cuales el sistema sea expuesto, dando 
cumplimiento al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 
 
i. En instalaciones verticales en donde la canalización con barras incorporadas pasa 
a través de varios pisos, en cada uno de ellos se debe instalar un muro de mínimo 
11 cm de altura alrededor de la canalización y distanciado del borde del orificio al 
menos 30 cm, con el fin de proteger la canalización de derrames de líquidos. 
 
j. Cuando se instale el electroducto de forma vertical en instalaciones residenciales y 
comerciales debe tener un IP no menor a 55. 
 
k. Una vez instalado el electroducto, se debe realizar una prueba de medición de la 
resistencia de aislamiento entre partes activas y tierra del sistema, la prueba debe 
superar las medidas establecidas por cada fabricante con la finalidad de descartar 
corrientes de fuga como lo señala la IEEE 141 en su sección 13.11. 
 
l. En instalaciones en las cuales la medida de energía (por parte del OR) se realice 
aguas abajo de instalación de la electrobarra, todas las uniones y sus tapas, cajas 
de derivación y tapa final que no sean continuas o permitan el acceso a partes vivas, 
debe n disponer de pestañas para la instalación de sellos de seguridad. 
 
3.17.6 .4. Canalizaciones metálicas y no metálicas (canaletas, canales o 
conductos cerrados de sección no circular). 
 
Las canaletas deben cumplir lo siguientes requisitos generales de instalación: 
 
a. En ambientes corrosivos, con humedad permanente o bajo tierra, no se aceptan 
elementos metálicos para alojamiento de conductores, que no estén 
apropiadamente protegidos contra la corrosión que no cumplan con la resistencia al 
impacto y al aplastamiento requeridas. 
 
b. En las juntas de dilatación se debe instalar canalización flexible conforme los 
requisitos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 
 
c. Cuando en una misma canalización se instalen conductores eléctricos con 
cableados o tuberías para otros usos, debe existir una separación física entre ellos. 
 
d. Cuando las condiciones específicas de la instalación lo requieran, las canalizaciones 
y accesorios deben cumplir los requisitos establecidos para esa condición. 
 
e. No se permite el uso de canaletas no metálicas en: Instalaciones ocultas (excepto 
cuando atraviesan muros o paredes), donde estén expuestas a daño físico, en 
ambientes con temperaturas superiores a las certificadas para la canalización ni 
donde alojen conductores cuyos límites de temperatura del aislamiento de los 
conductores excedan aquellos para los cuales se certifica la canaleta. 
 
f. Deben instalarse de tal manera que se asegure la continuidad mecánica, y en las 
metálicas, la continuidad eléctrica por medio de puentes equipotenciales. 
 
g. Deben estar sólidamente soportadas y con encerramiento completo.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 68 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
h. Se debe evitar la abrasión o el corte del aislamiento de los conductores, mediante el 
uso de pasacables, tubos o accesorios adecuados. 
 
3.17.6.5. Otras canalizaciones  
 
Es permitido utilizar tecnologías de enterramiento directo para transmisión y distribución 
subterránea de potencia eléctrica mediante puentes, túneles, bancos de ductos, 
excavaciones u otras estructura compartidas, siempre y cuando los conductores utilizados 
se encuentren certificados para dicho uso, se cumplan los requerimientos de instalación 
establecidos por él productor y se sigan las directrices establecidas en la NTC 2050 
segunda actualización , por el CIGRE  o en la ANSI/IEEE C2 , en cuanto a servicios y 
requerimientos generales necesarios para este tipo de aplicación. 
 
3.17.6.6. Tubos, tuberías y accesorios 
 
En toda instalación eléctrica la tubería debe cumplir la función de protección de los 
conductores contra daños, especialmente de sus cubiertas de aislamiento, por lo que en su 
instalación se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. No deben instalarse tuberías no metálicas en lugares expuestos a daños físicos o a 
la luz solar directa, o directamente enterradas en el suelo si no están certificadas 
para ser utilizadas en tales condiciones. 
 
b. Las tuberías eléctricas plegables (flexible) no metálicas deben ir ocultas dentro de 
cielorrasos, cielos falsos, pisos, muros o techos, siempre y cuando los materiales 
constructivos utilizados tengan una resistencia al fuego de mínimo 15 minutos, o 
menos de 15 minutos si se tiene un sistema contra incendio de rociadores 
automáticos en toda la edificación.  
 
c. Los espacios entre elementos que soporten tuberías no metálicas, no podrán ser 
mayores a 1,2 m para tubería hasta de 19 mm de diámetro; 1,5 m para tuberías entre 
25 y 51 mm; 1,8 m para tuberías entre 63 y 76 mm y 2,1 m para tuberías entre 89 y 
102 mm. Los soportes para tuberías metálicas deben asegurar que no se presenten 
deflexiones y las tuberías flexibles deben llevar amarres o grapas que aseguren su 
posición de forma permanente. 
 
d. No se podrán usar tuberías no metálicas, en espacios donde por efectos de la carga 
eléctrica en los conductores u otra fuente de calor, se tengan temperaturas por 
encima de las tolerables por la tubería. 
 
e. No se permite el uso de tubería eléctrica plegable no metálica, como soporte de 
aparatos ni para tensiones mayores de 600 V, a no ser que esté certificada para 
esos usos. 
 
f. Tuberías no metálicas tipo livianas (Tipo A o Tipo L) no se deben instalar expuestas 
o a la vista, ni en cielos falsos o cielorrasos, y solo se permite su instalación siempre 
que esté embebida en concreto o en otro material resistente al fuego por lo menos 
15 minutos; siempre que tal encerramiento la proteja contra daños y no le permita 
deflexiones con desplazamientos mayores al diámetro de la tubería. 
 
g. En construcciones con tuberías embebidas en concreto, los instaladores deben tener 
especial cuidado en no deformarlas ni permitir la entrada de materiales que les 
ocasione taponamientos. Previo al vaciado del concreto se les debe colocar en los 
extremos tapones provisionales. Para tuberías no metálicas se recomienda calentar 
y comprimir las puntas expuestas para asegurar que no sean removidos los tapones 
hasta cuando se instalen las cajas de conexión o paso. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 69 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Parágrafo 1: Se permite el uso de  tuberías no metálicas de material termoplástico reforzado 
con materiales como fibra de vidrio, siempre y cuando cumplan con la norma NEMA TC 14 
o una norma equivalente. 
 
Artículo 3.17.7. Cargadores de baterías para vehículos eléctricos 
 
Los cargadores de baterías para vehículos eléctricos (VE) se clasifican según el modo de 
recarga de acuerdo con IEC 61851-1 o NTC-IEC 61851-1 , así: 
 
a. Modo 1: La conexión del VE a la red eléctrica se realiza directamente por medio de 
un tomacorriente monofásico o trifásico tipo doméstico, con una puesta a tierra 
incorporada. Tanto el cargador, el sistema de control y el cable hacen parte del 
vehículo. 
 
b. Modo 2: La conexión del VE a la red eléctrica se realiza por medio de un 
tomacorriente monofásico o trifásico tipo doméstico a través de un monitor de 
recarga, que puede tener incorporado o no el cable de recarga. La carga se limita a 
10 A. 
 
c. Modo 3: La conexión del VE a la red eléctrica se realiza a través de una base con 
tomacorrientes especiales que se alimenta desde un circuito dedicado. El sistema 
de monitoreo de la recarga está incorporado a la base. 
 
d. Modo 4: Es el caso típico de estaciones de carga. La conexión del VE a la red 
eléctrica se realiza en corriente continua, en tiempo corto. El cargador se encuentra 
fijo y tiene las funciones de monitoreo de recarga y protección. 
 
También pueden clasificarse por niveles según lo establecido en las normas SAE J1772  o 
NTC 6537 : 
 
Nivel de carga 1: Es aquel que utiliza un tomacorriente estándar de Corriente Alterna (c.a. ). 
Su potencia nominal es inferior a 3,7 kilovatios [kW]. 
  
Nivel de carga 2: Es aquel que requiere la instalación de una Estación de carga con conexión 
a Corriente Alterna (c.a.). Su potencia nominal se encuentra entre 3,7 kilovatios [kW] a 22 
kilovatios [kW]. 
 
Nivel de carga 3: Es aquel que consiste en una carga rápida con conexión a Corriente 
Alterna (c.a.) o Corriente Directa (c.c). Su potencia nominal es superior a 22 kilovatios [kW] 
en c.a. y superior a 50 kilovatios [kW] en c.c. 
 
La instalación de los equipos de carga para vehículos eléctricos, deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
a. En el diseño de la instalación eléctrica para los cargadores de baterías de VE, se 
debe asegurar que la acometida, alimentadores y el circuito ramal donde se conecte 
el cargador pueda entregar la potencia de la carga durante el tiempo requerido sin 
generar calentamiento de los conductores por encima de los 60 ºC.  
 
b. En los sistemas de carga en instalaciones domiciliarias o similares, se debe disponer 
de un circuito eléctrico independiente de 20 A exclusivo para ese propósito. 
 
c. En estaciones de carga, se debe asegurar que la red de distribución soporta la carga 
instalable que requiere el cargador y sus elementos de control. 
 
d. Los cargadores de más de 60 A o más de 150 V a tierra, deben tener un medio de 
desconexión instalado en un lugar fácilmente accesible, y contar con elementos de 
bloqueo mecánico en la posición de abierto.   
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 70 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 e. Para sistemas de carga de vehículos eléctricos en un espacio interior encerrado, se 
deben cumplir los requisitos establecidos en la sección 625.52 de la NTC 2050 
Segunda Actualización y las condiciones adicionales de ventilación establecidas por 
el productor según el tipo de equipo a instalar.  
 
f. Los cargadores de baterías de vehículos eléctricos, bajo la responsabilidad de los 
propietarios o tenedores de la instalación del equipo, deben ser revisados 
técnicamente por personal competente, según el manual de mantenimiento del 
equipo y con la periodicidad que recomiende el productor, para validar su 
funcionalidad. 
 
g. En los modos de carga 3 y 4 deben tomarse las precauciones a las que haga 
referencia el productor, para prevenir la conexión accidental del VE al punto fijo de 
alimentación del cargador. 
 
h. La ubicación de los Equipos de Suministro de Vehículos Eléctricos (ESVE), deben 
estar a una altura no menor a 0,45 m del suelo y no mayor a 1.2 m. Para equipos 
instalados en el exterior, la distancia mínima de altura será de 0,6 m. No aplica para 
la conexión de equipos portátiles.  
 
i. Una clavija o conector de vehículo no debe suministrar carga a varios vehículos 
eléctricos simultáneamente. 
  
j. Los conductores para los adaptadores y las extensiones dobles deben cumplir con 
los requisitos de la NTC 2050 Segunda actualización sección 625.10. 
 
k. Se debe proteger el equipo de influencias externas tales como: 
 
1. Presencia de agua (AD). Cuando el punto de conexión está instalado al aire 
libre, el equipo será seleccionado con un grado de protección de al menos 
IPX4 para proteger contra salpicaduras de agua (AD4). 
2. Presencia de cuerpos extraños sólidos (AE). Cuando el punto de conexión 
está instalado al aire libre, el equipo deberá ser seleccionado o provisto de 
un grado de protección de al menos IP4X con el fin de proteger contra el 
ingreso de objetos pequeños (AE3). 
3. Impacto (AG). El equipo instalado en las zonas públicas y sitios de parqueo 
debe estar protegido contra daños mecánicos (impacto de la severidad media 
AG2).  
 
l. La protección básica del equipo debe incluir las siguientes condiciones: 
 
1. Cada punto de conexión deberá estar protegido individualmente por un 
interruptor diferencial con una corriente residual de funcionamiento que no 
exceda de 30 mA a excepción de los circuitos que utilizan la medida de 
protección de la separación eléctrica. Los dispositivos seleccionados deben 
desconectar todos los conductores activos, incluido el neutro. 
2. Dispositivo de protección contra sobrecorriente. Cada punto de conexión 
deberá ser suministrada por un circuito individual protegido por un dispositivo 
de protección contra sobrecorrientes. 
3. La longitud total de cordones y cables que se puede utilizar no debe exceder 
7,5 m a menos que estén equipados con un sistema de manejo de cables 
que sea parte del equipo de alimentación para vehículos eléctricos. 
4. Para los diferentes modos de recarga tiene que preverse un conductor de 
puesta a tierra de protección entre el borne de tierra en la entrada de 
alimentación en c.a. del equipo recarga y el vehículo eléctrico. 
5. Los equipos de alimentación para VE deben estar provistos por un interruptor 
que genere una desconexión automática del vehículo con la fuente de 
alimentación en caso de falla. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 71 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Parágrafo 1:  Para controlar las influencias externas se permite el uso de sistemas de 
protección no menores a IP 66 o NEMA 4. 
 
Parágrafo 2:  La nomenclatura utilizada para la identificación de los grados de protección es 
tomada de las normas IEC 60364-5- 51 e IEC 60529 o NTC-IEC 60529 .  
 
Artículo 3.17.8. Celdas y tableros 
 
Las celdas y tableros son equipos de frecuente riesgo de arco eléctrico, el cual es 
considerado el mayor riesgo de origen eléctrico en las instalaciones; para minimizar este 
riesgo, se deben aplicar las siguientes prescripciones: 
 
a. La instalación y puesta en servicio de celdas y tableros debe ser ejecutada por 
personas competentes. 
 
b. Cuando la celda o el tablero este diseñado para uso en interior el equipo debe ser 
almacenado en posición vertical en un lugar seco y ventilado, protegido de la lluvia, 
temperaturas extremas y el polvo, esto con el fin de evitar el deterioro de 
características propias del producto. 
 
c. Los tableros con sistema de instalación tipo riel DIN, no podrán superar el nivel de 
ocupación definido por el productor. 
 
d. El piso donde se instalen los tableros o celdas, debe ser plano y las máximas 
desviaciones de nivel serán las permitidas por el fabricante. 
 
e. Salvo que el fabricante especifique otro valor, la distancia de la celda al techo no 
debe ser menor de 60 cm. No aplica para celdas para alojar transformadores siempre 
y cuando dicha celda no cuente con aberturas de ventilación en la parte superior.  
 
f. Los barrajes de tierra de un conjunto de secciones modulares deben quedar 
interconectadas, utilizando tornillos y tuercas mínimo grado o clase 5, con la presión 
adecuada a la tornillería. 
 
g. Cuando las conexiones van directamente a los terminales de los equipos, se deben 
aplicar los torques especificados por el fabricante. 
 
h. La instalación de cables al interior de la celda o tablero no deben pasar por detrás, 
por encima o atravesar los barrajes no puestos a tierra y no ais lados.  
 
i. En el proceso de instalación, se debe priorizar la conexión del barraje de tierra del 
tablero a la malla de tierra para asegurar la protección del personal. 
 
j. La instalación de amarra-cables o cualquier otro elemento ajeno al tablero o celda, 
no debe afectar el grado de protección IP.  
 
k. Se deben utilizar terminales para hacer las conexiones entre cables y barrajes. Si la 
conexión es con cable de aluminio se deben utilizar conectores bimetálicos. A los 
barrajes no se les debe realizar perforaciones adicionales distintas a las previstas 
desde fábrica con las cuales se probó el prototipo para efectos de certificación, ya 
que la pérdida de material debilita el barraje y propicia su falla.  
 
l. Cuando la conexión involucra varias barras por fase, los conectores se deben 
colocar enfrentados y con espaciadores de cobre entre las barras. 
 
m. Se deben respetar las distancias de seguridad definidas por el productor para 
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, siempre y cuando no 
contradiga las distancias de seguridad establecidas por el presente Reglamento. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 72 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 n. Los cables del sistema de control deben alambrarse en canaleta, bajo los siguientes 
criterios: 
 
1. Las canaletas se deben asegurar por lo menos cada 600 mm. 
2. Las canaletas no deben llenarse a más del 70% de su capacidad. 
3. Las conexiones deben ser hechas en borneras. 
4. Todos los hilos de un conductor deben insertarse en el agujero del borne. 
5. Ajustar firmemente, teniendo el cuidado de no cortar los hilos. 
6. Los conductores deben ser blindados, cuando sean para señales de 
comunicaciones y se debe conectar a tierra el blindaje. 
 
o. El instalador deberá realizar mínimo las siguientes verificaciones en el sitio de 
instalación, antes de proceder con la energización de la Celda o Tablero: 
 
1. Funcionalidad de las rejillas de ventilación, las tapas laterales y las puertas. 
2. Identificaciones del tablero y de los conductores de control y potencia. 
3. Conexión a tierra de las puertas. 
4. Remover el polvo. 
5. Medir equipotencialidad entre partes conductoras del tablero. 
6. Verificar los torques de las uniones mecánicas, eléctricas y de anclaje. 
7. Verificar los enclavamientos mecánicos de los equipos del tablero. 
8. Inspeccionar visualmente de toda la estructura del tablero, especialmente la 
pintura. Hacer retoques si es necesario. 
9. Engrasar ligeramente los contactos eléctricos (grasa contactal). 
10. Remover todos los objetos extraños que puedan impedir la operación del 
tablero (restos de cables, tuercas, tornillos, herramientas, etc.). 
11. Realizar las pruebas de aislamiento: Las mediciones deben ser realizadas 
usando un megóhmetro a una tensión de por lo menos 500 Vcc. El valor de 
la resistencia de aislamiento debe ser no menor de 1000 Ω/V.  
12. Después de estos pasos y dejando registros de evidencia podrá proceder 
con la energización. 
 
p. Si el tablero o celda ha sufrido alguna modificación durante la instalación, se debe 
actualizar el diagrama unifilar e identificar los cambios efectuados. 
 
q. Se debe garantizar que los tableros o celdas, cuenten con conexiones efectivas con 
el sistema de puesta a tierra, dichas conexiones deben cumplir con lo establecido en 
el Título 1 2 del presente Libro. 
 
r. Después de armado e instalados los conductores y demás elementos de la celda o 
tablero, se debe verificar mediante una inspección visual, que no exista ninguna 
condición que afecte el grado de protección IP e IK de los equipos. 
 
s. El tablero debe ser fácilmente accesible, es decir que no se requiera de elementos 
adicionales ni retirar obstáculos para poder acceder a él, debe permitir accionar 
manualmente los interruptores y el espacio de trabajo donde se localice el tablero 
debe tener las dimensiones adecuadas que permita la movilidad del operario que 
requiera retirar sus tapas, abrir sus puertas y sustraer, reparar o mantener sus 
componentes, tal como lo establece el Título 4 del presente Libro. 
 
t. Verificar que los tableros de distribución tengan adherida de manera clara, 
permanente y visible los rotulados e instructivos que lo caracterizan y su respectivo 
diagrama unifilar.  Los paneles de distribución deben estar rotulados de forma 
duradera por el fabricante con su corriente y tensión nominales, el número de fases 
para los que están diseñados y el nombre del fabricante o marca comercial, de 
manera visible aún después de su instalación. 
 
u. Todo alambrado de potencia del tablero debe cumplir el código de colores 
establecido en el presente Libro. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 73 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 v. Las partes metálicas de los armarios, gabinetes, tableros y marcos de los paneles 
de distribución deben estar equipotencializadas y conectadas al sistema de puesta 
a tierra. 
 
w. Se prohíbe la instalación de tableros en paredes adyacentes a los peldaños de las 
escaleras. Se permite la instalación bajo escaleras siempre y cuando se cumplan los 
espacios de trabajo establecidos en el Título 3 del presente Libro. 
 
x. Se deben identificar los circuitos en el cuerpo del tablero y de forma visible. 
 
y. Cada tablero de distribución, equipo de tablero de distribución o panel de 
distribución, si se utiliza como equipo de acometida, debe tener un puente de 
conexión equipotencial principal, dimensionado de acuerdo con lo establecido en la 
sección 250.28(D) de la NTC 2050 Segunda actualización o su equivalente. 
 
z. Los tableros de distribución y los equipos de tableros de distribución que tengan 
alguna parte energizada expuesta deben estar ubicados en lugares 
permanentemente secos y únicamente donde estén bajo supervisión competente y 
sean accesibles únicamente a personas competentes. Los tableros de distribución y 
equipos de tableros de distribución se deben ubicar de modo tal que la probabilidad 
de daños debidos a equipos o procesos se reduzca al mínimo.  
 
aa. Los paneles de distribución deben estar protegido por un dispositivo de protección 
contra sobrecorriente que tenga un valor nominal no mayor que el del panel de 
distribución, salvo para las excepciones de la sección 408.36 de la NTC 2050 
segunda actualizac ión. 
 
bb. Cada conductor puesto a tierra debe terminar dentro del panel de distribución en un 
terminal individual que no sea utilizado para otro conductor. 
 
Artículo 3.17.9. Cercas eléctricas 
 
a. No se deben instalar cercas eléctricas en sitios clasificados como peligrosos 
relacionados en el Artículo 3.28.3 del presente Libro .  
 
b. Las cercas de púas o cortantes como la concertina, no deben ser energizadas por 
un controlador. 
 
c. Todo controlador debe tener un sistema de puesta a tierra. Si la resistividad del 
terreno es muy alta, se admite un cable de tierra paralelo con la cerca.  
 
d. La cerca no debe energizarse desde dos controladores diferentes o desde circuitos 
diferentes de un mismo controlador. 
 
e. El alambrado de toda cerca debe montarse sobre aisladores. 
 
f. Debe haber un mínimo de 2 m entre dos cercas diferentes alimentadas con fuentes 
independientes.  
 
g. La cerca eléctrica debe estar a una distancia de separación mínima, en dirección 
radial, de las redes eléctricas aéreas adyacentes, de acuerdo con la Tabla 3.17.9. a. 
 
Tabla 3.17.9. a. Distancias mínimas de seguridad de cercas eléctricas a circuitos de distribución  
TENSIÓN DE LA RED 
(kV) DISTANCIA DE SEGURIDAD 
(m) 
< 1 3 
> 1 y < 33 4 
≥33 8 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 74 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 h. La altura de las cercas eléctricas en inmediaciones de líneas aéreas de energía no 
debe sobrepasar los 2 m sobre el suelo. 
 
i. Toda cerca paralela a una vía pública debe ser claramente identificada, mediante 
una placa de 10 cm x 20 cm con el anuncio “PRECAUCIÓN –  CERCA ELÉCTRICA” 
con impresión indeleble, inscrita a ambos lados, las letras deben ser mínimo de 2,5 
cm en color negro sobre fondo amarillo. En tramos horizontales de más de 10 m, se 
debe disponer una placa cada 5 m.  
 
j. Se permitirá el uso de cercas eléctricas como barreras de seguridad en edificaciones 
o espacios domiciliarios, comerciales o industriales, siempre que no estén al alcance 
de las personas y hayan sido construidas por personas competentes. 
 
k. La instalación de las cercas eléctricas hace parte del alcance de la certificación de 
la instalación eléctrica de uso final que la alimenta; en caso de que la cerca eléctrica 
se instale tiempo después de haber sido dictaminada la instalación , la persona 
competente responsable de la instalación de la cerca, deberá emitir la declaración 
de cumplimien to del constructor, en la que se verificará el cumplimiento de los 
requisitos del presente numeral y los demás que le apliquen. 
 
Artículo 3.17.10. Clavijas y tomacorrientes 
 
La instalación de clavijas y tomacorrientes de baja tensión debe tener en cuenta los 
siguientes requisitos: 
 
a. La conexión de los conductores eléctricos a los terminales de los tomacorrientes y 
clavijas, debe ser realizado por una persona competente, quien debe garantizar que 
no se generen calentamiento de los contactos por malas prácticas en la instalación. 
 
b. Los tomacorrientes instalados en lugares húmedos o mojados deben tener un grado 
de encerramiento IP o NEMA, adecuado para la aplicación y condiciones 
ambientales que se esperan y deben identificar este uso. 
 
c. Las clavijas y tomacorrientes para uso en intemperie deben tener un grado de 
encerramiento IP o NEMA adecuado para la aplicación y condiciones ambientales 
que se esperan. Los tomacorrientes instalados en lugares expuestos a la lluvia o 
salpicadura de agua deben tener una cubierta protectora o encerramiento a prueba 
de salpicadura. 
 
d. En ambientes con chorros de agua (lugares de lavado) se deben usar clavijas y 
tomacorrientes con encerramiento no menor a IP 67 o NEMA 6. Los tomacorrientes 
con protección de falla tierra no son aptas para estas aplicaciones, a menos que el 
productor así lo garantice. 
 
e. Donde se tenga la presencia permanente de niños menores de siete años, los 
terminales de los tomacorrientes deben ser protegidos para evitar que introduzcan 
objetos y hagan contacto con partes energizadas. En sala cunas o jardines infantiles, 
áreas de pediatría o sitios de alta concentración de niños menores de siete años, los 
tomacorrientes deben tener protección contra contacto a partes energizadas, tales 
como protección aumentada, a prueba de manipulación “tamper resistant” o estar 
localizadas a una altura superior o igual a 1,70 m, que no afecte la seguridad de los 
niños. 
 
f. Cuando los tomacorrientes se instalen de forma horizontal, el contacto superior debe 
corresponder al neutro, si el diseño del tomacorriente lo permite. Cuando exista un 
arreglo de varios tomacorrientes en un mismo producto, el contacto superior debe 
ser el neutro. 
 
g. En lugares clasificados como peligrosos se deben utilizar clavijas y tomacorrientes 
aprobados y certificados para uso en estos ambientes.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 75 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
h. Los tomacorrientes deben instalarse de acuerdo con el nivel de tensión de servicio, 
tipo de uso y la configuración para la cual fue diseñado. 
 
i. Las clavijas y tomacorrientes utilizados en áreas clasificadas deben instalarse de tal 
forma que no se deteriore el grado de encerramiento requerido. 
 
j. En lugares sometidos a inundaciones frecuentes, la altura de instalación de los 
tomacorrientes debe ser tal que supere el nivel histórico de inundación. 
 
k. Cuando se instalen tomacorrientes en redes con conductores de aluminio, la 
conexión debe hacerse mediante conectores de compresión dual (Cu-Al), 
conectores bimetálicos o borneras de aleación de aluminio serie 6000, siguiendo los 
lineamientos de la sección 110.14 de la NTC 2050 segunda actualización. Si la 
clavija y tomacorriente están rotulados como CO/ALR, no se necesitan los 
conectores indicados anteriormente ya que el conductor de aluminio puede ser 
conectado directamente a estos dispositivos, la persona responsable de la 
instalación deberá garantizar que, en caso de reemplazo de una clavija o 
tomacorriente, este sea por uno de iguales características técnicas. 
 
l. Las clavijas y tomacorrientes para usos especiales, deben seleccionarse según la 
aplicación señalada en el certificado de Conformidad de Producto. 
 
Artículo 3.17.11. Compuertas de ventilación 
 
Las compuertas de ventilación “dámper” y los fusibles deben asegurar que en el evento de 
incendio la compuerta se cierre automáticamente impidiendo la entrada de aire a la bóveda.  
 
Adicionalmente, el fabricante deberá suministrar los empaques intumescentes o 
componentes que garanticen la hermeticidad al momento del incendio.  
 
a. Durante el proceso de inspección, se deberá verificar la funcionalidad del sistema de 
cierre automático de la compuerta (compuerta y empaque).  
 
b. Las aberturas de ventilación deben estar ubicadas lo más lejos posible de las 
puertas, ventanas, salidas de incendios y materiales combustibles. 
 
c. Debe permitirse que una bóveda ventilada por circulación natural de aire tenga 
aproximadamente la mitad del área total de las aberturas necesarias para ventilación 
en una o más aberturas cerca del piso y la restante en una o más aberturas en el 
techo o en la parte superior de las paredes, cerca del techo, o que toda el área 
requerida para ventilación esté en una o más aberturas en el techo o cerca de él. 
 
d. Para una bóveda ventilada por circulación natural del aire hacia un área exterior, el 
área neta total combinada de todas las aberturas de ventilación, restando el área 
ocupada por persianas, rejillas o pantallas, no debe ser inferior a 1900 mm2 por kVA 
de capacidad de los transformadores en servicio. Si los transformadores tienen una 
capacidad inferior a 50 kVA, en ningún caso el área neta debe ser inferior a 0,1 m2. 
 
e. Todas las aberturas de ventilación que den al interior de una edificación, deben estar 
dotadas de compuertas contra incendios de cierre automático que funcionen en 
respuesta a cualquier incendio en la bóveda. 
 
Artículo 3.17.12. Condensadores y bancos de condensadores de baja y media 
tensión 
 
La instalación de condensadores permite la reducción de la energía reactiva transportada, 
generando beneficios para la instalación, entre los cuales están la posibilidad de disminuir 
la sección de los conductores a instalar, y las caídas de tensión en la línea, así como reducir   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 76 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 las pérdidas por efecto Joule que se producen en los conductores y transformadores. En la 
instalación de estos productos se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 
a. Previo a la instalación, se debe comprobar que la tensión nominal del banco de 
condensadores o condensadores individuales, corresponda con la tensión de la red 
en la cual serán conectados. 
 
b. Se debe tomar precauciones para evitar cualquier riesgo para las personas, 
proporcionando protección contra los contactos accidentales, mediante una 
conexión a tierra del equipo. 
 
c. Deben colocarse en un lugar ventilado favoreciendo la circulación de aire a través 
de las rejillas y evitar temperaturas ambiente superiores a 40ºC. No se deben cubrir 
nunca las rejillas de ventilación del lugar de instalación. 
 
d. Para realizar trabajos sobre condensadores, una vez desconectados se debe 
esperar el tiempo de descarga predefinido, de acuerdo con las características del 
equipo, luego se equipotencializan sus terminales y se ponen directamente a tierra 
o por intermedio de la carcasa, antes de iniciar los trabajos. Estos productos no se 
deben abrir con tensión. Además, se debe disponer de un mecanismo que evite su 
re-acumulación de energía. 
 
e.  Para instalaciones donde la distorsión armónica total de tensión (THD), sea superior 
al 5% en el punto de conexión, los bancos capacitivos deben ser dotados de 
reactancias de sintonización o en su defecto se deben implementar filtros activos de 
armónicos. 
 
f. Se debe atender las recomendaciones suministradas por el proveedor para el 
montaje, operación y mantenimiento de los condensadores y bancos de 
condensadores. 
 
g. Los condensadores y bancos de condensadores deben tener protección contra 
acceso a partes vivas. 
 
Artículo 3.17.13. Conductores aislados 
 
En las instalaciones de uso final, los conductores aislados a instalar deben  cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a. Todos los conductores aislados utilizados en instalaciones interiores o en lugares 
donde se tenga presencia de materiales combustibles, deben ser retardantes a la 
llama y no propagadores del fuego. 
 
b. Se establecen como usos permitidos para cordones y cables flexibles, los 
relacionados en la sección 400.10 de la NTC 2050 segunda actualización, tales 
como los que se enuncian a continuación:  
 
1. Colgantes.  
2. Alambrado de luminarias.  
3. Conexión de luminarias portátiles, anuncios portátiles o móviles, o artefactos.  
4. Cables de ascensores.  
5. Alambrado de grúas colgantes y elevadores de carga.  
6. Conexión de equipos de uso final para facilitar su intercambio frecuente.  
7. Prevención de la transmisión de ruido o vibraciones.  
8. Artefactos cuyos medios de fijación y conexiones mecánicas estén diseñados 
específicamente para permitir un fácil desmonte para su mantenimiento y 
reparación y que el artefacto esté destinado o identificado para conexión con 
cordón flexible.  
9. Conexión de partes móviles.    
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 77 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 10. Cuando se permita específicamente en otras partes de la NTC 2050 Segunda 
Actualización .  
11.  Entre la salida de un tomacorriente existente y una entrada, donde la entrada 
suministra energía a una salida adicional individual de tomacorriente. 
 
c. En bandejas portacables o canalizaciones sin encerramiento, no se deben instalar 
conductores que no sean probados y certificados para ese uso. 
 
d. Las uniones entre conductores se deben hacer de tal manera que se asegure 
mantener las características mecánicas y la continuidad eléctrica sin la generación 
de puntos calientes, para lo cual se debe utilizar métodos de empalme adecuados o 
uniones con soldadura, borneras o conectores certificados; si los conductores son 
aislados se debe asegurar que el empalme o unión mantenga el nivel de aislamiento 
de los conductores. Los empalmes o uniones sólo se permiten en partes accesibles, 
como en, cajas de empalme, conexión o inspección. 
 
e. Se debe asegurar que los conductores en una canalización cerrada no superen la 
proporción de área que impida su ventilación natural, no se debe superar el número 
de conductores establecidos en la NTC 2050 segunda actualización Capitulo 9 Tabla 
1 para tubos y tuberías, ni los artículos 392.20 y 392.22 para bandejas portacables. 
 
f. Los conductores no se deben someter a esfuerzos mecánicos que comprometan el 
aislamiento. Igualmente, en ningún caso las canalizaciones u otros elementos 
distintos deben someter a esfuerzo mecánico al conductor. 
 
g. Se debe respetar el radio mínimo de curvatura que recomienda el productor para 
evitar daños en la pantalla, el aislamiento o el conductor. Los conductores de calibre 
8 AWG o mayor deben ser cables; no se debe aceptar alambre de estos calibres.  
 
h. Los conductores no deben operar a una temperatura mayor a la de diseño del 
elemento asociado al circuito eléctrico (canalizaciones, accesorios, dispositivos o 
equipos conectados) que soporte la menor temperatura nominal, la cual en la 
mayoría de los equipos o aparatos no supera los 60 ºC, de acuerdo con el Artículo 
110.14 literal (C) de la NTC 2050 segunda actualización. En interiores o en espacios 
donde se tenga la presencia de materiales inflamables, no se deben instalar 
conductores que permitan propiciar la llama o facilitar su propagación. 
 
i. En general en los sitios con alta concentración de personas, en lugares clasificados 
como peligrosos y en  las instalaciones en minas y túneles , a excepción de la zonas 
donde se requieran estrictamente el uso de conductores con alto grado de 
resistencia mecánica como los recubrimientos CPE, se deben instalar conductores 
eléctricos con aislamiento libre de halógenos, baja emisión de gases tóxicos, baja 
densidad de humos opacos y no propagadores de llama, según los requisitos del 
Libro 2 de productos del RETIE. 
 
j. El conductor de aluminio y el de aluminio recubierto en cobre, se debe instalar con 
los cuidados de no generar curvaturas de radios muy pequeños que puedan producir 
agrietamientos o fracturas al conductor, En el caso del recubierto de cobre, no se 
debería permitir la pérdida de recubrimiento de cobre, si esto sucede, se puede dar 
inicio a la corrosión galvánica por lo que se debe garantizar la integridad de la capa 
de cobre durante el proceso de instalación. 
 
k. Para conductores de aluminio recubierto de cobre, los cálculos de resistencia y 
capacidad de corriente se tomarán igual a la del conductor de aluminio, conforme 
con el artículo 310 de la NTC 2050 segunda actualización o la parte pertinente de la 
IEC 60364.  
 
l. Excepto en circuitos ramales de uso final en unidades residenciales, se aceptan 
cables o alambres de aluminio en acometidas, alimentadores y ramales de 
instalaciones de uso final, cuando se cumplan los siguientes requisitos:   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 78 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
1. Se deben aplicar buenas prácticas en el uso de conductores de aluminio, 
fundamentalmente en los siguientes aspectos: 
 
i. Recubrir las piezas de aluminio desnudo con estaño o 
electroplatearlas, para impedir el proceso de oxidación del aluminio, 
que genera alúmina y por tanto produce altas resistencias de contacto. 
ii. Usar arandelas tipo “Belleville” norma DIN 6796 o su equivalente, para 
contrarrestar el “efecto creep”.  
iii. Reducir el par galvánico utilizando gel inhibidor y conectores 
bimetálicos en las derivaciones de cables, recubrir las barras con 
estaño o electroplatearlas y usar láminas aluminio/cobre para uniones 
entre barras. 
iv. Aplicar un torque adecuado de apriete en las piezas pernadas en 
contacto con aluminio, conforme con normas como la DIN 43673,  UL 
486A, NEMA C.119.4 NTC 2215 o NTC 2244 y verificar el ajuste por 
medio de un torquímetro. 
 
2. Se debe atender las recomendaciones del diseñador sobre las 
particularidades, especificaciones y cuidados especiales que se debe tener 
en instalaciones cuando estas incluyen el uso de conductores de aluminio, 
adicionalmente es deber del constructor eléctrico revisar y cumplir con dichas 
especificaciones. 
 
3. Sobre el cuerpo del dispositivo o equipo para uso directo con conductores de 
aluminio, se debe fijar un rotulado de advertencia en fondo de color amarillo 
y letra negra, en el cual se informe al usuario que el reemplazo de dicho 
dispositivo o equipo debe hacerse con uno apto para conexión de aluminio. 
 
4. Los conectores utilizados deben estar en concordancia con el calibre de los 
conductores utilizados, no se deben conectar conductores de aluminio con 
nomenclatura AWG con conectores especificados en mm2 o viceversa. 
 
m. Los conductores para conectar aparatos móviles deben ser de cableado adecuado 
para manejar altas velocidades y movimiento constante. En aplicaciones de equipos 
automatizados, servomotores, robots, sistemas automáticos de manipulación, 
sistemas de bandas transportadoras, aerogeneradores, ventiladores, etc., deben ser 
flexibles, tal como lo señala la norma UL 2277 o normas equivalentes de acuerdo 
con su aplicación. 
 
n. Para evitar el sobrecalentamiento de conductores, en sistemas trifásicos de 
instalaciones de uso final con cargas no lineales, los conductores de neutro deben 
ser dimensionados por lo menos al 173% de la corriente de fase según los 
lineamientos de las normas la IEEE 519 o IEEE1100. Igualmente, se debe aceptar 
el dimensionamiento del conductor de neutro como se indica en la norma IEC 60364-
5-52 (artículos 523, 524 y Anexo E), cuando se conocen con precisión las corrientes 
armónicas de tercer orden, que efectivamente circulen por el neutro. En todo caso 
en el diseño se debe hacer mención expresa de la norma utilizada.  
 
Artículo 3.17.14 . Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias 
(DPS) 
 
Los DPS, también llamados supresores o limitadores de sobretensiones, utilizados en las 
instalaciones objeto del presente Reglamento deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. La coordinación de protección contra sobretensiones, debe estar de acuerdo con la 
IEC 61643-12 para sistemas de corriente alternada o IEC 61643-32 para sistemas 
de corriente continua.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 79 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
b. Para efectos de seguridad, la instalación de DPS en tableros principales debe 
realizarse en modo común, y los que actúen como protección complementaria, 
pueden instalarse en modo diferencial.  
 
La Figura 3.17.14. a. indica el 
esquema general de conexión de 
un DPS en modo común. En 
instalaciones de baja tensión, s e 
debe tener como objetivo que la 
tensión residual del DPS sea casi 
igual a la aplicada al equipo, para 
lo cual la distancia “b” en lo 
posible no debe ser mayor de 50 
cm y el conductor de conexión 
entre el DPS y el equipo lo más 
corto posible. 
  
Figura 3.17.14. a.  Montaje típico de DPS 
 
c. Para la instalación de un DPS se debe tener en cuenta que la distancia entre los 
bornes del mismo y los del equipo a proteger debe ser lo más corta posible de tal 
manera que la inductancia sea mínima. 
 
d. Cuando se requieran DPS, se debe dar preferencia a la instalación en el origen de 
la red interna. Se permite instalar DPS en interiores o exteriores, pero deben ser 
inaccesibles para personal no competente. Se permite que un bloque o juego de 
DPS proteja varios circuitos. Cuando se instalen varias etapas de DPS, debe 
aplicarse una metodología de zonificación y deben coordinarse por energía y no sólo 
por corriente. 
 
e. No se deben instalar en redes eléctricas de potencia DPS construidos únicamente 
con tecnología de conmutación de la tensión, salvo en los casos que la coordinación 
de protecciones con DPS limitadores, establezca un efectivo funcionamiento del 
conjunto de protecciones.   
 
f. La capacidad de cortocircuito del DPS debe estar coordinada con la capacidad de 
falla en el nodo donde va a quedar instalado. En los casos que no sea posible, se 
debe justificar de manera técnica la desviación e instalar un dispositivo de protección 
contra sobrecorriente en serie con el DPS. 
 
g. En baja tensión, los conductores de conexión del DPS a la red y a tierra no deben 
ser de calibre inferior a 14 AWG en cobre o 12 AWG en aluminio. En media, alta y 
extra alta tensión los conductores de conexión a la red y a tierra no deben ser de 
calibre inferior a 6 AWG. 
 
h. El valor nominal del descargador de sobretensiones debe ser igual o superior a la 
máxima tensión continua de operación disponible en el punto de aplicación. La 
tensión máxima de operación del descargador de sobretensiones debe tener en 
cuenta el régimen de puesta a tierra y el modo de conexión del equipo. 
 
i. La ubicación de los DPS tipo 1, tipo 2 y tipo 3, o Categoría A, B o C, de tensión 
nominal inferior a los 1000 V, en una instalación de uso final, se debe hacer según 
lo establecido en la siguiente figura.  
 
 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 80 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.17.14. b.  Ubicación de los DPS tipo 1, 2, y 3  
 
Artículo 3.17.15. Duchas eléctricas y calentadores de paso 
 
Debido al alto riesgo de contacto a que se exponen las personas que utilizan duchas o 
calentadores de paso eléctricos, la instalación de estos equipos debe asegurar que se 
cumplan los siguientes requisitos:  
 
a. La instalación de la ducha debe atender los requisitos e instrucciones de instalación 
suministrados por el productor.  
 
b. Las duchas eléctricas y calentadores de paso deben alimentarse mediante un 
circuito exclusivo, diseñado para las condiciones particulares de la instalación y las 
características de corriente nominal etiquetada por el fabricante, con su respectiva 
protección termomagnética. Cuando solo se disponga del circuito de alimentación, 
sin incluir la instalación de la ducha, se debe dimensionar considerando una corriente 
nominal de 30 A.  
 
c.  El circuito de alimentación ya sea mediante alambrado permanente o salida de 
tomacorriente desde un circuito exclusivo, debe tener protección diferencial contra 
falla a tierra, en el caso de duchas sin resistencia blindada.  
 
d. El circuito de alimentación no debe tener derivaciones y debe garantizar la conexión 
permanente de la ducha o calentador, o el tomacorriente que alimenta a dichos 
equipos. 
 
e. La protección del circuito de alimentación debe estar localizada fuera del alcance de 
una persona ubicada en un área mojada.  
 
f. La conexión eléctrica del circuito de alimentación y la ducha o calentador debe ser a 
prueba de agua. No se permite empalme con protección de cinta aislante si la 
conexión está expuesta o a la vista. Para tal efecto se debe utilizar un conector a 
prueba de agua.  
 
g. En caso de usar tomacorrientes para la alimentación, no se deben instalar ni dentro 
ni directamente por encima del compartimento de la ducha. Aquellos tomacorrientes 
que estén ubicados a menos de 1,8 metros medidos como la distancia más corta 
desde el borde exterior de la ducha, deben contar con protección diferencial contra 
falla a tierra y cumplir lo establecido en el literal b).  
 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 81 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 h. El circuito que alimenta la ducha debe tener un conductor de puesta a tierra de 
equipos, el cual debe estar conectado tanto al barraje de puesta a tierra del tablero 
de circuitos como a la termin al de puesta tierra de la ducha.  
 
Artículo 3.17.16. Elementos de conexión (conectores, terminales, empalmes y 
bornes para conductores eléctricos)  
 
La instalación de conectores, empalmes, terminales y bornes para conductores, utilizados 
como elementos de unión, conexión o fijación de conductores en cualquier instalación 
eléctrica, debe cumplir los siguientes requisitos y los particulares de cada proceso. 
 
a. Asegurar el mayor contacto eléctrico entre los elementos conductores, para lo cual 
el conductor se debe instalar en toda la ranura del conector hasta el final de la 
cavidad o la mayor parte posible de la superficie de contacto.  
 
b. No se deben instalar dos o más conectores o terminales sobrepuestos  en el mismo 
borne o al mismo tornillo, únicamente se permitirá para los casos en que se cumplan 
con los lineamientos de una norma de reconocimiento internacional que avale este 
tipo de instalación, o cuando el fabricante de la celda o tablero indique en sus 
manuales que dicha conexión es posible, en todo caso el instalador debe indicar tal 
condición en el manual de operación y mantenimiento de la instalación eléctrica . Se 
permite el uso máximo de dos terminales sujetados por un solo tornillo para 
conexiones en platinas o barras conductoras de corriente (cobre, aluminio etc.), 
cuando las terminales se coloquen en lados opuestos de la platina o barra 
(enfrentadas), siempre y cuando el tornillo que sujeta dichas terminales este 
diseñado para resistir el aumento de temperatura ocasionado por los dos terminales.  
 
c. No se deben mezclar, en un terminal o en un conector de empalme, conductores de 
materiales distintos que puedan producir par galvánico, tales como cobre - aluminio, 
a menos que el dispositivo esté certificado para esa condición de uso.  
 
d. Para evitar fallas en las conexiones y puntos calientes, se deben usar conectores, 
uniones a presión, o terminales soldados apropiados para el tipo de conductor y las 
condiciones ambientales del lugar. Si se utilizan materiales como soldadura, 
fundentes o compuestos, deben ser adecuados para el uso y de un tipo que no cause 
daño a los conductores, a los aislamientos, a la instalación o a los equipos.  
 
e. El uso de materiales retardantes, geles o inhibidores de corrosión debe asegurar que 
no se comprometa la conductividad del empalme, conector o terminal y que la parte 
del conductor cercana a la unión no produzca corrosión, ni deterioro a las 
condiciones dieléctricas del aislamiento.  
 
f. En la instalación de los conectores se debe tener en cuenta los criterios de normas 
tales como IEC 60840, IEC 62067, guías técnicas IEEE 1283, IEEE 1215, IEEE 524  
o equivalentes, según corresponda.  
 
g. La conexión de los conductores a los terminales a los elementos de conexión debe 
ser completa sin dañar los conductores y debe hacerse por medio de conectores a 
presión (incluido el tipo de tornillo prisionero), lengüetas soldadas o empalmes a 
terminales flexibles. Para conductores de sección transversal 5,25 mm2 (10 AWG) o 
menores, se permite la conexión por medio de tornillos o pernos de sujeción de 
cables y tuercas, que tengan lengüetas dobladas hacia arriba o equivalentes. 
 
h. Todos los empalmes y uniones y los extremos libres de los conductores se deben 
cubrir con un aislamiento o un dispositivo aislante certificado para este uso. 
 
i. Los conectores o medios de conexiones instalados en conductores que van 
directamente enterrados, deben ser los indicados para este uso. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 82 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 j. Los empalmes de conductores aéreos deben garantizar operar por lo menos al 90% 
de la tensión mecánica de rotura sin que el conductor se deslice.  
 
k. Las uniones entre conductores se deben hacer de tal manera que se asegure 
mantener las características mecánicas y la continuidad eléctrica sin la generación 
de puntos calientes, para lo cual se debe utilizar métodos de empalme adecuados o 
uniones con soldadura, borneras o conectores certificados; si los conductores son 
aislados se debe asegurar que el empalme o unión mantenga el nivel de aislamiento 
de los conductores. Los empalmes o uniones sólo se permiten en partes accesibles, 
como en, cajas de empalme, conexión o inspección. 
 
l. En la instalación se debe asegurar compatibilidad con los equipos del sistema por lo 
que se debe tener en cuenta los efectos de dilatación térmica “creep”, corrosión y 
par galvánico. Para esto, los conectores utilizados para unir conductores de aluminio 
con elementos de cobre deben ser bimetálicos, certificados de acuerdo con los 
requisitos y ensayos de producto establecidos en el presente Reglamento .  
 
Artículo 3.17.17. Equipos de media tensión: seccionadores, seccionalizadores 
con control manual/remoto, cortacircuitos, reconectadores, interruptores de 
media tensión 
 
Los siguientes requisitos aplican para cortacircuitos, fusibles, interruptores, reconectadores, 
seccionalizadores y seccionadores utilizados en media tensión, como sistemas de corte o 
como sistemas de protección de cortocircuito, falla y sobrecorriente. 
 
a. Se debe hacer una adecuada coordinación de protecciones, los fusibles e 
interruptores automáticos no se deben sustituir por otros de mayor capacidad, sin un 
debido análisis de protecciones.  
 
b. Se debe garantizar que las partes metálicas de los equipos estén sólidamente 
aterrizadas, en cumplimiento con el Título 12 del presente Libro. 
 
c. Se deben cumplir los requisitos de instalación, operación y mantenimiento 
estipulados por los fabricantes de los equipos, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos mínimos establecidos por el RETIE. 
 
d. Cuando los equipos se alojen en celdas, se deberán garantizar los espacios que 
determine el fabricante de los equipos, de manera tal que facilite el acceso para 
inspección y asegure la ventilación del equipo.  
 
e. Se deberá garantizar que los espacios de trabajo alrededor de los equipos se 
encuentren acorde a lo establecido en el presente Reglamento para el nivel de 
tensión correspondiente. 
 
f. La conexión del cableado a los equipos de media tensión y de control deberá 
realizarse con los conectores adecuados especificados por el fabricante. 
 
Artículo 3.17.18. Herrajes para redes de distribución y transmisión 
 
Se consideran bajo esta denominación todos los elementos para la fijación de los aisladores 
a la estructura, del conductor al aislador, de cable de guarda a la estructura, de las retenidas 
(templetes), los elementos de protección eléctrica de los aisladores y los accesorios del 
conductor. Comprenden elementos tales como: abrazaderas, grillete de anclaje, grapa de 
suspensión, grapa de retención, amarres preformados, accesorios de conexión (adaptador 
anillo y bola, adaptador anillo, bola y bola alargada, adaptador horquilla y bola, adaptador 
rótula y ojo u otros) descargadores, camisas para cable, varillas de blindaje, amortiguadores, 
separadores de línea. La instalación de dichos productos debe cumplir los siguientes 
requisitos para los procesos de transmisión y distribución: 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 83 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 a. Los herrajes deben ser apropiados para el tipo de línea, dimensión de conductores 
y cables de guarda, además de las condiciones eléctricas, mecánicas y ambientales 
del medio donde se van a instalar. Para los casos de herrajes utilizados en 
conductores con cubiertas, el herraje no debe degradar la cubierta de los cables. 
 
b. Los herrajes sometidos a tensión mecánica por los conductores y cables de guarda 
o por los aisladores deben tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a 
tres, respecto a su carga de trabajo nominal. En los casos que la carga mínima de 
rotura haya sido comprobada mediante ensayos, el coeficiente de seguridad podrá 
reducirse a 2,5. 
 
c. Los herrajes empleados en las redes de distribución y transmisión deben ser 
seleccionados de acuerdo a su función mecánica y eléctrica y deben resistir la acción 
corrosiva durante su vida útil, para estos efectos se deben tener en cuenta las 
características predominantes del ambiente en la zona donde se requieran instalar.  
 
d. Las grapas de retención del conductor deben soportar un esfuerzo mecánico en el 
cable no menor del 80% de la carga de rotura del mismo para redes de distribución, 
y un 90% para redes de transmisión sin que se produzca deslizamiento.  
 
e. Los herrajes utilizados para sujetar los conductores deben ser apropiados a las 
características y tipos de conductores, no deben permitir el deslizamiento, ni producir 
par galvánico con el conductor. 
 
Artículo 3.17.19. Interruptores automáticos de baja tensión 
 
a. Los interruptores automáticos, son los elementos de mayor uso como protección de 
sobrecorriente, falla a tierra y cortocircuito, por lo que se deben utilizar productos 
certificados y su selección e instalación debe tener en cuenta sus principales 
características: Tensión nominal, Corriente nominal, Frecuencia nominal, Capacidad 
de Interrupción kA, Número de polos y Tipo de curva (tiempo corriente), el tipo de 
instalación (enchufable o riel), los cables asociados a cada borne (Material Cobre o 
Aluminio, Temperatura  de operación). 
 
b. Los dispositivos de interrupción de corriente por fuga a tierra, pueden ir incorporados 
en los interruptores automáticos o ubicados al lado del mismo formando un conjunto 
dentro del panel o tablero que los contiene. 
 
c. Las instalaciones de uso final domiciliarias o similares se deben proteger contra 
sobrecarga y contra corto circuito; para estos fines el interruptor termomagnético es 
un dispositivo automático de protección de los circuitos eléctricos, donde la parte 
térmica actúa ante una sobrecarga del circuito y la parte magnética lo hace ante un 
cortocircuito.  
 
d. No se deben reutilizar interruptores automáticos, es decir ya usados en otra 
instalación. 
 
e. Los interruptores automáticos destinados para protección de un circuito no deben 
desconectar el conductor puesto a tierra del mismo. 
 
f. Los interruptores automáticos de circuito deben ser de tipo accionable desde el 
exterior e ir montados en tableros o encerramientos aptos para dicho uso. En 
instalaciones eléctricas residenciales, los tableros se deben instalar con sus debidas 
tapas  para evitar contactos directos por personal no competente.  
 
g. No se deben instalar interruptores automáticos dentro de espacios para bañeras o 
duchas, a menos que se instalen como parte de un conjunto apto para tales 
espacios. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 84 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 h. Se deben ubicar de manera tal que se puedan accionar desde un lugar fácilmente 
accesible, de forma tal que el centro de agarre de la palanca del interruptor o del 
interruptor automático del circuito, cuando está en su posición más elevada, no esté 
a más de 2,0 m por encima del piso o de la plataforma de trabajo salvo para las 
excepciones relacionadas en la sección 404.8 de la NTC 2050 segunda 
actualización. 
 
i. Los interruptor es automáticos debe n fijarse en una posición tal que, el circuito 
alimentador llegue al terminal de línea y la salida se conecte a los terminales de 
carga. En caso de transferencias, el interruptor de planta podrá alimentarse por los 
terminales de carga y conectarse al barraje por los terminales de línea, siempre que 
el fabricante del interruptor indique  tal condición, la cual deberá ser transcrita en el 
manual de operación y mantenimiento de la instalación eléctrica. 
 
Artículo 3.17.20. Interruptores manuales de baja tensión 
 
Esta sección del Reglamento aplica únicamente a interruptores operados manualmente, o 
con otras partes del cuerpo humano, destinados a instalaciones eléctricas, industriales, 
comerciales, domiciliarias y similares de baja tensión, tanto interiores como exteriores. 
 
a. Los interruptores deben instalarse en serie con los conductores de fase. 
 
b. No debe conectarse un interruptor de uso general en el conductor puesto a tierra 
(Neutro). 
 
c. En ambientes especiales (clasificados como peligrosos) deben utilizarse 
interruptores apropiados, aprobados y certificados para su uso en estos ambientes. 
 
d. La caja metálica que alberga al interruptor debe conectarse sólidamente a tierra. 
 
e. Los interruptores deben ser provistos de sus respectivas tapas que impidan el 
contacto con partes energizadas. 
 
f. Cuando se instalen interruptores en redes con conductores de aluminio, la conexión 
debe hacerse mediante conectores de compresión dual (Cu-Al), conectores 
bimetálicos o borneras de aleación de aluminio serie 6000, siguiendo los 
lineamientos de la sección 110.14 de la NTC 2050 segunda actualización. Si el 
interruptor es de tipo CO/ALR no se necesitan los conectores indicados 
anteriormente ya que el cable de aluminio puede ser conectado directamente a estos 
dispositivos, la persona responsable de la instalación deberá garantizar que en caso 
de reemplazo de un interruptor, este sea por uno de características técnicas iguales 
o equivalentes. 
 
g. Se debe tener en cuenta las recomendaciones de instalación dadas por el proveedor. 
 
Artículo 3.17.21. Inversores 
 
Es el equipo encargado de transformar la energía recibida del generador o sistema de 
almacenamiento (en forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones requeridas 
según el tipo de cargas, normalmente en corriente alterna, para el posterior suministro a la 
red. Al instalar los inversores se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Se debe asegurar que el inversor este protegido contra sobretensiones, 
sobrecorrientes, riesgos mecánicos, incendio, sobrepresiones de sonido, conforme 
a normas tales como la IEC 62109- 2 u otra norma equivalente. Dichas protecciones 
pueden ser instaladas de manera externa al inversor o que éste las incluya de fábrica 
de manera interna. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 85 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 b. El inversor debe tener suficiente capacidad para la carga con mayor potencia de 
arranque, asumiendo que las otras cargas están operando. Debe tener protección 
contra sobre descarga de las baterías. 
 
c. Debe tener protección contra sobrecorriente, cortocircuito, y contra sobre-
temperatura interna, ya sea que dichas protecciones se instalen de manera externa 
al inversor o que éste las incluya de fábrica de manera interna. 
 
d. Los cables deben ser de calibre apropiado para que la caída de tensión no sea mayor 
a 3%, medido entre dos puntos cualesquiera entre la salida del inversor y el punto 
de conexión de acuerdo a los alcances de la sección 705- 12 (A) y (B) NTC 2050 
segunda actualización, debiendo cumplir asimismo con el criterio de capacidad de 
conducción de corriente. 
 
e. Si se usa tubo (conduit) para las interconexiones del arreglo, los cables deben ser 
especificados para uso en presencia de agua a 90° C. 
 
f. Se deben seguir los criterios de instalación estipulados por el proveedor del equipo. 
 
g. Se debe proporcionar una conexión a tierra de los equipos, esto significa que todas 
las partes metálicas expuestas del sistema, (incluyendo gabinete del controlador, 
gabinete del interruptor del arreglo, marco de los módulos y estructuras de montaje), 
debe n ser puestas a tierra mediante conductores, así mismo se debe disponer de un 
punto común equipotencial para conectar a tierra todos los elementos que conforman 
el sistema asociado al inversor.  
 
h. En el caso de sistemas solares fotovoltaicos, el cable de puesta a tierra de los 
equipos debe ser de cobre aislado de color verde, y debe estar dimensionado de 
acuerdo con lo establecido en la sección 690.45 de la NTC 2050 Segunda 
Actualización.  
 
i. En caso de usarse fusibles externos al inversor, como protección contra 
sobrecorrientes, estos deben estar especificados para corriente continua en circuitos 
c.c. y para corriente alterna en circuitos de c.a., y en ambos casos deben contar con 
certificación de producto. 
 
j. Seguridad personal y protección del equipo: Se debe disponer de por lo menos los 
siguientes mecanismos de protección: 
 
1. Protección de isla: El inversor debe permitir que el generador cese la 
energización de la red del OR local en un tiempo no mayor a 2,0 s contados 
a partir de la pérdida de la tensión de la red.  
2. Respuesta a recuperación de la red: El generador distribuido debe responder 
a la recuperación de la red del operador local. 
 
Artículo 3.17.22 . Motores, generadores eléctricos y grupos electrogenos 
 
Para los efectos del presente Reglamento los generadores y grupos electrógenos para 
instalaciones de uso final y aquellos conectados a la red de distribución, los motores 
eléctricos deben atender los siguientes requisitos de instalación: 
 
a. Se debe atender las indicaciones y recomendaciones de montaje, operación y 
mantenimiento del motor o generador suministradas por el proveedor. 
 
b. En lugares clasificados como peligrosos y en equipos especiales como 
electrobombas, se deben utilizar motores aprobados y certificados para uso en estos 
ambientes o aplicaciones y la información de la placa de características debe 
localizarse en lugar visible del conjunto ensamblado. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 86 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 c. Se debe instalar conforme con la posición de trabajo de la máquina (horizontal o 
vertical) indicada por el productor. 
 
d. Las carcasas de las máquinas eléctricas rotativas deben ser sólidamente 
conectadas a tierra. 
 
e. El motor o generador debe ser apropiado para el tipo de uso y condiciones 
ambientales del lugar donde opere. 
 
f. Queda totalmente prohibida la utilización de motores abiertos en espacios o lugares 
accesibles a personas o animales, excepto en aplicaciones de investigación de la 
misma máquina. 
 
g. Los sistemas accionados por motores eléctricos que impliquen riesgos mecánicos 
para las personas, deben tener un sistema de parada de emergencia, el cual debe 
estar identificado mediante rótulos o placas fácilmente accesibles a la vista . 
Igualmente, estas paradas de emergencia deben instalarse en bandas 
transportadoras, parques de juegos mecánicos y las demás máquinas que 
involucren rodillos y elementos cortantes.  
 
h. Todo motor con corriente nominal igual o superior a 3 A se le debe instalar una 
protección termomagnética dedicada (exclusiva para el motor). De Igual forma los 
generadores deben contar con protección contra sobrecorriente. 
 
i. Motores para ensamble en bombas deben tener un grado de protección a la 
penetración de líquidos o partes sólidas apropiado para ese uso, para bombas de 
trasiego de agua el grado de protección no debe ser menor a IP 55 o NEMA 12, 
deben estar certificados y la placa de características debe permanecer visible en el 
conjunto armado. 
 
j. La capacidad del motor se debe calcular teniendo en cuenta la corrección por la 
altura sobre el nivel del mar donde va a operar. 
 
k. Para motores instalados en bombas contra incendio solo se debe instalar la 
protección contra cortocirciuito, en caso de requerirse protección contra 
sobrecorriente, el diseñador debe especificar las razones por las cuales implementa 
dicha protección y se debe instalar de acuerdo a los requisitos establecidos en la 
sección 695.4 (B) de la NTC 2050 Segunda Actualización. 
 
Parágrafo 1: Si el producto se incorpora a un equipo, que no permita la libre observación 
de la placa de características, debe instalársele una segunda placa para ser fijada en un 
lugar visible.  
 
Artículo 3.17.23. Paneles solares fotovoltaicos 
 
Aplica a los paneles solares fotovoltaicos para proveer energía eléctrica en instalaciones de 
construcciones de uso domiciliario, comercial, industrial o establecimientos públicos o 
instalaciones para conectarse a la red de distribución de uso general, como generadores o 
autogeneradores. Estos requisitos no aplican a sistemas de potencia menores a 100 W para 
aplicaciones individuales no conectadas a la red de uso general.  
En la instalación de los paneles solares se debe dar cumplimiento a los siguientes requisitos: 
 
a. Toda instalación eléctrica conectada a la red de distribución que cuente con 
generación fotovoltaica, debe estar claramente identificada mediante una placa, la 
cual debe estar ubicada en la zona de desconexión, donde se indique que dicha 
instalación cuenta con un sistema de generación fotovoltaica, la capacidad de la 
fuente, la potencia máxima, la corriente nominal, la tensión de operación, la tensión 
máxima del sistema y la corriente de cortocircuito.  
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 87 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 b. Los métodos de cableado y encerramientos que contengan conductores de fuentes 
de circuito de c.c. de sistemas solares fotovoltaicos deben estar marcados con el 
término “ADVERTENCIA: FUENTE DE ALIMENTACIÓN FOTOVOLTAICA ”, 
mediante etiquetas adheridas de manera permanente u otra marca permanente 
aprobada, de acuerdo a lo establecido en la sección 690.31 literal (G) numeral (4) 
de la norma NTC 2050 segunda actualización; aplica para los siguientes métodos de 
cableado y encerramientos: 
 
1. Canalizaciones expuestas, bandejas portacables y otros métodos de 
cableado. 
2. Cubiertas o encerramientos de cajas de paso y cajas de conexiones. 
3. Cuerpos de tubo (conduit) en los que cualquiera de las aberturas disponibles 
del tubo (conduit) no se utilizan.  
 
c. Debe proporcionarse un medio que desconecte el sistema solar fotovoltaico de todos 
los sistemas de cableado, incluidos sistemas de potencia, sistemas de 
almacenamiento de energía y equipos de uso final y su cableado de predios 
asociados, y se debe instalar en un lugar fácilmente accesible , de acuerdo con lo 
establecido en la sección 690.13 de la NTC 2050 Segunda Actualización .  
 
d. Cableado de conexión de los paneles solares: Para conectar los distintos paneles 
solares con el tablero de conexión y con los equipos de control protección y medida, 
los conductores deben ser de tipo cables aislados con materiales de alta calidad 
para que se asegure la durabilidad y la fiabilidad del sistema a la intemperie y a la 
humedad, certificados para usos en sistemas solares fotovoltaicos de acuerdo con 
los requisitos y ensayos de producto establecidos en el presente Reglamento e 
instalados de forma que se reduzca al máximo el riesgo de falla a tierra, cortocircuito, 
y contacto directo o indirecto a personas. El cableado debe cumplir las demás 
disposiciones del presente Reglamento que le apliquen.  
 
e. Las conexiones eléctricas entre paneles se deben hacer con terminales como 
bornes, localizados en la parte posterior del panel, preferiblemente encerradas en 
cajas de conexión, que permitan un montaje rápido, manteniendo la seguridad y la 
impermeabilidad del sistema. 
 
f. Para facilitar la ejecución de las labores de mantenimiento y reparación, se deben 
incluir en la instalación fotovoltaica, los elementos requeridos de seccionamiento 
tales como interruptores, para la desconexión de forma simultánea, de los 
conductores no puestos a tierra, así como de todas las fuentes de energía, de 
inversores, baterías, controladores de carga, etc., dichos elementos de 
seccionamiento pueden estar incorporados dentro de alguno de los equipos que 
compone el sistema fotovoltaico. 
 
g. La interconexión de los módulos y/o paneles fotovoltaic os debe realizarse mediante 
conectores que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
1. Ser a prueba de agua Tipo MC4 o equivalente, diseñado para aplicaciones 
de energía fotovoltaica, que cumpla con los requisitos de instalación en 
conformidad a la familia de normas IEC 60998 o equivalente. 
2. Ser polarizados, del tipo que permita su enclavamiento o bloqueo, 
construidos e instalados de modo que eviten el contacto accidental de las 
personas con partes con tensión.  
3. Deben ser capaces de interrumpir el paso de la corriente por el circuito sin 
causar riesgos al personal competente, o deben ser de un tipo que requiera 
del uso de una herramienta para su apertura, y estar marcados con la 
inscripción “No desconectar bajo carga” o “No usar para interrumpir la 
corriente”.  
 
h. Los empalmes de los conductores se deben realizar en cajas de derivación, con los 
accesorios correspondientes para dicho uso.    
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 88 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
i. Los conductores deben estar identificados mediante el código de colores del 
presente Reglamento en todos los puntos accesibles de terminación, conexión y 
empalmes. 
 
j. Los circuitos de los paneles solares fotovoltaicos y los circuitos fotovoltaicos de 
salida no deben estar contenidos en la misma canalización, bandeja portacables, 
cable, caja de salida, caja de conexiones o accesorios similares como conductores, 
alimentadores, circuitos ramales de otros sistemas no fotovoltaicos, o circuitos de 
salida de inversores, a menos que los conductores de los distintos sistemas estén 
separados por una barrera física. 
 
k. Los conductores de los circuitos deben estar protegidos e instalados en cable Tipo 
MC o mediante canalización. Los conductores que requieran ser protegidos contra 
radiación solar y temperatura, deben ir encerrados en tubería (conduit) o 
canalización igualmente resistente a estos propósitos. La tubería puede estar 
montada sobre las estructuras para el caso de tubería metálica o embebida para el 
caso de tubería no metálica, la sujeción de las tuberías se efectuará mediante bridas 
de sujeción. Asimismo, los conductores de circuitos fotovoltaicos c.c. pueden ser 
instalados en bandejas portacables de acuerdo al artículo 690.31 (C) (2) de la NTC 
2050 segunda actualización. 
 
l. Los circuitos de c.c. que se extiendan en el interior de un edificio, deben estar 
contenidos en canalizaciones metálicas, cables de tipo MC revestidos de metal que 
proporcione una efectiva trayectoria de la corriente de falla a tierra, o en 
encerramientos metálicos desde el punto de penetración de la superficie del edificio 
hasta el primer medio de desconexión fácilmente accesible. 
 
m. Los arreglos y conexiones de las unidades de generación fotovoltaicos deben ser 
diseñados y ejecutados de tal forma que no se generen corrientes inversas entre los 
distintos arreglos. En caso de presentarse corrientes inversas, estas no deben ser 
mayores que la corriente inversa máxima que soportan los módulos y/o paneles 
fotovoltaicos, de lo contrario deben ser limitadas mediante la utilización de diodos de 
bloqueo o protecciones de sobrecorriente (fusibles o interruptores automáticos).  
 
n. Para minimizar las corrientes inversas en la instalación se debe tener en cuenta:  
 
1. En un arreglo no se deben instalar módulos y/o paneles fotovoltaicos de 
distintos modelos.  
2. Se debe garantizar la ausencia de sombras parciales sobre los módulos y/o 
paneles  mediante protecciones las cuales podrán venir incluidas en los 
equipos . 
3. En un mismo en un mismo arreglo o cadena asociada a un mismo seguidor 
del punto de máxima potencia (MPPT) del inversor, no se debe dar diferentes 
orientaciones a los módulos y/o paneles , a menos que se instalen 
convertidores dc – dc. 
 
o. Para las estructuras de soporte se deben tener en cuenta el peso y las dimensiones 
del panel (alto, ancho, profundidad), incluyendo sus dilataciones por efectos 
térmicos, asegurando que los paneles no se someten a esfuerzos mecánicos que 
los puedan dañar o causar daños a la edificación donde se hace el montaje. Además, 
deben preverse las pasarelas y accesos para montaje y mantenimiento.  
 
p. Las instalaciones fotovoltaicas instaladas en cubierta, tejados o en campo abierto, 
deben ser sometidas a una evaluación del nivel de riesgo por descargas 
atmosféricas de acuerdo con lo establecido en el Título 13 del presente Libro y los 
criterios establecidos por la norma IEC TR 6322 7. 
 
q. Los sistemas que operan a 80 V c.c. o más, entre dos conductores cualesquiera se 
deben proteger por medio de un interruptor de circuito por falla de arco FV u otros   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 89 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 componentes del sistema para brindar protección equivalente. El sistema debe 
detectar e interrumpir las fallas de formación de arcos que resulten de una falla en 
la continuidad prevista de un conductor, conexión, módulo y/o panel u otro 
componente del sistema en los circuitos de c.c. del sistema solar fotovoltaico, dicha 
protección puede estar incorporada dentro del inversor. 
 
r. Cuando se requiera protección contra sobrecorriente, se debe dar cumplimiento a 
los requisitos establecidos en la sección 690.9 de la NTC 2050 segunda 
actualización. 
 
s. No se deben instalar módulos y/o paneles fotovoltaicos que presenten defectos 
producto de la fabricación, almacenamiento, trasporte o instalación, tales como 
roturas o fisuras.  
 
t. La instalación de los módulos y/o paneles solares fotovoltaicos debe emplear una o 
más de las configuraciones de puesta a tierra del sistema, establecidas en la sección 
690.41 literal (A) de la NTC 2050 segunda actualización.  
 
u. Los arreglos de paneles solares fotovoltaicos de c.c. deben estar provistos de 
protección contra fallas a tierra que cumpla los requisitos de las seccion es 690.41 
literal (B) numerales (1) y (2) y 690.42 de la NTC 2050 segunda actualización, dicha 
protección puede estar incorporada dentro del inversor. 
 
Artículo 3.17.24. Puertas cortafuego 
 
Requieren puerta cortafuego resistente al fuego mínimo tres horas, las bóvedas que alojen: 
transformadores aislados en aceite mineral o aceite de bajo punto de combustión (menor 
de 300º C), transformadores tipo seco de más de 112,5 kVA, o transformadores tipo seco 
con tensión mayor a 35 kV, instalados en el interior de edificios, siempre que la entrada a la 
bóveda se haga desde el interior del edificio o desde un lugar donde se pueda propagar el 
fuego. Para bóvedas que alberguen transformadores aislados con líquidos de alto punto de 
combustión (mayor a 300 °C) se permite que la puerta cortafuego sea resistente al fuego 
mínimo una hora. 
 
Los requisitos que deben cumplir la instalación de las puertas cortafuego son los siguientes: 
 
a. El usuario debe atender las condiciones de mantenimiento indicadas por el 
fabricante. 
 
b. Frente a las puertas cortafuego debe dejarse un área libre a una distancia no menor 
a un metro medido desde la puerta. Esta área debe ser demarcada con franjas 
reflectivas y no podrán ubicarse materiales combustibles o vehículos. 
 
c. Además del tiempo mínimo de resistencia al fuego, el instalador debe considerar las 
condiciones climáticas de la región donde se instalen las puertas cortafuego. 
 
d. Cuando los transformadores estén protegidos por rociadores automáticos, agua 
pulverizada, dióxido de carbono o halón, debe permitirse una puerta con valor 
nominal de resistencia al fuego de 1 hora. 
 
Artículo 3.17.25. Puestas a tierra temporales 
 
La puesta a tierra temporal debe instalarse de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
a. Para garantizar la seguridad del operario, se debe tener en cuenta las “Reglas de 
oro” indicada en el artículo 3.1 5.5 del presente Libro. 
 
b. Atender la guía de instalación, inspección y mantenimiento de la puesta a tierra 
temporal entregada por el proveedor.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 90 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
c. El montaje para redes o líneas aéreas debe hacerse de tal manera que los pies del 
liniero queden al potencial de tierra y que los conductores que se conectan a las 
líneas tengan la menor longitud e impedancia posible, tal como se muestra en la 
Figura 3.17.25. a., adoptada de la guía IEEE 1048. 
 
 
Figura 3.17.25. a.  Montajes típicos de puestas a tierra temporales en redes aéreas 
 
d. La secuencia de montaje debe ser desde la tierra hasta la última fase y para 
desmontarla debe hacerse desde las fases hasta la tierra. 
 
e. En el evento que la línea esté o sea susceptible de interrumpirse en la estructura, se 
debe conectar a tierra en ambos lados de la estructura. 
 
f. En redes o líneas subterráneas, la puesta a tierra temporal se debe instalar en el 
punto accesible más cercano al lugar de trabajo, sin afectar el aislamiento de los 
conductores o equipos y siguiendo los procedimientos recomendados por el 
fabricante. 
 
g. La zona alrededor del barreno o electrodo de puesta a tierra, el cual debe están en 
pleno contacto con el terreno, debe ser delimitada, y restringido el acercamiento del 
personal durante el desarrollo de la actividad. 
 
h. Para su instalación en subestaciones se deben tener en cuenta las consideraciones 
particulares del proveedor, así como las establecidas en el capítulo 6 de la guía IEEE 
Std 1246- 2020.  
 
Artículo 3.17.26. Sellos cortafuego 
 
En las transiciones entre espacios confinados, encerramientos, cuartos eléctricos y ductos 
que alojen conductores eléctricos y en general en los sitios del entorno de la instalación 
eléctrica que se requiera controlar o impedir el paso de fuego, gases o líquidos, objetos 
sólidos o animales, se deben colocar los sellos correspondientes.  
 
Al instalar los sellos cortafuego se deben atender las recomendaciones o instrucciones del 
fabricante o proveedor para sellos prefabricados o del material utilizado en sitio para cumplir 
la función de sello.    
 
Artículo 3.17.27 . Transferencias automáticas y sus sistemas de control 
 
Las instalaciones de transferencias automáticas deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Los módulos de transferencias utilizadas en sistemas de emergencia o suplencias 
de circuitos, deben estar incorporadas en un encerramiento. 
 
b. La transferencia debe estar habilitada para operar en los niveles de tensión de la red 
a la cual va a ser conectada, para dicho fin se podrán utilizar transformadores de 
potencial, y ajustar la relación de transformación, esta condición debe ser verificable, 
tanto para los valores de tensión monitoreados como para los límites programados.  
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 91 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
c. Las transferencias deben cumplir con las características del circuito principal y del 
de emergencia, para lo cual se deben vigilar todas las fases activas tanto de la red 
principal como la de emergencia o suplencia. 
 
d. En la instalación de transferencias se deben tener en cuenta los ajustes del tiempo 
de reacción a la falla sensada, y el tiempo de conmutación de la carga entre fuente 
de suplencia y la red, al momento de regresar los niveles de tensión señalados por 
el fabricante. 
 
e. No se podrán utilizar tableros de transferencias con interruptores motorizados 
alimentados de la red pública, a menos que estos cuenten con un mecanismo de 
desconexión de la carga en caso de falla de la fuente alternativa de energía.  
 
f. Se debe atender las indicaciones y recomendaciones de montaje, operación y 
mantenimiento suministradas por el proveedor. 
 
Artículo 3.17.28. Transformadores de potencia y distribución 
 
La instalación de los transformadores eléctricos de potencia y distribución de capacidad 
mayor o igual a 3 kVA y tensión mayor de 100 V, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Cuando el transformador no sea de tipo sumergible y se aloje en cámaras 
subterráneas sujetas a inundación, éstas deben ser debidamente impermeabilizadas 
para evitar humedad y en lo posible debe separarse de la cámara de maniobras. 
Cuando la cámara subterránea no sea impermeable se debe instalar transformador 
y caja de maniobras tipo sumergible.  
 
b. Cuando un transformador aislado en aceite que requiera instalación en bóveda de 
acuerdo con el artículo 450 parte III de la norma NTC 2050 segunda actualización, 
se debe garantizar que a temperaturas por encima de 150 º C en el interior, no 
permita la entrada de aire a la bóveda y así apagar el incendio por ausencia de 
oxígeno. La bóveda debe cumplir los requisitos señalados en el numeral 3.18.5 del 
presente Libro . En los casos de estar ubicados en zonas de parqueadero, debe 
garantizarse mediante obra civil que no pueda obstaculizarse el ingreso al cuarto 
eléctrico por un vehículo y se garantice la apertura total de la puerta. 
 
c. Los transformadores refrigerados en aceite con punto de combustión menor a 300 
ºC, no deben ser instalados en niveles o pisos que estén por encima o contiguos a 
sitios de habitación, oficinas y en general sitios destinados a ocupación permanente 
de personas, equipos o materiales que puedan ser objeto de incendio o daño por el 
derrame del aceite. 
 
d. Para las distancias y/o barreras de protección contra fuego entre un transf ormador y 
una edificación, o entre transformadores, se deben tener en cuenta los requisitos 
establecidos en el numeral 8.7.2 de la norma IEC 61936-1:21 o cualquiera que la 
modifique, esto siempre y cuando dichos requisitos no contradigan lo establecido en 
el presente Reglamento .  
 
e. Para la instalación de transformadores secos, se deben atender las 
recomendaciones del fabricante, en especial cuando se requieren en instalación con 
algunas de las siguientes características: altitudes superiores a 1000 msnm, 
temperaturas superiores a 40 °C; temperaturas del medio de enfriamiento superiores 
a las de diseño, exposición a humedad excesiva, atmósfera salobre, gases, polvos 
o humos perjudiciales al equipo, exposición a materiales combustibles o explosivos 
en forma de gases o polvo, requerimientos de aislamiento diferente a los 
especificados en el diseño, limitación del espacio de instalación o vibraciones 
anormales. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 92 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 f. Los transformadores secos deben ser instalados sobre fundaciones niveladas y 
resistentes para soportar su peso, debe asegurarse que el equipo sea apoyado de 
forma pareja en sus puntos de base para garantizar su estabilidad y evitar 
deformaciones. 
 
g. Sin perjuicio de los espacios mínimos de trabajo propios de la potencia y tensión, 
señalados en el presente Reglamento, los transformadores secos que no sean 
alojados en celdas, deben tener un espacio libre no menor de 0,6 m entre 
transformadores, y 0,20 m entre un transformador y una pared o muro (si entre estos 
no hay circulación de personas), o los espacios que determine el fabricante del 
transformador si estos son mayores, de manera tal que facilite el acceso para 
inspección y asegure la ventilación del equipo. El recinto donde se instale el 
transformador debe permitir una ventilación natural apropiada o forzada, por lo que 
se recomienda contar con aperturas de entrada de aire localizadas en la parte inferior 
y de salida en la parte superior. 
 
h. Para los sistemas puestos a tierra, el conductor del electrodo de puesta a tierra y el 
conductor de puesta a tierra del sistema, deben conectarse directamente al buje o 
terminal del transformador destinado para tal fin y no solamente a la cubierta 
metálica. 
 
i. Todo transformador con tensión nominal superior a 1000 V debe protegerse por lo 
menos en el primario con protecciones de sobrecorriente; estas protecciones deben 
ser seleccionadas de acuerdo con una adecuada coordinación de protecciones. 
 
j. En el caso de transformadores zigzag, conectados a la conformación delta del 
devanado terciario de los transformadores de potencia, estos deben ser 
incorporados a los esquemas de protección del transformador principal. 
 
k. El nivel de ruido en la parte externa accesible al público no debe superar los valores 
establecidos en las disposiciones ambientales sobre la materia, de acuerdo con la 
exposición a las personas. 
 
l. Los transformadores de potencia superior a 2MVA, deben ser protegidos contra 
sobrepresiones dinámicas ocasionadas por arcos internos u otros tipos de fallas, 
dicha protección debe actuar en los primeros milisegundos de ocurrencia del primer 
frente de onda, que usualmente es el que origina la explosión, esto según los 
criterios establecidos en la norma NFPA 850. 
 
m. Los transformadores tipo seco ubicados en exteriores, deben estar instalados en una 
carcasa o en un encerramiento no combustible y resistente a la humedad que 
ofrezca protección contra la inserción accidental de objetos extraños, acorde con el 
literal t). 
 
n. Debe permitirse que los interruptores u otros equipos que funcionen a 1000 V 
nominales o menos y que estén conectados únicamente a equipos dentro del 
encerramiento del transformador, estén instalados dentro de este encerramiento si 
sólo son accesibles a personas competentes .  
 
o. Las piezas metálicas expuestas no portadoras de corriente de las instalaciones de 
transformadores, incluidas cercas, protecciones, entre otros, se deben poner a tierra 
y conectar equipotencialmente. 
 
p. Los transformadores, diferentes a los transformadores de la Clase 2 o Clase 3, 
deben tener un medio de desconexión localizado ya sea a la vista del transformador 
o en un lugar remoto. Cuando esté localizado en un lugar remoto, el medio de 
desconexión debe poder bloquearse de acuerdo con lo establecido en la sección 
110.25 de la NTC 2050 Segunda Actualización y la ubicación debe estar rotulada en 
campo en el transformador. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 93 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 q. Los transformadores individuales de tipo seco de más de 112,5 kVA nominales y con 
tensiones mayores a 35kV se deben instalar en un cuarto de transformadores de 
construcción resistente al fuego, según los requisitos establecidos en los numerales 
3.17.5 y 3.17.25 del presente Libro, a excepción de los transformadores con 
sistemas de aislamiento Clase 155 o superior, y separados de materiales 
combustibles por una barrera resistente al fuego y aislante del calor, o por una 
distancia no menor a 1,83 m horizontalmente y 3,7 m verticalmente, o los 
transformadores con sistemas de aislamiento Clase 155 o superior encerrados 
completamente, excepto por las aberturas de ventilación. 
 
r. Los transformadores de tipo seco instalados en interiores y de 112,5 kVA nominales 
o menos, deben instalarse con una separación mínima de 0,3 m de materiales 
combustibles, a menos que estén separados de ellos por una barrera resistente al 
fuego y aislante del calor, a excepción de los transformadores aptos para 1000 V 
nominales o menos, que estén completamente cubiertos por un encerramiento, 
excepto las aberturas para ventilación. 
 
s. Los transformadores de tipo seco instalados en exteriores de más de 112,5 kVA no 
se deben ubicar a una distancia menor de 0,3 m de los materiales combustibles de 
los edificios, a menos que el transformador tenga sistemas de aislamiento Clase 155 
o mayores y esté encerrado completamente, excepto por las aberturas de 
ventilación. 
 
t. Los transformadores de tipo seco instalados en exteriores deben tener un 
encerramiento a prueba de intemperie mínimo de grado IP 23 o equivalente. 
 
u. Debe permitirse instalar transformadores aislados con fluidos dieléctricos, 
identificados como no inflamables, tanto en interiores como en exteriores. Si dichos 
transformadores son instalados en interiores y cuentan con una tensión de más de 
35 kV nominales deben ser instalados en una bóveda, además de esto deben estar 
provistos con un área para confinamiento de líquidos y una válvula de alivio de 
presión. 
 
v. Los transformadores aislados con líquidos de alto punto de combustión, deben 
instalarse cumpliendo los requisitos establecidos en la sección 450.23 literales (A) y 
(B) de la norma NTC 2050. 
 
w. Debe permitirse que los encerramientos para el aceite sean diques, áreas con 
reborde o estanques resistentes al fuego, o zanjas rellenas de piedra gruesa 
triturada. Cuando la cantidad de aceite y la exposición sean tales que su eliminación 
sea importante, los recipientes de aceite deben estar dotados con medios para 
drenaje. 
 
x. Para los transformadores con aislamiento de aceite instalados en exteriores, se debe 
dar cumplimiento a lo establecido en la sección 450.27 de la NTC 2050 Segunda 
Actualización, el cual establece las medidas a implementar en caso de que la 
instalación del transformador presente peligro de incendio; dicho peligro debe ser 
identificado mediante el análisis de riesgo que trata el Art. 3.3.1 del presente Libro. 
 
y. Si el transformador incluye ruedas, debe disponer del mecanismo de freno o bloqueo 
de giro. 
 
Artículo 3.17.29. Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) 
 
Para los efectos del presente Reglamento, la instalación de las UPS debe dar cumplimien to 
a los siguientes requisitos: 
 
a. Se debe cumplir cada una de las recomendaciones dadas por el fabricante para su 
correcta instalación.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 94 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
b. El montaje de la UPS debe tener en cuenta los espacios de trabajos establecidos 
por el presente Reglamento. 
 
c. Los circuitos de alimentación y de salida de la UPS, deben estar identificados con el 
código de colores. 
 
d. No se deben unir los terminales de tierra y neutro en el barraje de conexión de la 
UPS. 
 
e. El medio de desconexión instalado para alimentar la UPS, debe desconectar también 
las baterías de su carga. 
 
f. Los conductores de puesta a tierra tanto de entrada como de salida deben ser 
aislados. 
 
g. Cuando se instalen unidades en paralelo, debe tenerse especial atención con la 
sincronización de ellas, así como el retorno de tensión desde la carga y la sobrecarga 
permitida. 
 
h. Cuando una UPS se utilice para alimentar un sistema de emergencia se deben 
cumplir los criterios de instalación que le apliquen de la sección 700.12 (A) y (B) de 
la NTC 2050 segunda actualización o la parte que le aplique de la IEC 60364, de 
acuerdo con el tipo de instalación y uso para el cual se instala el equipo. 
 
i. De manera permanente se debe tener a la mano las instrucciones de operación de 
la UPS. 
 
Artículo 3.17.30. Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión) 
 
Las unidades reguladoras de baja tensión de potencia mayor o igual a 500 VA, utilizadas 
para mantener en un rango predeterminado la tensión en una instalación eléctrica y los 
reguladores para el control de carga de las baterías para sistemas solares fotovoltaicos o 
de acumulación de carga para las instalaciones eléctricas objeto de este Reglamento, en la 
instalación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. 
 
a. Los dispositivos de corte y protección de los reguladores de tensión deben ser 
dimensionados como los de un circuito ramal.  
 
b. El tipo de conductor (cable o cordón flexible) y los terminales de conexión deben ser 
adecuados para la capacidad de corriente de toda la carga conectada, el conductor 
debe ser de cobre calibre no menor a 14 AWG. 
 
c. Adicionalmente se debe asegurar una secuencia de desconexión apropiada para los 
reguladores mediante el uso de una de las siguientes opciones:  
 
1. Interruptor(es) de derivación para regulador con secuencia mecánica.  
2. Enclavamientos mecánicos.  
3. Un procedimiento de desconexión presentado en forma notoria en el lugar de 
la desconexión. 
 
d. Los reguladores y controladores de tensión o de carga, utilizados en los sistemas 
con almacenamiento deben asegurar las siguientes funciones: 
 
1. Proteger la batería contra posibles sobrecargas causadas por excedentes 
provenientes de la fuente de generación. 
2. Evitar descargas mayores a las permitidas en la batería. 
3. En el caso de sistemas solares fotovoltaicos, se deben eliminar las corrientes 
que puedan fluir desde la batería hacia el panel y/o módulo fotovoltaico, 
cuando éste no recibe energía solar.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 95 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
CAPÍTULO 2 – REQUISITOS PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN 
 
Central o planta de generación es el conjunto de instalaciones que contienen máquinas que 
transforman una fuente de energía en energía eléctrica, además incluyen, máquinas 
motoras, aparatos de control, maniobra, protección y medida. No incluye,  las consideradas 
como plantas de emergencia, de reserva legalmente requeridos y de reserva opcionales. 
 
En los procesos de cogeneración, el presente capítulo aplica únicamente lo que 
corresponde a la generación de energía eléctrica .  
 
Para efectos del presente Reglamento, una central de generación por tener implícitos los 
procesos de transmisión, transformación, distribuci ón y uso final, debe cumplir con los requisitos 
de cada proceso que le sean aplicables. Los requisi tos de este capítulo son de obligatorio 
cumplimiento y deben ser tomados como complementari os de los contenidos en los demás 
capítulos del presente Anexo General. 
 
Los procesos de generación conectados a la red de uso general deben cumplir los requisitos 
de seguridad contemplados en el presente Reglamento, incluyendo los requisitos de 
instalación de cada uno de los productos que componen el proceso de generación .  
 
Los procesos de Generación y/o Autogeneración a Pequeña Escala AGPE y/o 
Cogeneración no conectados a la red general destinados a alimentar únicamente 
instalaciones de uso final, serán certificados dentro del alcance de generación asociada a 
uso final y deben cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 3.18 .3. Cuando aplique, 
y los de instalación de cada uno de los productos que componen el proceso de generación. 
 
Las instalaciones de Generación, Autogeneración a pequeña escala, FNCER, Generación 
Distribuida y Generación de energía con varias fuentes, que se conecten a la red de 
transmisión local, regional o nacional, indistintamente de su potencia, deben contar con 
certificación plena; igualmente las instalaciones de autogeneración y cogeneración a 
pequeña escala asociadas al uso final (que no se conectan a la red) con capacidad de 
potencia instalada igual o superior a los 10 kVA   la certificación de la conformidad debe ser 
plena . Es decir que, además de la declaración suscrita por el responsable de la instalación, 
debe n ser inspeccionada por un organismo de inspección acreditado por el ONAC. 
 
En el presente capítulo se diferencian dos tipos de  generación, aplicables a centrales de 
generación (Hidráulicos y térmicos) y los que se pu eden conectar a la red de distribución, como 
generación distribuida o para inyectar excedentes d e autogeneración, principalmente de fuentes 
no convencionales de energía. 
 
TÍTULO 18 – REQUISITOS GENERALES PARA CENTRALES DE 
GENERACIÓN 
 
Adicional al cumplimiento de los permisos y requerimientos ambientales, de planeación 
municipal o distrital, así como las concesiones a que haya lugar; la central de generación 
eléctrica, cualquiera que sea la fuente de energía, debe  cumplir los siguientes requisitos 
generales: 
 
Artículo 3.18.1. Edificaciones de centrales de generación 
 
a. Las edificaciones y estructuras de las centrales de generación deben cumplir el 
Reglamento Colombiano de construcción Sismo Resistente NSR-10 en su versión 
vigente al momento de la construcción. 
 
b. Los generadores, se deben instalar y operar en superficies secas y bajo una cubierta 
o estructura que impida que el agua alcance partes eléctricas activas.    
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 96 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
c. El edificio de la central de generación eléctrica debe ser independiente de toda 
construcción no relacionada con las instalaciones de generación. Se exceptúan de 
este requisito las instalaciones en industrias que tengan procesos de cogeneración. 
 
d. Está prohibido el almacenamiento de materiales combustibles en las proximidades 
de las canalizaciones y de las máquinas o equipos bajo tensión, solo se permite el 
manejo de estos materiales en áreas cercanas, siempre y cuando estén 
debidamente protegidos para evitar su ignición y el resultado de clasificación de 
áreas y análisis de riesgo establezca no presentan ningún peligro para la instalación 
o las personas. 
 
e. El centro de control de la planta debe disponer de un mímico que represente el 
diagrama unifilar de la central, que cubra los sistemas de media y alta tensión de la 
central y subestación asociada, y las líneas de transmisión con conexión física 
directa a la central, el cual debe ir sobre paneles o en pantallas de computador y 
cerca de los centros de mando. 
 
f. Las compuertas de captación de las centrales hidráulicas deben tener un sistema de 
control automático y un control manual mecánico para la apertura o cierre según sea 
el caso. 
 
g. En las plantas térmicas que poseen chimeneas de alturas mayores de 25 m, éstas 
deben pintarse con los requerimientos de la señalización aeronáutica.  
 
h. No se debe construir depósitos de agua sin confinar en el interior de las centrales y 
en las zonas próximas a las instalaciones de alta tensión. 
 
i. En los cuartos de baterías no deben existir vapores de alcohol, amoníaco, ácido 
acético, clorhídrico, nítrico o residuos volátiles. Estos cuartos no deben tener 
comunicación directa con el centro de control, deben ser secos, bien ventilados y no 
estar sujetos a vibraciones perjudiciales que puedan originar desprendimientos de 
gases y desgastes prematuros. Igualmente, debe disponer además de un dispositivo 
para lavado de ojos y manos en caso de emergencia, a excepción de los cuartos con 
baterías de tecnología VRLA. 
 
j. Para edificaciones en caverna se deben utilizar transformadores aislados con líquido 
aislante de alto punto de combustión (clase k), o transformadores tipo seco para los 
sistemas de servicios auxiliares y en general sistemas de baja tensión. 
 
k. Los pasillos de gran longitud (mayor a 30 m) y en general donde exista la posibilidad 
de producirse arcos eléctricos según el análisis de riesgo correspondiente, deben 
tener dos accesos como mínimo. Los cables que vayan por estos pasillos y los pasa-
tapas deben ser de materiales retardantes a la llama. 
 
l. La central de generación debe tener un sistema automático de detección y extinción 
de incendios en las partes críticas susceptibles a incendio y un plan de emergencias. 
 
m. Los sistemas de protección contra incendios deben operar mínimo a las señales de 
temperatura y humo. 
 
n. Todos los circuitos de baja tensión situados en las proximidades de máquinas, 
aparatos u otros circuitos de alta tensión, deben ser considerados como 
pertenecientes a instalaciones de alta tensión, en los casos en que, por falta de 
protección, se pueda presentar un contacto entre ellos. 
 
o. Las canalizaciones eléctricas no se deben instalar en las proximidades de tuberías 
de calefacción, de conducciones de vapor y en general de lugares con temperatura 
elevada y de ventilación defectuosa que puedan afectar la integridad de las 
canalizaciones y/o conductores eléctricos. El cableado debe estar ordenado,   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 97 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 amarrado y con sus circuitos debidamente identificados en todas las canaletas. Los 
cables deben tener un aislamiento en material auto extinguible o con retardantes de 
llama. 
 
p. Todos los sitios de circulación de personas, tales como accesos, salas, pasillos, etc., 
deben estar libres de objetos que puedan dar lugar a accidentes o interrumpan 
visiblemente la salida en casos de emergencia. Las rutas de evacuación deben estar 
demarcadas con avisos y señales de salida que sean luminosas, conectadas al 
circuito de emergencia de la central.  
 
q. Para evitar los peligros que pudieran originar el incendio de un transformador 
refrigerados en aceite, de más de 100 kVA o un interruptor de gran volumen de 
aceite, se debe construir un foso o sumidero en el que se colocarán varias capas de 
gravilla que servirán como filtro y para ahogar la combustión. Para transformadores 
aislados con líquido aislante de alto punto de combustión, los derrames de líquido 
aislante se pueden contener proporcionando pisos impermeables con umbrales 
alrededor del área donde se encuentra el equipo, o recolectando el líquido 
derramado en un área de retención designada en la edificación. 
 
r. Los transformadores aislados en aceite con potencia igual o mayor 100 kVA, 
ubicados al interior de la casa de máquinas deben ser instalados en celdas 
diseñadas con muros y puertas cortafuego. Cada celda debe tener un sistema 
automático de extinción de incendio y además un sistema de renovación de aire por 
medio de una unidad manejadora. Igual tratamiento para los transformadores secos, 
a menos que se adapten a las excepciones de la sección 450.21 de la NTC 2050 
segunda actualización. Edificaciones con transformadores con aceite aislante de alto 
punto de combustión, ubicados al interior de la casa de máquinas deben seguir los 
requisitos del numeral 8.7.2.3 de la norma IEC 61936- 1. 
 
s. Las subestaciones deben seguir los requisitos de protección contra incendios del 
numeral 8.7.2 de la norma IEC 61936- 1. 
 
t. Las conducciones de gas deben ir siempre separadas de las canalizaciones 
eléctricas. Queda prohibida la ubicación de ambas conducciones en un mismo ducto 
o banco de ductos. En áreas que se comuniquen con tuberías donde se presente 
acumulación de gas combustible, es obligatorio el uso de equipos a prueba de 
explosión. 
 
u. Las centrales de generación deben cumplir con los límites de emisiones, de ruido y 
demás normas establecidas por las autoridades ambientales; igualmente el 
Reglamento Colombiano de construcción Sismo Resistente NSR-10 en su versión 
vigente, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. No se debe instalar ni operar generadores propulsados por motores de 
combustión en áreas encerradas o cercanas a estructuras u obstáculos que 
impidan la ventilación y puedan acumular CO, en proporciones peligrosas. 
2. En cuartos o cabinas para los generadores, es necesario que el aire ingrese 
por la parte posterior del generador a través de trampas de entrada de aire 
fresco y salida de aire caliente que permitan la circulación adecuada del aire. 
3. El ruido producido por las instalaciones de generación no debe superar los 
valores señalados por las autoridades ambientales. En caso de ser necesario 
la planta eléctrica debe contar con un sistema de insonorización que reduzca 
el nivel de ruido, En el caso de cabinas, debe proveerse un sistema que 
permita la entrada y salida de aire, y al interior este recubierto con material 
acústico que atenúe el ruido sin afectar la operación del equipo. 
 
3.18.1.1. Distancias de seguridad 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 98 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Las centrales de generación deben cumplir las distancias de seguridad, y todo lo 
concerniente a las mismas, establecidas en el Título 10 del presente Libro y las distancias 
para espacios de trabajo. 
 
3.18.1.2. Puestas a tierra 
 
Con el fin garantizar la seguridad del personal en las centrales de generación, se deben 
cumplir los criterios establecidos en el Título 12 del presente Libro. En todos los casos las 
centrales de generación deben disponer de sistemas de puesta a tierra con el neutro 
conectado a dicho sistema, de tal forma que se asegure que en eventos de falla no se 
presenten tensiones de paso, contacto o transferidas peligrosas, siguiendo la Guía IEEE 
665 “Guide for Generating Station Grounding” o norma equivalente.  
 
3.18.1.3. Valores de campos electromagnéticos  
 
En sitios de trabajo debe verificarse que los niveles de exposición a campos eléctricos y 
magnéticos no superen los valores establecidos en el Título 11 del presente Libro. 
 
3.18.1.4. Otras estructuras asociadas a la central de generación 
 
Las estructuras asociadas a la central de generación tales como: Presas o diques, 
estructuras de captación, conducción y descarga de agua,  edificios de máquinas, edificios 
de calderas,  patios de subestaciones o de almacenamientos, bodegas, y campamentos, 
deben cumplir normas técnicas internacionales o de reconocimiento internacional para estas 
estructuras, el Reglamento Colombiano de construcción Sismo Resistente NSR-10 en su 
versión vigente, las normas ambientales que le apliquen y las normas y disposiciones de 
planeación municipal o distrital donde se localice la central. El constructor debe señalar las 
normas aplicadas. 
 
3.18.1.5. Operación y mantenimiento de las centrales de generación 
 
La operación y mantenimiento de la central de generación debe cumplir todos los 
requerimientos de tipo regulatorio, comercial, ambiental y de planeación municipal o distrital, 
así como los permisos y concesiones que le apliquen. 
 
Las empresas encargadas del proceso de generación deben establecer y desarrollar planes 
de mantenimiento, los cuales deben contar con protocolos seguros y eficientes para que en 
la ejecución no se presenten mayores impactos, tanto para la seguridad de las personas, 
como a las instalaciones o los bienes relacionados con la generación y el servicio. 
 
Artículo 3.18.2. Requisitos generales para instalaciones de generación con 
fuentes no convencionales de energía, autogeneradores a pequeña escala 
(AGPE) y generación distribuida (GD) 
 
Todo generador con fuentes no convencionales de energía, autogeneradores de pequeña 
escala (AGPE) y Generación Distribuida (GD) conectado al Sistema de Distribución Local 
(SDL), Sistema de Transmisión Regional (STR) o al Sistema de Transmisión Nacional 
(STN), para generar y entregar energía eléctrica a la red, debe cumplir todas y cada una de 
las condiciones incluidas en el presente Reglamento que le apliquen, la regulación 
establecida por la CREG, las señaladas por las autoridades ambientales, y las señaladas 
por las entidades territoriales y los entes de planeación local y regional donde se localice el 
proyecto de generación. 
 
Para la generación de electricidad proveniente de fuentes convencionales de energía como 
la Térmica o Hidráulica, y no convencionales tales como energía solar, energía eólica, 
energía de la biomasa y energía geotérmica, adicional a los requisitos establecidos para 
centrales de generación que le apliquen, debe tener en cuenta los siguientes requisitos: 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 99 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 a. Los equipos, las instalaciones y los requerimientos operativos de generación con 
fuentes no convencionales, autogeneración a pequeña escala y generación 
distribuida que se conecten al STR o SDL, no deben afectar la operación, seguridad, 
estabilidad, ni los parámetros de calidad de la energía de cualquiera de estas 
instalaciones incluidas en los Códigos de Redes y de Distribución, las normas del 
operador de red y demás regulación establecida por la CREG. 
 
b. Las instalaciones eléctricas de generación deben dimensionarse para que su 
potencia máxima no supere la potencia aprobada por el operador de red para su 
conexión, teniendo en cuenta que la potencia máxima aprobada por el operador de 
red, puede ser menor o igual a la capacidad instalada del sistema de generación , 
para tal efecto se requiere del conocimiento de la información técnica, tanto de los 
equipos a conectar, como de la capacidad y condiciones de la red en el punto de 
conexión al momento de la solicitud. El interesado podrá instalar o suministrar mayor 
potencia previo acuerdo con el OR para determinar las condiciones técnicas y 
económicas de las modificaciones que la red requiera para la conexión y operación 
de la planta generadora.  
 
c. Toda planta de generación, sistema de autogeneración a pequeña escala o de 
generación distribuida con fuentes no convencionales de energía que se conecte a 
la red de uso general (SDL, STR o STN), debe disponer por lo menos de los 
siguientes equipos: 
 
1. Equipos de Interrupción: Toda conexión entre un generador con fuentes no 
convencionales de energía y el STN debe ser controlada por interruptores de 
potencia capaces de interrumpir la máxima corriente de cortocircuito en el 
Punto de Conexión. 
2. Equipos de Protección: Tanto las fallas en los equipos del generador 
conectado directamente a la red, como las fallas en la parte conectada 
directamente al equipo del Generador, deben despejarse en tiempos no 
mayores a los señalados en el Código de Conexión de la CREG, teniendo en 
cuenta que como mínimo se deben disponer de protecciones de sobretensión 
y sobrecorriente. 
 
d. Los equipos que hagan parte de las instalaciones de generación, tales como Paneles 
solares, Aerogeneradores, Inversores, Reguladores y Baterías o sistemas de 
acumulación, deben cumplir los requisitos de instalación establecidos en el presente 
Reglamento, según corresponda. 
 
Artículo 3.18.3. Instalaciones de generación de energía eléctrica con varias 
fuentes 
 
Los siguientes requisitos aplican a la instalación de generación de energía eléctrica que 
operan en paralelo, con varias fuentes primarias de electricidad, ya sea para alimentación 
de instalaciones de uso final, o para generación interconectados con la red pública. 
 
a. En cada lugar donde se ubique la acometida y donde existan fuentes de generación 
de energía eléctrica que se puedan interconectar, se debe instalar una placa 
permanente o un directorio que indique la ubicación de todos los medios de 
desconexión de las fuentes de energía eléctrica. El rotulado debe cumplir la sección 
110.21 literal (B) de la norma NTC 2050 segunda actualización.  
 
b. Se deben instalar medios de desconexión para todas las fuentes de energía y los 
equipos asociados, de los conductores no puestos a tierra del sistema y entre las 
mismas fuentes. 
 
c. El medio de desconexión de los conductores no puestos a tierra debe ser uno o 
varios interruptores o interruptores automáticos de circuito, manuales o de operación 
eléctrica. En caso de que los terminales puedan ser energizados, tanto por los   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 100 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 terminales de línea como los de carga, se deben rotular de acuerdo con lo 
establecido en la sección 690.13 literal (B) de la norma NTC 2050 segunda 
actualización. 
 
d. El punto de conexión de la salida de una fuente de generación de energía eléctrica 
interconectada se debe realizar de acuerdo con lo establecido en la sección 705.12 
literales (A) o (B) de la norma NTC 2050 segunda actualización. 
 
e. La salida de un generador u otra fuente de generación de energía eléctrica que 
funcione en paralelo con un sistema de suministro de energía eléctrica, deben tener 
tensión, forma de onda y frecuencia compatibles con el sistema al cual se conecta. 
 
f. Los equipos y conductores conectados a más de una fuente de alimentación 
eléctrica deben tener un número suficiente de dispositivos de protección contra 
sobrecorriente, ubicados de modo que brinden protección desde todas las fuentes. 
 
g. Las fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas se deben poner a 
tierra según los criterios establecidos en el presente Reglamento. 
 
CAPÍTULO 3 – REQUISITOS PARA LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 
Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se refieren a lo s requisitos técnico s 
que deben cumplir las líneas de transmisión aéreas de alta y extra alta tensión de corriente 
alterna trifásica a 60 Hz de frecuencia nominal y las líneas áreas, marinas o subterráneas 
en corriente continua – HVDC.  
 
Para los efectos del presente Reglamento, se considera transmisión a la transferencia (o 
transporte)  de energía eléctrica en altas y extra altas tensiones, iguales o mayores a 57,5 
kV y no se debe confundir con los nombres y niveles de tensión establecidos en la regulación 
dirigida a aspectos de tipo comercial o de calidad del servicio. 
 
Las líneas de transmisión entregan la energía desde las plantas generadoras a las 
subestaciones y a grandes instalaciones industriales, desde las cuales la s redes de 
distribución proporcionan el servicio a las zonas residenciales y comerciales. También sirven 
para interconectar plantas de generación, permitiendo el intercambio de energía, cuando las 
plantas generadoras están fuera de servicio por haber sufrido un daño o por reparaciones 
de rutina. 
 
Los requisitos de este capítulo son de obligatorio cumplimiento y deben ser tomados como 
complementarios de los contenidos en los otros capítulos del presente Reglamento. 
 
Las disposiciones contenidas en este Reglamento, son de aplicación en todo el territorio 
colombiano y deben ser cumplidas por las empresas que diseñen, construyan y operen 
líneas  de transmisión de energía con tensiones iguales o superiores a 57,5 kV en corriente 
alterna y continua. 
 
TÍTULO 19 – REQUISITOS GENERALES DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  
 
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento se refieren a las prescripciones 
técnicas mínimas que deben cumplir las líneas eléctricas aéreas de alta y extra alta tensión.  
 
Toda línea de transmisión construida o modificada en la vigencia del presente Reglamento , 
debe contar con Certificación Plena.  
 
En líneas de transmisión, según los estudios medioambientales realizados de para la 
aprobación de los proyectos por parte de las autoridades competentes, en los casos en 
donde el entorno lo requiera, se deben implementar sistemas de protección de la fauna y la   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 101 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 flora silvestre, incluyendo zonas urbanas. Dichos sistemas y dispositivos deben estar 
basados en normas técnicas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como 
la IEEE 1651  u otra que tenga alcance para dicho propósito. 
  
Artículo 3.19.1. Zonas de servidumbre 
 
Para efectos del presente Reglamento, las zonas de servidumbre deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a. Toda línea de transmisión aérea con tensión nominal igual o mayor a 57,5 kV, debe 
tener una zona de seguridad o derecho de vía que tiene por objeto servir como 
margen de seguridad para la construcción, operación y mantenimiento de la línea, 
así como para tener una interrelación segura con el entorno. Esta zona debe estar 
definida antes de la construcción de la línea, para lo cual se deben adelantar las 
gestiones para la constitución de la servidumbre, ya sea por mutuo acuerdo con los 
propietarios del terreno o por vía judicial.  
 
b. Dentro de la zona de servidumbre, el Operador de Red que opere o administre la 
línea de transmisión, debe impedir la siembra o crecimiento natural de árboles o 
arbustos, que con el transcurrir del tiempo, comprometan la distancia de seguridad 
y se constituyan en un peligro para las personas y animales o afecten la confiabilidad 
de la línea. En caso de que el propietario del predio impida la realización de las 
actividades por parte del Operador de Red, con fines de dar cumplimiento al presente 
requisitos, este deberá denunciar el hecho ante las autoridades ambientales, 
administrativas y/o judiciales correspondientes. 
 
c. En las zonas de servidumbre no se deben construir edificaciones, viviendas, casetas 
o cualquier tipo de estructuras que comprometan la distancia de seguridad 
establecida en el Título 10 del presente Libro, y en donde se pueda albergar 
personas o animales. Tampoco se debe permitir alta concentración de personas, la 
presencia permanente de trabajadores o personas ajenas a la operación o 
mantenimiento de la línea, el uso permanente de estos espacios como lugares de 
parqueo o reparación de vehículos, o para el desarrollo de actividades comerciales 
o recreacionales, excepto lo incluido en el artículo 3.10.2 del presente Libro. Las 
oficinas de planeación municipal y las curadurías no deben otorgar licencias o 
permisos de construcción en dichas áreas y los municipios deberán atender su 
responsabilidad en cuanto al control del uso del suelo y el espacio público de 
conformidad con la Ley. 
 
d. En los instrumentos del Sistema multinivel de Ordenamiento Territorial y Ambiental, 
se deben incluir y actualizar las zonas de servidumbre de líneas de transmisión de 
energía e incorporar las limitaciones descritas en el presente artículo en la definición 
de sus usos del suelo. Igualmente, estos instrumentos deben tener en cuenta los 
planes de expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para poder 
garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica.  
 
e. En los casos en que los Planes de Ordenamiento Territorial no permitan la 
construcción de una línea aérea en la zona urbana o las afectaciones por campos 
electromagnéticos o distancias de seguridad, superen los valores establecidos en el 
presente Reglamento, la línea debe ser subterránea, teniendo en cuenta los 
espacios adecuados para la operación y el mantenimiento. 
 
f. El Operador de Red debe negar la conexión a la red de distribución local, a una 
instalación que invada la zona de servidumbre, por el riesgo que representa para la 
vida de las personas. 
 
g. En la zona de servidumbre, a un metro de altura del piso, los campos 
electromagnéticos no deben superar los valores establecidos en el Titulo 11 del 
presente Libro, para exposición ocupacional. En los alrededores de las áreas de   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 102 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 servidumbre, los valores a considerar serán los de exposición del público en general; 
si en los límites de la zona de servidumbre se tienen edificaciones, deben medirse a 
un metro de altura del piso donde permanezcan las personas. En caso de ser 
necesario, el organismo de inspección podrá coordinar con el operador de red la 
energización provisional de la línea, única y exclusivamente con objeto de realizar la 
medición; esto previo a la verificación por parte del organismo, del cumplimiento de 
los demás requisitos aplicables que garanticen la seguridad eléctrica en la línea.  
 
El propietario u operador de la línea debe hacer uso periódico de la servidumbre ya 
sea para la revisión y mantenimiento de la infraestructura, la ejecución de obras 
complementarias requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento, la 
intervención de la vegetación acorde con lo establecido en el literal b. y a la 
normatividad ambiental vigente, y la identificación y retiro de las construcciones 
señaladas en el literal c.;  en todo caso debe dejar evidencia de todas actividades 
desarrolladas. En los casos en que la zona de servidumbre se vea invadida o 
perturbada con situaciones relacionadas a las descritas en los literales b. y c., o no 
se permita el acceso al Operador de Red a estas zonas para cumplir con sus 
obligaciones, éste debe informar a la autoridad administrativa municipal, regional o 
nacional, para que éstas adelanten las acciones correspondientes. 
 
h. Para efectos del presente Reglamento y de acuerdo con las tensiones normalizadas 
o nominales en el país, en la Tabla 3.19.1. a. se fijan los valores mínimos requeridos 
para el ancho de la zona de servidumbre, cuyo centro es el eje de la línea. 
 
Tabla 3.19.1. a. Ancho de la zona de servidumbre de líneas de transmisión [m]  
TIPO DE 
ESTRUCTURA TENSIÓN c.a (kV) Tensión c.c. (kV) ANCHO MÍNIMO 
(m) ANCHO MÍNIMO 
UTILIZANDO 
METODOLOGÍA 
CIGRÉ (m) 
Torres/postes 500 (2 Ctos.) 400 (2 Ctos.) 65 52 
500 (1 Cto.) 400 (1 Cto.) 60 48 
Torres/postes 345 (2 Ctos.) 300 (2 Ctos.) 37 29,6 
345 (1 Cto.) 300 (1 Cto.) 34 27,2 
Torres 220/230 (2 Ctos.) 200 (2 Ctos.) 32 25,6 
220/230 (1 Cto.) 200 (1 Cto.) 30 24 
Postes 220/230 (2 Ctos.) 200 (2 Ctos.) 30 24 
220/230 (1 Cto.) 200 (1 Cto.) 28 22,4 
Torres 110/115 (2 Ctos.)  20 16 
110/115 (1 Cto.)  20 16 
Postes 110/115 (2 Ctos.)  15 12 
110/115 (1 Cto.)  15 12 
Torres/postes 57,5/66 (1 o 2 
Ctos.)  15 12 
 
 
Figura 3.19.1. a.  Ancho de la zona de servidumbre 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 103 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Nota 1:  Cuando en una misma estructura se instalen circuitos de diferente nivel de tensión, el ancho de servidumbre mínimo 
debe ser el que le corresponde a la línea de mayor tensión. 
 
Nota 2:  Para líneas de transmisión en corriente directa (HVDC) los anchos mínimos de las franjas de servidumbre, son los 
establecidos en la Tabla 3.19.1. a ; sin embargo, podrán ser ajustados conforme con resultados de un estudio técnico de un 
caso particular, el cual debe estar basado en una metodología de una norma técnica de reconocimiento internacional. 
 
Nota 3:  Los valores de servidumbre establecidos en la Tabla 3.19.1. a. hacen alusión a anchos mínimos, no obstante, 
atendiendo el principio de economía y la reducción del impacto visual y ambiental, los anchos máximos no deben superar los 
valores señalados en la tabla más el 10%, a menos que se esté reservando mayor espacio para una futura ampliación del 
nivel de tensión sobre el mismo corredor, o se requiera instalar/reponer infraestructura que utilice arriostramiento o templetes 
donde sea necesario para su instalación zonas de retiro superiores. 
 
Nota 4: Para el cálculo de servidumbres en líneas de transmisión, se podrá aplicar la metodología CIGRE 348 “Tower top 
geometry and mid span clearances” , siempre y cuando las zonas de servidumbre resultantes no s ean inferiores al ancho 
mínimo correspondiente indicado en la columna 5 de la tabla 3.19.1. a., la metodología mencionada consiste en lo siguiente: 
 
𝑆 =  2 ∙ (𝐴 +  𝐵 +  𝐶)            Ecuación 7 
 
Donde:  
 
S : Ancho total de la zona de servidumbre(m) 
 
A : Distancia horizontal entre el eje de la estructura y la proyección del punto energizado 
más alejado (m)  
 
B : Distancia de desplazamiento del conjunto de aislamiento y cable, debido a la presión del 
viento (m), considerándola como la proyección horizontal del conductor debido al ángulo de 
balanceo generado por la presión de viento sobre los conductores y la cadena de aisladores, 
tomando una velocidad de 10 minutos con periodo de retorno de 50 años. 
 
C : Distancia de seguridad eléctrica entre el cable y la proximidad de una infraestructura (m).  
 
Este valor corresponde a la distancia de seguridad fase tierra a cualquier elemento que 
pueda tener un acercamiento horizontal a los conductores de la línea, proveniente del 
cálculo en la coordinación de aislamiento de la línea para sobretensiones a frecuencia 
industrial.  
 
 
Figura 3.19.1. b.  Ancho de la zona de servidumbre (Metodología CIGRE 348) 
 
i. Servidumbre en líneas compactas : El ancho mínimo de la servidumbre en los tramos 
compactos de una línea nueva, se determinará como la distancia entre los puntos a 
ambos lados de la línea, a partir de los cuales a un metro de altura del suelo o el 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 104 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 piso donde pueda haber presencia de personas o animales, el campo eléctrico y el 
campo magnético no superan los valores establecidos en el Título 12 del presente 
Libro, para exposición del público en general, incluyendo las condiciones más 
críticas de temperatura, vientos o fuerzas electromagnéticas a que puedan estar 
sujetos los conductores en la línea de transmisión. Dicha servidumbre nunca podrá 
ser menor que la que resulte de aplicar las zonas de servidumbre establecidas en el 
literal j del presente numeral. 
 
j. Para líneas de transmisión con tensión nominal menor o igual a 500 kV que crucen 
zonas urbanas o áreas industriales y para las cuales las construcciones existentes 
imposibilitan dejar el ancho de la zona de servidumbre establecido en la tabla 3.19.1. 
a., se acepta construir la línea aérea, bajo los siguientes requisitos: 
 
1. Que el Plan de Ordenamiento Territorial existente en el momento de la 
planeación del proyecto así lo permita. 
2. Que un estudio de aislamiento del caso en particular, demuestre que no hay 
riesgos para las personas o bienes que se encuentran en las edificaciones. 
3. Que en la edificación los valores de campos electromagnéticos para público 
en general no sean superados . 
4. Que los valores de radiointerferencia ni ruido acústico superen los valores 
establecidos por las autoridad es competentes. 
5. Que se asegure cumplir distancias de seguridad horizontales de por lo menos 
3,5 m para 57,5 kV, 4 m para 115 kV, 6 m para 230 kV y 8,6 m para 500 kV, 
teniendo en cuenta los máximos movimientos de acercamiento a la 
edificación que pueda tener el conductor, estas distancias se deben medir 
entre la proyección vertical más saliente del conductor y el punto más 
cercano de la edificación.  
 
6. Para estos casos se podrá usar líneas compactas y utilizar corredores de 
líneas de otras tensiones, montando varias líneas en la misma estructura ya 
sea torre o poste. En ningún caso la línea podrá ser construida sobre 
edificaciones o campos deportivos que tengan asociado algún tipo de 
construcción. 
 
k. Desde el diseño, las líneas que compartan las servidumbres o áreas de paso con 
infraestructura existente para otras aplicaciones, tales como vías, oleoductos o 
poliductos, puentes, entre otros, se deben evaluar los riesgos que se puedan causar 
a esa infraestructura, tanto en la construcción tales como (socavamientos, 
deslizamientos, rompimientos o deformaciones) como en la operación de la línea 
(tensiones inducidas, tensiones de paso, de contacto o transferidas; corrosión por 
corrientes inducidas) y se deben proyectar las medidas que mitiguen esos efectos, 
en tales casos se debe consultar y concertar con las demás partes involucradas.  
 
Parágrafo 1:  Los valores de servidumbres constituidas con anterioridad a la vigencia del 
RETIE (1 de mayo de 2005) podrán mantenerse, siempre y cuando se conserve el mismo 
nivel de tensión y no se contravenga lo señalado en el literal “ j” del presente artículo.  
 
Artículo 3.19.2. Puestas a tierra 
 
Para efectos del presente Reglamento y con el fin de garantizar la seguridad tanto del 
personal que trabaja en las líneas como de los usuarios, se deben cumplir los criterios 
establecidos en el Título 12 del presente Libro . Adicionalmente, las tensiones de paso y 
contacto deben ser cumplidas y comprobadas en las estructuras de líneas de transmisión 
con tensión igual o superior a 110 kV localizadas en zonas urbanas y en estructuras 
localizadas a menos de 50 m medidos desde el borde más próximo de la estructura hasta 
escuelas, viviendas, industrias, comercios y en general en sitios con alta concentración de 
personas. 
 
Para líneas de transmisión HVDC, la conexión al sistema de puesta a tierra se realizará 
tanto en las estaciones de suministro como en las de carga. La conexión debe hacerse al   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 105 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 neutro del sistema. El electrodo de tierra o de conexión a tierra puede ser externo o ubicado 
de forma remota desde cada una de las estaciones. Una de las dos estaciones puede tener 
su conexión a tierra hecha a través de descargadores de sobretensión siempre que el neutro 
de la otra estación esté efectivamente conectado a tierra. Cuando las estaciones no estén 
separadas geográficamente como en las estaciones convertidoras del tipo “ back to back” , 
el neutro del sistema debe estar conectado a tierra en un solo punto.  
 
Artículo 3.19.3. Requisitos mecánicos en estructuras o apoyos de líneas de 
transmisión 
 
Los diseños, materiales empleados, forma constructiva y montaje de la estructura deben 
garantizar el cumplimiento de los requerimientos mecánicos a que pueda estar sometida, 
según los siguientes tipos de aplicación y condiciones de operación:  
 
3.19.3.1 Estructuras de Suspensión 
 
a. Condición normal:  Todos los conductores y cable(s) de guarda sanos, viento 
máximo de diseño y temperatura coincidente. 
 
b. Condición anormal:  
 
1. Para líneas con conductores en haz: 
i. El 50% de los subconductores rotos en cualquier fase; los demás 
subconductores, fases y cables de guarda sanos. Viento máximo 
promedio y temperatura coincidente. 
ii. Un cable de guarda roto y las fases y el cable de guarda restante (si 
existe) sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 
2. Para líneas con un solo conductor por fase: 
i. Un conductor roto en cualquier fase.  Las demás fases y el (los) cable 
(s) de guarda sanos. Viento máximo promedio y temperatura 
coincidente. 
ii. Un cable de guarda roto y las fases y el cable de guarda restante (si 
existe) sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
3.19.3.2 Estructuras de Retención 
 
a. Condición normal: Todos los conductores y cables de guarda sanos. Viento 
máximo de diseño y temperatura coincidente.  
 
b. Condición anormal 
 
1. Para líneas con conductores en haz: 
i. Todos los subconductores en cualquier fase y un cable de guarda rotos 
simultáneamente. Las demás fases y el cable de guarda restante (si 
existen), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 
2. Para líneas con un solo conductor por fase: 
i. Cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las 
demás fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento 
máximo promedio y temperatura coincidente. 
ii. Dos fases diferentes rotas. La fase restante y el (los) cable (s) de 
guarda, sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
3.19.3.3 Estructuras Terminales 
 
a. Condición normal: Todos los conductores y cables de guarda sanos. Viento 
máximo de diseño y temperatura coincidente.  
 
b. Condición anormal. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 106 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 1. Para las líneas con conductores en haz: 
i. Todos los subconductores en cualquier fase y un cable de guarda rotos 
simultáneamente.  Las demás fases y el cable de guarda restante (si 
existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 
ii. Todos los subconductores rotos en dos fases diferentes. La fase 
restante y el (los) cable(s) de guarda, sano(s).  Viento máximo 
promedio y temperatura coincidente.  
2. Para línea con un solo conductor fase: 
i. Cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las 
demás fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos.  Viento 
máximo promedio y temperatura coincidente. 
ii. Dos fases diferentes rotas. La fase restante y el (los) cable (s) de 
guarda, sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
Artículo 3.19.4. Aislamiento 
 
El aislamiento debe ser apropiado para las características eléctricas de la línea, teniendo 
en cuenta entre otros aspectos, el nivel de tensión, el número de salidas aceptadas por la 
regulación, densidad de rayos a tierra de la zona, sobretensiones por maniobra, polución o 
contaminación ambiental del lugar y tensión mecánica de conductores que determine cargas 
de rotura. 
 
a. La resistencia mecánica correspondiente a cadenas paralelas, puede tomarse igual 
al producto del número de cadenas que la forman por la resistencia de cada cadena 
simple, siempre y cuando en estado normal la carga se reparta entre todas y con 
una cadena rota se reparta por igual entre las demás. 
 
b. Los aisladores deben someterse a mantenimiento para conservar sus características 
aislantes. El criterio para determinar la pérdida de la función de un aislador, es la 
rotura o pérdida de sus propiedades aislantes, al ser sometido simultáneamente a 
tensión eléctrica y esfuerzo mecánico. 
 
c. En la transición entre cables subterráneos con líneas aéreas los terminales de cable 
aislado de alta tensión deben ser protegidos con DPS. 
 
d. El nivel de aislamiento de los conductores de líneas subterráneas, debe cumplir 
normas internacionales o de reconocimiento internacional, de acuerdo con el nivel 
de tensión utilizado. 
 
e. Los conductores de líneas subterráneas deben tener cámaras de inspección y de 
transposición. 
 
Artículo 3.19.5. Distancias mínimas de seguridad 
 
a. Las líneas de transmisión deben cumplir las distancias mínimas de seguridad 
establecidas en el Título 10 del presente Libro, en las condiciones más críticas de 
temperatura, vientos o fuerzas electromagnéticas que soporten los conductores. 
 
b. Las distancias de seguridad en el interior del vano y en el apoyo, así como las 
distancias externas a edificios, otras líneas de potencia, áreas de recreo entre otras, 
deberán estar acorde a lo establecido en los numerales 5.8 y 5.9 de la norma UNE-
EN 50341- 1 o una norma de reconocimiento internacional aplicable.  
 
c. El dimensionamiento eléctrico de las estructuras se debe definir mediante 
combinación de las distancias mínimas correspondientes a las sobretensiones 
debidas a descargas eléctricas atmosféricas, a las sobretensiones de maniobra y a 
las de frecuencia industrial. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los niveles de 
contaminación, la altura sobre el nivel del mar, las distancias mínimas para   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 107 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 mantenimiento con tensión, y las demás que el diseñador considere relevante para 
dicho dimensionamiento. 
 
Artículo 3.19.6. Conductores y cables de guarda 
 
Los conductores de fase y los cables de guarda utilizados en líneas de transmisión, deben 
cumplir los siguientes requisitos específicos para su instalación y operación, además de los 
propios del producto: 
 
a. Deben ser apropiados para las condiciones ambientales donde se instalen. 
 
b. La tensión mecánica de tendido del conductor no debe superar el 25% de la tensión 
de rotura del conductor sin carga. 
 
c. Los herrajes utilizados para empalmar o sujetar los conductores deben ser 
apropiados a las características y tipos de conductores, y no deben permitir el 
deslizamiento. 
 
d. Se deben reparar o empalmar en el menor tiempo posible los conductores que 
presenten rotura de algunos de sus hilos. 
 
e. Deben disponer de los elementos para amortiguar oscilaciones mecánicas de los 
conductores y cables de guarda causadas por vientos, fuerzas electromecánicas y 
cambios bruscos de temperatura. 
 
f. Los cables de guarda para zonas costeras o de alta contaminación deberán ser de 
acero cubierto de aluminio o de acero cubierto de cobre, que cumplan con las 
características mecánicas y eléctricas del diseño de la línea. 
 
g. La sujeción del cable de retención o templete al poste debe ser por medio de un 
herraje-soporte adecuado, con la carga mecánica según la resistencia a la rotura del 
cable de templete. 
 
h. Los cables de guarda y de retención o templete deben ser puestos a tierra o 
equipotencializados cumpliendo los requisitos establecidos en Título 1 2 del presente 
Libro o una norma de reconocimiento internacional aplicable para casos particulares. 
 
i. Cuando el cable de retención o templete está cerca de las líneas de fase, el aislador 
tensor debe ser adecuado con el nivel de aislamiento que exija la configuración de 
la línea. Se permite el uso de tubo de fibra de vidrio reforzado en resina con la tensi ón 
mecánica y longitudes que garanticen la distancia eléctrica y el nivel de aislamiento, 
de acuerdo con los criterios de la GTC-136 (IEEE-1410) o aisladores tipo tensor de 
materiales adecuados. 
 
j. La sujeción del cable templete al herraje del soporte, al aislador tensor y a la varilla 
de anclaje debe ser por medio de amarres preformados o grapas pernadas. 
 
Artículo 3.19.7. Señales de aeronavegación 
 
En las superficies limitadoras de obstáculos y conos de aproximación a aeropuertos 
reguladas por Aerocivil, deben instalarse balizas en los conductores de las fases o los cables 
de guarda de mayor altura, cumpliendo los requisitos del Reglamento Aeronáutico de 
Colombia (Resolución 01092 de 2007 publicada en el Diario Oficial 46591 del 4 de abril del 
2007) o la norma que la modifique o sustituya.  
 
Para efectos del presente Reglamento, las balizas de señalización diurna, deben cumplir los 
siguientes requisitos de instalación: 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 108 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 a. Para la fijación de las balizas se deben utilizar mordazas, cables o aditamentos 
apropiados, en material galvánicamente compatible con el material del cable donde 
se instale y ajustable a diferentes calibres. 
 
b. El color de las balizas debe ser “Rojo Aviación” o “Naranja Aeronáutica Internacional” 
o los establecidos por la reglamentación técnica expedida por la Aerocivil. 
 
c. Si tienen operaciones nocturnas con cruces cercanos a líneas se deben instalar 
balizas de señalización nocturna, las cuales pueden ser lámparas estroboscópicas 
de encendido por inducción de la línea u otras tecnologías. En todo caso se debe 
cumplir los requerimientos de la reglamentación aeronáutica. 
 
Artículo 3.19.8. Repotenciación de líneas 
 
La actividad de repotenciar una línea está relacionada simplemente con el aumento de la 
capacidad de energía que puede transportar dicha línea según su diseño original. La 
repotenciación se puede hacer por varios métodos, como por ejemplo aumentar la tensión 
de operación de la línea o aumentar el calibre o cantidad de los conductores, entre otros. 
 
La repotenciación de líneas de transmisión debe tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
a. La repotenciación de líneas existentes, que impliquen el cambio del calibre o el tipo 
de conductor, sin incrementar el valor de la tensión, no requiere ampliación de la 
zona de servidumbre.  
 
b. Las líneas de transmisión construidas con anterioridad a la vigencia del RETIE 
podrán repotenciarse manteniendo el ancho de servidumbre que han venido 
manejando desde su construcción, siempre que se cumplan los valores mínimos 
requeridos en el ancho de la zona de servidumbre, señalados en el Artículo 3. 19.1 
del presente Libro. 
 
c. Si una línea de transmisión existente se encuentra operando a una tensión inferior a 
la tensión de diseño, en el momento que sea energizada a la tensión definitiva, la 
conformidad con el Reglamento se debe evaluar con los requisitos establecidos en 
el momento que se construyó. Sin embargo, se debe verificar que en las nuevas 
condiciones no se presenten aspectos que puedan generar altos riesgos, en tal caso 
se deben tomar las medidas complementarias que dieran lugar, como las indicadas 
en el Artículo 3.12 .3 del presente Libro .  
 
d. Si una línea de transmisión existente construida para doble circuito, se encuentra 
operando con uno solo de los circuitos, al momento de instalar el segundo circuito 
se debe evaluar la conformidad con el RETIE de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el momento que se construyó, que le apliquen para líneas de doble 
circuito. Sin embargo, se deben verificar que aspectos no contemplados en la 
construcción inicial puedan generar altos riesgos, en tal caso se deben tomar las 
medidas complementarias que dieran lugar, como las indicadas en el Artículo 3.13.3 
del presente Libro. 
 
Artículo 3.19.9 . Uso de nuevas tecnologías en líneas de transmisión 
 
La implementación de nuevas tecnologías en líneas de transmisión, están sujetas al 
cumplimiento de cada uno de los siguientes requisitos: 
 
a. Se permite el uso de nuevas tecnologías en líneas de transmisión, tales como las 
GIL “Gas Insulated Lines”, las HPFF “High - Pressure Fluid Filled Lines”, los VFT 
“Variable Frecuency Transformers”, HVDC “High Voltage Direct Current transmission 
systems”, FACTS “Flexible AC Transmission Systems” y los cond uctores de alta 
temperatura y baja flecha, siempre que estén sujetos al cumplimiento de estándares 
internacionales o a guías de uso y aplicación de entidades como CIGRE, IEEE, IEC   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 109 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 o semejantes. Por ejemplo para las GIL existentes “IEEE PC37.122.4 Guide for 
Application and User Guide for Gas-Insulated Transmission Lines (GIL), Rated 72,5 
kV and Above”.  
 
b. Las líneas de transmisión en corriente directa para alta tensión, debe considerar los 
requerimientos de tecnologías como conversores c.a./c.c. (rectificadores) y c.c./c.a. 
(inversores), transformadores de conversión, líneas de transporte filtros c.a. y c.c., 
los cuales deben cumplir los requisitos de una norma técnica de reconocimiento 
internacional. 
 
c. Se permite el uso de nuevas tecnologías diferentes a las mencionadas 
anteriormente, siempre y cuando estén sujetos al cumplimiento de estándares 
internacionales o a guías de uso y aplicación de entidades como CIGRE, IEEE, IEC 
o semejantes, y se demuestre que dicha tecnología fue probada con éxito en un 
entorno real. 
 
Artículo 3.19.10. Líneas de transmisión subterráneas 
 
Considerando que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios 
públicos a todos los habitantes del territorio nacional (Art. 365 de la CN) y dados los altos 
costos que implica subterranizar líneas eléctricas, así como las dificultades técnicas que 
conlleva la coordinación de las protecciones en las transiciones entre los tramos aéreos y 
los subterráneos, será obligatorio subterranizar las líneas de transmisión solo en los casos 
que las condiciones particulares de seguridad debidamente justificadas así lo exijan.  
 
La transmisión subterránea podrá realizarse por diversos tipos de canalización tales como 
ductos, bóvedas o enterramiento directo, así como utilizando la infraestructura existente, es 
decir, puentes, túneles u otro tipo de estructuras compartidas, siempre y cuando se tengan 
las condiciones mecánicas y de espacio que no pongan en riesgo a las personas, a la 
infraestructura o a la instalación eléctrica. 
 
a. Toda línea subterránea debe disponer de planos donde se identifique la ruta y 
profundidad, tener señalizaciones apropiadas en su recorrido, para evitar que, al 
realizar excavaciones, se pueda comprometer la seguridad de las personas o de la 
misma línea. La profundidad de enterramiento debe cumplir normas técnicas 
internacionales o de reconocimiento internacional para este tipo de líneas. 
 
b. En aquellos tramos de línea subterránea donde hay alta probabilidad de inundación, 
se deben realizar inspecciones periódicas para detectar pérdida de aislamiento o 
aumento de la corriente residual, como parte de un programa de mantenimiento 
preventivo, antes de que la situación alcance niveles críticos que pongan en riesgo 
la vida de las personas. 
 
c. Cuando el banco de ductos es de material no metálico y pasa por estructuras civiles 
como puentes, túneles y cárcamos, estos deben ser de material polímero 
termoestable reforzado en fibra de vidrio. 
 
d. La selección del calibre del cable debe ser de acuerdo con la capacidad de 
transporte de corriente, nivel de tensión y los factores de corrección como el tipo de 
instalación como banco y número de ductos, temperatura, resistividad térmica del 
suelo, profundidad de la instalación, factor de puesta a tierra, túneles, ductos al aire, 
tipo de ductos y estructuras de soporte al aire de acuerdo con los criterios de normas 
tales como la IEC 60287 o la IEEE- 835. 
 
e. Para evitar el ingreso de personas sin autorización a las cámaras y evitar accidentes, 
las tapas deben contar con mecanismos de sujeción a las cámaras. 
 
f. Cuando la cámara pueda estar sujeta a explosiones por presencia de gases, las 
tapas deben contar con válvulas que permitan el relevo de gas. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 110 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 g. Se permite el uso de cajas y tapas prefabricadas para redes subterráneas, siempre 
y cuando estén certificadas para ese uso mediante el cumplimiento de una norma 
técnica que aplique.  
 
Artículo 3.19.11. Información de seguridad a personas cercanas a la línea 
 
Los propietarios u operadores de líneas de transmisión deben informar periódicamente a los 
residentes aledaños a las franjas de servidumbre de la línea, sobre los riesgos de origen 
eléctrico u otros riesgos que se puedan generar por el desarrollo de prácticas indebidas con 
la línea o dentro de la franja de servidumbre y deben dejar evidencias del hecho. En el evento 
que los habitantes del lugar se nieguen a recibir o perm itir dejar las evidencias de la 
información, se debe recurrir a afiches, volantes, letreros o placas qu e se adhieran a la 
estructura en una parte visible al público u otro mecanismo que permita servir como prueba 
del desarrollo de estrategias de comunicación. 
 
CAPÍTULO 4 – REQUISITOS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Para los efectos del presente Reglamento se calificará como instalación eléctrica de 
distribución todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados para transporte y 
transformación de la energía eléctrica, cuyas tensiones nominales sean iguales o superiores 
a 120 V y menores a 57,5 kV. En general, comprende los procesos eléctricos de las redes 
de servicio general, hasta el punto de la derivación de la acometida que entrega la energía 
a un usuario. 
 
Los requisitos de este capítulo son de obligatorio cumplimiento y deben ser tomados como 
complementarios de los contenidos en los demás capítulos del RETIE. 
 
Las disposiciones contenidas en este Reglamento, son de aplicación en todo el territorio 
colombiano y deben ser cumplidas por las empresas de distribución de energía que operen 
en el país y demás propietarios de redes eléctricas comprendidas dentro de esta categoría. 
 
TÍTULO 20 – REQUISITOS GENERALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Artículo 3.20.1. Alcance para redes de distribución 
 
Para efectos del presente Reglamento un sistema típico de distribución consta de: 
 
a. Subestaciones de distribución, que deben cumplir los requisitos que le apliquen, del 
capítulo 5 del presente Libro. Incluye transformadores de distribución en 
capacidades nominales superiores a 3 kVA, los cuales pueden instalarse en postes, 
sobre emplazamientos a nivel del suelo o en bóvedas, en la cercanía de los 
consumidores. 
 
b. Circuitos primarios o “alimentadores”, que suelen operar en el rango de 7,6 kV a 44 
kV y que alimentan a la carga en una zona geográfica bien definida. 
 
c. Celdas de maniobra, medida y protección para los transformadores de distribución 
secundaria en el caso de subestaciones de potencia. 
 
d. Circuitos secundarios de baja tensión, que llevan la energía desde el transformador 
de distribución hasta los usuarios finales, a lo largo de las vías, espacios públicos o 
terrenos de particulares. Específicamente es la red comprendida entre el 
transformador de distribución y las acometidas a los usuarios. 
 
e. Las estructuras de soporte. 
 
f. Los elementos de control y protección.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 111 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Artículo 3.20.2. Requisitos básicos de operación y mantenimiento para redes 
de distribución 
 
Adicional a lo establecido en la Resolución CREG 070 de 1998  o las que la modifiquen o 
sustituyan en lo referente a operación y mantenimiento de las redes de distribución, las 
demás disposiciones del presente Reglamento que le apliquen, el Operador de Red o 
propietario de la instalación de distribución eléctrica, debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Todo proyecto de distribución debe contar con un diseño, con memorias de cálculos 
y planos de construcción, con el nombre, firma y matrícula profesional del 
responsable del diseño. Se exceptúan de este requisito los tramos en baja tensión 
señalados en el Artículo 3.3 .2. del presente Libro. 
 
b. La empresa debe dejar un registro de las pruebas técnicas y rutinas de 
mantenimiento, tanto de la instalación como de los equipos que permitan hacer la 
trazabilidad del mantenimiento. 
 
c. La empresa que opere una red de distribución, debe proporcionar capacitación a 
cada uno de las personas competentes que laboren en las instalaciones energizadas 
o en las proximidades de éstas, la cual debe incluir información sobre los riesgos 
eléctricos; así mismo tiene que asegurarse que cada uno de las personas que 
trabajan en dichas instalaciones sean competentes y estén autorizados para atender 
las exigencias de rutina del trabajo. 
 
d. Toda persona competente que desarrolle actividades asociadas a las redes de 
distribución, debe estar capacitada sobre los procedimientos que deben seguirse en 
caso de que ocurra alguna emergencia de tipo eléctrico, así como de las reglas de 
primeros auxilios, incluyendo los métodos probados de reanimación. Copias de 
dichas reglas y procedimientos deben mantenerse en sitios visibles tanto en 
vehículos como en lugares donde el número de trabajadores o la naturaleza del 
trabajo lo justifiquen. 
 
e. El responsable de la construcción, operación y mantenimiento debe proveer los 
elementos de protección adecuados para que las personas competentes puedan 
cumplir con los requerimientos de la labor que se va a emprender, los cuales deben 
estar disponibles en lugares fácilmente accesibles y visibles. 
 
f. Las personas competentes deben conocer perfectamente las normas de seguridad 
y pueden ser evaluados en cualquier momento (por la autoridad o la empresa 
propietaria de la red) para demostrar sus conocimientos sobre las mismas. Así 
mismo, si la labor se realiza en las proximidades de equipos o líneas energizadas, 
deben ejecutar sólo aquellas tareas para las cuales han sido capacitados, equipados 
y autorizados. Aquellos que no tengan la suficiente experiencia, deben trabajar bajo 
la dirección de una persona competente y ejecutar sólo tareas dirigidas. 
 
g. Los operadores de otros servicios que comparten la infraestructura para la 
prestación del servicio de energía eléctrica, deben garantizar la disponibilidad de 
espacios y cumplir los procedimientos seguros para el montaje, adecuación, 
operación y mantenimiento tanto de la infraestructura de esos servicios como el de 
electricidad. Igualmente, debe garantizarse que las exigencias de esfuerzos 
mecánicos resultantes en cada estructura de soporte, por el peso de cables, equipos 
y demás cargas aplicadas, cumplan las exigencias del RETIE en las actividades de 
diseño, supervisión, construcción, operación, mantenimiento, reposición u otras 
relacionadas con las líneas, las redes eléctricas y los equipos asociados., será 
responsabilidad del Operador propietario de la instalación garantizar el cumplimiento 
de este requisito, para tal efecto los operadores de otros servicios deben informar y 
solicitar autorización de manera escrita al OR para la una instalación nueva que 
utilice infraestructura de la red eléctrica.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 112 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
h. Las instalaciones objeto del presente Reglamento que hagan parte del sistema de 
distribución deben contar con el Certificado de Conformidad con el RETIE y estar 
disponible para cuando lo requiera la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y demás autoridades competentes. 
 
i. En el caso del servicio de alumbrado público, el nivel de tensión debe estar dentro 
del rango de funcionamiento normal de los equipos, es decir, si el conjunto eléctrico 
de las luminarias tiene balastos electromagnético tipo reactor, la variación de tensión 
de alimentación no podrá tener una variación de tensión mayor de ± 5% de la tensión 
nominal de los balastos que tengan las luminarias de alumbr ado público.  
 
j. Los circuitos de baja tensión dedicados exclusivamente al alumbrado público, como 
en avenidas, parques y grandes áreas, deben alimentarse con transformadores 
exclusivos de potencias estandarizadas que faciliten su adquisición y no debe ser 
mayor a 75 k VA. 
 
k. En sectores residenciales y pequeños comercios, la red eléctrica de distribución en 
baja tensión podrá ser compartida con las ins talaciones de alumbrado público. 
 
Artículo 3.20.3. Puestas a tierra de redes de distribución 
 
Para los efectos del presente Reglamento y con el fin garantizar la seguridad tanto del 
personal que trabaja en los circuitos de distribución como del público en general, se deben 
atender los siguientes requisitos: 
 
a. En los sistemas de puesta a tierra se deben cumplir los criterios establecidos en el 
Título 12 del presente Libro. 
 
b. El Operador de Red debe entregar a los diseñadores de un proyecto, el valor de la 
máxima corriente de falla a tierra esperada en el nodo respectivo. 
 
c. Los trabajadores deben considerar todas las partes metálicas no puestas a tierra, 
como energizadas con la tensión más alta a la cual están expuestos, a menos que 
se verifique mediante pruebas que estas partes están sin tensión. 
 
Artículo 3.20.4. Estructuras de soporte 
 
Las redes de distribución aéreas se deben soportar en estructuras tales como: torres, 
torrecillas, postes de concreto en cualquiera de sus técnicas de construcción (armado o 
pretensado); postes metálicos, de madera, de fibras poliméricas o de otros materiales; 
siempre que estén certificados y cumplan los siguientes requisitos: 
 
a. Los postes se deben aceptar en cualquiera de estas formas (tronco de cono, tronco 
de pirámide) y los de concreto con las técnicas constructivas (armado o pretensado, 
vibrado o centrifugado), y si es para zonas apartadas también se puede aceptar con 
sección en I; siempre y cuando cuenten con el certificado de producto. 
 
b. Los postes, torres o torrecillas utilizados como soportes de redes de distribución 
deben tener una tensión de rotura no menor a la suma de las tensiones mecánicas 
resultantes de la interacción de los diferentes esfuerzos a que este sometida la 
estructura multiplicada por el factor de seguridad, para lo cual, se debe tener en 
cuenta todos los esfuerzos de los cables de la red eléctrica y los de los demás cables 
y elementos que actúen sobre la estructura, en caso que se agreguen conductores 
y sean modificadas las condiciones iniciales para las cuales fue seleccionada la 
estructura, el responsable de esta modificación deberá validar que se cumpla el 
presente requisito.  
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 113 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 c. Se permite el uso de estructuras o postes metálicos o de materiales poliméricos 
reforzados, de resistencia a la rotura entre 250 kgf y 510 kgf, siempre que la 
resistencia de trabajo supere las resultante de las fuerzas que actúan sobre el poste, 
generadas por la red en condiciones de menor temperatura y máximo viento y su 
aplicación se haga en lugares de difícil acceso, en los lugares aledaños a su 
instalación no se presenten concentración de personas y su resistencia mecánica a 
la rotura esté probada por un laboratorio para las condiciones ambientales similares 
a las del sitio de utilización. 
 
d. En áreas aisladas de escasa presencia de personas (zonas rurales de muy baja 
circulación de personas), se permite el uso de postes de 7 m de altura para la 
instalación de redes secundarias. Igualmente, donde se utilicen conductores 
aislados o semiaislados y para acometidas secundarias aisladas. Para soportar 
alimentadores aéreos aislados desde el medidor de energía, hasta el tablero de 
distribución de la edificación, se permite el uso de postes de menor longitud, hasta 
de 6 m de altura (tipo alfardas), siempre que su resistencia a la rotura no sea menor 
de 250 kgf y se garantice la altura mínima de la acometida en el cruce de vías.  
 
e. No se permite el montaje de transformadores en postes de madera. 
 
f. Se podrán aceptar postes seccionados, siempre que la resistencia mecánica a la 
rotura no sea menor a la requerida para soportar todas las fuerzas que actúen sobre 
él. 
 
g. Independiente del tipo de material, los postes o crucetas que presenten fisuras u 
otros deterioros que comprometan las condiciones mecánicas y la seguridad de la 
estructura, no deben ser instalados, o en caso de estar en funcionamiento, estos 
deben ser cambiados. 
 
h. Los postes o estructuras en suspensión pueden ser de materiales sintéticos, siempre 
y cuando su resistencia de rotura sea mayor a 250 kgf y en general que su resistencia 
mecánica a la rotura supere la resultante de las fuerzas que actúan sobre el poste 
en condiciones de menor temperatura y máximo viento y esté certificado para 
condiciones ambientales similares a las del sitio de instalación. 
 
i. En zonas urbanas o semiurbanas, susceptibles de iluminación pública, las 
estructuras de las redes deben instalarse teniendo en cuenta alturas e interdistancias 
apropiadas para el sistema de alumbrado público que cumpla los objetivos y 
requisitos del RETILAP. 
 
j. En todo caso cuando se instale un poste o estructura de soporte de líneas y redes, 
se debe garantizar el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad 
establecidas en el Título 10 del presente Libro. 
 
k. En las vías, se deben ubicar los postes en las zonas de acceso peatonal o franjas 
para infraestructura de servicios públicos y no en la calzada de tráfico vehicular. 
 
l. Se les debe instalar una puesta a tierra a los postes de concreto o estructuras 
metálicas, excepto los destinados a baja tensión. 
 
m. El poste debe ser empotrado a una profundidad igual a 60 cm más el 10% de la 
longitud del poste y siempre se debe verificar que no presente peligro de 
volcamiento. 
 
𝐷 =  𝐻 ∗ 0,1 + 0,6 𝑚            Ecuación 8 
 
Donde:  
 
D: Profundidad de enterramiento del poste 
H: longitud del poste en metros   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 114 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Parágrafo 1:  Si las condiciones específicas de la instalación exigen cargas de rotura o 
longitudes mayores a las estandarizadas en el presente Reglamento, el usuario justificará 
su uso y precisará las especificaciones técnicas requeridas al fabricante. 
 
Artículo 3.20.5. Aislamiento 
 
Las redes de distribución deben cumplir los requerimientos de aislamiento de las partes 
energizadas para evitar contactos accidentales a personas, energización de partes que no 
están diseñadas para tal fin y evitar fugas de corriente que pongan en riesgo seres vivos o 
los bienes del entorno de la instalación. Estos factores de riesgo pueden ser generados por 
disminución en las distancias de seguridad, cuando el aislamiento es el aire, o por 
deficiencias o insuficiencias de los materiales aislantes. 
 
En redes de distribución, según los estudios medioambientales realizados de para la 
aprobación de los proyectos por parte de las autoridades competentes, en los casos en 
donde el entorno lo requiera, se deben implementar sistemas de protección de la fauna y la 
flora silvestre, incluyendo zonas urbanas. Dichos sistemas y dispositivos deben estar 
basados en normas técnicas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como 
la IEEE 1651  u otra que tenga alcance para dicho propósito. 
 
3.20.5.1 Distancias de seguridad en redes de distribución 
 
El aire es un buen medio de aislamiento para lo cual no se deben sobrepasar las distancias 
mínimas de seguridad, con las siguientes condiciones: 
 
a. Los conductores desnudos y demás partes energizadas de los circuitos de 
distribución deben cumplir las distancias mínimas de seguridad establecidas en el 
Título 10 y las establecidas para subestaciones en el Capítulo 5 del presente Libro , 
que le apliquen.  
 
b. Para el caso de redes aéreas de media tensión que crucen por encima de puentes 
peatonales, se debe  cumplir la distancia de seguridad “d” del Artículo 3.10.2. del 
presente Libro, medida desde el techo o borde superior más próximo al conductor 
de la red aérea.  
 
c. Los proyectos nuevos o de ampliación de edificaciones que se presenten ante las 
oficinas de planeación municipal, curadurías o demás autoridades que expidan las 
licencias o permisos de construcción, deben dar estricto cumplimiento al RETIE, en 
especial lo referente a distancias mínimas de seguridad. Sin perjuicio de las acciones 
legales, cuando el funcionario o curador no de cumplimiento a este requisito, el 
operador de red que se vea afectado por la decisión debe denunciar ante la 
Procuraduría General de la Nación, ya que la licencia o permiso es un acto propio 
de función pública. 
 
d. Quien detecte que los constructores de las edificaciones no cumplen con las 
distancias mínimas de seguridad en las redes de distribución eléctrica, podrá 
denunciar el hecho ante la autoridad competente (SIC o alcaldía) por el 
incumplimiento de Reglamentos técnicos. De igual forma cuando se presuma el 
incumplimiento por parte de la construcción de una red de distribución nueva, podrá 
denunciar el hecho ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
SSPD.  
 
e. En los planes de ordenamiento territorial se debe tener en cuenta lo dispuesto en la 
Ley 388 de 1997 o en las normas que la modifiquen, sustituyan o reglamenten, en 
lo que respecta a limitaciones en el uso del suelo, en el sentido de apropiar y respetar 
los espacios para las redes de los servicios públicos. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 115 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 f. El Operador de Red debe abstenerse prestar el servicio de suministro de energía 
eléctrica a instalaciones de edificaciones que violen las distancias mínimas de 
seguridad. 
 
Artículo 3.20.6. Conductores, cables de guarda y cables de retención 
 
Los conductores, cables de guarda y cables de retención utilizados en redes de distribución 
deben cumplir los requerimientos eléctricos y mecánicos para las condiciones donde sean 
instalados. 
 
3.20.6.1 Conductores Aéreos 
 
En las redes de distribución se podrán utilizar cables desnudos, semiaislados o aislados, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a. Los conductores no deben ser sometidos a tensiones mecánicas por encima de las 
especificadas y el tendido en redes aéreas no debe pasar el 25% de la tensión de 
rotura. 
 
b. Deben instalarse con los herrajes apropiados para el tipo, material y calibre del 
conductor. 
 
c. En el diseño debe tenerse en cuenta el criterio de pérdidas técnicas en la selección 
del conductor económico. 
 
d. En áreas donde no se puedan garantizar las distancias de seguridad, deben 
utilizarse conductores aislados o semiaislados, teniendo en cuenta las restricciones 
establecidas para estos productos. 
 
e. Los empalmes de conductores aéreos deben garantizar operar por lo menos al 90% 
de la tensión mecánica de rotura sin que el conductor se deslice.  
 
f. Los conectores o uniones con otros conductores deben ser de materiales apropiados 
que no produzcan par galvánico, que pongan en riesgo de rotura el conductor.  
 
g. Cuando se observe deterioro del conductor por la pérdida de hilos, afectaciones por 
arcos o cortocircuitos que impliquen la disminución de su tensión de rotura, deben 
cambiarse o tomarse las acciones correctivas. 
 
h. El propietario o tenedor de una red aérea debe re-tensionar los cables que por el uso 
se han des-tensionado y estén violando la altura mínima de seguridad. Si con esa 
medida no se logra la altura requerida debe ampliar la altura de las estructuras de 
soporte o usar cables aislados o semiaislados. 
 
3.20.6.2 Cables cubiertos 
 
Los cables cubiertos, también llamados ecológicos o semiaislados, deben  cumplir los 
siguientes requisitos de instalación: 
 
a. Cuando sea requerido en zonas arborizadas o de altos vientos, se permite utilizar 
cables del tipo cubierto para tensiones de hasta 46 kV. 
 
b. Los cables cubiertos deben ser instalados en aisladores tipo PIN o de suspensión, 
el amarre o grapa del aislador para sujetar el cable no debe desprenderse por 
efectos térmicos ni eléctricos ni afectar las capas de aislamiento. 
 
c. Cuando el cable cubierto de dos o tres capas, se utilice en redes compactas (para 
reducir distancias mínimas de seguridad), se debe instalar aisladores denominados 
espaciadores o separadores de fases, en tramos no mayores de 10 m. El espaciador   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 116 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 no se debe zafar del cable mensajero que soporte la red, ni de los conductores que 
separa. 
 
d. Para instalar este tipo de cables se debe asegurar la compatibilidad entre el cable, 
los aisladores y espaciadores, en aspectos dimensionales, de rigidez dieléctrica y 
capacidad mecánica y térmica. 
 
e. En la vestida de estructuras de retención o terminales, el cable cubierto se debe 
sujetar con amarres preformados cubiertos para evitar roce o abrasión sobre la 
última capa del cable, a excepción de redes abiertas, en las cuales se permit e 
también el uso de grapas tipo recta o pistola. 
 
f. El cable cubierto debe ser protegido por DPS cuando cambia a redes con 
conductores eléctricos desnudos. 
 
g. Las derivaciones del cable a dispositivos o aparatos deben hacerse por medio de 
conectores y conductores semiaislado (cubiertos).  
 
h. En zonas de edificaciones, cuando pasen a menos de 1 metro del límite definido por 
las distancias de seguridad del Título 10, se deben instalar en haz y colocar sobre 
estos avisos con la leyenda visible “cable no aislado”.  
 
3.20.6.3 Conductores subterráneos 
 
Los cables subterráneos son cables aislados resistentes a la humedad, y tanto  las redes 
del OR como las de los usuarios, se deben  aplicar los siguientes requisitos:  
 
a. Las canalizaciones o ductos deben ser de materiales que reúnan las siguientes 
condiciones: 
 
1. No higroscópicos. 
2. Mantener un grado de protección adecuado al tipo de uso. 
3. Garantizar que no rasguen o deterioren el aislamiento de los conductores. 
4. Bajo coeficiente de fricción. 
 
b. Cuando el banco de ductos es de material no metálico y pasa por estructuras civiles 
encerradas, ya sean puentes o túneles estos deben ser de material polímero 
termoestable reforzado en fibra de vidrio. 
 
c. Se acepta el uso de tubos corrugados de PVC de doble pared (tipo TDP), o de ductos 
de material de polímero termoestable reforzado en fibra de vidrio o de polietileno alta 
densidad, para la protección mecánica y térmica de cables de redes de media y baja 
tensión. 
 
d. Debe mantenerse una distancia útil mínima de 0,20 m entre el borde externo del 
conductor y cualquier otro servicio (gas, agua, calefacción, vapor, aire comprimido, 
entre otros). Si esta distancia no puede ser establecida, se deben separar en forma 
efectiva las instalaciones a través de una hilera cerrada de ladrillos u otros materiales 
dieléctricos resistentes al fuego y al arco eléctrico, de al menos 5 cm. 
 
e. El conductor dentro del ducto debe conservar la misma disposición y adecuación a 
lo largo de todo su recorrido, asegurando que se mantenga la separación de los 
circuitos. 
 
f. No se admite la instalación de cables sobre el nivel del suelo terminado, se entiende 
por “suelo terminado” el que habitualmente es pisado por las personas.  
 
g. La profundidad de enterramiento de ductos para redes de distribución exteriores, 
internas de un edificio, urbanización cerrada, planta industrial o propiedad privada,   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 117 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 deben estar acorde a lo establecido en la Tabla 300.5 de la NTC 2050 segunda 
actualización para tensiones hasta 1000 V y la Tabla 300.50 para tensiones mayores 
a 1000 V nominales. Excepción: cuando existan conflictos con otras instalaciones 
subterráneas existentes en áreas peatonales para menos de 150 V a tierra, pueden 
ser enterradas a una profundidad no menor a 0,45 m. 
 
h. Los ductos se colocarán, con pendiente mínima del 0,1% hacia las cámaras de 
inspección, en una zanja de profundidad suficiente que permita el recubrimiento de 
relleno sobre el ducto. 
 
i. Los cables subterráneos instalados debajo de construcciones deben estar alojados 
en un ducto que salga como mínimo 0,30 m del perímetro de la construcción.  
 
j. Se debe instalar todos los conductores de un circuito de la línea, sea monofásica o 
polifásica con su conductor de neutro (cuando aplique) y puesta a tierra de 
protección en el mismo ducto, si por las dimensiones del ducto no caben todos los 
conductores del circuito, se deben utilizar ductos paralelos, siempre que estén 
cercanos y no sean de materiales conductores de la electricidad. En ductos 
metálicos todo el circuito debe ir en el mismo ducto, ya que circuitos incompletos 
inducen corrientes que calientan  el ducto. 
 
k. Las canalizaciones subterráneas en ductos deben tener cámaras de inspección o de 
paso, se deben instalar en tramos rectos a distancias no mayores a 80 m, salvo 
cuando existan causas debidamente justificadas en cálculos de tensión de halado 
que exijan una distancia diferente (por ejemplo, cruce de grandes avenidas), en cuyo 
caso debe quedar sustentado en la memoria o especificación técnica del proyecto.  
 
l. Para cables de enterramiento directo, el fondo de la zanja será una superficie firme, 
lisa, libre de discontinuidades y sin obstáculos. El cable se dispondrá con una barrera 
de protección contra el deterioro mecánico, para lo cual se podrán utilizar ladrillos u 
otro tipo de cubierta mecánica. A una distancia entre 20 y 30 cm por encima del cable 
deben instalarse cintas de identificación o señalización no degradables en un tiempo 
menor a la vida útil del cable enterrado. 
 
m. Todas las transiciones entre tipos de cables, las conexiones a las cargas, o las 
derivaciones, deben realizarse en cámaras o cajas de inspección, hechas en 
concreto, mampostería o materiales poliméricos que permitan mantener las 
condiciones y grados de protección aplicables, también se debe cumplir cuando la 
canalización se cruce con otro servicios y estructuras subterráneas. Las 
dimensiones internas útiles de las cajas o cámaras de paso, derivación, conexión o 
salida deben ser adecuadas a las funciones específicas y permitir el tendido en 
función de la sección de los conductores. 
 
n. Se debe proveer de sistemas de drenaje en las cámaras o cajas de inspección, con 
el fin de evitar que las inundaciones generen riesgo eléctrico. El constructor de la 
instalación eléctrica debe indicar las condiciones de operación y mantenimiento de 
dichos drenajes. 
 
o. El circuito y sus conductores de fase deben quedar debidamente identificados en los 
terminales y en las cámaras de inspección y también deben cumplir con el código de 
colores establecido en el presente Reglamento. 
 
p. Los empalmes y derivaciones de los conductores deben hacerse en las cámaras 
para ser accesibles. Estos deben ser aptos para lugares mojados. 
 
q. Las uniones entre conductores deben ser herméticos al agua y no deben alterar su 
sección transversal interna. Cuando se utilicen ductos metálicos, estos deben ser 
galvanizados en caliente y estar conectados eléctricamente a tierra. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 118 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 r. Se permite el uso de conductores de aluminio en redes subterráneas de baja y media 
tensión siempre que el cable este certificado para uso subterráneo y sea instalado 
por personas competentes. 
 
s. La selección del calibre del cable debe ser de acuerdo con la capacidad de 
transporte de corriente, nivel de tensión y los factores de corrección como el tipo de 
instalación, banco y número de ductos, temperatura, resistividad térmica del suelo, 
profundidad de la instalación, factor de aterrizamiento, túneles, ductos al aire, tipo 
de ductos y estructuras de soporte al aire de acuerdo con los criterios de las normas 
IEC 60287, la IEEE-835, ANSI/NEMA WC 51-ICEA P- 54-440, NTC 2431 y/o las 
tablas desde la 310-60(C)(67) hasta 310-60(C)(86)  de la NTC-2050 segunda 
actualización. 
 
t. Las cámaras y tapas deben tener facilidad para que el operario entre y salga de ella 
sin dificultad. Para las dimensiones, espacio para trabajo del operario, ventilación, 
drenaje, protección mecánica y demás consideraciones de seguridad estructural 
ante el paso de vehículos en vías de alto tráfico vehicular pesado, deben tenerse en 
cuenta los requisitos del numeral 323 de la IEEE C2, las normas de cajas y cámaras 
prefabricadas y los requisitos del ministerio de transporte. 
 
u. Si las cajas y cámaras son de concreto con marco y refuerzo metálico que están a 
menos de 30 m de escuelas y sitios con alta concentración de personas que puedan 
tener contacto con éstas, se debe asegurar que estén al mismo potencial de tierra. 
 
v. Los bancos de ductos, excavaciones y rellenos deben cumplir con la carga 
estructural de acuerdo con las normas de instalación de ductos, tales como de la 
IEEE C2 en los numerales 321 y 322 y los requisitos   ambientales y estructurales 
que determinan las normas de planeación urbana si es en zona verde, peatonal y 
vía pública 
 
w. Los cables deben ser tendidos y halados de acuerdo con las tensiones de halada 
dinámica máxima recomendada por los fabricantes y los radios de curvatura, los 
coeficientes de fricción, el tipo de chaqueta y forro metálico. 
 
x. Las tapas deben tener mecanismos de sujeción a las cámaras para evitar el ingreso 
de personas sin autorización y evitar accidentes peatonales y vehiculares.  
 
y. Los soportes, grapas, amarres bandejas metálicas y/o no metálicas o mixta deben 
cumplir con las fuerzas electrodinámicas producidas por el cortocircuito, cargas 
mecánicas y corrosión específicas del sitio de instalación.  
 
3.20.6.4 Cables de guarda y templetes 
 
Los cables de guarda deben ser de acero galvanizado, acero aluminizado, o cables ACSR 
con la capacidad mecánica adecuada de calibre adecuado para soportar la corriente 
originada por una descarga atmosférica, deben estar unidos a las estructuras con los 
herrajes apropiados y deben estar puestos a tierra, por lo menos cada tres estructuras y en 
las terminales. 
 
En redes abiertas de baja tensión el conductor de neutro podrá cumplir funciones de cable 
de guarda, por lo que se debe colocar en la parte superior de los conductores de fase y 
debe estar puesto a tierra por lo menos cada tres estructuras y en las estructuras terminales. 
 
Los templetes, también llamados retenidas de las redes de distribución, deben ser en cables 
o anillos de acero galvanizado de calibre apropiado para resistir y contrarrestar la fuerza 
resultante ejercida por los conductores sobre la estructura. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 119 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Los templetes deben estar conectados al sistema de puesta a tierra, a excepción de aquellos 
en los que se instalen uno o más aisladores tipo tensor que impidan que el templete pueda 
energizarse dentro de 2.45 m medidos sobre el nivel del suelo.  
 
En estructuras retenidas, los templetes deben tener una camisa protectora u otro sistema 
de señalización. 
 
Artículo 3.20.7. Tableros de distribución en espacios de uso público 
 
La instalación de tableros en espacios públicos debe atender los lineamientos del 
planeamiento urbano del municipio o distrito y en ningún caso debe generar riesgos para el 
público en general. En todo caso se debe asegurar un grado de protección no menor a IP 
55 o NEMA 12 para espacios a la intemperie, además del cumplimiento de distancias de 
seguridad a partes energizadas, establecidas por el fabricante siempre y cuando no 
contravenga el presente Reglamento. 
 
El tablero instalado en espacios públicos, no debe impedir la movilidad de las personas y 
cuando no se estén adelantando labores en el tablero este debe permanecer con sus 
puertas cerradas y debidamente aseguradas para evitar que personal ajeno lo manipule y 
ponga en riesgo la seguridad de las personas.  
 
Artículo 3.20.8. Mantenimiento del sistema de distribución 
 
El Operador de Red o quien tenga el manejo de la red debe asegurar un mantenimiento 
adecuado de sus redes y subestaciones de distribución que minimice o elimine los riesgos, 
tanto de origen eléctrico como mecánico asociados a la infraestructura de distribución, para 
lo cual debe contar con un plan de mantenimiento. Así mismo debe dejar  evidencias, 
mediante registros, de las actividades desarrolladas en la ejecución del plan de 
mantenimiento. 
 
En el mantenimiento se debe  asegurar el cumplimiento, entre otros, de los siguientes 
aspectos: 
 
a. Distancias mínimas de seguridad a partes energizadas. 
 
b. Estabilidad mecánica de la red. 
 
c. Control de fugas de corriente por deficiencias de los aisladores. 
 
d. Operatividad de las protecciones tanto de sobrecorriente como de sobretensión. 
 
e. Funcionamiento del sistema de puesta a tierra. 
 
f. En general el control de cualquier factor de riesgo asociado al sistema de 
distribución. 
 
TÍTULO 21 – INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO Y PÚBLICO 
EN GENERAL 
 
Los responsables de la operación de redes de distribución eléctrica, deben mantener 
informada a la población de los riesgos asociados a la electricidad. La información se debe 
divulgar en la factura o en volantes anexos a ésta, como mínimo cada seis meses. La 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios constatará el cumplimiento de este 
requisito. 
 
Artículo 3.21.1. Cartilla de seguridad 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 120 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Adicional al requisito señalado anteriormente, el Operador de Red debe producir y difundir 
cartillas orientadas a los usuarios residenciales, comerciales e industriales, en las cuales se 
hará énfasis en las condiciones de seguridad y correcta utilización de la energía eléctrica, 
teniendo en cuenta mínimo las siguientes consideraciones: 
 
a. Estar escrita de manera práctica, sencilla y concisa, en lo posible con ilustraciones 
al texto de referencia. 
 
b. Estar dirigida al usuario final y al potencial, ser entregada el día en que se pone en 
servicio una instalación eléctrica. Igualmente, debe estar disponible y permitir ser 
consultada en puntos de atención al público. 
 
c. Indicar los procedimientos a seguir para adquirir información e ilustración relativa al 
servicio de energía eléctrica, incluidos los procedimientos relativos a las solicitudes 
de ampliación del servicio, identificación y comunicación con la empresa prestadora 
del servicio. 
 
d. Informar de una manera resaltada, cómo y dónde reportar emergencias que se 
presenten en el interior o en el exterior del domicilio. 
 
e. Resumir las principales acciones de primeros auxilios en caso de contacto eléctrico. 
 
f. Contener recomendaciones prácticas relacionadas con el manejo de los artefactos 
eléctricos. 
 
g. Tenerlas disponible y accesible a los usuarios por lo menos en todos los centros de 
atención al público. 
 
Artículo 3.21.2. Información periódica a usuarios y público en general 
 
Los responsables de la prestación del servicio, ya sea el Operador de Red, el 
comercializador o las entidades territoriales, según sea el caso, deben instruir al usuario del 
servicio de energía, al menos cada seis meses, sobre recomendaciones de seguridad, 
escritas en letras con un tamaño de fuente mínimo ocho, impresa en la factura, en volantes 
anexos a ésta, o mediante el medio que disponga el operador para aquellos clientes bajo la 
modalidad prepago y que no reciben factura. Igualmente, deben realizar campañas de 
advertencia de los riesgos asociados a las redes, en particular aquellas aledañas a 
viviendas. 
 
En el mantenimiento preventivo o correctivo de redes y en sus modificaciones o 
reparaciones, el OR debe informar a los residentes cercanos al lugar del trabajo objeto del 
mantenimiento (en redes urbanas mínimo al costado de la manzana donde se hace el 
mantenimiento), sobre los riesgos de origen eléctrico que se pueden ocasionar por 
inadecuadas prácticas que rompan las distancias mínimas de seguridad o la zona de 
servidumbres y dejarán evidencias del hecho. Igual tratamiento se dará en los procesos de 
revisión y supervisión de las redes en aquellos lugares que a juicio del OR presentan mayor 
vulnerabilidad al riesgo de origen eléctrico. 
 
CAPÍTULO 5 – REQUISITOS PARA INSTALACIONES DE TRANSFORMACIÓN 
(SUBESTACIONES) 
 
Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de aplicación en todo el territorio 
colombiano y deben ser cumplidas por las empresas que involucren el proceso de 
transformación de energía y que operen en el país; aplican a las subestaciones con 
tensiones nominales mayores a 1 kV. 
 
Una subestación eléctrica es un conjunto de equipos utilizados para transferir el flujo de 
energía en un sistema de potencia, garantizar la seguridad del sistema por medio de   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 121 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 dispositivos automáticos de protección y redistribuir el flujo de energía a través de rutas 
alternas durante contingencias. 
 
Una subestación puede estar asociada con una central de generación, controlando 
directamente el flujo de potencia al sistema, con transformadores de potencia convirtiendo 
la tensión de suministro a niveles más altos o más bajos o puede conectar diferentes rutas 
de flujo al mismo nivel de tensión.  
 
Las subestaciones, deben hacer distinción entre los diferentes tipos de subestaciones, por 
su uso, nivel de tensión y potencia que manejen. 
 
Todo propietario de subestación debe responder por el cumplimiento de RETIE en lo que le 
corresponda. Los requisitos de este capítulo son de obligatorio cumplimiento y deben ser 
tomados como complementarios de los contenidos en los otros capítulos del presente 
Reglamento. 
 
En subestaciones tipo exterior de alta o extra alta tensión, según los estudios 
medioambientales realizados de para la aprobación de los proyectos por parte de las 
autoridades competentes, en los casos en donde el entorno lo requiera, se deben 
implementar sistemas de protección de la fauna y la flora silvestre, incluyendo zonas 
urbanas. Dichos sistemas y dispositivos deben estar basados en normas técnicas 
internacionales o de reconocimiento internacional, tales como la IEEE 1264 u otra que tenga 
alcance para dicho propósito. 
 
Para efectos del presente Reglamento las subestaciones se clasificarán en: 
 
a. Subestaciones de patio de alta y extra alta tensión (puede incluir, maniobra, 
transformación o compensación). 
 
b. Subestaciones de alta y extra alta tensión tipo interior o exterior encapsulada 
generalmente aislada en gas, tal como el hexafluoruro de azufre (SF6). 
 
c. Subestaciones de patio de distribución de media tensión. 
 
d. Subestaciones de patio híbridas de media y alta tensión, conformadas por bahías 
encapsuladas o compactas más equipos de patio con aislamiento en aire. Las bahías 
compactas incluyen todas las funciones necesarias para un campo de conexión, 
mediante operación de los equipos que la conforman como el interruptor, 
seccionador de barras, seccionador de línea, seccionador de puesta a tierra, 
transformadores de corriente y transformadores de potencial. 
 
e. Subestaciones de distribución en media tensión, localizadas en interiores de 
edificaciones y bajo control y operación del operador de red. 
 
f. Subestaciones en interiores de edificaciones (de propiedad y operación del usuario). 
 
g. Subestaciones tipo pedestal. 
 
h. Subestaciones prefabricadas o prearmadas, de tipo superficial o subterráneas. 
 
i. Subestaciones sumergibles (tanto el transformador como los equipos asociados de 
maniobra deben ser este tipo) IP 68. 
 
j. Subestaciones semisumergibles o a prueba de inundación (las celdas deben estar 
protegid as a una inmersión temporal de 24 horas bajo una columna de agua de hasta 
40 cm por encima de la parte superior de los equipos y la bóveda, cámara o 
subestación debe garantizar el drenaje en un tiempo menor al soportado por el 
equipo, de modo que durante este tiempo se garantice la continuidad del servicio del 
circuito principal. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 122 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 k. Subestaciones de distribución tipo poste. 
 
TÍTULO 22 – REQUISITOS GENERALES DE SUBESTACIONES 
 
Las subestaciones, cualquiera que sea su tipo, deben cumplir los siguientes requisitos que 
le apliquen:  
 
a. Toda subestación debe contar con un diseño eléctrico en concordancia con el 
Artículo 3.3.1 del presente Reglamento. 
 
b. Para los distribuidores, grandes consumidores y transportadores, el tiempo máximo 
de despeje de falla de la protección principal, desde el inicio de la falla hasta la 
extinción del arco en el interruptor de potencia, no debe ser mayor que 150 
milisegundos, se podrán especificar tiempos superiores siempre y cuando estén 
debidamente justificados en la coordinación de protecciones, y esto no afecte la 
seguridad de la instalación. 
 
c. En los espacios en los cuales se encuentran instaladas las subestaciones con partes 
energizadas expuestas, deben colocarse y asegurar la permanencia de cercas, 
pantallas, tabiques o paredes, de tal modo que limite la posibilidad de acceso a 
personal sin autorización, este requisito no se aplica para subestaciones tipo poste 
que cumplan las distancias mínimas de seguridad. Igualmente, se debe asegurar 
que se cumplan los espacios de trabajo requeridos por el nivel de tensión y 
condiciones de los equipos allí instalados. 
 
d. En cada entrada de una subestación eléctrica debe fijarse una señal con el símbolo 
de riesgo eléctrico de acuerdo con las características establecidas en el numeral 
1.3.3.2 del Libro 1 del presente Reglamento, y el nivel de tensión del lugar, así como 
en la parte exterior de la malla eslabonada, cuando sea accesible a personas. 
 
e. Los muros o mallas metálicas que son utilizados para encerrar las subestaciones, 
deben tener una altura mínima de 2,50 metros y deben estar debidamente 
conectados a tierra. Se deben incluir los accesos como parte del cerramiento. No 
aplica para subestaciones tipo pedestal que no requieran cerramiento. 
 
f. En todas las subestaciones se deben calcular las tensiones de paso, contacto y 
transferidas, para asegurar que no se exponga a las personas a tensiones por 
encima del umbral de soportabilidad. 
 
g. Los encerramientos utilizados en las subestaciones para alojar en su interior los 
equipos de corte y seccionamiento deben ser metálicos y los límites de dichos 
encerramientos no deben incluir las paredes del cuarto dedicado la subestación. Las 
ventanas de inspección deben garantizar el mismo grado de protección del 
encerramiento (IP) y el mismo nivel de aislamiento. 
 
h. Las cubiertas, puertas o distancias de aislamiento, no deben permitir el acceso de 
personal no competente , a barrajes o elementos energizados.  
 
i. En el caso que los elementos energizados sean removibles se debe garantizar que 
no se puedan retirar mientras el sistema opere en condiciones normales, para lo cual 
deben implementarse sistemas de cerraduras o enclavamientos. Si los elementos 
energizados son fijos, debe asegurarse que no se puedan retirar sin la ayuda de 
herramientas. 
 
j. Se debe contar con enclavamientos entre los diferentes elementos de corte y 
seccionamiento en una subestación, ya que estos son indispensables por razones 
de seguridad de las personas y conveniencia operativa de la instalación para no 
permitir que se realicen maniobras indebidas.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 123 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
k. Para el caso de equipos del tipo extraíble, los enclavamientos deben asegurar que 
las siguientes operaciones no sean posibles de realizar: 
 
1. Extracción del interruptor de protección a menos que esté en posición abierto. 
2. Operación del interruptor, a menos que éste se encuentre en servicio, 
desconectado, extraído o puesto a tierra. 
3. Cerrar el interruptor, a menos que esté conectado al circuito auxiliar o 
diseñado para abrir automáticamente sin el uso de un circuito auxiliar. 
4. Inserción o extracción del interruptor de protección a menos que esté se 
encuentre en posición abierto. 
 
l. Los equipos fijos deben poseer los enclavamientos necesarios para evitar maniobras 
erróneas. 
 
m. La continuidad e integridad del sistema de puesta a tierra deben ser aseguradas 
teniendo en cuenta el esfuerzo térmico y mecánico causado por la corriente que éste 
va a transportar en caso de falla. 
 
n. Las envolventes de cada uno de los equipos deben ser conectados al conductor de 
tierra de protección. 
 
o. Todas las partes metálicas puestas a tierra que no pertenezcan a los circuitos 
principales o auxiliares, deben ser conectadas al conductor de tierra directamente o 
a través de la estructura metálica. Cuando las conexiones se realicen directamente, 
el calibre de los conductores utilizados para la puesta a tierra debe tener la 
capacidad de soportar las corrientes de cortocircuito. 
 
p. Con el fin de realizar las labores de mantenimiento en las subestaciones con 
seguridad para el personal encargado, es imprescindible que el sistema permita 
poner a tierra las partes energizables. 
 
q. La posición de los elementos que se utilicen para la realización de maniobr as de 
puesta a tierra de la celda, deben  estar claramente identificados a través de un 
elemento que indique visualmente la maniobra a realizar en el equipo.  
 
r. En las subestaciones está prohibido que crucen canalizaciones de agua, gas natural, 
aire comprimido, gases industriales o combustibles, excepto las tuberías de extinción 
de incendios y de refrigeración de los equipos de la subestación.  
 
s. Para evitar los peligros de propagación de un incendio ocasionado por derrame de 
aceite mineral inflamable, se debe construir un foso o sumidero en el que se 
agregarán varias capas de gravilla que sirvan como filtro absorbente para ahogar la 
combustión. Para evitar derrame de líquidos aislantes con alto punto de combustión 
superior a 300°C, se debe construir un tanque o un sumidero con depósitos 
independientes que sean impermeables a los líquidos de manera que permita extraer 
el líquido aislante. Se exceptúan las subestaciones tipo poste, las de tipo pedestal y 
las subestaciones con transformadores en aceite cuya capacidad total no supere 
112,5 kVA. 
 
t. Toda subestación debe contar con las protecciones de sobrecorriente. En los 
circuitos protegidos por fusibles la capacidad máxima de los fusibles debe ser la 
establecida por un estudio de coordinación de protecciones y debe garantizar la 
adecuada protección del transformador y la desenergización del circuito en el evento 
que se requiera. Para lo cual el Operador de Red establecerá una tabla con los 
valores para estos fines. 
 
u. En cualquier tipo de subestación debe haber ventilación adecuada para disipar las 
pérdidas del transformador a plena carga sin dar lugar a aumentos de temperatura 
que superen sus valores nominales.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 124 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
v. En las subestaciones sujetas a inundación, el grado de protección debe ser mínimo 
IP 67 o NEMA 6. 
 
w. No se debe suministrar el servicio de energía con acometida, alimentadores o 
circuitos ramales de una edificación a otra, en consecuencia, para subestaciones 
que alimenten varias edificaciones de un mismo proyecto, cada edificación debe 
contar con una acometida o alimentador y un tablero de distribución y protecciones 
de los distintos circuitos y cuentas dentro de la edificación. En d icho tablero también 
se podrán instalar los medidores siempre y cuando esté dise ñado para tal fin.  
 
x. No se debe dar servicio definitivo a usuarios finales desde el servicio provisional. 
 
Artículo 3.22.1. Distancias de seguridad en subestaciones exteriores 
 
Los cercos en mallas que son instalados como barreras para el personal sin autorización, 
deben  colocarse de tal manera que las partes expuestas energizadas queden por fuera de la 
zona de distancia de seguridad, tal como se ilustra en la Figura 3.22.1. a. y las distancias 
mínimas a cumplir son las de la Tabla 3.22.1. a. 
 
 
Figura 3.22.1. a. Distancias de seguridad para prevenir contactos directos en subestaciones exteriores 
 
Tabla 3.22.1. a. Distancias de seguridad para la Figura 3.22.1. a.  
 
Tensión nominal   
entre fases (kV)   Dimensión   
“R”(m)   
0,151-7.2  3,0  
13,8/13,2/11,4  3,1  
34,5/44  3,2  
66/57,5  3,5  
115/110  4,0  
230/220  4,7  
500  5,3  
 
En subestaciones de media tensión, con encerramiento en pared, la distancia horizontal 
entre la pared y elementos energizados podrá reducirse al valor del espacio libre de trabajo 
dado Tabla 3.22.1. b., siempre y cuando, la pared tenga mínimo 2,5 m de altura y no tenga 
orificios por donde se puedan introducir elementos conductores que se acerquen a partes 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 125 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 energizadas. En todos los casos se debe asegurar que se cumplen los espacios mínimos 
para la ventilación y acceso de los equipos. 
 
Tabla 3.22.1. b. Distancia horizontal entre la pared y elementos energizados 
 
Tensión nominal  
A tierra (V) Distancia mínima en metros entre 
partes energizadas expuestas 
a un lado y puestas a tierra al 
otro lado (m)  
601-2500 1,2 
2501-9000 1,5 
9001-25000 1,8 
25001- 75000 2,4 
Más de 75000 3 
 
Las subestaciones exteriores o de patio  de alta y extra alta tensión deben  cumplir las 
distancias de seguridad   y lineamientos expresados en las Figuras 3.22.1. a. , 3.22.1. b. y 
3.22.1. c. y las Tablas 3.22.1. a. y 3.22.1. c. relacionadas con la coordinación de aislamiento 
y el Comité 23 del CIGRE y la norma IEC 60071 -2. 
 
 
Figura 3.22.1. b.  Zona de seguridad para circulación de personal 
 
 
 
Figura 3.22.1. c.  Zonas de seguridad 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 126 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
Donde T es el valor total de circulación de vehículos de acuer do con lo establecido en la Tabla 3.22.1. c. 
 
Figura 3.22.1. d.  Distancia para circulación de vehículos 
 
 
Tabla 3.22.1. c. Distancias de seguridad en el aire, para las Figuras 3.22.1. b., 3.22.1. c. y 3.22.1. d.  
 
BIL de la subest ación  
 
Distancia mínima según IEC  Distancia de seguridad  
Valor básico  Circulación de 
personal  Zona de trabajo en ausencia de 
maquinaria pesada  Circulación de 
vehículos  
 
Cantidad  
que  
se  
adiciona   
Valor 
básico   
Bajo conexiones  
 
 
 
[m]  
Horizontal   
Vertical  Zona de 
seguridad  Valor  
Total 
 [m] Zona de 
seguridad  
Valor total  
Zona de 
seguridad  
Valor total  
Zona de 
seguridad  
Valor total  
Gálibo  
Tolerancia  
Valor total  
[kV] [m] % [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [1] 
[2] 
[3] 
[4] 
 
[5] = [2]+[4]  
[6] 
[7] = [5]+[6]  
[8] 
[9] 
[10] = [5]+[9]  
[11] 
[12] = [5]+[11]  
[13] 
[14] 
[15] = [5]+[13]+[14]  
60 0,09  10 0,01  0,10  2,25  (*) 2,25  1,75  (*) 1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
75 0,12  10 0,01  0,13  2,25  (*) 2,25  1,75  (*) 1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
95 0,16  10 0,02  0,18  2,25  (*) 2,25  1,75  (*) 1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
125 0,22  10 0,02  0,24  2,25  (*) 2,25  1,75  (*) 1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
170 0,32  10 0,03  0,35  2,25  (*) 2,25  1,75  (*) 1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
200 0,38  10 0,04  0,42  2,25  (*) 2,25  1,75  (*) 1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
250 0,48  10 0,05  0,53  2,25  (*) 2,25  1,75  (*) 1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
325 0,63  10 0,07  0,70  2,25  (*) 2,25  1,75  (*) 1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
380 0,75  10 0,08  0,83  2,25  3,08  2,25  1,75  (*) 1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
450 0,90  10 0,10  1,00  2,25  3,25  2,25  1,75  (*) 1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
550 1,10  10 0,11  1,21  2,25  3,46  2,25  1,75  2,96  1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
650 1,30  10 0,13  1,43  2,25  3,68  2,25  1,75  3,18  1,25  (*) (**) 0,70  (**) 
750 1,50  10 0,15  1,65  2,25  3,9 2,25  1,75  3,40  1,25  2,90  (**) 0,70  (**) 
850 1,70  10 0,17  1,87  2,25  4,12  2,25  1,75  3,62  1,25  3,12  (**) 0,70  (**) 
950 1,90  10 0,19  2,09  2,25  4,34  2,25  1,75  3,84  1,25  3,34  (**) 0,70  (**) 
1050  2,10  10 0,21  2,31  2,25  4,56  2,25  1,75  4,06  1,25  3,56  (**) 0,70  (**) 
1175  2,35  10 0,24  2,59  2,25  4,84  2,25  1,75  4,34  1,25  3,84  (**) 0,70  (**) 
1300  2,60  10 0,26  2,86  2,25  5,11  2,25  1,75  4,61  1,25  4,11  (**) 0,70  (**) 
1425  2,85  6 0,17  3,02  2,25  5,27  2,25  1,75  4,77  1,25  4,27  (**) 0,70  (**) 
1550  3,10  6 0,19  3,29  2,25  5,54  2,25  1,75  5,04  1,25  4,54  (**) 0,70  (**)   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 127 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
(*) El valor mínimo recomendado es 3 m, el cual puede ser menor según las condiciones locales y procedimientos 
estandarizados de trabajo. 
(**) Se determina en cada caso. 
 
Artículo 3.22.2. Distancias de seguridad en subestaciones interiores 
 
Las distancias de seguridad que se deben mantener en los interiores de un cuarto destinado 
a subestación con partes energizadas expuestas son las estipuladas en el Título 10 del 
presente Libro y las distancias de seguridad y espacios de ventilación y de trabajo de las 
Tabla 3.22.1. a., 3.22.1. b y 3.22.1. c.    
 
Artículo 3.22.3. Salas de operaciones, mando y control 
 
La sala en donde haya instalado equipo eléctrico, de operación, mando o control, de una 
subestación, debe  cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. La ubicación de las edificaciones deberá ser tal, que, para el incendio de mayor 
intensidad en la subestación, no se afecte la operación de los equipos dentro de la 
casa de control. 
 
b. Los materiales de construcción deben ser de alto punto de combustión, en atención 
a los requisitos que el Reglamento NSR-10 establezca para la protección contra 
incendio en este tipo de edificaciones.  
 
c. En las estructuras de varios pisos, todas las aberturas en el piso y la pared deberán 
sellarse de una manera que no se reduzca su resistencia al fuego. Los conductos 
deberán sellarse en el techo, el piso y el cruce de las paredes, para prevenir la 
propagación de incendios de productos líquidos, humo, gases inflamables o vapores, 
de un área a otra. Los conductos deberán ser de materiales retardantes de la 
propagación del fuego. 
 
d. Las instalaciones deben estar libres de materiales combustibles, polvo y humo, y no 
serán utilizadas para reparación, fabricación o almacenamiento, excepto para partes 
menores esenciales en el mantenimiento del equipo instalado. 
 
e. Debe estar suficientemente ventilada con el fin de mantener las temperaturas de 
operación dentro de los rangos debidos y minimizar la acumulación de 
contaminantes transportados por el aire, bajo cualquier condición de operación. 
 
f. Las instalaciones eléctricas deben permanecer secas. En las subestaciones 
externas o ubicadas en túneles mojados, pasos subterráneos u otros lugares 
húmedos o de alto grado de humedad, el equipo eléctrico debe ser apropiado para 
soportar las condiciones am bientales imperantes.  
 
g. Todo el equipo eléctrico debe permanecer fijo y asegurado. Se debe prestar 
consideración al hecho de que algunos equipos pesados, tales como 
transformadores deben permanecer debidamente asegurados en el lugar; sin 
embargo, el equipo que genere fuerzas dinámicas durante su operación, podrá 
requerir medidas adicionales según las recomendaciones del fabricante. 
 
h. En la sala de control debe haber indicación de la posición de los contactos de los 
elementos de interrupción y seccionamiento que muestren el estado real de la 
operación que se está ejecutando. 
 
i. Todas las salas de control y casetas de patio donde existan tableros de control, 
protección, comunicaciones u operación, deben contar con sistemas de detección 
de incendios. La alarma general del sistema debe ser enviada al sistema de control, 
junto con las alarmas asociadas al cargador de baterías y fuentes seguras que 
alimentan los sistemas de control, protección y telecomunicaciones.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 128 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
j. En subestaciones tele controladas, también llamadas no atendidas, incluyendo las 
denominadas semi- atendidas , los equipos de detección y extinción de incendios 
deben ser automáticos. En caso de no ser automáticos, la subestación debe contar 
con la presencia permanente de personal calificado para su operación, sin distinción 
de la fecha de entrada en operación de la subestación."  
 
k. Cualquier falla de los servicios auxiliares esenciales, debe ser atendida de manera 
prioritaria en un lapso no mayor al tiempo máximo con que cuenta la subestación en 
capacidad de almacenamiento de energía para el banco de baterías o capacidad del 
tanque de la planta de emergencia de respaldo.  
 
l. Se debe mantener un registro en el listado de eventos y alarmas del centro de control 
de al menos una alarma principal correspondiente al monitoreo de los inversores, 
UPS y cargadores que hacen parte de las cargas esenciales de la subestación. Estas 
alarmas se consideran críticas y en caso de que persistan debe asegurarse que un 
operador permanezca en la subestación hasta que estas se restablezcan a su estado 
normal. 
 
TÍTULO 23 – REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN TIPO DE SUBESTACIÓN 
 
Según el tipo de subestación deben cumplir los siguientes requisitos específicos: 
 
Artículo 3.23.1. Subestaciones de alta y extra alta tensión 
 
a. Deben ser construidas bajo estándares que garanticen tanto la seguridad como la 
confiabilidad. 
 
b. La subestación debe estar provista de manuales de operación y mantenimiento, 
precisos que no den lugar a equivocaciones. 
 
c. Deben medirse las tensiones de paso, contacto y transferidas, la medición debe 
hacerse en las mallas de encerramiento y hasta un metro del lado externo en el 
momento de construcción de la instalación, en el caso de encontrar valores 
superiores a los establecidos en el presente Reglamento, se deben tomar las 
medidas para asegurar que no se exponga a riesgo a personas con tensiones por 
encima del umbral de soportabilidad. 
 
Artículo 3.23.2. Subestaciones de media tensión tipo interior o en edificaciones 
 
3.23.2.1 Requisitos Generales 
 
Independiente de que la subestación pertenezca a un Operador de Red o a uno o varios 
usuarios, las subestaciones deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. A las subestaciones debe destinársele el espacio con las dimensiones apropiadas 
de acuerdo con el tipo de subestación y los requisitos de este Reglamento. 
 
b. En las subestaciones ubicadas al interior de edificios, estas deben ser de fácil acceso 
desde el exterior, localizado en áreas comunes, con medios apropiados que faciliten 
la entrada y salida de los equipos, para permitir a las personas competentes las 
labores de mantenimiento, revisión e inspección. 
 
c. En subestaciones y cuartos eléctricos debe asegurarse que una persona sin 
autorización no pueda acceder a las partes energizadas del sistema, ni tocándolas 
de manera directa ni introduciendo objetos que lo puedan poner en contacto con un 
elemento energizado. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 129 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 d. Para prevenir accidentes por arcos eléctricos al interior de la subestación, se debe 
cumplir cada uno de los siguientes requisitos: 
 
1. Las celdas deben cumplir los requisitos de producto y ensayos mínimos 
requeridos incluidos en el Libro 2 del RETIE. 
2. Las puertas deben tener seguros y permanecer cerradas. 
3. Todos los elementos fijos deben estar debidamente soportados o 
asegurados para que no se presenten desprendimientos. 
4. No deben colocarse elementos combustibles o que propaguen el fuego 
dentro del alcance de un arco   eléctrico. 
5. Las mallas y cerramientos deben estar sólidamente conectados a tierra. 
 
e. Toda subestación alojada en cuartos debe disponer del número y forma apropiada 
de salidas de emergencia, para evitar que un operador quede atrapado en caso de 
un accidente. 
 
f. Las subestaciones y bóvedas de transformadores donde puedan quedar personas 
atrapadas, deben contar con puertas que abran hacia afuera y estén dotadas de 
cerradura antipánico u otro mecanismo certificado para este propósito. Se exceptúan 
de este requisito los cuartos con sistemas de menos de 600 V, cuyo espacio libre 
total frente a los equipos supere el doble de los requerimientos mínimos de espacios 
de trabajo establecidos por el presente Reglamento. 
 
g. Toda subestación eléctrica alojada en cuartos inundables y sótanos, debe contar con 
los elementos de drenaje o bombeo que impida la inundación; en caso que esta 
condición no se pueda garantizar, el equipo debe ser tipo sumergible. 
 
h. Los equipos eléctricos de la subestación o de cuartos eléctricos deben estar 
separados de la planta de emergencia y sus elementos asociados, por un muro o 
barrera que impida el acercamiento de personas no competentes a elementos 
energizados. 
 
i. Los cuartos que alojen equipos eléctricos, deben cumplir los requisitos de distancias 
mínimas de seguridad y ventilación, y no deben albergar equipos de medición o 
control de instalaciones de gas, combustible, de agua u otros líquidos. Si el cuarto 
eléctrico está destinado a equipos que energizan, controlan o protegen equipos 
hidráulicos, se debe contar con barreras de separación que impidan que las partes 
energizadas entren en contacto con el agua o las personas al realizar la operación y 
mantenimiento del sistema eléctrico lo hagan desde espacios mojados. 
 
j. Las aberturas de ventilación deben estar ubicadas lo más lejos posible de las 
puertas, ventanas, salidas de incendios.  
 
k. Verificar que las aberturas de ventilación deben estar cubiertas por rejillas, persianas 
o pantallas duraderas, de acuerdo con las condiciones necesarias para evitar que 
se produzcan situaciones inseguras. 
 
l. Se debe asegurar la no propagación del fuego al resto de la edificación para lo cual 
se requiere el uso de bóvedas, cuartos eléctricos, puertas y sellos cortafuego. Las 
bóvedas, ventanas de ventilación, cuartos eléctricos, puertas y sellos cortafuego, 
debe n considerarse como sistemas capaces de detectar el fuego, impedir su 
propagación y si es posible extinguirlo. 
 
m. En subestaciones de media tensión tipo interior se deberá presentar los cálculos 
correspondientes que garanticen suficiente ventilación, la cual debe proveerse por 
medios no vulnerables a los cortes de energía del transformador en condiciones de 
plena carga. 
 
Artículo 3.23.3. Subestaciones tipo poste 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 130 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Las subestaciones que tengan el transformador montado sobre postes deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a. En áreas urbanas, se podrán instalar subestaciones con transformador en un solo 
poste, sin encerramiento adicional, siempre que se cumplan los valores mínimos de 
carga de rotura estipulados en la siguiente tabla .         
 
Tabla 3.23.3. a. Requerimientos estructurales para la instalación de transformadores en subestaciones tipo 
poste  
Potencia Peso del transformador Carga de rotura del poste 
Menor o igual a 112,5 kVA Menor a 600 kgf Mayor o igual a 510 kgf 
Mayor a 112,5 kVA y menor 
o igual a 150 kVA Menor a 700 kgf Mayor o igual a 750 kgf 
Mayor a 150 kVA y menor o 
igual a 250 kVA Menor 800 kgf Mayor o igual a 1050 kgf 
 
b. Para el caso de diferentes configuraciones y combinaciones de postes, se debe 
hacer un análisis de esfuerzos y garantizar la estabilidad mecánica tanto de la 
estructura del montaje como del transformador, y sus elementos de sujeción, 
conexión y protección. 
 
c. En instalaciones rurales, pequeños caseríos los transformadores menores o iguales 
a 25 kVA deberán instalarse en postes con resistencia de rotura no menor a 510 kgf. 
 
d. Los elementos de fijación del transformador deben soportar por lo menos 2,5 veces 
el peso de este. En todos los casos se debe hacer un análisis de esfuerzos y 
garantizar la estabilidad mecánica tanto de la estructura del montaje como del 
transformador, y sus elementos de sujeción, conexión y protección. 
 
e. Toda subestación tipo poste debe tener por lo menos en el lado primario del 
transformador protección contra sobrecorrientes y contra sobretensiones (DPS). 
 
f. Los DPS deben instalarse en el camino de la corriente de impulso y lo más cerca 
posible de los bujes del transformador, cumpliendo los requisitos de instalación del 
presente Reglamento 
 
g. El transformador debe tener punto del neutro y la carcasa sólidamente conectados 
a tierra. La conexión debe hacerse desde el buje del neutro. La conexión a tierra de 
media tensión y baja tensión en un transformador tipo poste deben realizarse de 
manera separada. 
 
h. En la instalación se debe garantizar que se cumplan las distancias de seguridad que 
le apliquen, establecidas en el Título 10 del presente Libro. 
 
i. Las conexiones en media tensión, deben tener una forma y rigidez mecánica que no 
les permita moverse con el viento o vibraciones, de tal forma que las ponga en 
contacto con partes que no se deben energizar, o acercamientos que produzcan 
arcos eléctricos. 
 
j. Con el fin garantizar la seguridad tanto del personal del OR, como del público en 
general, se deben cumplir los requisitos de puesta a tierra que apliquen, establecidos 
en el Título 1 2 del presente Libro. 
 
k. Subestaciones tipo poste instaladas con anterioridad a la vigencia del presente Libro , 
que el operador evidencie que presenten acercamientos de personas a partes 
energizadas en media tensión con lugares accesibles que las pongan en peligro 
inminente, el operador de la red debe tomar las medidas necesarias para impedir 
que la persona en riesgo haga contacto con la parte energizada. En los demás 
lugares en los cuales se evidencie incumplimiento a las distancias mínimas de 
seguridad, siempre y cuando no se evidencie un peligro inminente para la seguridad,   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 131 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 el operador de red en sus planes de remodelación tomará las medidas para 
minimizar el riesgo. Si la causa que pone en alto riesgo a las personas no fue 
generada por el operador de red, debe exigirle al responsable directamente, por la 
vía legal , mediante amparo policivo o la intervención de las entidades territoriales 
correspondiente, para que se elimine el peligro inminente y debe dejar los registros 
del hecho. 
 
l. Se deben atender las normas de planeamiento municipal o distrital, sobre uso del 
suelo y espacio público y propiciar que la subestación no genere contaminación 
visual, especialmente cundo se comparte la infraestructura con otros servicios. 
 
Parágrafo 1: En espacios públicos de áreas urbanas se debe evitar el uso de estructuras 
con doble poste para la instalación de transformadores, ya que generan mayor impacto visual 
e incomodidad en la movilidad. 
 
Artículo 3.23.4. Subestaciones tipo pedestal o tipo jardín 
 
Los transformadores de distribución tipo pedestal “Pad  Mounted”,  son diseñados para ser 
alimentados por redes subterráneas y para ser instados como tipo interior o exterior, 
normalmente van montados sobre una base de concreto y deben cumplir los siguientes 
requisitos generales: 
 
a. Los transformadores tipo pedestal trifásicos deben ser fabricados con los 
compartimentos de primario y secundario separados y equipados con puertas 
frontales; para el caso de transformadores tipo pedestal monofásicos deben ser 
fabricados con un único compartimento de primario y secundario y equipados con 
una o dos puertas frontales.  
 
b. Para transformadores tipo pedestal trifásico o monofásicos, cuando tengan dos 
puertas, cada compartimiento debe tener una puerta construida de tal manera que 
proporcione acceso al compartimiento del primario solo después que de que se haya 
abierto la puerta del secundario. 
 
c. El sistema de cierre, debe permitir al usuario instalar un candado de seguridad 
externo. 
 
d. Por seguridad, todas las partes energizadas deben estar en compartimientos 
bloqueables.  
 
e. Para subestaciones tipo pedestal o tipo jardín expuestas al contacto del público en 
general, que en condiciones normales de operación la temperatura exterior del 
cubículo supere en 45 °C la temperatura ambiente, se deben colocar avisos que 
indiquen la existencia de una “superficie caliente”. Si el transformador posee una 
protección que garantice el corte o desenergización cuando exista una 
sobretemperatura o no este localizada en espacios accesibles al público, no requier e 
dicha barrera. 
 
Artículo 3.23.5. Cuartos de subestación paquetizados o prefabricados 
 
Los cuartos de subestación prefabricados o paquetizados, incluyendo las subestaciones 
móviles, deben certificarse plenamente como instalación de transformación, para tal efecto, 
las declaraci ones  de cumplimiento del diseñador y del constructor las debe n suscribir con 
su nombre legible y firma, l os responsables del diseño y del montaje o armado de los 
equipos y la verificación la debe hacer un organismo de inspección acreditado con alcance 
en instalaciones de transformación, en el lugar de operación, con las respectivas conexiones 
del equipo con el resto de la instalación.  
 
La instalación de subestaciones paquetizadas o prearmadas, deben cumplir con los 
siguientes requisitos:   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 132 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
a. Debe contar con instrucciones para el transporte, almacenamiento, instalación, 
operación y mantenimiento de la subestación prefabricada. Las instrucciones de 
transporte y almacenamiento deben darse a tiempo, en todo caso antes de la 
entrega, y las de instalación, operación y mantenimiento deben entregarse a más 
tardar el día de la entrega. 
 
b. Se debe proporcionar toda la información necesaria para la preparación del sitio, 
como por ejemplo: 
 
1. Los movimientos de tierra civiles necesarios; 
2. Los terminales de tierra externos y barras de compensación de potencial si 
es necesario; 
3. La posición de las entradas de cables; 
4. Conexión a la red externa de drenaje pluvial, indicando el tamaño y 
disposición de la tubería, cuando aplique. 
 
c. El fabricante o proveedor deberá indicar cualquier otra condición o restricción que 
considere necesaria para la correcta instalación y / u operación de la subestación 
prefabricada. 
 
d. La instalación eléctrica de los cuartos de subestación paquetizados o prefabricados, 
debe cumplir los requisitos generales de subestaciones que le apliquen; en caso de 
que el fabricante, según su diseño y norma de fabricación, considere que se deben 
hacer ensayos particulares en sitio, el responsable de la instalación del equipo  
deberá llevar a cabo dichos ensayos y verificar el correcto funcionamiento del mismo.  
 
e. Además de las instrucciones de funcionamiento específicas de cada equipo, el 
fabricante debe proporcionar la siguiente información adicional, de modo que el 
usuario pueda comprender claramente los principios fundamentales de operación: 
 
1. Una descripción de los aspectos de seguridad de la subestación prefabricada 
y una lista de los medios o herramientas especiales proporcionados por 
razones de seguridad, así como sus instrucciones de uso. 
2. Funcionamiento de los dispositivos de ventilación, enclavamientos y 
candados. 
3. Proporcionar al tenedor o responsable del equipo, un manual de 
mantenimiento que incluya al menos la información siguiente: 
i. Instrucciones de mantenimiento completas para el equipo, de acuerdo 
con los requisitos de las normas aplicables. 
ii. Instrucciones de mantenimiento del cerramiento o de la envolvente de 
la subestación paquetizada, si procede, incluida la periodicidad y el 
procedimiento de mantenimiento. 
 
f. En cada punto de acceso para personas a la subestación paquetizada o prearmada, 
debe fijarse una señal con el símbolo de riesgo eléctrico de acuerdo con las 
características establecidas en el numeral 1.3.3.2 del presente Reglamento, y el nivel 
de tensión del lugar, toda la información que aplique de los requisitos generales de 
subestaciones del presente Reglamento. 
 
g. Los conductores eléctricos de los circuitos de entrada o de salida de la subestación 
paquetizada o prearmada, así como alambrado interno de potencia incluyendo 
barrajes, deben cumplir con el código de colores establecido en el presente 
Reglamento. 
 
h. El espacio de trabajo de la subestación paquetizada o prearmada, debe ser como 
mínimo 2,0 m de altura (medidos verticalmente desde el nivel del piso o de la 
plataforma), 0,92 m de ancho (medidos paralelamente al equipo) o el ancho del 
equipo para tensiones menores a 1000 V, siempre y cuando este no sea menor a 
0,76 m, y una profundidad mínima de 0,9 m; si la subestación paquetizada es   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 133 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 diseñada bajo la norma IEC 62271-202, la profundidad mí nima deberá ser de 0, 8 m 
que puede reducirse máximo a 0,5 m cuando las puertas estén abiertas o los 
accionamientos mecánicos sobresalen del aparato. 
 
Artículo 3.23.6. Mantenimiento de subestaciones 
 
A las subestaciones eléctricas se les deben  realizar mantenimientos periódicos que 
aseguren la continuidad del servicio y la seguridad tanto de los equipos y demás 
componentes de la instalación como del personal que allí interviene. La periodicidad de los 
mantenimientos y limpieza dependerá del tipo de subestación y las condiciones ambientales 
del lugar; para lo cual el operador de cada subestación debe tener un plan de mantenimiento 
que debe  incluir todos  los equipos  que conformen la subestación y la periodicidad con la que 
se interviene cada uno de ellos. Para transformadores de media tensión de tipo poste y de 
tipo pedestal, el plan de mantenimiento puede estar contemplado en el plan de 
mantenimiento de la red de distribución. 
 
En toda subestación debe asegurarse una revisión y mantenimiento periódico de los equipos 
de potencia, control, protección, alarma y comunicación cuando aplique, con personal 
especializado; además debe realizarse la limpieza adecuada de los elementos y espacios 
de trabajo que faciliten las labores de operación, revisión y mantenimiento. 
 
De las actividades de mantenimiento y de limpieza de las subestaciones, se deben dejar los 
registros y evidencias respectivas, las cuales podrán ser requeridas por cualquier autoridad 
de control y vigilancia. 
 
El constructor de las subestaciones debe entregar un manual de la instalación con las 
recomendaciones y periodicidad del mantenimiento de la subestación al propietario de la 
instalación. 
 
CAPÍTULO 6 – REQUISITOS PARA INSTALACIONES DE USO FINAL 
 
TÍTULO 24 – APLICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS 
 
Debido a que el contenido de la NTC 2050 segunda Actualización (Código Eléctrico 
Colombiano), del 11 de noviembre de 2019, basada en la norma técnica NFPA 70 versión 
2017, encaja dentro del enfoque que debe tener un Reglamento técnico y considerando que 
tiene aplicación en las instalaciones para la utilización de la energía eléctrica, incluyendo las 
de edificaciones utilizadas por empresas prestadoras del servicio de electricidad, se adaptan 
algunos requisitos tomados de los primeros siete capítulos con las tablas relacionadas 
incluidas las tablas del capítulo 9 de NTC 2050.  
 
Las normas referenciadas en el presente Libro que no relacionen una versión específica, se 
entenderá la aplicación de esta en su última versión. En caso de que la actualización de una 
norma contradiga algún requisito o criterio establecido en el presente Reglamento , primará 
lo que indique el Reglamento sobre la norma.  
 
TÍTULO 25 – RÉGIMEN DE CONEXIÓN A TIERRA (RCT) 
 
Los regímenes de conexión a tierra (RTC), también llamados “regímenes de neutro”, tienen 
una clasificación acordada internacionalmente para sistemas eléctricos de baja tensión, los 
cuales se consideran equivalentes en cuanto a seguridad de personas frente a contactos 
indirectos, cada uno tiene sus ventajas. Los más reconocidos son TN y TT, cuyo código de 
letras es aceptado en las normas internacionales y significan: 
 
TT: Punto de neutro de transformador puesto a tierra sólidamente y las carcasas o masas 
metálicas expuestas conectadas a una puesta a tierra diferente o independiente.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 134 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
TN: Punto de neutro de transformador puesto a tierra sólidamente y las carcasas o masas 
metálicas expuestas conectadas al conductor puesto a tierra, que generalmente es el 
conductor de neutro. 
 
Salvo las excepciones establecidas en el presente Anexo General, en la red de baja tensión 
para servicio domiciliario o similar, sólo se aceptan como regímenes de conexión a tierra, 
los de conexión sólida (TN-C-S o TN-S) o los de impedancia limitadora TN, esto significa 
que el punto neutro del transformador debe ser puesto a tierra sólidamente y el usuario debe 
conectar la masas al conductor puesto a tierra (casi siempre el conductor neutro). La letra 
S significa que las funciones de neutro (N) y de protección (P) se hacen con conductores 
separados y la letra C significa que las funciones de neutro y de protección están 
combinadas en un solo conductor (PEN). Queda expresamente prohibido el régimen en el 
cual las funciones de neutro y de protección las cumple el mismo conductor (TN-C). La 
Figura 3.25. a. muestra el esquema indicativo del régimen de conexión TN-C- S. 
 
 
 
Figura 3.25. a.  Esquema indicativo del régimen de conexión a tierra TN-C-S 
 
Aguas abajo del primer medio de desconexión de la instalación de uso final para servicio 
domiciliario o similar, se debe considerar el sistema TN- S. 
 
El régimen IT debe ser aplicado a algunas zonas o procesos específicos, no a la conexión 
de una acometida. Requiere un esquema de detección de fallas a tierra y monitoreo de 
aislamiento. 
 
TÍTULO 26 – ACOMETIDAS 
 
La acometida de una instalación eléctrica de uso final, debe cumplir los siguientes requisitos 
adaptados del Artículo 230 de la NTC 2050 segunda actualización, su dimensionamiento 
debe tener en cuenta la sección 220 parte III. En el evento que la instalación se diseñe y 
construya bajo parámetros de IEC o una norma de reconocimiento internacional, se deberán 
cumplir los requisitos particulares de dichas normas y los siguientes requisitos generales 
que no estén incluidos  las mismas :  
 
a. En acometidas aéreas que atraviesen vías vehiculares los cables deben estar 
sólidamente sujetados tanto a la estructura de soporte de la red de uso general como 
a la edificación a alimentar, la altura no podrá ser menor a 5,5 m o la que supere la 
altura máxima autorizada para vehículos que transiten en esa vía, en el caso que la 
altura de la edificación no permita lograr dicha altura se deben utilizar una tubería de 
acero galvanizado tipo intermedio o pesado, de diámetro y resistencia mecánica 
adecuada y si es necesario un poste o torrecilla que realce los conductores en el 
cruce. 
 
b. La tubería de entrada debe disponer de un capacete o elemento que impida la 
penetración de agua, el tubo o poste debe permitir el anclaje de una percha o gancho 
de sujeción de los cables de acometida y debe estabilizarse mecánicamente con la 
  
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 135 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 ayuda de templetes, o apoyos debidamente empotrados que no generen riesgos de 
volcamiento o rotura.   
 
c. En acometidas que no crucen la vía se permite la derivación directa en cualquier 
parte del vano siempre que se utilicen los conectores apropiados y no se generen 
tensiones mecánicas en la red de uso general que afecten su seguridad.  
 
d. El cable de acometida aérea de baja tensión debe ser de tipo antifraude como el 
concéntrico, o trenzado cumplir los requisitos de producto relacionados en el 
presente Libro, debe ser apto para instalaciones a la intemperie, de cobre calibre no 
menor a 8 AWG y 6 AWG para conductor en aluminio, en todos los casos deberá 
estar validado por el cálculo conforme con la sección 220 parte III de la NTC 2050 
segunda actualización. En el evento de utilizar conductores de aluminio grado 
eléctrico debe ser de serie AA8000 la sección debe ser calculada conforme a la 
sección 220 parte III y se debe utilizar los conectores bimetálicos que se requieran 
para controlar corrosión por efectos del par galvánico, aflojamiento, puntos calientes 
o arco eléctrico. El Operador de Red podrá aceptar otros tipos de cables aptos para 
acometidas, siempre que cumplan los requerimientos de la capacidad instalable, de 
uso a la intemperie y estén certificados para este uso.  
 
e. Las acometidas subterráneas deben cumplir los requisitos establecidos en la parte 
III de la sección 230 de la NTC 2050 Segunda Actualización y en caso de utilizar 
conductor de aluminio, este debe ser grado eléctrico serie AA8000. 
 
f. Se debe asegurar que la regulación (caída de tensión) en la acometida no supere el 
3% calculada en el dispositivo de corte, y la caída de tensión en alimentadores y 
circuitos ramales a carga plena de diseño, no sea mayor al 5%.  
 
g. En la fachada no se permite el uso de conductores a la vista, ni empotrados 
directamente, los cables que lleguen a la caja del medidor deben ser canalizados en 
tubería no metálica empotrada y en los lugares donde por limitaciones de los 
materiales de las paredes no se pueda empotrar la canalización , esta debe ser tipo 
metálica o tipo intemperie y a prueba de impacto no menor al de la tubería metálica 
tipo intermedio. Se aceptarán cables a la vista sólo si el cable de la acometida es 
tipo concéntrico con cubierta XLPE o HDPE, no presenta bucles que generen 
contaminación visual en la fachada, no contravengan las normas de planeación 
municipal o disposiciones de las autoridades municipales competentes sobre 
fachadas y se le comunique previamente al usuario. No serán necesarios acuerdos 
ni disposiciones especiales con las autoridades municipales ni con los usuarios, 
cuando al usuario se le ha comprobado fraude o cuando las perdidas atribuibles a 
los usuarios superen el 10%, después de restarle a los valores de la macromedición 
en BT, en el transformador objeto de control, la energía facturada a todos los 
usuarios alimentados desde ese transformador y las pérdidas técnicas de la red de 
BT. 
 
h. En la instalación de la acometida se deben tomar las medidas necesarias para evitar 
que ésta se convierta en canal de transporte de agua lluvia a la fachada o al equipo 
de medida u otro equipo eléctrico.  
 
i. Se podrán aceptar conductores de acometida empalmados, siempre que para el 
empalme se utilice un procedimiento técnico aprobado y aceptado por el Operador 
de Red.   
 
j. No se debe suministrar energía a un inmueble directamente desde otro inmueble, ni 
compartir conductores activos como el neutro o el conductor de tierra. Cada 
inmueble debe contar con su acometida y sus elementos de medida y protección. 
  
TÍTULO 27 – PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE USO FINAL 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 136 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Las instalaciones para uso final de la electricidad deben contar con elementos y medidas 
de protección para impedir los efectos de las sobrecorrientes y sobretensiones, resguardar 
a los usuarios de los contactos directos a partes energizadas y anular los efectos de los 
contactos indirectos, que puedan causar choque eléctrico. Igualmente, debe contar con las 
protecciones para evitar daños en la instalación o en el medio que la rodea. 
 
En toda instalación de uso final, el conductor neutro y el conductor de puesta a tierra deben 
ir independientes entre sí y deben conectarse con un puente equipotencial solo en el tablero 
general, donde está la protección principal y la conexión al electrodo de puesta a tierra.  
 
Artículo 3.27.1. Medidas de protección básica 
 
Para minimizar los riesgos de choque eléctrico por contacto directo con partes energizadas, 
las instalaciones eléctricas deben cumplir los siguientes requisitos según aplique al tipo de 
instalación: 
 
a. Contar con el aislamiento apropiado acorde con el nivel de tensión de la parte 
energizada.  
 
b. Evitar la aproximación de las personas a partes bajo tensión garantizando las 
distancias de seguridad de acuerdo con el nivel de tensión, utilizando obstáculos o 
barreras que impidan el acceso de las personas sin autorización a las partes 
energizadas.  
 
c. Emplear sistemas de muy baja tensión en algunos tipos de aplicaciones, como 
piscinas y zonas húmedas.  
 
d. Disponer de dispositivos de corte automático de la alimentación para cada circuito 
individualmente.  
 
e. Usar sistemas de potencia aislados en algunas instalaciones, tales como minas, 
lugares críticos en instalaciones del cuidado de la salud.  
 
f. Para evitar el sobrecalentamiento de conductores, en sistemas trifásicos de 
instalaciones de uso final con cargas no lineales, los conductores de neutro deben 
ser dimensionados por lo menos al 173% de la corriente de fase según los 
lineamientos de las normas la IEEE 519 o IEEE1100. Igualmente, se debe aceptar 
el dimensionamiento del conductor de neutro como se indica en la norma IEC 60364-
5-52 (artículos 523, 524 y Anexo E), cuando se conocen con precisión las corrientes 
armónicas de tercer orden, que efectivamente circulen por el neutro. En todo caso 
en el diseño se debe hacer mención expresa de la norma utilizada.   
 
Artículo 3.27.2. Medidas de protección contra falla de aislamiento 
 
Toda instalación eléctrica debe cumplir los siguientes requisitos para evitar fallas y el posible 
contacto con partes energizadas indirectamente:  
  
a. El aislamiento debe ser adecuado para el nivel de tensión de los equipos.  
 
b. Toda instalación, debe disponer de un sistema de puesta a tierra. 
 
c. Para los sistemas de corriente alterna mencionados en la sección 250.21 de la NTC 
2050 segunda actualización, no se les exige estar puestos a tierra. 
 
d. Todas las carcasas o masas de equipos deben contar con conexión eléctrica a tierra, 
que protejan a las personas frente a las corrientes de fuga.  
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 137 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 e. Utilizar protecciones diferenciales de alta sensibilidad (GFCI o RCD) en las áreas 
donde la instalación genere mayor vulnerabilidad de la persona al paso de la 
corriente, tales como lugares húmedos y mojados. 
 
f. Se debe buscar la inaccesibilidad simultánea entre elementos conductores y tierra.  
 
g. Se debe disponer de conexiones equipotenciales.  
 
h. Los circuitos protegidos por un interruptor diferencial de fuga deben operar con una 
curva de sensibilidad que supere la exigencia de la curva C1 de la Figura 1.5.1.2. a 
del Libro 1 de disposiciones generales .  
 
i. En algunas instalaciones como piscinas y zonas húmedas se deben utilizar sistemas 
de muy baja tensión, menores o igual a 12 V.  
 
j. En algunas instalaciones como minas, lugares críticos en instalaciones del cuidado 
de la salud o piscinas se debe disponer de circuitos aislados galvánicamente, con 
transformadores de aislamiento.  
 
Artículo 3.27.3. Protecciones contra sobrecorrientes 
 
Toda instalación eléctrica para el uso final de la electricidad debe contar con protecciones 
de sobrecorriente, fácilmente accesibles, las cuales debe cumplir los siguientes requisitos:  
 
a. La instalación eléctrica de cualquier edificación debe contar con por lo menos un 
tablero general con al menos una protección de sobrecorriente para cada 
alimentador o acometida.  
 
b. Cada circuito debe ser provisto de un interruptor automático, que lo proteja de 
sobrecorrientes y debe ser identificado. Igualmente, cada circuito ramal de un panel 
de distribución debe estar provisto de protección contra sobrecorriente. 
 
c. No se debe cambiar el interruptor automático por uno de mayor capacidad que 
supere la capacidad de corriente de los conductores del circuito a proteger. La 
corriente de disparo del interruptor nunca debe superar la corriente a la cual el 
aislamiento del conductor o los equipos asociados alcancen la temperatura máxima 
de operación permitida. 
 
d. Debe instalarse protección contra falla a tierra de equipos, en sistemas en estrella 
sólidamente puestos a tierra, con una tensión a tierra superior a 150 V, sin que 
supere los 1000 V entre fases, por cada dispositivo de desconexión de la acometida 
de 1000 A nominales o más. El sensor puede abarcar todos los conductores del 
circuito o sólo el puente equipotencial principal, teniendo en cuenta las 
consideraciones y excepciones descritas en el artículo 230.95 de la NTC 2050 
segunda actualización. 
 
e. Los dispositivos de interrupción de corriente por fuga a tierra deben ir incorporados 
en los interruptores automáticos o ubicados al lado del mismo formando un conjunto 
dentro del panel o tablero que los contiene.   
 
f. No se debe conectar permanentemente en el conductor puesto a tierra de cualquier 
circuito, un dispositivo contra sobrecorriente, a menos que la apertura del dispositivo 
abra simultáneamente todos los conductores de ese circuito. 
 
g. Se debe dar cumplimiento a los requisitos de instalación de interruptores 
automáticos señalado en el Libro 2 de Productos del RETIE.  
 
h. La instalación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente debe atender 
a lo establecido en el estudio de coordinación de protecciones según título.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 138 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
TÍTULO 28 – CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE USO FINAL Y 
REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN EL TIPO DE INSTALACIÓN 
 
Artículo 3.28.1. Instalaciones básicas 
 
Son aquellas instalaciones de baja complejidad y riesgo, incluyendo las redes externas de 
baja tensión, tanto para uso particular, como destinadas a la prestación del servicio público 
de electricidad. Las cuales deben cumplir los siguientes requisitos adaptados de la norma 
NTC 2050 segunda actualización: 
 
a. Las instalaciones básicas deberán cumplir los requisitos generales para 
instalaciones eléctricas establecidos en el artículo 110 de la NTC 2050 segunda 
actualización. 
 
b. Los requisitos generales de instalación para circuitos ramales, alimentadores y 
acometidas, así como los cálculos asociados deberán cumplir lo establecido en los 
artículos 110, 21 0, 215, 220, 225 y 230 de la NTC 2050 segunda actualización. 
 
c. Las protecciones contra sobrecorriente deberán ser dimensionadas y cumplir los 
requisitos de instalación establecidos en el artículo 240 de la NTC 2050 segunda 
actualización. 
 
d. Los sistemas de puesta a tierra y conexiones equipotenciales necesarias para este 
tipo de instalaciones deberán cumplir los requisitos del artículo 250 de la NTC 2050 
segunda actualización. 
 
e. En el caso que sea necesaria la instalación de descargadores de sobretensión en 
media tensión (Tensiones de operación superiores a 1 000 V) Estos deberán cumplir 
los requisitos de instalación definidos en el artículo 280 de la NTC 2050 segunda 
actualización, para tensiones iguales o inferiores a 1 000 V se deberán cumplir los 
requisitos del artículo 285 de la mencionada norma.  
 
f. Los métodos de alambrado utilizados para este tipo de instalaciones deberán estar 
acorde a los lineamientos establecidos en el artículo 300 de la NTC 2050 segunda 
actualización. 
 
g. Las salidas de tomacorriente, deben contar con una protección para las personas 
mediante un interruptor de circuito por falla a tierra, si está localizada en los lugares 
que especifica la sección 210.8 literales (A), (B) y (D) de la NTC 2050 segunda 
actualización.  
 
h. Los tomacorrientes GFCI para protección en zonas húmedas, se podrán remplazar 
por un interruptor con protección diferencial, localizado en el tablero general, centros 
de carga o tableros de distribución.  
 
i. En unidades de vivienda con capacidad instalable menor o igual a 7 k VA y área 
menor a 50 m2, se permite que un tomacorriente con protección de falla a tierra, en 
un solo circuito, proteja en cascada los demás tomacorrientes para pequeños 
artefactos de cocina, y los de la iluminación y fuerza del baño. Esto siempre y 
cuando, en el mesón de la cocina no se instale más de tres salidas de tomacorriente 
y en el baño no más de una salida de tomacorriente, las cuales pueden ser dobles o 
sencillas.  
 
j. Los interruptores manuales para iluminación no se deben instalar dentro de espacios 
para bañeras o duchas, a menos que se instalen como parte de un conjunto apto 
para bañeras o duchas. No se permiten interruptores manuales instalados en áreas   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 139 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 mojadas tales como los lavamanos cuando éstos estén instalados a menos de 80 
cm de la puerta de la zona de la ducha. 
 
k. Los cuartos de baño de áreas sociales en viviendas se exceptúan de la instalación 
de tomacorrientes cercano al lavamanos, siempre que en este recinto no se utilicen 
equipos eléctricos a más de 25 V, distintos al sistema fijo de iluminación del cuarto 
y los demás cuartos de baño de la vivienda cuenten con tomacorriente con 
protección de falla a tierra.  
 
l. Las instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda, de área construida menor 
a 50 m2 y capacidad instalable no mayor a 7 k VA, deben ser construidas mínimo con 
los siguientes circuitos: 
 
1. Un circuito para pequeños artefactos de cocina, despensa y comedor, de 
capacidad no menor a 20 A, a este circuito se le puede incorporar la carga 
del cuarto de baño. 
2. Un circuito para conexión de plancha y lavadora de ropa, de capacidad no 
menor a 20 A. 
3. Un circuito para iluminación y tomacorrientes de uso general en el resto de 
la vivienda, de capacidad no menor a 20 A. 
 
m. Todas las instalaciones de uso final tipo residencial, localizadas en alturas por 
encima de 1500 msnm, deben disponer de un circuito exclusivo para ducha eléctrica, 
a menos que en el momento de demostrar la conformidad con el RETIE, se pueda 
evidenciar que el cuarto de baño dispone de otro medio para el calentamiento del 
agua para el aseo personal.  
 
n. En los circuitos de alimentación de tomacorrientes en la zona de la cocina, se debe 
dimensionar los circuitos con objeto que en dicha área se tenga la capacidad 
suficiente para la instalación de mínimo una estufa eléctrica.  
 
o. En dormitorios con área menor o igual a 9 m2 se podrá aceptar que se disponga de 
sólo dos tomacorrientes dobles, siempre que estén ubicados en paredes opuestas . 
En el resto de la vivienda se debe atender lo establecido en la sección 210.52 de la 
NTC 2050 segunda actualización, teniendo en cuenta las excepciones de movilidad. 
 
Artículo 3.28.2. Instalaciones provisionales 
 
Para efectos de cumplimiento del RETIE, se entenderá como instalación provisional aquella 
que se construye para suministrar el servicio de energía a un proyecto en construcción, con 
un tiempo de vigencia hasta la energización definitiva; para el suministro temporal de 
energía para pruebas con fines de certificación, montajes de equipos, demoliciones y 
proyectos de investigación tales como pruebas sísmicas o perforaciones exploratorias o 
instalaciones transitorias como ferias, espectáculos, apartamentos modelo o instalaciones 
de emergencia. La condición de provisionalidad se otorgará para periodos no mayores a 
seis meses (prorrogables según el criterio del OR o quien preste el servicio, previa solicitud 
del usuario). El Operador de Red y en general quien preste el servicio provisional debe 
suspender el suministro de energía de la instalación provisional, cuando la instalación 
presente alto riesgo o en la operación se apliquen prácticas inseguras, que pongan en 
peligro inminente la salud o la vida de las personas, el medio ambiente o los bienes  físicos 
conexos a la instalación. 
 
La instalación provisional debe  cumplir los criterios de instalación que le apliquen de acuerdo 
con lo establecido en el presente Reglamento y los siguientes requisitos: 
 
a. Los productos utilizados en instalaciones provisionales deben contar con certificado 
de conformidad con el presente Reglamento. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 140 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 b. La alimentación de la instalación provisional debe hacerse a través de un tablero o 
sistema de distribución, con la protección de sobrecorriente y protección de falla a 
tierra, excepto para los equipos que no lo permitan porque la protección diferencial 
puede causar mayor riesgo, dicha protección debe estar adecuadamente 
dimensionada para las necesidades de carga y cableado de la instalación. 
 
c. El servicio de energía a instalaciones provisionales debe estar condicionado a que 
una persona competente presente ante el operador de red, un esquema constructivo 
de la instalación y un procedimiento escrito de control de los riesgos eléctricos de 
esta instalación; dicha persona será responsable del cumplimiento de este 
directamente o en cabeza de otra persona competente. El procedimiento, el 
esquema constructivo, y el nombre y número de matrícula profesional responsable, 
debe estar a disposición de las autoridades competentes. 
 
d. Por su carácter transitorio y las continuas modificaciones que presentan este tipo de 
instalaciones, no se requiere contar con la documentación establecida en el Libro 4 
Demostración de la Conformidad con el RETIE, la cual se remplaza por la 
documentación establecida en el literal c), suscrito por el personal competente 
responsable del cumplimiento, durante el tiempo de existencia de este tipo de 
instalación. 
 
e. En ningún caso la instalación provisional se debe dejar como definitiva, ni de la 
instalación provisional se debe prestar el servicio definitivo a usuarios finales, será 
responsabilidad del constructor de la instalación, el propietario y el operador de red 
que asignó el servicio, garantizar que el uso de esta sea exclusivamente de tipo 
provisional. Se exceptúan aquellas instalaciones presentadas ante el OR que tengan 
como función inicial la de una instalación provisional, pero que una vez finalizada la 
etapa de provisionalidad, y según su diseño en cumplimiento de los requisitos 
aplicables del Reglamento, puedan convertirse en instalaciones definitivas; esta 
condición debe ser verificada por el OR quien debe garantizar el cumplimiento de los 
requisitos aplicables a la instalación objeto de cumplimiento RETIE. 
 
f. Para las instalaciones eléctricas provisionales de ferias y espectáculos, las 
autoridades locales responsables de los eventos deben exigir y verificar que se 
cumplan los requisitos de seguridad en dichas instalaciones. El Operador de Red 
podrá suspender el servicio a aquellas instalaciones que presenten peligro inminente 
para las personas. 
 
g. Durante la construcción de una instalación provisional, se deben tener en cuenta los 
siguientes criterios técnicos: 
 
1. Todo circuito ramal debe tener una protección de sobrecorriente 
adecuadamente dimensionada para las necesidades de carga y cableado de 
la instalación, con el encerramiento apropiado contra contacto directo o 
indirecto de personas. 
2. No se permite la instalación directa en el piso de cables que puedan ser 
pisados por las personas, animales o vehículos a menos que estén 
certificados para trabajo pesado o extrapesado. 
3. No se permite el uso de tomacorrientes sin su caja correspondiente. 
4. Los conductores móviles deben ser tipo cable y con revestimiento para dicho 
uso. 
 
h. Las instalaciones provisionales que se alimenten desde una instalación de uso 
privado, previamente certificada y con energización definitiva, deben igualmente dar 
cumplimiento a lo establecido en los literal es b) y c) del presente artículo. 
 
i. Las instalaciones de más de 600 V nominales se deben proteger con vallas, barreras 
u otro medio eficaz que evite el acceso a la misma de personal sin autorización y no 
competente. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 141 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 j. No se deben instalar tomacorrientes en circuitos ramales para alumbrado temporal. 
 
k. Los tomacorrientes utilizados para suministrar energía temporal al equipo utilizado 
por el personal durante la construcción, remodelación, mantenimiento y reparación 
de edificios, estructuras, equipos o en actividades similares, deben brindar 
protección para el personal por medio de interruptores de circuito por falla a tierra.  
 
Artículo 3.28.3. Instalaciones especiales 
 
Se consideran instalaciones especiales aquellas que por estar localizadas en ambientes 
clasificados como peligrosos, en espacios con condiciones peligrosas o por alimentar 
equipos o sistemas vitales y estar dentro del grupo de uso I o II en zona de amenaza sísmica 
intermedia o alta, o del grupo de uso III y IV sin importar la zona de amenaza sísmica según 
el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, presentan mayor 
probabilidad de riesgo que una instalación básica y por tanto requieren de medidas 
especiales para mitigar o eliminar tales riesgos, en consecuencia, deben cumplir los 
requisitos que les aplique de las instalaciones básicas (excepto lo modificado por el presente 
artículo), los requisitos que le apliquen del Reglamento NSR-10 y los siguientes: 
 
a. Las instalaciones especiales deben cumplir normas internacionales, de 
reconocimiento internacional o NTC que apliquen, tales como IEC 60079-0/14; IEC 
60079 -31; ANSI/NFPA 30; ANSI/NFPA 32; ANSI/NFPA 33; ANSI/NFPA 34; 
ANSI/NFPA 35; ANSI/NFPA 36; ANSI/NFPA 45; ANSI/NFPA 50ª; ANSI/NFPA 50B; 
ANSI/NFPA 58; ANSI/NFPA 59; ANSI/NFPA 325; ANSI/NFPA 496; ANSI/NFPA 497; 
ANSI/NFPA 499; ANSI/NFPA 820; ANSI/NFPA 913; ANSI/UL 1203; ANSI/API 500; 
API RP 2003; API 545; ANSI/ISA-S12.10. 
 
b. Para verificar si un producto es el apropiado para las condiciones especiales, el 
inspector de la instalación debe comparar el alcance de la norma técnica en la cual 
se soporta el Certificado de Conformidad de Producto, con las condiciones 
especiales en las cuales operará la instalación. 
 
3.28.3.1 Instalaciones eléctricas en lugares clasificados como peligrosos 
 
En el entorno de las instalaciones eléctricas, se debe evitar que estén presentes 
materiales inflamables y combustibles tales como (gas, vapor, niebla o polvo) y aire 
(oxigeno) en condiciones y cantidades apropiadas para producir una mezcla explosiva. 
 
Si no se puede garantizar esta condición, se deben tomar acciones especiales para 
controlar la energía de las fuentes de ignición.  
 
En las áreas clasificadas como peligrosas o de alto riesgo se pueden generar atmósferas 
potencialmente inflamables o explosivas debido a las condiciones locales y 
operacionales, que permiten que continúe un proceso de combustión, después que tuvo 
lugar la ignición, por lo tanto, las instalaciones deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Debido a que, durante la elaboración, procesamiento, transporte y almacenamiento 
de sustancias inflamables, productos químicos y derivados del petróleo es inevitable 
que ocurran escapes que, en contacto con el oxígeno de la atmósfera, pueden 
producir mezclas de una concentración explosiva, los lugares donde se tenga 
presencia de una instalación o equipo eléctrico se deben clasificar. La clasificación 
se debe hacer dependiendo de las propiedades de los vapores, líquidos o gases 
inflamables y los polvos o fibras combustibles que pueda haber en ellos y por la 
posibilidad de que se produzcan concentraciones o cantidades inflamables o 
combustibles, que se genere una atmósfera potencialmente explosiva. Cuando los 
únicos materiales utilizados o manipulados en estos lugares sean                       
pirofóricos (materiales que se inflaman al contacto con el aire), estos lugares no 
deben ser clasificados. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 142 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 b. Para la clasificación del área se deben considerar al menos los siguientes factores:  
 
1. Temperatura ambiente. 
2. Presión barométrica. 
3. Humedad. 
4. Ventilación. 
5. Distancia a la fuente del gas o vapor.    
6. Características fisicoquímicas del producto manejado (densidad, presión, 
temperatura de evaporación mejor conocida como “flash point”, temperatura 
de ignición, límites de explosividad, etc.).  
 
c. Se deben considerar las fuentes de ignición o factores de riesgo, tales como:  
 
1. Superficies calientes.  
2. Llamas. 
3. Gases y partículas calientes.  
4. Chispas de origen mecánico. 
5. Chispas y arcos de origen eléctrico.  
6. Corrientes eléctricas parásitas.  
7. Electricidad estática.  
8. Rayos.  
9. Ondas electromagnéticas.  
10. Radiaciones ionizantes.  
11. Ultrasonidos.  
12. Compresión adiabática y ondas de choque.  
13. Reacciones exotérmicas.  
 
d. Deben tenerse en cuenta los siguientes niveles de energía:  
 
1. MIE “Minimum Ingnition Energy” Mínima energía de ignición .  
2. MEIC “Most Easily Ignited Concentration” Concentración más fácilmente 
inflamable.  
3. LEL “Lower Explosive Limit” Límite inferior de explosividad o in flamabilidad.    
4. UEL “Upper Explosive Limit” Límite superior de  explosividad o inflamabilidad. 
 
e. La clasificación de áreas debe hacerse de acuerdo con la metodología de IEC 
(Zonas) o la de NFPA (Clases, Divisiones), adicionalmente se debe tener en cuenta 
lo referente a grupos y códigos de temperatura, así: 
 
Según IEC la clasificación se basa en zonas, así: 
 
1. La Zona 0 , abarca áreas, en las cuales exista la presencia de una atmósfera 
de gas inflamable de manera permanente o por períodos prolongados. 
2. La Zona 1 , abarca áreas, en las cuales se puede esperar que exista la 
presencia de una atmósfera de gas inflamable de manera ocasional o poco 
frecuente. 
3. La Zona 2 , abarca áreas, en las cuales sólo puede esperarse la presencia 
de una atmósfera de gas inflamable de manera muy poco frecuente o de 
atmósfera inflamable constituida por una mezcla de aire con sustancias 
inflamables en forma de gas, vapor o niebla y si ella se genera, existirá 
únicamente por períodos breves. 
4. La Zona 20 , abarca áreas, en las cuales exista la presencia de polvos 
combustibles o fibras inflamables de manera permanente o por períodos 
prolongados.  
5. La Zona 21 , abarca áreas, en las cuales se puede esperar que exista la 
presencia de polvos combustibles o fibras inflamables de manera ocasional 
o poco frecuente.  
6. La Zona 22 , abarca áreas, en las cuales sólo puede esperarse la presencia 
de polvos combustibles o fibras inflamables de manera muy poco frecuente 
o de atmósfera inflamable constituida por una mezcla de aire con sustancias   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 143 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 inflamables en polvo y si ella se genera, existirá únicamente por períodos 
breves. 
 
IEC también tiene especificadas zonas para lugares destinados al cuidado de la salud , 
zonas para polvos y fibras combustibles y una clasificación independiente para la 
minería subterránea. 
 
En el sistema de clasificación por zonas, existen tres grupos para gases y vapores: 
 
1. Grupo IIC para Hidrógeno y Acetileno 
2. Grupo IIB para Acetaldehído y Etileno 
3. Grupo IIA Para Metano, Gasolina y Propano 
 
Y tres grupos para polvos y fibras combustibles: 
 
1. Grupo IIIA  Fibras combustibles  
2. Grupo IIIB  Polvos combustibles y a base de carbono 
3. Grupo IIIC Polvos conductivos 
 
Según la NFPA las clases están asociadas al tipo o forma de sustancias existentes en 
el ambiente: 
 
1. Clase I: Gases, vapores y líquidos inflamables. 
2. Clase II: Polvos combustibles. 
3. Clase III: Fibras y partículas combustibles. 
 
La división hace referencia a la frecuencia que en un sitio puede estar presente en el aire 
gases o vapores inflamables, polvos o fibras combustibles, en cantidad suficiente para 
producir mezclas inflamables en: 
 
1. División 1: Condiciones normales de Operación o de Mantenimiento. 
2. División 2: operación anormal, o lugar adyacente a División 1. 
 
Los grupos, se refieren a clasificaciones más precisas por el poder inflamable o 
explosivo y límites de explosividad de los materiales, así: 
 
1. Para Clase I: son divididos en los siguientes cuatro grupos: A, B, C y D, cuyos 
materiales más representativos son: Acetileno, Hidrógeno, Etileno y Propano 
respectivamente. 
2. Para Clase II, solo en División 1, se clasifica en tres grupos: E Metales, F 
Carbón y G granos orgánicos. 
3. Para la Clase III, no hay clasificación por grupos. 
 
Similar al método de clasificación por Clases o áreas peligrosas, el método de las Zonas 
también agrupa a los gases o vapores peligrosos y se apoya con las características de 
esos gases o vapores. 
 
f. Código de temperatura. Tanto en el método de las Clases como el de las Zonas, se 
requiere que los equipos a utilizar en áreas clasificadas estén marcados con la clase 
de temperatura superficial máxima de operación, que en ningún caso deben ser 
superior al 80% de la temperatura de ignición del gas o vapor presente. 
 
g. Para su clasificación, cada lugar, local, sección o área se debe considerar 
individualmente, incluyendo la incidencia sobre el área a clasificar de las zonas 
adyacentes. Los equipos deben estar construidos e instalados de manera que 
garanticen un funcionamiento seguro en condiciones adecuadas de uso y 
mantenimiento. Cada proceso industrial se debe clasificar separadamente, usando 
sólo uno de los métodos indicados, sin mezclarlos en el mismo proceso y sin que se 
pueda traslapar las áreas clasificadas entre l os dos métodos. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 144 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 h. Las estaciones de servicio que suministran gasolina y/o gas natural vehicular deben 
contar con los planos de clasificación de áreas actualizados, en concordancia con la 
resolución 40405 de 24 de diciembre de 2020 emitida por el Ministerio de Minas y 
Energía. 
 
i. Las instalaciones que cuenten con áreas clasificadas, deben tener disponibles y 
vigentes los planos de clasificación de áreas de la instalación, los cuales hacen parte 
del estudio de clasificación de áreas y deben ser elaborados y firmados por un 
ingeniero experto en áreas clasificadas; los planos de clasificación deben mostrar 
entre otros, las distancias o cotas de los sitios clasificados incluyendo las alturas; 
estos son documentos de seguridad muy importantes en los cuales debe basarse el 
diseñador de la instalaciones eléctricas de dichas áreas. Estos planos deben estar 
disponibles con las memorias de cálculo del estudio realizado para clasificar estos 
riesgos de explosión. 
 
j. La clasificación es activa, es decir que debe permanecer actualizada cada vez que 
se modifiquen procesos o magnitudes de producción, o cada vez que los usuarios 
midan atmósferas inflamables o combustibles por fuera de los sitios ya clasificados. 
 
k. Los equipos eléctricos instalados en áreas peligrosas deben estar certificados para 
los parámetros de la clasificación del área correspondiente, deben estar rotulados y 
cumplir con los requisitos de una norma internacional, de reconocimiento 
internacional o NTC aplicada al producto para uso en esas condiciones. 
 
l. Se aceptan dos metodologías de control del riesgo: Aquellas que evitan la atmósfera 
inflamable o combustible, sustituyendo la sustancia inflamable o combustible por 
otra, limitando su concentración, inertizado o propiciando la ventilación adecuada, o 
las que limitan los efectos de la explosión, haciendo que los elementos constructivos 
la lleven a niveles aceptables; debe aplicar una de estas dos metodologías para 
controlar el riesgo. Algunas de las técnicas de protección aceptadas son: 
 
1. Equipos a prueba de explosión. Contienen la explosión y permiten que los 
gases se enfríen y escapen de la envolvente a través de las juntas roscadas, 
juntas planas o juntas dentadas. Estas envolventes metálicas están 
taladradas y roscadas para el uso de tubería metálica o conectores tipo 
glándula.  
2. Seguridad Intrínseca. Un tipo de protección en el que el aparato eléctrico 
contiene circuitos que no tienen posibilidad de provocar una explosión en la 
atmósfera circundante. Un circuito o una parte de un circuito tienen seguridad 
intrínseca, cuando alguna chispa o efecto térmico en este circuito, producidos 
en las condiciones de operación normal o de falla, no puede ocasionar una 
ignición.  
3. Seguridad aumentada. Este tipo de protección es usado para aparatos 
eléctricos que, bajo condiciones normales de operación, no forman una 
ignición. Aparatos que producen arcos o chispas durante su operación 
normal o aparatos que generen calor “excesivo” no  son apropiados en este 
tipo de protección. Por esta razón este tipo de protección no es usada en 
equipos como un interruptor, estaciones de arranque-paro o motores. 
4. Equipo antideflagrante. Un tipo de protección en el que las partes, que 
pueden encender una atmósfera inflamable o combustible, son colocadas en 
una caja herméticamente sellada, la cual puede resistir la presión generada 
durante una detonación interna de una mezcla inflamable o combustible y 
que evita la propagación de la explosión a las atmósferas inflamable o 
combustible que rodean la caja. La transmisión de la explosión al entorno 
atmosférico circundante esta prevenida. 
5. Presurización. Un tipo de protección en el que se evita el ingreso de una 
atmósfera circundante en la caja del equipo eléctrico, manteniendo en el 
interior de la mencionada caja un gas protector (aire, gas inerte u otro gas 
apropiado) a una mayor presión que la de la atmósfera circundante.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 145 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 6. Inmersión en Aceite. Un tipo de protección en el que el equipo eléctrico o una 
parte de él es sumergido en aceite de manera tal que una atmósfera 
inflamable, que puede generarse arriba del aceite o afuera de la caja 
protectora no pueda encenderse. 
7. Relleno de polvo. Un tipo de protección en el que la cubierta del equipo 
eléctrico está rellena de un material en estado de gránulos finos de modo 
que, en las previstas condiciones de operación, cualquier arco que se 
produzca dentro de la caja del equipo no encenderá la atmósfera circundante. 
8. Moldeado. Un tipo de protección en el que las partes que pueden encender 
una atmósfera inflamable o combustible, son encerradas dentro una resina, 
con resistencia efectiva a las influencias ambientales, de modo que esta 
atmósfera no pueda ser encendida por chispas o calentamiento, que 
pudieran generarse dentro del encapsulado. 
 
También son válidos los sistemas de detección de gas combustible y los equipos a 
prueba de ignición de polvos. 
 
m. Los productos eléctricos seleccionados para operar en un ambiente clasificado como 
peligroso, deben estar diseñados y manufacturados para un uso seguro, con la 
adecuada instalación y mantenimiento y deben demostrar tal condición mediante un 
certificado de producto, donde señale la aplicación para la cual está certificado y la 
norma que le aplica. Debe tenerse presente que frecuentemente se pueden ubicar 
la mayor parte de los equipos en lugares menos peligrosos o no peligrosos, con lo 
que se reduce el número de equipos especiales necesarios.  
 
n. En la selección de los equipos, estos deben ser aprobados no solo para la Clase, 
División (o Zona), Grupo y Clasificación (Código) de Temperatura del lugar, sino 
también con base en las propiedades inflamables o combustibles del gas, vapor, 
polvos, fibras o partículas que están presentes. Adicionalmente, se debe considerar 
el calor que producen los equipos; los cuales no deben operar con temperaturas por 
arriba de la señalada por el productor, ya que pudiera ser potencialmente una fuente 
de ignición.  
 
o. El equipo eléctrico debe seleccionarse de tal modo que se asegure, que la Clase 
Térmica indicada en los equipos, no exceda la temperatura de ignición de la 
sustancia inflamable o combustible existente en el sitio donde está instalado. 
 
p. Las conexiones equipotenciales se deben hacer mediante accesorios u otros medios 
adecuados para ese propósito. Como medio de conexión equipotencial no se debe 
depender del contacto de las boquillas del tipo con contratuerca o con doble 
contratuerca. Los medios para conexiones equipotenciales se deben aplicar a todas 
las canalizaciones, accesorios, cajas, armarios, etc. involucrados entre los lugares 
Clase I, II o III y el punto de puesta a tierra del equipo de acometida, o de un sistema 
derivado independiente. Cuando se utilice tubo metálico flexible o tubo metálico 
flexible hermético a los líquidos y se empleen esos tubos como el único medio de 
puesta a tierra de los equipos, se deben instalar puentes equipotenciales internos 
garantizando la interconexión entre los tubos y que cumplan lo establecido en el 
Sección 250.28 de la NTC 2050 segunda actualización. 
 
q. Se permite el uso de bandejas portacable cuando estas alberguen conductores 
eléctricos del tipo PLTC, PLTC-ER, MC, MV, TC o TC-ER en áreas Clase I división 
2, Clase II División 2, Clase III división 1 y 2, y en circuitos intrínsecamente seguros. 
 
r. La clasificación de áreas, el alambrado y la selección de equipos debe ser realizada 
por un ingeniero competente en estos procedimientos, demostrable con experiencia 
certificada. Todas las áreas designadas como lugares peligrosos deben estar 
adecuadamente documentadas. Esta documentación debe estar disponible para 
quienes están autorizados a diseñar, instalar, inspeccionar, mantener u operar el 
equipo eléctrico en el lugar.  
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 146 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 3.28.3.2 Instituciones de asistencia médica  
 
El objetivo primordial de este apartado es la protección de los pacientes y demás 
personas que laboren o visiten los inmuebles destinados para asistencia médica , 
reduciendo al mínimo los riesgos eléctricos que puedan producir electrocución o 
quemaduras en las personas e incendios y explosiones en las áreas médicas.  
 
La importancia de este tipo de instalación entre otras cosas, radica en que los pacientes 
en áreas críticas pueden sufrir electrocución con corrientes del orden de microamperios, 
que pueden no ser detectadas ni medidas, especialmente cuando se conecta un 
conductor eléctrico directamente al músculo cardíaco del paciente, por lo que es 
necesario extremar las medidas de seguridad. 
 
a. Los requisitos para este tipo de instalación, aplican tanto a las partes de las área 
dedicadas exclusivamente a la asistencia médica de pacientes, como las dedicadas 
a otros propósitos en cuyo interior funcione al menos un área para el diagnóstico y 
cuidado de la salud (tratamiento o procedimiento) del paciente, sea de manera 
permanente o ambulatoria; igualmente aplica a clínicas odontológicas, centros de 
salud y en general aquellos lugares en donde el paciente sea o pueda ser 
sometido a procesos invasivos con equipos electromédicos . Estas 
instalaciones deben cumplir los requisitos generales de las instalaciones de uso final 
que les aplique y los siguientes requisitos de carácter específico: En los laboratorios, 
salas de aislamiento/infecciones aerógenas, salas con protección de ambiente, 
áreas de medicina nuclear donde se usa material radioactivo y en general aquellos 
lugares donde sea indispensable la circulación del aire, se debe instalar un sistema 
de extracción con suficiente ventilación, para evacuar los gases, vapores, humos u 
otros como el óxido de etileno (elemento inflamable y tóxico); se deben tener en 
cuenta las características de los gases y los posibles riesgos de explosión. 
 
b. Las clínicas, hospitales, centros de atención con enfermeras, centros de cuidados 
generales (Categoría 2) y otras instalaciones para asistencia médica que presten 
servicios críticos (Categoría 1), deben contar con dos fuentes de alimentación 
independientes y deben disponer de una o más transferencias automáticas que 
permitan alimentar el sistema eléctrico esencial a través de cualquiera de las dos 
fuentes.  
 
c. En hospitales y clínicas debe instalarse una fuente alterna de suministro de energía 
eléctrica que entre en operación dentro de los 10 segundos siguientes al corte de 
energía del sistema normal. Además, debe proveerse un sistema de transferencia 
automática con interruptor de conmutador de red “by pass” que permita, en caso de 
falla, la conmutación de la carga eléctrica al sistema normal. En las cargas del 
sistema eléctrico esencial, cada circuito ramal debe tener uno más conmutadores de 
transferencia , a excepción de lo indicado en los numerales 517.31 (B) y 517.42 (B) 
de la NTC 2050 Segunda Actualización.  
 
d. En las áreas para cuidados críticos, donde la continuidad del servicio de energía es 
esencial para conservar la vida, debe instalarse un sistema ininterrumpido de 
potencia en línea para los equipos eléctricos de asistencia vital, de control de gases 
medicinales y de comunicaciones. El circuito alimentador de estas áreas no debe 
tener una variación de tensión superior a ± 3% y debe contar con protección en 
cascada contra sobretensiones y los elementos de protección deben ser de tipo 
extraíble o desenchufable, para garantizar un fácil reemplazo en caso de falla. 
 
e. En las áreas para cuidados críticos, es decir en quirófanos, salas de cirugía o de 
neonatología, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados especiales, 
unidades de cuidados coronarios, salas de partos, laboratorios de cateterismo 
cardíaco o laboratorios angiográficos, salas de procedimientos intracardiacos, así 
como en áreas donde se manejen anestésicos inflamables (áreas peligrosas) o 
donde el paciente esté conectado a equipos que puedan introducir corrientes de fuga   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 147 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 en su cuerpo y en otras áreas críticas, debe proveerse un sistema de potencia 
aislado o no puesto a tierra denominado IT aplicable a transformador es de 
aislamiento, monitor de aislamiento y tablero de aislamiento, los cuales debe n dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.3.27 .2 del Libro 2 del presente 
Reglamento; éstos deben conectarse a los circuitos derivados exclusivos del área 
crítica, que deben ser construidos con conductores eléctricos de muy bajas 
corrientes de fuga. Para minimizar el tiempo de búsqueda de una zona de la 
instalación eléctrica con pérdida de aislamiento se recomienda el uso de dispositivos 
que permitan localizar las fallas a tierra. 
 
f. En las áreas húmedas donde la interrupción de corriente eléctrica bajo condiciones 
de falla pueda ser admitida, como en piscinas, baños y tinas terapéuticas, debe 
instalarse interruptores diferenciales de falla a tierra para la protección de las 
personas contra electrocución, así como junto a los lavamanos, independientemente 
de que estos se encuentren o no dentro de un baño. En caso de que el corte no sea 
admitido la instalación debe estar alimentada a través de un sistema de potencia 
aislado. 
 
g. Con el fin de prevenir que la electricidad estática produzca chispas que generen 
explosión, en las áreas médicas donde se utilicen anestésicos inflamables, en las 
cámaras hiperbáricas o donde aplique, debe instalarse un piso conductivo. Los 
equipos eléctricos no podrán fijarse a menos de 1,52 m sobre el piso terminado (a 
no ser que sean a prueba de explosión) y el personal médico debe usar calzado 
conductivo.  
 
h. Se debe instalar piso conductivo en los lugares donde se almacenen anestésicos 
inflamables o agentes desinfectantes volátiles inflamables. En estos lugares, todo 
equipo eléctrico a usarse a cualquier altura debe ser a prueba de explosión. Este 
requerimiento no aplica para cuartos donde se almacenen exclusivamente productos 
de limpieza de las locaciones. 
 
i. En todas las áreas para cuidado de pacientes, para dar protección contra 
electrocución, los tomacorrientes y equipos eléctricos fijos deben estar conectados 
a un sistema de puesta a tierra redundante, conformado por: 
 
1. Un conductor de cobre aislado debidamente calculado, instalado junto con 
los conductores de suministro del circuito derivado (circuito ramal) 
correspondiente y conectado tanto al terminal de tierra del tomacorriente 
como al punto de tierra del panel de distribución. 
2. Una canalización metálica o un cable ensamblado con forro o armadura 
metálica que aloje en su interior al circuito derivado mencionado y conectada 
en ambos extremos al terminal de tierra. Tanto la canalización como el cable 
ensamblado deben calificar como un conductor de puesta a tierra de equipos, 
(no se admiten canalizaciones no metálicas). 
 
j. Las canalizaciones del sistema eléctrico esencial, que estén empotradas en no 
menos de 50 mm de concreto, se les permite la utilización de tubos (conduit) de PVC 
Schedule 40, canalizaciones no metálicas flexibles o metálicas con cubierta, o 
ensambles de cables metálicos con cubiertas para su instalación en concreto. Se 
permite el uso de canalizaciones metálicas no flexibles, cables del tipo, MI, tubos 
(conduit) de tipo RTRC rotulados con el sufijo -XW o tubo (conduit) de PVC Schedule 
80 para instalación a la vista o expuesta. Las canalizaciones no metálicas no se 
deben usar para circuitos ramales que alimentan áreas para cuidado de pacientes. 
 
k. Los tableros o paneles de distribución de los sistemas normal y esencial que 
alimenten la misma cama del paciente, deben conectarse equipotencialmente entre 
sí mediante un conductor de cobre aislado de calibre no menor al 10 AWG. Los 
tableros principales de distribución y transferencia deben prever mecanismos de 
servicio rápido en caso de falla, como por ejemplo incorporar módulos extraíbles o 
componentes enchufables.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 148 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
l. En sala de cirugía y áreas de cuidados críticos, la longitud de los conductores y la 
calidad de su aislamiento debe ser tal que no genere corrientes de fuga mayores a 
10 µA y tensiones capaces de producir corrientes en el paciente mayores a 10 mA, 
considerando que la resistencia promedia del cuerpo humano con piel abierta es de 
500 Ω. Los conductores de los sistemas normal, esencial y aislado no puesto a tierra, 
no podrán compartir las mismas canalizaciones. 
 
m. En ninguna circunstancia se podrán utilizar extensiones eléctricas en salas de cirugía 
o en áreas de cuidados críticos. 
 
n. Los tomacorrientes que alimenten áreas de pacientes generales o críticos deben 
diseñarse para alimentar el máximo número de equipos que necesiten operar 
simultáneamente y deben derivarse desde al menos dos fuentes de energía 
diferentes o desde la fuente de energía de suplencia (planta de emergencia) 
mediante mínimo dos transferencias automáticas. Dichos tomacorrientes deben 
contar con conector de polo a tierra del tipo grado hospitalario. 
 
o. En áreas donde se ubiquen camas de pacientes generales, debe instalarse un 
mínimo de ocho tomacorrientes de los cuales al menos uno ubicado en el área de 
cada cama debe estar conectado al ramal crítico, todos conectados a tierra mediante 
un conductor de cobre aislado.  
 
p. En áreas donde se ubiquen camas de pacientes críticos, debe instalarse un mínimo 
de catorce tomacorrientes, de los cuales al menos uno debe estar conectado al ramal 
del sistema normal, exigido en el artículo 517.19(A) de la NTC 2050 Segunda 
Actualización, o a un circuito ramal crítico alimentado por un interruptor de 
transferencia diferente del de los otros tomacorrientes en la misma área de ubicación 
de la cama del paciente, todos conectados a tierra mediante un conductor de cobre 
aislado.  
 
q. En quirófanos se deben instalar un mínimo de 36 tomacorrientes, divididos por lo 
menos entre dos circuitos ramales. Mínimo 12 y máximo 24 tomacorrientes, deben 
estar conectados al ramal del sistema normal o a un circuito ramal crítico alimentado 
por un interruptor de transferencia diferente del de los otros tomacorrientes, en el 
mismo lugar. 
 
r. En áreas siquiátricas no debe haber tomacorrientes.  
 
s. En áreas pediátricas los tomacorrientes de 125 V de 15 o 20 A, deben ser del tipo a 
prueba de manipulación o abuso “tamper resistant”.  
 
t. Todos los tomacorrientes del sistema de emergencia deben ser tipo hospitalario, de 
color rojo y estar plenamente identificados con el número del circuito derivado y el 
nombre del tablero de distribución correspondiente. No se permite el uso de 
tomacorrientes con terminal de tierra aislada (triángulo naranja) en instalaciones en 
áreas para cuidado de pacientes. 
 
u. No se deben utilizar los interruptores automáticos, como control de encendido y 
apagado de la iluminación en un centro de atención hospitalaria.  
 
v. En áreas donde se utilicen duchas eléctricas, estas deberán instalarse de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 3.17 .15 del presente Reglamento  
 
w. En el ramal vital, es decir, el subsistema de un sistema de emergencia, se deben 
incluir las puertas operadas automáticamente usadas en las salidas de los edificios. 
 
x. Los conductores de los circuitos aislados se deben identificar con el siguiente código 
de colores: 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 149 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 1. Conductor aislado Nro. 1: naranja con por lo menos una banda de color 
distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del 
conductor. 
2. Conductor separado Nro. 2: marrón con por lo menos una banda de color 
distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del 
conductor. 
3. Para sistemas trifásicos el tercer conductor debe ser amarillo con por lo 
menos una banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo 
largo de toda la longitud del conductor. Cuando los conductores del circuito 
aislado alimenten tomacorrientes monofásicos, el conductor naranja se debe 
conectar al terminal del tomacorriente destinado para el conductor puesto a 
tierra. 
 
y. La instalación eléctrica de los equipos de rayos X, que hacen parte de una instituc ión 
de asistencia médica, deben cumplir los requisitos establecidos en el numeral 
3.28.4.3. literales a), c), d), g) y h) del presente Libro y los siguientes: 
 
1. Los equipos móviles o portátiles de rayos X, pueden conectarse a través de 
una clavija con un cable o cordón de tipo pesado o extrapesado, siempre y 
cuando sean de tensión nominal de 120 V y corriente igual o inferior a 30 A. 
2. El dimensionamiento de los conductores de alimentación y circuitos ramales, 
se deben realizar teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 
de diseño del presente Reglamento. 
 
z. El diseño, construcción, pruebas de puesta en servicio, funcionamiento y 
mantenimiento, debe encargarse a profesionales especializados y deben seguirse 
las normas exclusivas para dichas instalaciones. 
 
Parágrafo 1:  Este numeral no les aplica a clínicas veterinarias, para este tipo de 
instalaciones el diseñador debe hacer el análisis de riesgo pertinente y cumplir los 
requisitos de instalaciones de uso final incluyendo sus instalaciones asociadas incluidas 
en el  presente Reglamento. 
 
Parágrafo 2:  A los consultorios médicos, dedicados exclusivamente a consultas de 
pacientes, en los que no se atienden urgencias, no se realizan tratamientos, ni 
procedimientos, los pacientes no son sometidos a procesos invasivos con equipos 
electromédicos, no tienen uso de laboratorio, no cuenta con área de cuidados críticos ni 
áreas de cirugía, no les aplicaría este numeral, este tipo de instalaciones deben dar 
cumplimiento a los requisitos aplicables de instalaciones de uso final básico. 
 
3.28.3.3 Instalaciones en sitios con alta concentración de personas y sitios 
de reuniones públicas 
 
A continuación se indican los requisitos aplicables a instalaciones en sitios con alta 
concentración de personas y sitios de reuniones públicas: 
 
3.28.3.3.1 Sitios con alta concentración de personas 
 
Estas instalaciones deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Deben proveerse con un sistema de potencia de emergencia, destinados a 
suministrar automáticamente energía eléctrica dentro de los 10 segundos siguientes 
al corte, a los sistemas de alumbrado y fuerza para áreas y equipos previamente 
definidos, y en caso d e falla del sistema destinado a alimentar circuitos esenciales 
para la seguridad y la vida humana. 
 
b. Los sistemas de emergencia deben suministrar energía a las señales de salida, la 
ventilación, alarma contra incendio, bombas contra incendio, ascensores, sistemas 
de comunicación, procesos industriales y demás sistemas en los que la interrupción   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 150 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 del suministro eléctrico puede producir serios peligros para la seguridad de la vida 
humana. En los sitios donde se requiera la fuente de respaldo de energía, el sistema 
debe proveer autonomía por lo menos 90 minutos a plena carga, sin que la tensión 
baje del 87,5% de su valor nominal. Cuando el sistema de emergencia utilice grupos 
de baterías de acumuladores, estos deben proveerse con cargador automático.  
 
Cuando se use grupo electrógeno, en el cuarto debe disponerse de tomacorrientes 
para el precalentado, el cargador de baterías y para cualquier otro uso necesario.  
 
c. Las subestaciones para el servicio de sitios con alta concentración de personas o 
donde el fuego producido por el aceite mineral de transformadores se pueda 
propagar en todo el edificio, no deben tener transformadores con aislamiento en 
aceite mineral, a menos que estén confinados en una bóveda con resistencia al 
fuego mínimo de tres horas.  Para la instalación de transformadores aislados con 
líquidos de alto punto de combustión (mayor a 300 °C) se permite que la bóveda 
soporte el fuego por mínimo una hora. 
 
d. Las instalaciones eléctricas deben ser operadas y mantenidas por personas 
competentes, quienes deben garantizar que la instalación en ningún caso genere un 
peligro inminente y se debe dejar registros del mantenimiento. 
 
e. El alambrado en sitios de alta concentración de personas debe ser mediante 
canalizaciones metálicas, canalizaciones metálicas flexibles, cables de los Tipos MI, 
MC, AC o canalizaciones no metálicas las cuales deben estar embebidas en 
concreto a una profundidad no inferior a 50 mm. El método de alambrado debe 
calificar como conductor de puesta a tierra de equipos, o debe tener un conductor 
aislado de puesta a tierra de equipos, dimensionado de acuerdo con la Tabla 
250.122 de la norma NTC 2050 segunda actualización.  
 
f. Se deben utilizar conductores eléctricos con aislamiento o recubrimiento libre de 
halógenos, según los requisitos de producto establecidos en el Libro 2 de Productos 
del RETIE, incluyendo los conductores eléctricos utilizados en pasillos y rutas de 
evacuación asociadas a la instalación de alta concentración de personas. 
 
 
3.28.3.3.2 Sitios de reuniones públicas 
 
Estas instalaciones deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Deben proveerse con un sistema de potencia de emergencia, destinados a 
suministrar automáticamente energía eléctrica dentro de los 10 segundos siguientes 
al corte, a los sistemas de alumbrado y fuerza para áreas y equipos previamente 
definidos, y en caso de falla del sistema destinado a alimentar circuitos esenciales 
para la seguridad y la vida humana. 
 
b. Los sistemas de emergencia deben suministrar energía a las señales de salida, la 
ventilación, alarma contra incendio, bombas contra incendio, ascensores, sistemas 
de comunicación, procesos industriales y demás sistemas en los que la interrupción 
del suministro eléctrico puede producir serios peligros para la seguridad de la vida 
humana. En los sitios donde se requiera la fuente de respaldo de energía, el sistema 
debe proveer autonomía por lo menos 90 minutos a plena carga, sin que la tensión 
baje del 87,5% de su valor nominal. Cuando el sistema de emergencia utilice grupos 
de baterías de acumuladores, estos deben proveerse con cargador automático.  
 
c. Cuando se use grupo electrógeno, en el cuarto debe disponerse de tomacorrientes 
para el precalentado, el cargador de baterías y para cualquier otro uso necesario. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 151 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 d. Las subestaciones para el servicio de sitios de reuniones públicas donde el fuego 
producido por el aceite mineral de transformadores se pueda propagar en todo el 
edificio, no deben tener transformadores con aislamiento en aceite mineral, a menos 
que estén confinados en una bóveda con resistencia al fuego mínimo de tres horas.  
Para la instalación de transformadores aislados con líquidos de alto punto de 
combustión (mayor a 300 °C) se permite que la bóveda soporte el fuego por mínimo 
una hora. 
 
e. Las instalaciones eléctricas deben ser operadas y mantenidas por personas 
competentes, quienes deben garantizar que la instalación en ningún caso genere un 
peligro inminente y se debe dejar registros del mantenimiento. 
 
f. En sitios de reuniones públicas se deben implementar los métodos de alambrado de 
la sección 518 de la NTC 2050 segunda actualización. 
 
 
3.28.3.4 Edificios para usos agrícolas o pecuarios 
 
Las instalaciones eléctricas en edificaciones con alto contenido de humedad, gases 
inflamables, polvo, polvo con agua o atmósferas corrosivas, como las presentes en 
establos, granjas agrícolas, avícolas o piscícolas, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Se deben instalar planos equipotenciales en áreas interiores de confinamiento con 
pisos de concreto, o en áreas exteriores en baldosas de concreto, donde se ubica 
equipo metálico que se pueda energizar y sea accesible a l os animal es, dicho plano 
debe estar conectado equipotencialmente al sistema de puesta a tierra mediante un 
conductor sólido de cobre aislado, recubierto o desnudo de calibre no menor a 8 
AWG. 
 
b. Los tomacorrientes que se ubiquen en áreas que tienen un plano equipotencial, en 
exteriores, en lugares mojados o húmedos o en áreas de confinamiento de suciedad 
de los animales, deben contar con protección con interruptor de circuito contra fallas 
a tierra. 
 
c. Los equipos, encerramientos de productos, cajas y conduletas para instalarse en 
ambientes con humedad, polvo, polvo con agua, gases inflamables o atmósferas 
corrosivas y deben ser certificados para uso en este tipo de ambientes. 
 
3.29.3.5 Casas flotantes y palafíticas 
 
Las instalaciones eléctricas de casas sometidas a inundaciones permanentes o 
periódicas que tengan una capacidad instalada mayor o igual a 10 kVA, deben cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
a. La conexión de alimentación debe ser flexible, de modo que el movimiento del agua 
o cambios de nivel, no causen condiciones inseguras.  
 
b. Para la acometida se permite el uso de tubería metálica y no metálica del tipo flexible, 
o cables portátiles de uso extrapesado, aptos para lugares mojados y resistentes a 
la luz del sol. 
 
c. El conductor de puesta a tierra de equipos debe ser un conductor de cobre aislado 
conectado al terminal de puesta tierra del equipo de acometida. 
 
d.  El terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida, debe estar puesto a tierra 
mediante la conexión de un conductor de puesta a tierra aislado, hasta un electrodo 
de puesta a tierra instalado en la orilla. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 152 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 e. El principal dispositivo de protección contra sobrecorriente que alimenta la 
estructura, debe tener protección contra fallas a tierra que no exceda 100 mA. Debe 
permitirse protección contra fallas a tierra de cada circuito individual o circuito 
alimentador como una alternativa adecuada. 
 
3.29.3.6. Viviendas móviles, vehículos recreativos, remolques estacionados 
 
a. La fuente de alimentación para una casa móvil debe ser un ensamble alimentador 
que conste de máximo un cordón de alimentación para viviendas móviles, de 50 A, 
o un alimentador instalado en forma permanente, a no ser que estén construidas de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la sección 550.32(B) de la NTC 2050 
Segunda Actualización. 
 
b. La clavija de conexión debe ser de tres polos, tetrafilar, del tipo con polo a tierra, de 
50 A nominales y 125/250 V, y el cordón debe estar marcado indicando “ PARA USO 
CON CASAS MÓVILES” . 
 
c. El punto de entrada del ensamble alimentador a la casa móvil debe ser la parte 
exterior de la pared, del piso o del techo, y cuando el cordón de alimentación 
atraviese paredes o pisos, se debe proteger por medio de tubos (conduit) y 
pasacables o equivalentes. 
 
d. La longitud total del cordón de alimentación, medida desde uno de sus extremos, 
incluidas puntas desnudas, hasta la cara de la clavija de conexión, no debe ser 
inferior a 6,4 m ni exceder los 11 m. 
 
e. Cuando la carga calculada exceda los 50 A o se use un alimentador permanente, la 
alimentación se debe hacer mediante la instalación de un mástil con mufa para 
intemperie, instalada de acuerdo con el Artículo 230 de la NTC 2050 Segunda 
Actualización, o una canalización metálica o tubo (conduit) no metálico rígido, desde 
el medio de desconexión de la casa móvil hasta la parte inferior de la misma, con 
medios para la fijación a una caja de conexiones o accesorio adecuados a la 
canalización en la parte inferior de la casa móvil. 
 
f. Medios de desconexión y equipos de protección de circuitos ramales deber cumplir 
los requisitos establecidos en la sección 550.11 de la NTC 2050 Segunda 
Actualización .  
 
g. Los cables no metálicos ubicados a una distancia de 0,38 m del piso o menos, que 
estén expuestos, deben protegerse contra daños físicos mediante tableros de 
cubierta, tiras protectoras, o canalizaciones. 
 
h. Para los circuitos de iluminación, los interruptores no deben tener menos de 10 A de 
valor nominal para 120 a 125 V y en ningún caso menos de la carga conectada, en 
caso de motores u otras cargas se deben cumplir los requisitos establecidos en la 
sección 404.14 de la NTC 2050 Segunda Actualización .  
 
i. La puesta a tierra de las partes metálicas eléctricas y no eléctricas, se debe hacer 
mediante la conexión a un barraje de puesta a tierra del panel de distribución y se 
debe conectar a través del conductor aislado de color verde del cordón de 
alimentación o del alambrado del alimentador al barraje de puesta a tierra del equipo 
de entrada de la acometida, ubicado adyacente al lugar de la vivienda móvil o 
vehículo recreativo o remolque. Ni el chasis de l vehículo ni el bastidor de ningún 
electrodoméstico se deben conectar al conductor del circuito puesto a tierra d el 
vehículo. Donde el panel de distribución es el equipo de acometida, tal como lo 
permite la sección 550.32(B) de la NTC 2050 Segunda Actualización, los 
conductores del neutro y el barraje de puesta a tierra del equipo deben estar 
conectados. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 153 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 j. Los vehículos recreativos y remolques estacionados deben cumplir los requisitos 
establecidos en el Articulo 551 partes II y III de la NTC 2050 Segunda Actualización, 
cuando aplique.  
 
Artículo 3.28.4. Instalación de equipos especiales  
 
Para efectos del presente Reglamento, son considerados equipos especiales, las grúas 
colgantes y elevadores de carga, Ascensores, minicargas ( dumbwaiter ), escaleras 
mecánicas, andenes móviles ( moving walk ), plataformas elevadoras, salvaescaleras , 
equipos de rayos X, celdas electrolíticas, equipos de galvanoplastia, piscinas, fuentes e 
instalaciones similares y bombas contra incendios. 
 
Las definiciones de los nombres y alcance de los equipos mencionados anteriormente, se 
toman como referencia de las definiciones del Capítulo 6 de la NTC 2050 Segunda 
Actualización para cada equipo específico .   
  
3.28.4.1 Las grúas colgantes y elevadores de carga 
 
Las grúas colgantes, elevadores monorrieles, elevadores de carga en general y todo tipo 
de carrileras, deben cumplir mínimo los siguientes requisitos: 
 
a. Todos los conductores eléctricos utilizados para la alimentación de las grúas 
colgantes y elevadores de carga, deben están protegidos por canalizaciones, a 
menos que se utilicen cables tipo AC, MC o MI. 
 
b. Todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente, incluso los 
controles colgantes, deben estar conectadas equipotencialmente bien sea mediante 
conexiones mecánicas o puentes de conexión equipotencial 
 
c. No se debe considerar que las carcasas de troles y puentes estén puestas a tierra 
eléctricamente a través del puente, de las ruedas del trole y sus respectivos rieles, 
para tal efecto, se debe instalar un conductor separado de conexión equipotencial. 
 
d. La profundidad del espacio de trabajo frente al acceso a partes energizadas, debe 
ser mínimo de 0,75 m, y las puertas de los gabinetes deben poder abrir a 90° o por 
lo menos ser desmontables. 
 
e. Los conductores de los circuitos de control deben estar protegidos contra 
sobrecorriente, mediante dispositivos cuya corriente nominal o de ajuste sea de 
máximo el 300 % de la capacidad de corriente de los conductores de control, 
teniendo en cuenta las excepciones de la sección 610.53(A) o (B) de la NTC 2050 
Segunda Actualización.  
 
f. Los alimentadores deben contar con una protección de sobrecorriente, considerando 
la suma de las corrientes nominales de placa de todas las cargas asociadas, 
aplicando los factores de demanda de la Tabla 610.14(E) de la NTC 2050 Segunda 
Actualización.  
 
3.28.4.2 Ascensores, escaleras y andenes móviles electromecánicos y 
rampas para el transporte de personas  
 
Las instalaciones eléctricas de ascensores para transporte vertical de personas, las 
escaleras electromecánicas y los andenes, rampas, bandas transportadoras de personas 
y salvaescaleras, entendiendo y considerando cada uno de los equipos especiales 
anteriormente mencionados como un conjunto de la misma forma que una máquina y un 
equipo integrado, deben cumplir los siguientes requisitos de instalación:  
 
a. El cableado de control y de potencia deberá ser del tipo retardante a la llama. 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 154 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 b. En el caso de ascensores contra incendios, de uso apto para la evacuación de 
ocupantes, se debe dar cumplimiento a los requisitos de instalación establecidos en 
la norma técnica NTC 2769- 10 u otra equivalente . 
 
c. La instalación de los controladores, medios de desconexión y otros equipos 
eléctricos, deben cumplir con los espacios de trabajo establecidos en el Título 4 del 
presente Libro, salvo las excepciones establecidas en la sección 620 de la NTC 2050 
segunda actualización. Adicionalmente la disposición física y ubicación de estos 
equipos debe cumplir las distancias de seguridad establecidas en el presente 
Reglamento. 
 
d. Los conductores eléctricos utilizados para la alimentación de los ascensores, 
escaleras y pasillos mecánicos, deben ser libres de halógenos. 
 
e. Las partes energizadas de los equipos eléctricos deben estar debidamente 
resguardadas, separadas o aisladas a fin de reducir la probabilidad de contacto 
accidental con partes vivas, y los equipos se deben poder inspeccionar, ajustar, 
revisar o mantener estando energizados sin quitar esta protección. 
 
f. Los conductores y cables de fibra óptica ubicados en los pozos de los ascensores, 
en fosos de las escaleras mecánicas y andenes móviles (moving walk), en 
plataformas elevadoras y en los recorridos o vías de salvaescaleras, en los espacios 
de la maquinaria, en los espacios de control, en o sobre las cabinas, en los cuartos 
de control y cuartos de máquinas, sin incluir los cables móviles que conectan la 
cabina o el contrapeso con el cableado del pozo del ascensor, se deben instalar en 
tubo (conduit) metálico rígido, tubo (conduit) metálico intermedio, tuberías eléctricas 
metálicas del tipo EMT, tubo (conduit) rígido no metálico o canaletas (ducto) o 
mediante cables de los tipos MC, MI o AC. 
 
g. Se debe dejar un circuito ramal independiente para el alumbrado, tomacorrientes, 
fuente auxiliar de alumbrado y la ventilación de cada cabina de ascensor. El 
alumbrado exigido no se debe conectar al lado de carga de un interruptor de circuito 
contra fallas a tierra. 
 
h. En cada cuarto de máquinas o cuarto de control y espacio de maquinaria o espacio 
de control, debe proporcionarse como mínimo un tomacorriente doble monofásico a 
125 V y 20 A, y el interruptor de alumbrado debe ubicarse de forma que se pueda 
accionar desde la puerta de acceso.   
 
i. El interruptor del alumbrado debe estar ubicado en el foso de modo que sea 
fácilmente accesible desde la puerta de acceso. El foso debe contar con mínimo un 
tomacorriente monofásico de 125 V y 20 A. 
 
j. Los tramos verticales de las canaletas (ductos) deben estar soportados firmemente 
a intervalos no mayores a 4,5 m y no deben tener más de una unión entre dos 
soportes. Las secciones consecutivas de canaletas (ducto) se deben unir 
firmemente, con el fin de formar una unión rígida. 
 
k. Debe permitirse unir los rieles del ascensor (los de la cabina y/o los del contrapeso) 
con los conductores de bajada del sistema de protección contra descargas 
atmosféricas. Dichos conductores no deben estar instalados dentro del pozo del 
ascensor. No se deben utilizar los rieles ni otros equipos existentes en el pozo del 
ascensor como conductores de bajada para puesta a tierra del sistema de protección 
contra descargas atmosféricas. 
 
l. Los conductores principales para la alimentación de potencia de los ascensores y 
minicargas (dumbwaiter), se deben instalar fuera del pozo del ascensor; 
excepcionalmente se permite instalarlos en el foso siempre y cuando no cuenten con 
ningún empalme o si los motores de accionamiento están ubicados dentro del mismo 
pozo o sobre la cabina o el contrapeso.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 155 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
m. Dado que se permite la instalación de cables flexibles al interior del pozo, la 
instalación segura de los mismos deberá tener en cuenta los criterios de la sección 
620.41 de la NTC 2050 segunda actualización.  
 
n. Todos los tomacorrientes instalados en los fosos y pozos del ascensor, las cabinas 
de ascensores y minicargas (dumbwaiter) asociados con ascensores de torre de 
turbina eólica, en las plataformas o en las canalizaciones y espacios de maquinaria 
de las plataformas elevadoras y salvaescaleras y en el foso de las escaleras 
mecánicas y andenes móviles (moving walk), deben ser del tipo con interruptor de 
circuito contra fallas a tierra, o estar alimentados desde un interruptor diferencial; se 
incluyen aquellos instalados en los cuartos de máquinas, espacios de control y 
cuartos de control. 
 
o. Las canalizaciones metálicas y los cables de los tipos MC, MI o AC unidos a las 
cabinas de los ascensores, deben conectarse a las partes metálicas de la cabina 
que están unidas al conductor de puesta a tierra de equipos. 
 
p. Las carcasas de todos los motores, las máquinas elevadoras, controladores y 
encerramientos metálicos de todos los equipos eléctricos instalados sobre la cabina, 
dentro de ella o en el pozo del ascensor, deben estar conectados al sistema de 
puesta a tierra, según los requisitos establecidos en el presente Reglamento para tal 
fin.  
 
Parágrafo 1: En el dictamen de inspección de la instalación eléctrica se debe dejar 
evidencia que el responsable de la instalación del ascensor efectuó las pruebas al 
equipo instalado confirmando que los resultados son satisfactorios, también se verificará 
que la instalación cuente con la declaración de cumplimiento del diseñador y del 
constructor. En el evento que el ascensor no se haya instalado ni esté funcionando a 
satisfacción, el organismo de inspección no deberá emitir dictamen de inspección hasta 
tanto no se tengan las pruebas del equipo funcionando correctamente.  
 
3.28.4.3 Equipos de rayos X  
 
La instalación eléctrica de los equipos de rayos X de menos de 1000 V, utilizados en 
aplicaciones industriales u otras que no sean médicas ni odontológicas deben cumplir 
mínimo los siguientes requisitos: 
 
a. Para equipos fijos y estacionarios de rayos X, alimentados de circuitos ramales de 
30 A o menos, se permite la conexión a través de una clavija con un cable o cordón 
de tipo pesado o extrapesado.  
 
b. Los equipos móviles o portátiles de rayos X, pueden conectarse a través de una 
clavija con un cable o cordón de tipo pesado o extrapesado, sin importar su 
capacidad de corriente. 
 
c. Los equipos móviles o portátiles de rayos X, cuya capacidad de corriente sea inferior 
a 60 A, no necesitaran un circuito ramal individual. 
 
d. La alimentación debe contar con un medio de desconexión de capacidad mínima del 
50% de la corriente necesaria para el régimen momentáneo, o de 100% necesaria 
para el régimen de larga duración; de estos dos, se debe escoger el que sea de 
mayor magnitud. 
 
e. Para el dimensionamiento de los conductores de alimentación y la protección de 
sobrecorriente, de un circuito de alimentación para 2 o más circuitos ramales que 
alimenten equipos de rayos X, se debe considerar el 100 % de la demanda nominal 
de régimen momentáneo, de los equipos de rayos X con mayor capacidad de   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 156 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 corriente, más el 20 % del valor de régimen momentáneo de los demás equipos de 
rayos X. 
 
f. Para el dimensionamiento de los conductores de circuitos ramales y protección de 
sobrecorriente, se debe tener en cuenta el mismo criterio establecido en el literal c) 
del presente numeral.   
 
g. Todas las partes que funcionan a alta tensión, incluidos los tubos de rayos X, deben 
estar montadas dentro de encerramientos puestos a tierra. 
 
h. Las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos de rayos X y del 
equipo asociado (como los controles, mesas, soportes de los tubos de rayos X, 
tanques de los transformadores, cables blindados, cabezas de los tubos de rayos X, 
entre otros) deben estar puestos a tierra, según lo especificado en el Título 12 del 
presente Libro. Los equipos portátiles y móviles deben tener una clavija de conexión 
con polo a tierra. 
 
3.28.4.4 Celdas electrolíticas 
 
Los componentes eléctricos y equipos accesorios de las celdas electrolíticas, líneas de 
celdas electrolíticas y de las fuentes de alimentación para los procesos de producción de 
aluminio, cadmio, flúor, cloro, cobre, peróxido de hidrógeno, magnesio, sodio, clorato de 
sodio y zinc, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Para las celdas que funcionen con corriente continua de más de 50V, se deben 
conectar al sistema de puesta a tierra, todos los encerramientos metálicos de los 
aparatos de alimentación, usando relés de protección o un conductor de calibre 
mínimo 2/0 AWG, u otro con una conductancia igual o mayor. 
 
b. Los racks y encerramientos de los equipos eléctricos portátiles utilizados en la zona 
de trabajo de la línea de celdas no se deben poner a tierra, salvo los casos en los 
que la tensión de la línea de celdas supere los 200 V c.c.  
 
c. Las celdas electrolíticas y líneas de celdas electrolíticas deben cumplir los requisitos 
para instalaciones de uso final que les aplique del capítulo 6 del presente Libro, salvo 
las excepciones planteadas en la sección 668.3 literal (C) de la norma NTC 2050 
segunda actualización.  
 
3.28.4.5 Equipos de galvanoplastia  
 
La instalación de los componentes eléctricos y accesorios eléctricos de suministro de 
corriente y de control para procesos de galvanoplastia, anodizado, electro pulido y electro 
decapado, deben cumplir mínimo los siguientes requisitos: 
 
a. Los conductores del circuito ramal que alimentan a uno o más equipos de 
galvanoplastia, deben tener una capacidad de corriente no menor al 125 % del total 
de las cargas conectadas. 
 
b. Los conductores de c.c. deben estar protegidos contra sobrecorriente por medio de 
fusibles o interruptores automáticos de circuito y/o un dispositivo sensor de corriente 
que accione un medio de desconexión u otro medio certificado para el tipo de 
instalación. 
 
3.28.4.6 Piscinas, fuentes e instalaciones similares  
 
Como se señaló en el Libro 1 de disposiciones generales del RETIE, relacionado con la 
evaluación de riesgos eléctricos, la soportabilidad del cuerpo humano a la corriente 
eléctrica, con la piel mojada o sumergida es mucho menor que en condiciones de piel 
seca, por lo que se requiere que las instalaciones eléctricas en piscinas, jacuzzis, fuentes   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 157 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 e instalaciones similares y en general en áreas mojadas, tengan incorporados los 
materiales y equipos adecuados para esa condición y la construcción de la instalación 
eléctrica y los montajes de los equipos sean ejecutados por personas competentes, 
Adicionalmente, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Las instalaciones de alumbrado dentro de la piscina, deben alimentarse desde un 
transformador de aislamiento cuyo circuito secundario no este puesto a tierra y no 
tenga  una tensión superior a 12 V, con pantalla electrostática puesta a tierra entre 
los devanados, el cual debe estar certificado para este uso particular y su primario 
debe trabajar a una tensión menor o igual a  150 V. Igualmente, la instalación 
eléctrica del alumbrado de la piscina debe operar a una tensión máxima de 150 V, 
en ese caso se debe alimentar directamente desde un ramal protegido por un 
interruptor diferencial de falla a tierra. 
 
b. Todos los tomacorrientes monofásicos de 125 V, de 15 y 20 A, ubicados a una 
distancia máxima de 6 m de las paredes interiores de la piscina deben estar 
protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra. Para el caso de bañeras 
o jacuzzis, dicho requisito aplica para tomacorrientes ubicados a una distancia 
máxima 3 m desde sus paredes interiores, incluyendo tomacorrientes de 30 A 
nominales. 
 
c. Los elementos de alumbrado, bombas sumergibles y otros equipos sumergibles, a 
menos que estén especificados para funcionar al límite de contacto de baja tensión 
o menos y estén alimentados por un transformador o fuente de alimentación que 
cumpla lo establecido en la sección 680.23 de la NTC 2050 segunda actualización, 
debe n estar protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra. 
 
d. No se debe permitir cableado subterráneo bajo las piscinas ni dentro de un área que 
se extiende hasta 1,5 m horizontalmente desde las paredes interiores de la piscina, 
a menos que este cableado sea necesario para alimentar los equipos de la piscina 
permitidos por este numeral. 
 
e. No se deben instalar equipos eléctricos en cuartos o fosos que no tengan un drenaje 
que impida la acumulación de agua durante el funcionamiento normal o 
mantenimiento de los filtros. 
 
f. Deben proporcionarse uno o más medios que desconecten simultáneamente todos 
los conductores no puestos a tierra para todos los equipos de uso final que no sean 
de alumbrado. Cada medio debe ser fácilmente accesible y estar ubicado al alcance 
de la vista desde el equipo que se pretende desconectar; se debe ubicar a una 
distancia de no más de 1,5 m horizontalmente desde las paredes interiores de una 
piscina, jacuzzi, fuente o bañera térmica. 
 
g. En los ambientes descritos por la sección 680.14 literal (A), el alambrado de los 
circuitos se debe realizar mediante tubo metálico rígido, tubo metálico intermedio, 
tubo de cloruro de polivinilo y el tubo de resina termofija reforzada los cuales se 
consideran resistentes al ambiente corrosivo. En estos ambientes no se permite el 
uso de tubería en aluminio.  
 
h. Se debe realizar una conexión equipotencial al sistema de puesta tierra en los 
siguientes casos: 
 
1. Cascos conductores de la piscina:  Se permite conectar el acero estructural 
siempre y cuando no esté encapsulado en materiales no conductores de 
electricidad o instalar una rejilla conductora de cobre. 
2. Superficies del perímetro:  Se considera esta superficie como aquella que 
se prolonga 1 m horizontalmente desde las paredes de la piscina, incluyendo 
superficies sin pavimentar y otros tipos de pavimento. Las superficies 
separadas de la piscina por una pared permanente o un edificio de 1,5 m de 
altura o más, requerirán conexión equipotencial sólo en el lado de la piscina.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 158 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Se permitirá la conexión del acero estructural siempre y cuando no esté 
encapsulado en materiales no conductores de electricidad o utilizar un 
conductor de cobre perimetral con calibre no menor a 8 AWG. 
3. Componentes metálicos:  Todas las partes metálicas de la estructura de la 
piscina, incluso los refuerzos metálicos y acero estructural. 
4. Alumbrado subacuático:  Todos los cascos formados y soportes de montaje 
metálicos de los elementos de alumbrados sin nicho. 
5. Accesorios metálicos:  Todos los accesorios metálicos dentro o unidos a la 
estructura de la piscina. 
6. Equipo eléctrico:  Las partes metálicas del equipo eléctrico asociado con el 
sistema de circulación de agua de la piscina, incluyendo los motores de las 
bombas y las partes metálicas del equipo asociado con la cubierta de la 
piscina, incluyendo los motores eléctricos, salvo que equipos que incorporan 
un sistema de doble aislamiento. 
7. Partes metálicas fijas:  Todas las partes metálicas fijas incluidas, pero no 
limitadas a los cables y las canalizaciones con recubrimiento metálico, 
tubería metálica, toldos metálicos, cercas metálicas, puertas metálicas y los 
racks de las ventanas. 
 
3.28.4.7 Bombas contra incendio  
 
Este es un tipo de equipo especial por la importancia en el control y extinción del fuego, 
por lo que requiere asegurar su operación continúa aún en las condiciones más críticas, 
de calor y humedad, por lo que debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Las bombas contra incendio requieren alimentación eléctrica externa, la cual debe 
proveerse independiente de la acometida eléctrica general, es decir, desde otra 
acometida exclusiva para este propósito e independiente del resto de la instalación 
o desde un grupo electrógeno de emergencia, evitándose que un incendio producido 
en la acometida o en la subestación afecte las instalaciones de la bomba contra 
incendio. Para ello deben instalarse barreras cortafuego en el cableado.  
 
b. Para garantizar la continuidad del servicio de energía en el sistema contra incendio, 
la medida de energía asociada exclusivamente al sistema contra incendios se debe 
hacer con equipo de medición indirecto, es decir usando transformadores de 
corriente. 
 
c. La fuente de energía debe ser confiable y tener la capacidad adecuada para 
transportar indefinidamente las corrientes de rotor bloqueado del motor de la bomba 
contra incendio y las de los demás equipos asociados a la misma. 
 
d. Para evitar quemaduras del personal y daños a los equipos y lograr la protección 
contra incendios, los materiales conectados de manera estable, susceptibles  
 
e. De producir arcos o chispas en servicio normal, deben de cumplir por lo menos una 
de las siguientes condiciones: 
 
1. Estar completamente encerrados en materiales resistentes a los arcos 
eléctricos y al calor del incendio. Los materiales de las carcasas dispuestas 
alrededor de los materiales eléctricos, deben soportar las temperaturas más 
altas susceptibles de ser producidas por el material eléctrico. 
2. Estar separados de los elementos de la construcción por pantallas 
resistentes a los arcos eléctricos y al incendio. 
3. Estar instalados a una distancia suficiente de los elementos de la 
construcción, sobre los cuales los arcos y chispas podrían tener efectos 
perjudiciales, permitiendo una extinción segura de los mismos. 
4. Las partes accesibles de los equipos eléctricos, no deben alcanzar 
temperaturas susceptibles de provocar quemaduras a las personas, ni daños   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 159 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 a los equipos o materiales de la instalación eléctrica y deben satisfacer los 
límites establecidos en la Tabla 3.28.4.7. a.  
 
Tabla 3.28.4.7. a. Límites de temperatura – equipo eléctrico  
 
Partes accesibles Materiales de las partes 
accesibles Temperatura 
máxima 
(°C) 
Elementos de control manual Metálicos  
No metálicos 55 
65 
Previstas para ser tocadas, más no 
destinadas a ser tomadas con la mano. Metálicos 
No metálicos 70 
80 
No destinadas a ser tocadas en servicio 
normal. Metálicos  
No metálicos 80 
90 
 
f. Los circuitos que alimentan los motores eléctricos de accionamiento de las bombas 
contra incendios se deben conectar mediante un controlador de bombas contra 
incendio, o una combinación apta de controlador de bombas contra incendio e 
interruptor de transferencia de energía de bombas contra incendio. 
 
g. Los conductores de alimentación de la bomba contraincendios deben estar 
totalmente instalados de forma independiente del resto del cableado. 
 
h. Los conductores de alimentación de la bomba contraincendios se deben proteger 
del daño potencial de los incendios, fallas estructurales o accidentes operativos. 
Cuando estén instalados al interior de un edificio, deben proteger de incendio 
durante 2 horas usando uno de los siguientes métodos: 
 
1. La canalización debe estar embebida como mínimo en 5 cm de concreto. 
2. El cable y la canalización del sistema contraincendio debe ser resistente al 
fuego.  
3. El cable y la canalización es un sistema protector de circuito eléctrico. Entre 
los sistemas protectores de circuito eléctrico se encontrarían, sin limitarse a 
ellos, barreras térmicas o un eje protector. 
 
i. El cableado que va desde los controladores hacia los motores de las bombas debe 
ser en tubos metálicos rígidos, en tubos metálicos intermedios, en tuberías metálicas 
eléctricas, en tubos metálicos flexibles herméticos a los líquidos o en tubos no 
metálicos flexibles herméticos a los líquidos, cable tipo MC con una cubierta 
impermeable, o cables de tipo MI. 
 
j. No debe instalarse protección del equipo contra fallas a tierra en ningún circuito de 
potencia para bombas contra incendios. 
 
k. Las bombas contraincendio, los motores de las bombas contraincendio y sus 
controladores deben contar con certificado de conformidad de producto de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 2.3.27.1 del Libro 2 del presente Reglamento. 
 
l. Los conductores que alimentan los motores eléctricos de accionamiento de bombas 
contra incendios se deben conectar como está especificado en el artículo 695.4(A) 
de la NTC 2050 segunda actualización, sin ningún medio de desconexión o de 
protección de por medio. En caso de ser necesario instalar estos elementos, la 
instalación debe cumplir el artículo 695.4(B) de la NTC 2050 segunda actualización. 
 
Parágrafo 1:  los requisitos establecidos en el presente numeral no aplican a bombas de 
mantenimiento de presión (jockey o makeup). 
 
3.28.4.8 Sistemas de emergencia  
 
Son aquellos destinados a suministrar automáticamente energía eléctrica a sistemas de 
iluminación, de potencia o ambos, para las áreas y los equipos determinados, en caso de 
falla del suministro normal o falla en componentes de un sistema destinado para suministrar,   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 160 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 distribuir o controlar la potencia o alumbrado esenciales para la seguridad de la vida 
humana.   
 
Estos sistemas deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a. Los sistemas de emergencia deben contar con una transferencia automática para 
prevenir la interconexión accidental de las fuentes de alimentación normal y de 
emergencia. Los interruptores de dicha transferencia deben ser accionados 
eléctricamente y retenerse mecánicamente.  
 
b. Todos los circuitos de emergencia deben estar identificados como parte de un 
sistema de emergencia, y las cajas, encerramientos o gabinetes asociados al 
sistema, también deben estar debidamente identificados como un componente de 
un sistema o circuito de emergencia. 
 
c. Los circuitos asociados a los sistemas de emergencia, no deben compartir 
canalizaciones, cajas o gabinetes con otros circuitos provenientes de diferentes 
fuentes de energía, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en la sección 
700.10 literal (B) d e la norma NTC 2050 segunda actualización. 
 
d. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente del sistema de emergencia, 
deben estar coordinados de manera selectiva con todos los dispositivos de 
protección contra sobrecorriente del lado de alimentación. 
 
e. Debe instalarse un DPS en o sobre todos los tableros de distribución y paneles de 
distribución de los sistemas de emergencia. 
 
f. El alambrado de los alimentadores provenientes del sistema de emergencia, debe 
cumplir una de las siguientes condiciones: 
 
1. Estar instalado en espacios o áreas totalmente protegidas por sistemas 
automáticos aprobados de extinción de incendios. 
2. Estar protegido por un sistema de protección del circuito eléctrico, con una 
clasificación nominal de resistencia al fuego de mínimo dos horas. 
3. El cable o canalización debe ser resistente al fuego. 
4. El cable o canalización está protegido mediante un ensamble adecuado, 
clasificado con resistencia nominal al fuego de dos horas y que contenga 
únicamente los circuitos del alambrado de emergencia. 
5. Estar embebido como mínimo en 5 cm de concreto. 
 
g. La fuente de alimentación de emergencia debe estar disponible para suplir energía 
en un tiempo no mayor a 10 segundos. Para suministrar energía a los sistemas de 
emergencia, se podrá utilizar celdas de combustible cumpliendo los requisitos de 
instalación del Artículo 692 de la NTC 2050 segunda actualización, u otras fuentes 
energéticas, siempre y cuando se mantenga la carga total del sistema de emergencia 
durante dos horas como mínimo.  
 
h. Los sistemas de emergencia se deben probar periódicamente, de acuerdo con un 
plan o cronograma establecido por el propietario o mantenedor de la instalación, 
para asegurar que los sistemas se mantienen en condiciones adecuadas de 
funcionamiento, dichas pruebas se deben realizar siguiendo los procedimientos 
establecidos en una norma o guía  técnica de reconocimiento nacional o internacional 
aplicable a dicho procedimiento, tales como la NFPA 110 o The Joint Commission. 
 
Artículo 3.28.5. Túneles y cavernas subterráneas  
 
Las instalaciones eléctricas para túneles y cavernas subterráneas tanto en el proceso de 
diseño, como en su construcción y operación, deben garantizar seguridad a los equipos de 
baja y media tensión portátiles o móviles, tales como subestaciones, trailers, carros, 
excavadoras, dragas, grúas, taladros, compresores, bombas, bandas transportadoras,   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 161 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 excavadoras subterráneas, entre otros. Las instalaciones eléctricas para túneles y cavernas 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
3.28.5.1 Instalaciones provisionales para la construcción de túneles y 
cavernas  
 
Las instalaciones eléctricas provisionales, para la construcción de túneles o cavernas, 
deben cumplir los requisitos de las instalaciones definitivas  en minas subterráneas y por 
su carácter provisional deben tener un protocolo aprobado conjuntamente con los 
responsables de la seguridad y salud en el trabajo, que debe ser atendido y supervisado 
por la persona competente responsable de la construcción de la instalación eléctrica , 
quienes deben estar inscritos en el “Registro de Productores e Importadores y 
Prestadores de Servicio ” de la SIC  
 
3.28.5.2 Instalaciones definitivas en túneles y cavernas  
 
En todo túnel o caverna, la instalación eléctrica definitiva debe cumplir los siguientes 
requisitos y los demás que le apliquen del presente Reglamento: 
 
a. Los requerimientos de equipos y niveles de seguridad deben ser los señalados en 
el diseño para cada aplicación. Requieren especial atención las instalaciones 
eléctricas para túneles de carreteras, las cuales deben asegurar el suministro de 
electricidad de forma segura y confiable a los equipamientos que para este propósito 
señale la regulación vial y cualquier otro reglamento técnico que le aplique.. 
 
b. Los sistemas eléctricos deben soportar las operaciones de seguridad de vida, las 
operaciones de emergencia contra incendios y las operaciones normales. En todo 
caso se debe asegurar la alimentación para cubrir los sistemas de iluminación de 
emergencia, los informáticos y control, la ventilación, detección y extinción de 
incendios.  
 
c. Se debe disponer de sistemas de emergencia que cumpla con lo establecido en el 
artículo 3.28.4.8 del presente libro, con capacidad suficiente para suministrar energía 
confiable para los siguientes procesos: 
 
1. Iluminación. 
2. Iluminación de vías de salida y áreas de refugio. 
3. Las señales de salida. 
4. Comunicaciones. 
5. Bomba(s). 
6. La ventilación del túnel de drenaje y el fuego durante una emergencia de 
incendio . 
 
d. Los sistemas eléctricos deben mantener la ventilación, iluminación, las 
comunicaciones, el drenaje y suministro de agua, deben identificar las zonas de 
refugio, salidas y rutas de salida, y deben indicar de forma remota y con alarma toda 
señal de emergencia relacionada con la instalación. 
 
e. Las instalaciones eléctricas deben disponer de doble fuente de suministro de 
energía, una de las cuales puede ser mediante un grupo electrógeno de emergencia 
o de un sistema de alimentación ininterrumpida. La autonomía y potencia de 
suministro, dependerá de los equipos requeridos, teniendo en cuenta las 
condiciones de longitud, número de carriles, ventanas de ventilación, flujo vehicular 
y complejidad del túnel. 
 
f. Los materiales en que se fabrican ductos, canales, conductos, armarios, cajas de 
equipos y materiales de acabado de superficie, ya instalados, deben estar en 
condiciones de soportar temperaturas de hasta 316 °C durante una hora sin pérdida 
de su integridad estructural. Los sistemas eléctricos que se instalen en espacios   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 162 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 confinados, no deben usar materiales que produzcan subproductos inflamables 
durante una falla en el circuito eléctrico o cuando se somete a un fuego exterior. 
 
g. Los aislamientos y recubrimientos de los conductores eléctricos deben ser no 
propagadores a la llama, libres de halógenos y de baja emisión de humos opacos, 
de acuerdo con los requisitos establecidos en el Libro 2 de Productos del RETIE. 
 
h. Los tableros para interruptores automáticos o contactores, no se deben usar como 
cajas de empalmes o derivaciones como canalizaciones para conductores que 
deriven a otros tableros. Los encerramientos de equipo eléctrico para uso en túneles 
serán a prueba de goteo, a prueba de intemperie o sumergibles, según lo requerido 
por las condiciones ambientales.  
 
i. En túneles de carreteras se deben utilizar canalizaciones metálicas, bandejas 
portacables metálicas, conductores libres de hálogenos. Se permiten estas 
canalizaciones incrustadas en el concreto o en bancos de ductos eléctricos 
protegidos. Los conductores de media tensión en túneles deben ser instalados en 
conducto u otra canalización metálicos, cable tipo MC “Metal Clad” u otro cable 
multiconductor aproba do. 
 
j. Los sistemas de control y protección eléctricos, deben estar diseñados de tal manera 
que un fallo local, por cualquier causa, no afecte a los circuitos que no hayan sufrido 
daños. 
 
k. Los equipos operados por motor y los transformadores deben ser protegidos con 
protección contra sobrecorriente. En el caso de transformadores deben estar 
protegidos en el primario y el secundario, adicionalmente la instalación del 
transformador debe contar con protección diferencial en el secundario. 
 
l. Todas las partes metálicas no transportadoras de corriente de los equipos eléctricos 
y todas las canalizaciones y revestimientos metálicos de cables, deben estar 
sólidamente conectadas a tierra y conectadas equipotencialmente a todas las 
tuberías y rieles metálicos en el p ortal y a intervalos no mayores de 300 m desde un 
extremo a otro del túnel. 
 
m. Un conductor de puesta a tierra de equipos debe ser instalado con los conductores 
del circuito dentro de la canalización metálica o dentro de la chaqueta del cable 
multiconductor. Es permitido que dicho conductor de tierra de equipos sea aislado o 
desnudo. 
 
n. Todos los transformadores, interruptores, controladores de motor, motores, 
rectificadores y otros equipos instalados bajo tierra deben ser protegidos de daño 
físico por ubicación o por resguardo. 
 
o. Los terminales desnudos de transformadores, interruptores, controladores de motor 
y otro equipo serán encerrados para prevenir contacto accidental con partes 
energizadas. 
 
p. Para desconectar un transformador, debe instalarse a la vista un interruptor o 
seccionador que abra simultáneamente todas las fases. El seccionador para un 
transformador tendrá una clasificación de corriente no menor que la capacidad de 
los conductores de suministro del transformador. 
 
q. Cuando los túneles tengan aberturas de comunicación dentro de áreas encerradas 
usadas por el público, la ventilación al aire abierto será provista toda vez que sea 
posible.  
 
r. Los controles eléctricos para el sistema de ventilación deben ser dispuestos de tal 
manera que el flujo de aire pueda ser invertido.  
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 163 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 s. En las aberturas de acceso a los túneles para el personal no se deberá localizar los 
equipo s eléctricos, tableros, ni conductores. Pueden ser permitidas sobre el equipo 
otras aberturas para facilitar la instalación, mantenimiento o reemplazo de equipo. 
 
3.28.5.3 Instalaciones de más de 1 000 V en Túneles 
 
Las provisiones de esta parte aplicarán a la instalación y uso de los equipos de 
distribución y utilización de potencia de Media y Alta Tensión que son portátiles, móviles, 
o ambos, tales como subestaciones, tráileres, carros, excavadoras, dragas, grúas, 
taladros, compresores, bombas, bandas transportadoras, excavadoras subterráneas y 
otros equipos. 
 
a. Protección Contra Daño Físico. Los conductores y cables en túneles deberán ser 
protegidos de daño físico.  
 
b. Protección de Sobrecorriente. Los equipos operados por motor y los 
transformadores deben ser protegidos con protección contra sobrecorriente. En el 
caso de transformadores deben estar protegidos en el primario y el secundario  
 
c. Conductores. Los conductores de Media y Alta Tensión en túneles deben ser de 
cables certificados para ese uso, los cuales deberán ser instalados en 
canalizaciones metálicas. El cable multiconductor portátil será permitido para 
alimentar equipos móviles. 
 
d. Conexión a Tierra y Equipotencialización. Todas las partes metálicas no 
transportadoras de corriente de los equipos eléctricos y todas las canalizaciones y 
revestimientos metálicos de cables deberán estar sólidamente conectadas a tierra y 
equipotencializad os a todas las tuberías y rieles metálicos en el portal y a intervalos 
no mayores de 300 m desde un extremo a otro del túnel. 
 
e. Conductores de Tierra de Equipos. Un conductor de puesta a tierra de equipos debe  
ser instalado con los conductores del circuito dentro de la canalización metálica o 
dentro de la chaqueta del cable multiconductor. Se permite que dicho conductor de 
tierra de equipos sea aislado o desnudo 
 
f. Todos los transformadores, interruptores, controladores de motor, motores, 
rectificadores y otros equipos instalados bajo tierra serán protegidos de daño físico 
por ubicación o resguardado. 
 
g. Partes Energizadas. Los terminales desnudos de transformadores, interruptores, 
controladores de motor y otro equipo serán encerrados para prevenir contacto 
accidental con partes energizadas. 
 
h. Controles del Sistema de Ventilación. Los controles eléctricos para el sistema de 
ventilación serán dispuestos de tal manera que el flujo de aire pueda ser invertido. 
 
i. Medio de Desconexión. Se debe disponer de un interruptor o cortacircuitos que abra 
simultáneamente todos los conductores no conectados a tierra del circuito, debe ser 
instalado a la vista de cada ubicación del transformador o motor para desconectar el 
transformador o motor. El interruptor para un transformador tendrá una clasificación 
de corriente no menor que la capacidad de los conductores de suministro del 
transformador. El interruptor para un motor debe cumplir con los requisitos aplicables 
del Artículo 430, parte “XI. Más de 1 000 V nominales ", de la NTC 2050 Segunda 
Actualización. 
 
j. Encerramientos y Celdas. Los encerramientos de equipo eléctrico para uso en 
túneles deben ser a prueba de goteo, a prueba de intemperie o sumergibles, según 
lo requerido por las condiciones ambientales. Las celdas para interruptores 
automáticos o contactores no deben ser utilizados como cajas de empalmes o 
derivaciones o como canalizaciones para conductores que deriv en a otras celdas.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 164 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
  
k. En las aberturas de acceso a los túneles para el personal no se deberá localizar los 
equipo s eléctricos, tableros, ni conductores . Pueden ser permitidas sobre el equipo 
otras aberturas para facilitar la instalación, mantenimiento o reemplazo de equipo. 
 
 
l. Las aberturas de acceso para personal serán dispuestas de tal manera que una 
persona en el interior pueda salir cuando la puerta de acceso es bloqueada desde 
el exterior, o en el caso de bloqueo por candado, la disposición del bloqueo sea tal 
que el candado pueda ser cerrado sobre el sistema de bloqueo para prevenir 
bloqueo desde el exterior.  
 
Artículo 3.28.6. Instalaciones eléctricas en minas  
 
Para efectos del presente Reglamento y con el fin de garantizar la seguridad de las personas 
y equipos contra riesgos de origen eléctrico. Las instalaciones eléctricas en las minas deben 
cumplir los siguientes requisitos adaptados de las normas IEC 61557-8 y NTC 6057. 
 
3.28.6.1. Requisitos generales  
 
a. En toda instalación eléctrica en minas se debe realizar la clasificación de áreas de 
acuerdo con la s condiciones establecidas en el Artículo 3.28.3 .1 del presente Libro. 
 
b. Toda mina superficial o bajo tierra, donde se use electricidad debe disponer de 
planos o diagramas que muestren información actualizada del sistema eléctrico, la 
cual debe estar siempre disponible para su operación, mantenimiento o 
requerimiento de la autoridad competente. 
 
c. Las reparaciones, ampliaciones y cambios en las instalaciones eléctricas deben ser 
efectuadas solamente por personas competentes y deben ser plasmadas en los 
planos o esquemas.  
 
d. Se deben instalar interruptores en el punto de suministro de toda instalación 
temporal. Para este propósito se consideran instalaciones eléctricas temporales 
aquellas destinadas al mantenimiento y reparación de equipos o estructuras o al 
traslado de equipos exclusivamente mientras dura la actividad. 
 
e. Toda red aérea debe cumplir las distancias de seguridad establecidas en el Título 
10 del presente Libro, incrementadas de acuerdo con las alturas máximas 
alcanzables por equipos de transporte y extracción. Las redes que estén fuera de 
servicio deben ser desconectadas de su fuente de alimentación, aisladas y puestas 
a tierra. 
 
f. Los medios de desconexión de un circuito deben estar bloqueados y etiquetados en 
la posición abierta, mientras se realicen trabajos en una máquina o equipo. En todo 
caso se deben cumplir las reglas de oro establecidas en el artículo 3.15.5 del 
presente libro. 
 
g. Toda área con equipo eléctrico debe contar como mínimo con un extintor 
multipropósito. 
 
h. Los cables portátiles de potencia que operen en circuitos que no excedan los 1 0 00 
V, deben ser certificados para uso en minería como el tipo W, G, G-GC, G-CGC, 
SHD -GC, SHD-CGC o similares, aislados por lo menos para 2000 V.  
 
i. Los cables portátiles de potencia instalados al interior de las minas o en sus vías de 
evacuación que operen a tensiones entre 1 000 y 4 600 V, deben ser conductores 
de potencia apantallados individualmente y con conductor de tierra, tal como el tipo 
SHD o conductores de potencia apantallados individualmente, con conductores de   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 165 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 tierra y un conductor de monitoreo de tierra, tal como el SHD-GC o similares, 
aislados por lo menos para 5 kV. Para tensiones superiores deben ser aislados a 25 
kV. 
 
j. Cuando una mina es abandonada o deja de ser operada, deben des energizarse , 
etiquetar y bloquear  todos los circuitos para evitar condiciones de riesgo.  
 
k. En lugares de almacenamiento de explosivos, no se permiten instalaciones 
eléctricas. 
 
l. Los polvorines en superficie deben estar ubicados, como mínimo a 60 m de redes 
aéreas y como mínimo a 100 m de subestaciones eléctricas. 
 
m. En todos los circuitos que operen a cualquier tensión, se deben instalar medios de 
desconexión del tipo apertura visible u otros que indiquen que los contactos estén 
abiertos y localizarse tan cerca como sea posible al punto de suministro. Se permite 
el uso de interruptores automáticos de caja moldeada sin apertura visible, siempre y 
cuando, se tomen medidas para asegurar que todas las fases queden abiertas. 
 
n. Se debe contar un sistema de alumbrado de emergencia cuando exista la posibilidad 
de peligro al personal por causa de una falla en el sistema de alumbrado, el cual 
debe cumplir con lo establecido en el título 14 del presente libro. 
 
o. Toda sección accesible de una banda transportadora accionada eléctricamente debe 
tener un cordón de seguridad que se extienda a lo largo de ella y que esté dispuesto 
de tal manera que pare la banda en caso de emergencia. El interruptor operado por 
el cordón de seguridad debe ser de reposición manual. Una banda transportadora 
usada en mina subterránea o una banda transportadora de más de 15 m de longitud 
instalada en un edificio u otra estructura cerrada debe tener un dispositivo de 
detección para parar el motor en el caso de que la banda se obstruya o se desvíe. 
 
p. Los acopladores que se usen para unir cables portátiles de potencia, deben tener un 
dispositivo de sujeción mecánico, para unir el acoplador de cable, con una 
resistencia a la tracción mayor que el de los cables portátiles de potencia; 
dispositivos liberadores de esfuerzo adecuados para el cable portátil de potencia y 
medios para prevenir el ingreso de humedad. 
 
3.28.6.2. Sistema de conexión a tierra en instalaciones de minas 
 
a. Para el propósito de mayor protección y reducción del arco en caso de falla a tierra, 
los circuitos de suministro deben ser puestos a tierra a través de una impedancia 
limitadora (sistema IT), el cual requiere un sistema de vigilancia o monitoreo del 
aislamiento de la red que permita indicar permanentemente la continuidad del 
circuito de tierra y proteja la instalación mediante desconexión, la cual debe hacerse 
como máximo en 1,5 segundos o que active un sistema de alarma. El monitoreo 
debe estar instalado en un circuito a prueba de fallas. 
 
b. La impedancia limitadora debe ser dimensionada para funcionamiento continuo, 
excepto cuando se provea un dispositivo de disparo de falla a tierra; monitoreada de 
tal manera que des energice la fuente si la impedancia se abre y conectada al neutro 
tan cerca como sea posible de la fuente. 
 
c. En redes con tensiones nominales de hasta 1000 V, debe instalarse una indicación 
luminosa intermitente en zonas de permanencia de personas, la cual debe indicar 
en amarillo si la resistencia de aislamiento de la red desciende por debajo de 100 Ω 
o rojo si desciende por debajo de 50 Ω por cada voltio de tensión nominal fase -tierra, 
tal como indica la norma IEC 60364-5-53 Anexo H. Cuando se use una alarma visible 
para indicar una falla a tierra, esta alarma será continua hasta que se elimine la falla.   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 166 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 En caso de que se usen alarmas audibles y visibles, la alarma audible deberá ser 
cancelada y remplazada por la alarma visible hasta que se elimine la falla. 
 
d. Cuando se tengan sistemas no puestos a tierra se debe instalar un dispositivo 
indicador de falla a tierra acoplado con la protección del circuito. En estos casos, una 
falla a tierra debe ser investigada y eliminada tan pronto como sea posible. 
 
3.28.6.3. Requisitos para equipos 
 
Equipos Movibles Los equipos movibles que operen a cualquier tensión y estén 
conectados a una fuente de tensión deben instalarse con un cable portátil de potencia de 
acuerdo con el diseño eléctrico del equipo movible. 
Equipos Móviles. Los cables portátiles de potencia utilizados para alimentar a los 
equipos eléctricos móviles deben ser del tipo SHD- GC o SHD-CGC o similar y 
certificados para uso en minería; tener conectores de entrada del cable que eviten el 
ingreso de agua, polvo y otras condiciones ambientales a las cajas de empalme y caja 
de interruptores.  
 
Vehículos Mineros. Toda locomotora o vehículo eléctrico sobre rieles, debe ser 
equipado con lámparas que permanecerán energizadas si el interruptor está en la 
posición de encendido.  
 
a. Toda locomotora en movimiento debe emitir una luz en la dirección del viaje la cual 
otorgue una iluminación para hacer claramente visible a las personas y objetos a 
una distancia mínima de 30 metros.  
 
b. Toda locomotora o vehículo eléctrico sobre rieles debe ser equipado con algún tipo 
de control del tipo "hombre muerto" el que debe quitar la energía automáticamente 
cuando el operador abandona su compartimiento.  
 
Subestaciones móviles. Las subestaciones que consistan en un conjunto de equipos 
eléctricos montados sobre una estructura autoportante movible deben cumplir con lo 
siguiente: 
 
a. La estructura autoportante debe ser apta para el movimiento a través de terreno 
irregular o estar provista de medios de izaje para permitir el levantamiento sobre un 
medio de transporte. 
 
b. El transformador de potencia y los demás componentes de la subestación deben 
estar dentro de una cubierta totalmente cerrada o una malla eslabonada que la 
encierre o barrera equivalente con una altura mínima de dos metros. 
 
c. El transformador que alimente de energía a un equipo eléctrico móvil, debe tener 
una potencia nominal al menos del 125% de la potencia nominal del equipo eléctrico 
móvil que alimenta.  
 
d. La conexión de la impedancia limitadora debe hacerse tan cerca como sea posible 
del punto neutro del transformador. Si el cable que conecta el neutro del 
transformador y el dispositivo de puesta a tierra excede los dos metros de longitud 
debe ser protegido contra daños físicos. 
 
e. La resistencia del sistema de puesta a tierra de la subestación movible con 
electrodos, se debe medir y probar la protección de falla a tierra cada vez que se 
cambie de ubicación . Se deben hacer los cambios necesarios, hasta asegurar que 
la máxima elevación del potencial de tierra sea menor o igual a 100 V. 
 
3.28.6.4. Clasificación de áreas en minas subterráneas 
   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 167 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 Toda mina subterránea debe considerarse como un ambiente clasificado como peligroso 
por la presencia probada o posible de gases y polvos inflamables o combustibles, en 
consecuencia, debe hacerse la clasificación de áreas y cumplir los requisitos del presente 
Reglamento para dichas instalaciones .  
 
Una explotación subterránea en la que históricamente aparecen gases potencialmente 
inflamables debe clasificarse como con riesgo de explosión y aquella en la que no ha 
sido detectado el riesgo de explosión, únicamente puede desecharse el riesgo potencial 
después de haber realizado una serie de medidas rigurosas y exhaustivas, que permitan 
concluir que no se tendrá la presencia de gases inflamables. 
 
3.28.6.4.1. Uso de equipos apropiados 
 
En minas subterráneas, se deben utilizar los equipos con los grados de protección 
apropiados, tanto a la penetración de cuerpos sólidos, gases o agua, como al impacto, 
teniendo en cuenta los siguientes requerimientos:  
 
El Grado de protección IP o su equivalente NEMA, se refiere al nivel de estanqueidad 
frente a la penetración de polvo y de agua al interior de cualquier envolvente. La 
identificación del nivel de protección se hace por medio de las letras IP seguido de dos 
cifras, la primera indica el nivel relativo de estanqueidad al polvo y la segunda al agua. 
En minas subterráneas deben utilizarse mínimo los siguientes grados IP o sus 
equivalentes NEMA: 
 
a. IP 20: También llamada protección de dedos, está destinado principalmente a partes 
de aparatos contenidos en otras envolventes, por ejemplo, seccionadores o 
transformadores de auxiliares situados en el mismo compartimento que el resto de 
los aparatos. 
 
b. IP 23: Exigido para envolventes de equipos sin modo de protección destinados a 
estar instalados en el interior de locales o habitáculos cerrados (sin acceso libre al 
personal). 
 
c. IP 54: Exigible a envolventes de equipos sin modo de protección cuando están 
instalados con acceso directo al personal de explotación (locales o lugares abiertos). 
También para equipos con modo de protección con envolvente antideflagrante. 
 
d. IP 55: Exigible a envolventes de equipos de Seguridad Intrínseca y de Seguridad 
Aumentada, o ambos como modo de protección. 
 
El Grado de protección de robustez mecánica IK o NEMA, se refiere al grado de 
protección de la envolvente o parte de ella contra impactos. Se debe usar en cualquier 
tipo de equipo de instalación subterránea, tanto de áreas clasificada como áreas no 
clasificadas. 
 
Los equipos eléctricos de interior deben presentar alta resistencia mecánica a fin de ser 
capaces de asegurar el suministro eléctrico con la seguridad exigible para ambientes 
subterráneos no clasificados o con riesgo de explosión, los grados IK mínimos 
requeridos son:  
 
a. IK09 para equipos eléctricos destinados a frentes de arranque, preparación y, en 
general, cualquier labor de interior que implique proximidad a con maquinaria 
pesada. 
 
b. IK07 para otros equipos eléctricos, alumbrado general, señalización, control, 
gasometría, etc. 
 
Encerramiento de transformadores : Un transformador instalado en una mina 
subterránea, debe ser protegido contra daño físico; resguardado de tal manera que se   
RESOLUCIÓN No.  Resolución número  DE  vranio                                                        Hoja 168 de 168  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 
 impida el acceso a personal no competente y no autorizado, tener espaciamientos 
alrededor del mismo para permitir un acceso seguro para inspección, mantenimiento y 
reparación, ser montado sobre una base a prueba de fuego y en una ubicación que 
minimice la propagación del fuego, no debe ser usado donde haya riesgo de inundación 
al menos que este certificado para operar sumergido. 
 
Aislamiento de transformadores en minas con áreas clasificadas:  los 
transformadores deben seleccionarse de acuerdo al estudio de clasificación de áreas y 
a la selección de equipos de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.  
 
Aislamiento de transformadores en minas con áreas no clasificadas : Cuando un 
transformador del tipo seco o de relleno con nitrógeno sea instalado en una mina 
subterránea, debe tener materiales aislantes iguales o superiores que la Clase H de 
acuerdo con la IEC 85 y estar a una distancia mínima de tres metros de puntos d e 
trabajo, o de circulación de personas. 
. 
Tableros eléctricos : Las máquinas para realizar las labores de arranque, preparación 
y transporte que disponen de motores eléctricos de media  o baja tensión, para los 
accionamiento de máquinas destinadas a labores propias de frentes de explotación o 
preparación deben ser controlados, protegidos y monitorizados, desde tablero eléctricos 
apropiados para esos fines (denominados cofres de tajo), los cuales son equipos 
robustos, construidos en envolvente metálica electrosoldada y deben contar con 
Certificado de Conformidad con la norma que le aplique. Cuando van a ser utilizados en 
minas clasificadas con riesgo de explosión deben estar certificados y marcados como 
IECEx, o similar, deben disponer de un sistema de apertura-cierre que facilite el acceso, 
el cual debe asegurarse por medio de enclavamientos mecánicos. 
 
3.28.6.4.2. Uso de cables eléctricos apropiados 
 
Los cables utilizados en minas subterráneas, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Los conductores o cables de potencia que alimenten a equipos fijos, con tensiones 
a tierra que excedan los 150 V, deben estar aprobados para el tipo de clasificación 
requerida, ser construidos de tal forma que las tres fases y el conductor de tierra 
aislado, estén en un mismo bloque o ducto, para que, al protegerlos con armaduras, 
tubos rígidos u otros medios mecánicos similares, no se induzcan corrientes capaces 
de producir calentamientos peligrosos. Estos cables son: 
 
1. Cables armados: son especialmente indicados para instalaciones fijas, 
construidos en un solo bloque los tres conductores aislados y el de tierra 
aislado, para sistema trifásico, un relleno de material plástico, una armadura 
metálica, y una cubierta exterior en asilamiento libre de halógenos. 
2. Cables flexibles armados o semiflexibles: Se utilizan en instalaciones de baja 
movilidad; en general son cables de muy amplio rango de aplicación en toda 
clase de instalaciones subterráneas, están formados por los tres conductores 
aislados y su conductor de tierra aislado, para sistema trifásico, un relleno de 
material plástico, una armadura metálica y una cubierta exterior de gran 
resistencia a la abrasión. 
3. Cables flexibles: Están indicados para instalaciones móviles. Son cables de 
construcción y tratamiento más complejos, requieren de una protección 
eléctrica especial denominada protección de cable flexible y están 
compuestos de los tres conductores aislados para sistema trifásico, un 
relleno central plástico, una pantalla metálica y una cubierta exterior de gran 
resistencia a la abrasión.  
 
b. Cuando se hagan terminaciones o empalmes en cables o conductores, deben tener 
características mecánicas y eléctricas equivalentes a las del cable, deben ser 
realizados por una persona competente, tener un aislamiento igual o superior que el 
cable original y estar sellado contra la humedad. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 1 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 LIBRO 4 – EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 
TÍTULO 1 – PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ...................................  2 
Artículo 4.1.1. Estructura del procedimiento de evaluación de la conformidad ............................  2 
Artículo 4.1.2. Evaluadores de la conformidad ..............................................................................  2 
TÍTULO 2 – CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL 
PROVEEDOR ......................................................................................................................................  3 
Artículo 4.2.1. Alternativas válidas para la expedición de certificación o declaración de 
conformidad del proveedor ............................................................................................................  4 
Artículo 4.2.2. Familias de producto ..............................................................................................  6 
Artículo 4.2.3. Contenido mínimo del certificado de producto .....................................................  15 
Artículo 4.2.4. Realización de pruebas y ensayos .......................................................................  16 
Artículo 4.2.5. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Certificación y Laboratorios 17 
Artículo 4.2.6. Registro de los Certificados de Conformidad .......................................................  18 
Artículo 4.2.7. Esquemas de certificación para demostrar la conformidad de productos ...........  18 
Artículo 4.2.8. Cumplimiento a través de norma técnica .............................................................  23 
TÍTULO 3 – DEMOSTRACIÓN DE CON.FORMIDAD DE INSTALACIONES ................................ . 24 
Artículo 4.3.1. Inspección con fines de certificación ....................................................................  24 
Artículo 4.3.2. Instalaciones que requieren Certificación Plena ..................................................  27 
Artículo 4.3.3. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Inspección y Laboratorios de 
calibración ....................................................................................................................................  30 
Artículo 4.3.4. Revisión de las instalaciones ...............................................................................  31 
Artículo 4.3.5. Excepciones del dictamen de inspección .............................................................  33 
Artículo 4.3.6. Formatos de la declaración de cumplimiento .......................................................  33 
Artículo 4.3.7. Formatos para dictamen de inspección ...............................................................  37 
Artículo 4.3.8. Diseño, construcción, operación y mantenimiento ...............................................  38 
TÍTULO 4 – CERTIFICACIÓN DE PERSONAS ...............................................................................  39 
Artículo 4.4.1. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Certificación de personas ... 39 
Artículo 4.4.2. Esquema de certificación de inspectores .............................................................  40 
Artículo 4.4.3. Código de conducta general ................................................................................  43 
TÍTULO 5 – ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL ................................................................  44 
TÍTULO 6 – RÉGIMEN SANCIONATORIO ......................................................................................  45 
TÍTULO 7 – INTERPRETACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO .................  45 
 
   
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 2 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 LIBRO 4 – EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 
TÍTULO 1 – PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 
Para efectos de la implementación del presente Reglamento debe entenderse que un 
esquema de certificación es el conjunto de actividades y procedimientos que, al ser 
realizados por los evaluadores de la conformidad, permiten obtener evidencias o resultados, 
suficientes y pertinentes, a los cuales se les puede asociar un nivel de confianza, 
permitiendo soportar una decisión sobre la conformidad normativa. 
 
Artículo 4.1.1. Estructura del procedimiento de evaluación de la conformidad  
 
Los procedimientos para la evaluación de la conformidad están constituidos por los 
requisitos a evaluar, los esquemas aplicables, las evidencias de evaluación y los 
mecanismos de demostración de la conformidad. 
 
Los procedimientos de evaluación de la conformidad dispuestos en el presente Reglamento 
se encuentran enmarcados en las siguientes disposiciones legales, emitidas por las 
autoridades colombianas, en lo que se relaciona con la evaluación de la conformidad, o 
aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan:  
 
a. Ley 155 de 1959 y Ley 1480 de 2011. 
 
b. Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, publicada en el Diario 
Oficial 44511 del 06 de agosto de 2001, con sus correspondientes modificaciones y 
actualizaciones. 
 
c. Decreto Único reglamentario del Sector de Comercio, Industria y Turismo, Decreto 
1074 de 2015, modificado y adicionado por los Decretos 1595 de 2015 , 1468 de 
2020 , así como sus demás modificaciones y actualizaciones. 
 
d. Decisión 506 de 2001, de la Comunidad Andina de Naciones, sobre Certificados de 
Conformidad de Producto.  
 
e. Decisión 562 de 2003, de la Comunidad Andina de Naciones. 
 
Artículo 4.1.2. Evaluadores de la conformidad  
 
La demostración de la conformidad con el presente Reglamento se debe realizar a través 
de organismos de evaluación de la conformidad que estén debidamente acreditados por el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, para la certificación de 
productos bajo la norma ISO/IEC 1765 y la inspección de instalaciones bajo la norma 
ISO/IEC 170 20.  
 
De acuerdo con las alternativas válidas para la expedición de certificación o declaración de 
conformidad del proveedor en el caso de los productos objeto de este Reglamento, de las 
que trata el artículo 4.2.1, también podrán actuar como evaluadores de la conformidad baj o 
condiciones específicas, los organismos de certificación acreditados por un organismo de 
acreditación extranjero pertenecientes a los acuerdos de reconocimiento multilateral de los 
que ONAC es signatario, los miembros de un sistema de certificación multilateral basado en 
normas internacionales, los organismos reconocidos en el marco de un acuerdo de 
reconocimiento mutuo y/o los productores para Colombia que expidan declaración de 
conformidad del proveedor en las condiciones establecidas en el presente Reglamento. 
 
Para la certificación de personas, la evaluación de la conformidad podrá ser adelantada por 
organismos de certificación acreditados por ONAC, así como por entidades públicas 
debidamente habilitadas por el Ministerio de Trabajo. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 3 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011, los organismos de evaluación de la 
conformidad serán responsables por los servicios de evaluación que presten dentro del 
marco del certificado o del documento de evaluación de la conformidad que hayan expedido. 
Sin perjuicio de las multas a que haya lugar, el evaluador de la conformidad (profesional con 
certificación de competencias, organismo de certificación y organismo de inspección), será 
responsable frente al consumidor (usuario del producto y la instalación) por el servicio de 
evaluación de la conformidad. El evaluador de la conformidad no será responsable cuando 
el evaluado haya modificado los elementos, procesos, sistemas o demás condiciones 
evaluadas y exista nexo causal entre dichas variaciones y el daño ocasionado. 
Adicionalmente el evaluador de la conformidad no será responsable cuando los elementos, 
procesos, sistemas o demás condiciones evaluadas sufran afectaciones causadas por 
sucesos, eventos naturales o de fuerza mayor. 
 
Parágrafo 1.  Los alcances (Categoría o Producto / Proceso / Servicio a certificar, Actividad 
de inspección, tipo de certificación o cualquier denominación dentro del certificado de 
acreditación) de las acreditaciones expedidas por ONAC, deberán hacer estricta referencia 
específicamente a los capítulos, artículos y/o numerales del Reglamento técnico bajo los 
cuales los organismos de certificación o inspección adelanten las actividades de evaluación 
de la conformidad y emitan los respectivos certificados. En cualquier caso, la denominación 
de los citados alcances que tomen como referencia un mismo capítulo, artículo y/o numeral 
del Reglamento técnico, no debe ser diferente entre un organismo evaluador de la 
conformidad y otro. 
 
Parágrafo 2 . En toda publicidad o información en que el comercializador informe que un 
producto ha sido certificado bajo RETIE, se debe indicar, en los términos de la Ley 1480 de 
2011, el alcance de la certificación de acuerdo con los términos previstos en este 
Reglamento , evaluador de la conformidad y el código de acreditación del organismo 
evaluador de la conformidad, teniendo en cuenta también el Reglamento de acreditación 
establecido por el organismo acreditador. 
 
TÍTULO 2 – CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR 
 
Los requisitos y ensayos establecidos para productos objeto del presente Reglamento y los 
cuales son objeto de evaluación de la conformidad se establecen en el Libro 2. 
 
Con relación a la certificación de productos, los productores para Colombia (fabricantes o 
importadores) de productos sometidos a las disposiciones de esta Reglamentación, 
previamente a su importación, comercialización y/o distribución, deberán obtener para estos 
el respectivo Certificado de Producto, con el cual se demuestre la conformidad del 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos aplicables establecidos en el presente 
Reglamento .  
 
Los productores e importadores de bienes y servicios sujetos al cumplimiento del presente 
reglamento técnico, cuyo control corresponde a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, deben estar inscritos en la plataforma de “Registro de Productores e 
Importadores y Prestadores de Servicio”  de la SIC y mantener la información actualizada. 
 
En este sentido tales actores, obligados a dar cumplimiento al presente Reglamento, serán 
entendidos como clientes de los organismos de certificación de producto. La 
responsabilidad del proceso de certificación estará en cabeza del Organismo de 
Certificación de Producto Acreditado. 
 
Los productores para Colombia, los comercializadores y/o los distribuidores deberán cumplir 
los siguientes lineamientos: 
 
a. Los productos importados sujetos al cumplimiento del presente Reglamento técnico 
deberán disponer para su nacionalización, como parte de la documentación, los  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 4 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 certificados de conformidad de producto, los cuales deberán estar vigentes , 
previamente al levante aduanero. 
 
b. Los productos de fabricación nacional sujetos al cumplimiento del presente 
Reglamento técnico deberán disponer para su comercialización en Colombia, como 
parte de la documentación, los certificados de conformidad de producto, los cuales 
deberán estar vigen tes, previamente a su comercialización en el país. 
 
c. Los certificados expedidos conforme a las alternativas válidas para la expedición de 
certificación o declaración de conformidad del proveedor contempladas en el artículo 
4.2.1, serán objeto de verificación en el proceso de importación por parte de la SIC 
y de revisión en el proceso de nacionalización por parte de la DIAN. 
 
d. Los organismos de certificación de producto según sea el esquema usado para la 
certificación, deberán realizar los procesos de otorgamiento, vigilancia (seguimiento) 
y renovación, cuando este aplique. Al efecto, deberán realizar oportunamente los 
ensayos y verificar el cumplimiento de los requisitos a los productos objeto de 
cumplimiento RETIE. 
 
e. Los productos no deberán ser comercializados ni puestos a disposición de terceros 
a ningún título, hasta que se cuente con el certificado de conformidad expedido 
mediante alguna de las alternativas dispuestas en el artículo 4.2.1. 
  
Con relación a la Declaración de Proveedor (Declaración de Primera parte), los fabricantes 
nacionales o importadores de productos sometidos al presente Reglamento, previamente a 
su importación o comercialización en Colombia, deberán, en los casos que se permita, emitir 
la declaración del proveedor, con la cual se demuestre la conformidad del cumplimiento de 
la totalidad de los requisitos aplicables establecidos. La responsabilidad de la declaración 
estará en cabeza de quien emita la declaración del proveedo r. 
 
Los productos importados incluidos por primera vez en el presente Reglamento sujetos al 
cumplimiento RETIE deberán disponer para su nacionalización, como parte de la 
documentación, la Declaración de proveedor de acuerdo con el literal h) del artículo 4.2.1. 
 
Las declaraciones de primera parte serán objeto de verificación en el proceso de importación 
y/o en el mercado por parte de las entidades de control y vigilancia. 
 
Artículo 4.2.1. Alternativas válidas para la expedición de certificación o 
declaración de conformidad del proveedor 
 
El Certificado de Producto o Declaración de conformidad del Proveedor con RETIE, deberá 
ser expedido por uno de los siguientes organismos o alternativas: 
 
a. Un Organismo de Certificación acreditado por el ONAC, para los efectos de 
certificación aquí considerados, es decir con alcance al tipo de producto y 
Reglamento. 
 
b. Un Organismo de Certificación acreditado por un organismo de acreditación 
extranjero, siempre y cuando tal organismo de acreditación esté reconocido en el 
marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral de los que haga parte el 
ONAC. Este mecanismo solo le aplica a los productos o equipos incluidos en el 
artículo 2.3.27. El certificado deberá emitirse bajo una norma técnica internacional 
que le aplique al producto y a la condición de instalación, y el organismo de 
certificación deberá contar con acreditación vigente con alcance al tipo de producto. 
En el evento en que el certificado haya sido expedido con un año o más de 
anterioridad, se deberá anexar evidencia documental (tales como registro de última 
auditoria de seguimiento, constancia, certificación u otro documento proveniente del 
organismo de certificación) donde se informe sobre la vigencia del certificado de 
conformidad en mención. Así mismo, para demostrar el cumplimiento a través de 
norma técnica, se debe cumplir lo establecido en el artículo 4 .2.8.  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 5 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
  
c. Un Organismo de Certificación acreditado por un organismo de acreditación 
extranjero, siempre y cuando tal organismo de acreditación esté reconocido en el 
marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral de los que haga parte el 
ONAC, estos serán válidos siempre y cuando un organismo de certificación de 
producto acreditado por ONAC los reconozca como suyos, de manera que asume 
las mismas responsabilidades que tiene frente a los que expide directamente, por 
tanto, deberá emitir un certificado de conformidad de producto bajo RETIE, en los 
términos descritos en el artículo 4.2.3. y adicionalmente, deberán dar cumplimiento 
a todas las disposiciones establecidas en la presente Resolución. 
 
d. Un miembro de un sistema de certificación multilateral basado en las normas 
internacionales, siempre y cuando un organismo de certificación de producto 
acreditado por ONAC los reconozca como suyos, de manera que asume las mismas 
responsabilidades que tiene frente a los que expide directamente, por tanto, deberá 
emitir un certificado de conformidad de producto bajo RETIE, en los términos 
descritos en el artículo 4.2.3. y adicionalmente, deberán dar cumplimiento a todas 
las disposiciones establecidas en la presente Resolución. 
 
e. Un miembro de un sistema de certificación multilateral basado en las normas 
internacionales. Este mecanismo solo le aplica a los productos o equipos incluidos 
en el artículo 2.3.27. El certificado deberá emitirse bajo una norma técnica que le 
aplique al pr oducto y a la condición de instalación, y el organismo de certificación 
deberá contar con acreditación vigente con alcance al tipo de producto. En el evento 
en que el certificado haya sido expedido con un año o más de anterioridad, se deberá 
anexar evidencia documental (tales como registro de última auditoria de 
seguimiento, constancia, certificación u otro documento proveniente del miembro del 
sistema de certificación) donde se informe sobre la vigencia del certificado de 
conformidad en mención. Así mismo, para demostrar el cumplimiento a través de 
norma técnica, se debe cumplir lo establecido en el artículo 4.2.8 . 
 
f. Certificado expedido por organismos reconocidos en el marco de un Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo celebrado entre Colombia y otro país, siempre y cuando se 
encuentre vigente y cumpla con lo establecido en la presente resolución y en el 
Decreto 1074 de 2015 y sus modificaciones. 
 
g. Declaración de Proveedor emitida por el productor para Colombia, cumpliendo los 
requisitos de contenido y soporte establecidos en el presente Reglamento, siguiendo 
los lineamientos generales de la norma ISO/IEC 17050 partes 1 y 2 o NTC-ISO-IEC 
17050 partes 1 y 2. Este mecanismo será aplicable únicamente en las situaciones y 
condiciones siguientes: 
 
• Equipos y productos de fabricación única. 
• Equipos y Productos de fabricación nacional, o importados, a los que se les permita 
transitoriamente por el Reglamento usar este mecanismo para demostrar su 
conformidad y a los siguientes:  
• Equipos y Productos que por su baja rotación y alto costo de los ensayos de 
laboratorio no cuenten con laboratorios acreditados, o distintos a los del productor 
que puedan ser evaluados por el organismo certificador, estos productos son: 
Motores, generadores, transformadores de potencia y cuartos de subestación 
paquetizados o prefabricados, con potencias iguales o superiores a 800 kVA; los 
dispositivos de protección contra sobretensiones ( DPS) de 57,5 kV o más, bancos 
de condensadores, aisladores y cables, con aislamiento para tensiones de 66 kV o 
más.  
• Equipos y productos usados o remanufacturados: motores o generadores eléctricos 
de potencia mayor a 150 kVA, transformadores de potencias superiores a 1000 kVA 
y se asegure estar libre de PCB, la declaración debe ser suscrita por el importador 
o remanufacturador y debe estar soportada con los resultados de los ensayos tipo o 
de rutina que se hacen a estos equipos, incluyendo el de pérdidas de energía para 
el caso de motores y transformadores, en ningún caso se aceptar á la  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 6 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 comercialización de Interruptores, DPS y cables reutilizados y en general de aquellos 
productos reutilizados que no se les pueda garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del presente Reglamento, en especial los de seguridad o de inducción al 
error al usuario.  
• Electrobombas con motores en corriente alterna c.a con tensión menor o igual a 25 
V y potencia menor a 375 W, y las electrobombas con motores en corriente continua 
c.c con tensión menor o igual a 48 V y potencia menor o igual a 1 000 W. 
 
Dicha Declaración de Proveedor debe ser emitida por el productor para Colombia, 
cumpliendo con:  
 
1. Los lineamientos generales de la norma ISO/IEC 17050 partes 1 y 2 o NTC-ISO-IEC 
17050 partes 1 y 2.  
2. Indicar que se trata de una Declaración de primera parte.  
3. Indicar el nombre del declarante y los datos de contacto para verificación de la 
autenticidad y alcance de la declaración.  
4. El número o referencia individual asignado a la declaración de primera parte.  
5. La identificación del productor (fabricante nacional o importador), proveedor o 
comercializador responsable en Colombia, beneficiario de la declaración de 
proveedor (Nombre y dirección), así como del nombre del fabricante (cuando sea 
distinto del productor), según el caso aplicable.  
6. La identificación inequívoca del producto, incluyendo país de origen, denominación 
por marca, familia, modelo y referencia. En el caso que la declaración ampare un 
lote, se deberán indicar las referencias y la marca de identificación propia del lote o, 
cuando existan, los seriales con los cuales se identifique cada uno de los ítems del 
lote certificado.  
7. El alcance de la declaración, indicando el (o los) numeral(es) que cubren los 
requisitos del Reglamento que apliquen y correspondan al tipo de producto, sobre 
los cuales se certifica o se declara la conformidad.  
8. Los referentes normativos de los ensayos realizados a los productos objeto de la 
certificación, es decir relacionar las normas que cumple dicho producto.  
9. Las fechas de expedición y vigencia de la declaración.  
10. Acompañar la declaración con los reportes de los resultados de los ensayos 
realizados a los productos amparados por la declaración. Los reportes de ensayo no 
deben tener fecha de emisión mayor a un año antes de la fecha de emisión de la 
declaración. Los ensayos tipo destructivo podrán tener fecha de emisión superior a 
un año, antes de la emisión de la declaración, siempre que el producto no haya 
sufrido cambios en el diseño y durante la fabricación se sigan utilizando los mismos 
materiales utilizados en el prototipo y que se mantenga vigente la norma de 
fabricación de producto que dio origen al ensayo tipo, esta condición debe ser 
verificada por el ingeniero que valida la declaración. 
11. En estos casos, la toma de muestras no necesariamente la debe hacer el declarante 
de la conformidad, sin embargo, para los procesos de evaluación de la conformidad 
se deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 4.2.2. 
12. Documento con el plan de muestreo aplicable a los productos objeto de la 
Declaración.   
13. Ser suscrita por el productor para Colombia nacional o por el representante legal del 
importador.  
14. Ser validada con la firma y número de matrícula de un profesional de ingeniería 
eléctrica o electromecánica. 
 
Parágrafo 1:  El productor para Colombia o comercializador responsable del producto debe 
constatar que el producto a disponer en el mercado corresponda al producto efectivamente 
certificado o declarado. En todo caso, la SIC podrá verificar el cumplimiento de los requisitos 
certificados o declarados y sancionar a aquellos que presenten desviaciones con el presente 
Reglamento, independientemente de haber tenido previamente los vistos buenos tanto en 
la VUCE como en la DIAN. 
 
Artículo 4.2.2. Familias de producto 
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 7 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 A continuación, se define la clasificación por familias aplicable a los productos objeto del 
RETIE, las cuales deben atender las consideraciones aquí establecidas, conforme al tipo de 
producto, niveles de tensión, capacidades, materiales, características constructivas, entre 
otros. 
 
Para la ejecución de ensayos se deberá tomar al menos una muestra de cada subfamilia o 
familia cuando no se hayan definido subfamilias para el producto.  
 
Tabla 4.2.2. a . Familias de producto  
 
Ítem Producto Familias Ejemplo de 
subfamilia 
(solo como 
referencia) 
1 Aerogeneradores 
eléctricos de más de 
25 V en c.a o más de 
48 V en c.c Aerogeneradores pequeños de un barrido de rotor de 200 m2.  
2 Aisladores eléctricos 
de vidrio, cerámica y 
otros materiales, 
para uso en líneas, 
redes, 
subestaciones y 
barrajes eléctricos, 
de tensión superior 
a 100 V. Aisladores de porcelana Por tipo (poste, pin, etc) 
Por nivel de tensión  
Por carga mecánica 
Aislador de 
porcelana tipo 
poste, 15 kV, 
10000 lbs Aisladores de vidrio Por nivel de tensión 
Por carga mecánica 
Aisladores poliméricos (híbridos, 
combinación de distintos materiales) Por tipo (silicona o híbridos / 
suspensión, pin, poste, etc.) 
Por nivel de tensión  
Por carga mecánica 
Aisladores en resina tipo poste < a 1 000 V  
> a 1 000 V 
Aisladores en resina otras 
configuraciones NA 
Espaciadores o Separadores de fases Por nivel de tensión 
Pasatapas para transformadores Por nivel de tensión 
3 Arrancadores 
directos De estado sólido  NA 
 Electromagnético Arrancadores a Tensión Plena hasta 
1 000 V. No limitativo en potencia 
Electromagnético Arrancadores a Tensión reducida 
hasta 1 000 V No limitativo en 
potencia. 
4 Baterías o 
acumuladores de 
carga eléctrica  para 
uso en procesos de 
generación, 
transmisión y 
distribución eléctrica, 
sistemas de potencia 
ininterrumpida 
(UPS), sistemas 
solares fotovoltaicos, 
eólicos o de 
almacenamiento de 
carga para inyectar a 
la red eléctrica de 
uso general. Por características electroquímicas (plomo acido, niquel cadmio , ión de litio, 
etc).  
Por paquete operativo (bateria o banco de baterias)  
5 Cables y 
conductores 
eléctricos Por norma de fabricación  
6 Cajas y conduletas, 
metálicas y no 
metálicas, usadas 
para conexiones de 
circuitos eléctricos, 
para alojar 
interruptores 
manuales y 
tomacorrientes, para 
alojar medidores y 
derivaciones. Cajas  Por material 
(Metálicas, 
Plásticas, 
Hibridas) Por uso (aparatos, medidores, 
portaborneras, empalmes, etc)  
Conduletas Por material (Metálicas, Plásticas, 
Hibridas)  
7 Cargadores de 
baterías para 
vehículos eléctricos 
distintos a patinetas, Por tipo de carga y potencia Domésticos (Schuko) 
Tipo 1 
Tipo 2 
CCS    
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 8 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 Ítem Producto Familias Ejemplo de 
subfamilia 
(solo como 
referencia) 
bicicletas y 
motocicletas. ChaDeMo 
8 Celdas de media 
tensión. Por aplicación Compartimentada, apta para instalar 
equipo de medida 
Corte y seccionamiento 
Protección y transferencia o by pass 
(Conmutación)  
Por nivel de tensión   
Por tipo de aislamiento Aire  
Gas Seccionador en 
aire 
Metal-Clad 
Metal-Enclosed 
Compartimentad
a 
9 Cinta aislante 
eléctrica  Por tipo de material PVC  
Caucho  
10 Clavijas eléctricas 
para baja tensión. Por tipo de uso 
 Uso doméstico o similares < a 32 A 
hasta 250 V  
Uso industrial > 15 A hasta 1 000 V  
  
11 Condensadores de 
capacidad superior a 
3 kVAR y bancos de 
condensadores con 
capacidad nominal 
superior a 5 kVAR de 
baja y de media 
tensión. Por nivel de tensión Baja tensión   
Media tensión  
12 Conectores, bornes, 
terminales y 
empalmes para 
conductores de 
circuitos eléctricos. Conectore
s  Por norma 
técnica Para redes 
aéreas Por 
material Aluminio 
Por tipo Conector de 
derivación tipo H 
en aluminio 
Conector full 
tensión en 
aluminio 
Conector 
terminal 
Conector tornillo 
partido 
Conector de 
ranuras 
paralelas 
Conector en C 
Conector tipo 
cuña 
Perforación de 
aislamiento 
Otros Cobre 
Bimetálic
o 
Aleacione
s de 
cobre 
  
Para redes 
subterráne
as Por nivel de tensión  
Por material (aplican los materiales 
indicados para redes aéreas)  
Para 
sistemas 
de puesta a 
tierra Por material  
Por tipo  
Para 
tableros 
eléctricos Por material  
Por tipo  
Aislados 
para 
instalacion
es de uso 
interior y 
control   Por tipo 
  
Conectores 
para 
aparatos Por tipo  
Conectores 
separables 
aislados Por tipo   
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 9 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 Ítem Producto Familias Ejemplo de 
subfamilia 
(solo como 
referencia) 
Conectores 
para 
subestació
n   
Borneras 
de 
conexión y 
bloques 
terminales Por norma técnica Borneras 
Por material 
  Bloques 
terminales 
Empalmes Por 
norma 
técnica Para redes 
aéreas de 
media tensión Por nivel de tensión 
  
Para redes 
subterráneas 
13 Contactores 
eléctricos para 
corrientes superiores 
a 15 A. Por norma técnica  Por nivel de tensión  
14 Cercas eléctricas. No aplica  
15 Crucetas de uso en 
estructuras de apoyo 
de redes eléctricas y 
brazos (metálicos) 
para postes de 
alumbrado público. Tipo de material 
  
16 Cuartos de 
subestación 
paquetizados o 
prefabricados. No Aplica  
17 Dispositivos de 
protección contra 
sobretensiones 
transitorias para 
menos de 1000 V. Por norma de fabricación Por clase o tipo  
18 Dispositivos de 
protección contra 
sobretensiones 
transitorias para 
1000 V o más.   Por nivel de corriente de descarga Distribución (2,5 kA, 5 kA, 10 kA) 
 
Estación (10 kA, 20 kA) 
19 Duchas o 
calentadores 
eléctricos de paso. Mismas especificaciones eléctricas 
nominales del producto 
-   Tensión, 
-    Corriente o potencia. Misma clase de aparato: -      Clase 0 
-      Clase 0I 
-      Clase I 
-      Clase II 
20 Electrobombas Por uso 
Por potencia Superficiales 
Hasta 15 hp 
Mayores de 15 hp hasta 50 hp 
Mayores a 50 hp  Sumergibles y de pozos profundos 
Hasta 15 hp 
Mayores de 15 hp hasta 50 hp 
Mayores a 50 hp 
21 Electrodos de puesta 
a tierra en cobre, 
aleaciones con más 
del 80% en cobre, 
acero inoxidable, 
acero recubierto en 
cobre, acero con 
recubrimiento 
galvanizado o 
cualquier tipo de 
material usado como 
electrodo de puesta 
a tierra. Tipo de material 
Tipo de designación  Varilla de puesta 
a tierra 
 
Tubo de cobre 
para puesta a 
tierra 
 
Pletina de cobre 
para puesta a 
tierra 
22 Estructuras de líneas 
de transmisión y 
redes de 
distribución, incluye 
torrecillas y los 
perfiles metálicos Perfiles metálicos Para torres y torrecillas se deberá 
evaluar cada diseño y simular 
mediante software de ingeniería las 
cargas de diseño y trabajo de cada 
referencia, adicional de los otros 
requisitos.  Torres de transmisión 
Torrecillas 
Postes metálicos Monolíticos 
Seccionados  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 10 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 Ítem Producto Familias Ejemplo de 
subfamilia 
(solo como 
referencia) 
exclusivos para ese 
uso. Postes en PRFV Monolíticos Se deberá evaluar adicional a los 
demás requisitos, las capacidades de 
carga y diseño por cada referencia.  Seccionados 
23 Extensiones y 
multitomas eléctricas 
para tensión menor a 
600 V. Mismo tipo de clavija y tomacorriente 
Mismo tipo de material 
Igual sistema constructivo Hasta 250 V y < 50 A 
 Hasta 250V y ≥ 50 A  
Mayor a 250 V y < 50 A 
Mayor a 250 V y ≥ 50 A  
24 Fusibles y 
portafusibles para 
instalaciones 
eléctricas. Por norma técnica Por nivel de tensión  
Por tipo 
Por capacidad en kA 
- Hasta 10 kA 
- Mayor a 10 kA hasta 50 kA 
- Mayores a 50 kA 
Por capacidad de corriente 
Menores a 50 A  
igual a 50 A y menores de 200 A 
mayores a 200 A  
25 Generadores 
eléctricos de 
potencia igual o 
mayor de1 kW, y 
grupos electrógenos  
hasta 1000 kW Por potencia Hasta 7,5 kVA 
 Mayores de 7,5 kVA hasta 75 kVA 
Mayores de 75 kVA hasta 400 kVA 
Mayores a 400 kVA 
26 Herrajes para líneas 
de transmisión y 
redes de distribución 
eléctrica. Por norma técnica Por cada tipo 
Por cada material Collarines, 
perchas, varillas 
de anclaje, 
ménsulas, etc 
27 Interruptores o 
disyuntores 
automáticos para 
tensión menor a 1 
000 V. Por norma técnica                                                                                  
Ejemplos de denominación de 
interruptor es 
 
1. Interruptor enchufable, interruptor 
tipo riel 
2. Interruptores limitadores de 
corriente  
3. Interruptores de disparo 
instantáneo                                                    
4. Interruptores automáticos con 
protección contra falla a tierra 
5. Interruptores con fusible integrado 
y protectores de falla de alta 
corriente 
6. Interruptores ajustables  
 
8. Interruptores con disparo 
intercambiables 
9. Interruptores tipo removible  
10. Interruptores diferenciales  
11 interruptores en aire 
  
28 Interruptores 
manuales o 
“switches” de baja 
tensión y dimmers o 
atenuadores de luz 
(menor a 1 000 V). Por tipo 
 Interruptores de uso doméstico y 
similar para empotrar o sobreponer 
con nivel de tensión hasta 250 V y 15 
A, con los mismos materiales y 
formas constructivas. 
 Interruptores de uso industrial con los 
mismos materiales y formas 
constructivas con niveles de corriente 
hasta 50 A y mayores a 50 A 
Interruptores para uso en tableros, 
control, iluminación, tomacorrientes, 
equipos, etc, por cada tipo, con 
materiales y formas constructivas 
iguales.  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 11 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 Ítem Producto Familias Ejemplo de 
subfamilia 
(solo como 
referencia) 
Los atenuadores de iluminación de 
uso doméstico y similar para 
empotrar o sobreponer con nivel de 
tensión hasta 250 V y 15 A, con los 
mismos materiales y formas 
constructivas. 
 
29 Interruptores de 
media tensión. Por nivel de tensión 
 Por sistema de interrupción (vacío, 
SF6, etc) 
 
Por nivel de interrupción en kA ( hasta 
50 kA y mayores a 50 kA) 
30 Inversores de 
corriente continua a 
alterna, para 
sistemas solares 
fotovoltaicos, eólicos 
y otros procesos de 
generación o 
almacenamiento de 
energía eléctrica que 
requiera conversión 
c.c./c.a. Por Tipo  Hasta 50 kW   
Mayores de 50 kW  
31 Motores eléctricos 
para tensiones 
nominales mayores 
a 25 V c.a. y 48 V 
c.c., de potencias 
iguales o mayores a 
375 W, monofásicos 
o polifásicos, 
incluyendo aquellos 
incorporados a 
reductores o 
amplificadores de 
velocidad. Motores Baja tensión c.a. Monofásicos  
 
Trifásicos Por 
potencia Hasta 7,5 
kW 
 
Mayores a 
7,5  kW 
hasta 56 
kW 
Mayores a 
56 kW 
hasta 150 
kW 
 
Mayores a 
150 kW Motor de jaula 
de ardilla 3F 
220V, 37285 W 
o 50 hp,  
Motor de rotor 
devanado 3F 
220V 18642,5 W 
o 25 hp  
Motor 
sumergible 
130497,5 o 175 
hp 
Motoreductores, 
Motores para 
ascensores 
Otros  
c.c. Por tipo 
constructiv
o Por potencia 
Hasta 186 425 kW o 
250 hp  
Mayores a 186 425 kW 
o 250 hp   
Motores sincrónicos Por nivel de 
potencia Hasta 30 kW 
Mayores a 30 kW  
Motores  
de media tensión NA  
32 Paneles solares 
fotovoltaicos para 
uso en instalaciones 
eléctricas de 
construcciones 
residenciales, 
comerciales, 
industriales, de uso 
público o cualquier 
aplicación que 
inyecte corriente a la 
red eléctrica de uso 
general. Por tipo Monocristalinos 
  Policristalinos 
Amorfos 
Otros  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 12 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 Ítem Producto Familias Ejemplo de 
subfamilia 
(solo como 
referencia) 
33 Equipos especiales 
tales como: 
ascensores, 
escaleras 
electromecánicas, 
pasillos, andenes y 
rampas para el 
transporte de 
personas, grúas 
colgantes, 
elevadores de carga, 
polipastos, 
duplicadores de 
parqueo u otros. Por tipo  
 
Ascensores 
Andenes 
Escaleras 
eléctricas 
Pasillos 
Andenes 
Rampas 
Grúas 
Elevadores de 
carga 
Polipastos 
Duplicadores de 
parqueo 
Por capacidad 
de personas 
Por capacidad 
de carga. 
34 Postes de concreto, 
metálicos, madera u 
otros materiales, 
para uso en redes y 
líneas eléctricas y 
alumbrado público  Para redes de energía 
Por 
material Concreto  
PRFV Monolític
os 
Por capacidad de carga 
Por longitud hasta 14 m y mayores a 14 m  
Para redes de alumbrado 
público Secciona
dos 
Con brida 
Metálicos Monolíticos 
 Seccionados 
Con brida 
Madera Por especie 
35 Productos eléctricos 
para instalaciones en 
instituciones de 
asistencia médica y 
sistemas 
contraincendio, tales 
como: (bombas 
contraincendio y su 
controlador, equipos 
de rayos X, monitor 
de aislamiento, 
transformador de 
aislamiento y tablero 
de aislamiento) Por tipo 
 
 Bombas 
contraincendio y 
su controlador 
Equipos de 
rayos X 
Monitor de 
aislamiento 
Transformador 
de aislamiento 
Tablero de 
aislamiento 
36 Productos eléctricos 
incluidos en la 
presente tabla para 
instalaciones 
eléctricas áreas 
clasificadas como 
peligrosas, 
incluyendo minas y 
túneles Por norma técnica  
37 Productos para 
sistemas cortafuego 
para uso en bóvedas 
de subestaciones 
eléctricas (incluye 
puertas cortafuego, 
ventanas tipo 
“dampers ”, fusibles 
térmicos y sellos 
cortafuego) Por tipo   
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 13 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 Ítem Producto Familias Ejemplo de 
subfamilia 
(solo como 
referencia) 
38 Puestas a tierra 
temporales. Por nivel de tensión  
39 Pulsadores 
eléctricos utilizados 
como accionamiento 
manual para 
conexión y 
desconexión de 
circuitos eléctricos. Por tipo  
40 Reconectadores,sec
cionadores, 
seccionalizadores y 
cortacircuitos de 
media tensión. Reconectadores 
Por nivel de 
tensión Monofásic
os 
Por tipo de aislamiento  Seccionadores 
Seccionalizadores 
Trifásicos Cortacircuitos 
41 Relés de protección 
contra sobrecargas. Térmicos 
  
Termomagnéticos  
Electrónicos  
42 Reguladores o 
controladores de 
tensión para baterías 
usadas en sistemas 
solares fotovoltaicos 
o eólicos, o sistemas 
de acumulación para 
inyectar energía 
eléctrica a la red de 
uso general. Reguladores automáticos de tensión 
electromecánicos 
Monofásico – Bifásico 
 
Trifásico   Reguladores automáticos de tensión 
electromagnéticos. 
Reguladores automáticos de tensión 
electrónicos. 
Reguladores automáticos de tensión 
ferrorresonantes. 
43 Sistemas Bandejas 
portacables para uso 
eléctrico. Por tipo Por Material 
  
44 Sistemas de Canales 
y Sistema de 
conductos cerrados 
de sección no 
circular para uso 
eléctrico, metálicas y 
no metálicas.  Por material  
45 Sistemas 
Canalizaciones con 
barras o ductos con 
barras 
(Electrobarras, 
Electroductos, Bus 
de Barras o 
“Busway”).  De baja tensión 
Por 
material Capacidad de corriente 
hasta 50 A 
Mayores a 50 A y hasta 
a 600 A  Por 
capacidad 
de corriente 
de corto 
circuito 
hasta 10 kA 
 
De media tensión 
 Mayores a 600 A hasta 
2000 A  Mayores a 
10 kA hasta 
50 kA 
Mayores a 2000 A Y mayores 
a 50 kA 
46 Sistemas de Tubos 
de hierro o aleación 
de hierro, para 
instalaciones 
eléctricas (Tubos 
(conduit) metálicos). Por tipo  
47 Sistemas de Tubos 
no metálicos para 
instalaciones 
eléctricas (Tubos 
(conduit) no 
metálicos).   Por tipo 
  
48 Tableros eléctricos 
de baja tensión, Tableros de potencia  Banco de 
condensadoreHasta 100 kVAR   
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 14 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 Ítem Producto Familias Ejemplo de 
subfamilia 
(solo como 
referencia) 
incluyendo los 
armarios, cofres, 
envolventes o 
encerramientos 
utilizados para 
ensamble o 
construcción de 
tableros de tensión 
inferior o igual a 1 
000 V. s para 
corrección del 
factor de 
potencia Hasta 300 kVAR 
Mayores a 300 
kVAR 
Transferencias  Hasta 630 A 
 
Mayores a 630 A   
Sincronismo  
Centro de 
control de 
motores Hasta 1 600 A 
Mayores a 1 600 A  
General de 
acometidas 
(distribución de 
potencia) y 
arrancadores 
directos Hasta 1 600 A 
Mayores a 1 600 A  
Arrancadores 
suaves y 
variadores de 
frecuencia  
 
 
Hasta 1 600 A  
Mayores a 1 600 A  
Tableros de medidores de energía   
Tableros de control   
Tableros de distribución para 
manipulación de persona no electricista, 
hasta 250 A 
 Tipo enchufable 
  
Tipo Riel 
  
49 Tomacorrientes para 
uso general o 
aplicaciones en 
instalaciones 
especiales para baja 
tensión.  
La familia considera tipos de material: 
termofijo, termoplástico y cerámico. 
Para esta clasificación debe referirse al 
material que soporta y está en contacto 
con las partes vivas. Uso doméstico y similar para 
mayores o iguales a 15 A y 250 V. 
 
 Tomacorriente GFCI 
Grado hospitalario 
Uso industrial mayores a 15 A hasta 
50 A y hasta 600 V 
Uso industrial mayores a 50 A hasta 
125 A y hasta 600 V 
Uso industrial mayores a 125 A hasta 
500 A y hasta 600 V 
Uso industrial mayores a 500 A y 
hasta 1 000 V 
50 Transformadores 
eléctricos de 
distribución y de 
potencia de 
capacidad mayor o 
igual a 3 kVA y 
tensión mayor de 
100 V. Por tipo Transformadore
s sumergidos 
en líquido 
refrigerante y 
tipo pedestal 
 Por nivel de tensión hasta 1 000 V,  
mayores a 1 000 V hasta 36 kV  
y mayores a 36 kV  Para 
transformadore
s secos 
aislados en aire 
Para 
transformadore 
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 15 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 Ítem Producto Familias Ejemplo de 
subfamilia 
(solo como 
referencia) 
s secos 
aislados en 
resina                                 
51 Unidades de 
potencia 
ininterrumpidas 
(UPS). Por número de fases 
 Monofásico – Bifásico 
 
Trifásico 
52 Unidades de tensión 
regulada 
(reguladores de 
tensión) de potencia 
mayor a 500 VA. Reguladores automáticos de tensión 
electromecánicos. 
Monofásico – Bifásico 
 
Trifásico  Reguladores automáticos de tensión 
electromagnéticos. 
Reguladores automáticos de tensión 
electrónicos 
Reguladores automáticos de tensión 
ferrorresonantes. 
 
Artículo 4.2.3. Contenido mínimo del certificado de producto 
 
El Certificado de Producto es un requisito individual para cada producto y deberá indicar 
como mínimo la siguiente información que aplique según sea el mecanismo empleado: 
 
a. La indicación de que se trata de un “CERTIFICADO DE PRODUCTO”.  
 
b. El nombre del Organismo de Certificación y los datos de contacto para la verificación 
de la autenticidad y alcance del certificado.  
 
c. El esquema de certificación, como uno de los siguientes: Certificación de Lote - 
Esquema 1B RETIE, o Esquema 4 RETIE, o Esquema 5 RETIE. Denominación que 
se deberá determinar por el emisor en función de la realización efectiva de las 
actividades de evaluación mínimas correspondientes establecidas en el presente 
Reglamento. 
 
d. El número o referencia individual asignado al certificado por el organismo de 
certificación de producto.  
 
e. La identificación del productor para Colombia , propietario de la certificación de 
producto (Nombre y dirección), así como del nombre del fabricante (cuando sea 
distinto del productor). El alcance del certificado corresponderá a una planta de 
producción, en el caso de tener distintas plantas de producción, los productos 
fabricados en cada una de ellas deberán tener un certificado de conformidad 
diferente soportado en los muestreos y ensayos respectivos para los productos en 
el certificado de cada una de ella s. 
 
f. La identificación inequívoca del producto, incluyendo país de origen, denominación 
por marca, familia de acuerdo con lo establecido en artículo 4.2.2., categoría, modelo 
y referencia de cada producto. En el caso de certificado que ampare un lote, se 
deberá indicar la cantidad de productos considerado como universo muestral, las 
referencias y la marca de identificación propia del lote o, cuando existan, los seriales 
con los cuales se identifique cada uno de los ítems del lote certificado. 
 
g. El alcance de la certificación, indicando el referente reglamentario que aplique y 
corresponda al tipo de producto, sobre los cuales se certifica, así: 
 
• El artículo general en la cual se clasifica el producto, que comprende los requisitos 
generales que debe cumplir el producto a certificar.  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 16 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 • El artículo específico que comprende los requisitos certificados aplicables al tipo de 
producto. 
 
h. La fecha de expedición del certificado y cuando aplique, las fechas de actualización, 
seguimiento, renovación y vencimiento. 
 
i. Número del (los) reporte(s) de ensayo y el nombre del laboratorio para verificación 
de la autenticidad y alcance del (los) reporte(s) de ensayo(s) con el (los) cual(es) se 
determinó la conformidad del producto. 
 
j. El certificado debe hacer mención de los usos permitidos y prohibiciones. 
 
Artículo 4.2.4. Realización de pruebas y ensayos 
 
Los ensayos requeridos para el otorgamiento y renovación de los certificados de 
conformidad de producto del RETIE se realizarán en laboratorios acreditados por 
organismos de acreditación que hagan parte de los acuerdos de reconocimiento multilateral 
suscritos por el organismo nacional de acreditación. 
  
Cuando no exista en Colombia laboratorio acreditado para la realización de los ensayos 
requeridos para el cumplimiento del presente reglamento técnico, tales ensayos se podrán 
realizar en laboratorios evaluados previamente por los organismos de certificación de 
producto, bajo la norma NTC- ISO/IEC 17025. 
  
El organismo de certificación de producto solo podrá utilizar estos laboratorios hasta que se 
acredite el primer laboratorio en Colombia o hasta un año después de que dicho laboratorio 
haya sido definido por el organismo de certificación. 
 
Los laboratorios de ensayo acreditados en Colombia deberán, en un plazo no mayor a 5 
días hábiles, responder por escrito integralmente las solicitudes que les sean presentadas, 
indicando las condiciones técnicas y comerciales, así como el plazo de entrega de 
resultados. En caso de no tener disponibilidad para iniciar los ensayos en menos de 30 días 
calendario, deberán comunicarlo en un plazo no mayor a 5 días hábiles. En caso de no 
responder en el plazo establecido, se entenderá que se podrá acudir a otro laboratorio de 
ensayo acreditado, en busca de estos servicios. 
 
A su vez, los organismos de certificación de producto o declarantes de la conformidad 
deberán responder en un plazo no mayor a 15 días calendario, los requerimientos 
presentados por el laboratorio en respuesta a su solicitud, en caso de no responder en el 
plazo, deberán hacer una nueva solicitud ante el mismo u otro laboratorio. 
 
Los procesos de seguimiento de los certificados de conformidad deberán realizarse en 
laboratorios de ensayo acreditados en Colombia, quienes deberán en un plazo no mayor a 
5 días hábiles, responder por escrito integralmente las solicitudes que les sean presentadas, 
indicando las condiciones técnicas y comerciales, así como el plazo de entrega de 
resultados. En caso de no tener disponibilidad para iniciar los ensayos en menos de 30 días 
calendario, deberán comunicarlo en un plazo no mayor a 5 días hábiles. En caso de no 
responder en el plazo establecido, tanto el Declarante de la Conformidad como el 
Organismo de Certificación de Producto podrá definir en común acuerdo con el cliente, si 
dichas pruebas se hacen en laboratorios acreditados en el exterior (por Organismos que 
hagan parte de acuerdos de reconocimiento multilateral) o en laboratorios de ensayo 
evaluados en Colombia o en el extranjero.  
 
La evaluación de los laboratorios que no cuenten con un método de ensayo acreditado 
deberá ser realizada de manera previa a la realización de los ensayos requeridos con base 
en la solicitud de servicios por parte de los Organismos de Certificación de Producto o los 
usuarios del mecanismo de Declaración de Conformidad del proveedor, de acuerdo como 
mínimo, con los siguientes lineamientos adoptados de la norma IEC/ISO 17025, NTC 
IEC/ISO 17025 o las que las modifiquen o sustituyan. En todo caso, la realización de los 
ensayos debe ser testificada por el Organismos de Certificación de Producto o los usuarios 
del mecanismo de Declaración de Conformidad del proveedor:  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 17 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
  
a. Registros de selección, verificación y validación de métodos. 
 
b. Evaluación de la incertidumbre de medición, cuando aplique. 
 
c. Documentación y evidencia del control metrológico de equipos. 
 
d. Documentación y evidencia de la trazabilidad metrológica.  
 
e. Documentación e implementación del aseguramiento de la validez de los resultados. 
 
f. Documentación y evidencia de la competencia del personal. 
 
g. Documentación y evidencia de la adecuación de las instalaciones y sus condiciones 
ambientales. 
 
Adicionalmente, La evaluación de los laboratorios debe seguir los lineamientos establecidos 
por el ONAC, especificados en el documento “LINEAMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LABORATORIOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACION DE 
PRODUCTOS CON BASE EN ISO/IEC 17025”, o aquel que lo modifique o sustituya.  
 
Parágrafo 1: Los reportes de ensayos en los que se soporte la certificación de un producto, 
no deberán tener fecha de emisión mayor a un año antes de la fecha de emisión del 
certificado de producto o la declaración de conformidad del proveedor, a excepción de los 
ensayos tipo destructivo. Los ensayos tipo destructivos y no destructivos deberán realizarse 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4.2.7 del presente Reglamento.  
 
En estos casos la toma de muestras no necesariamente la debe hacer el organismo de 
certificación de producto, sin embargo, para los procesos de evaluación de la conformidad 
se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 4.2.2. 
 
Parágrafo 2: Los ensayos en los cuales se soporte la “Declaración de Conformidad del 
proveedor” (ver literal h del artículo 4.2.1 ),se podrán realizar en los laboratorios del productor 
y deben hacer precisión de las normas técnicas que cumplen y dicha declaración debe ser 
validada con la firma y número de matrícula de un profesional en ingeniería eléctrica o 
electromecánica. 
 
Parágrafo 3: Los ensayos deben ser realizados con los métodos indicados en las normas 
en su última versión. Se permitirá realizar ensayos con normas anteriores siempre y cuando 
el método de ensayo no haya cambiado con respecto a la versión vigente de la norma. 
 
Artículo 4.2.5. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Certificación 
y Laboratorios 
 
Los organismos de certificación de productos que intervengan en el proceso de 
demostración de la conformidad con el RETIE deberán estar acreditados bajo la norma 
ISO/IEC 17065 o NTC-ISO-IEC 17065 o la que la modifique o sustituya, y los laboratorios 
de ensayos y calibración utilizados deberán estar acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025 
o NTC-ISO-IEC 17025 o la que la modifique o sustituya. Igualmente, deben cumplir con los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
 
Los organismos de certificación de productos, así como los laboratorios de ensayo y 
laboratorios de calibración utilizados, deben estar acreditados por el ONAC, conforme a lo 
previsto en el Decreto 1074 de 2015, así como los que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Adicionalmente, deben cumplir las reglas de acreditación emitidas por el ONAC y demás 
normatividad aplicable sobre la materia. 
  
En los casos específicos en los que el Reglamento lo permite, los organismos de 
certificación extranjeros pueden intervenir en el proceso de demostración de la conformidad 
con el presente Reglamento, siempre y cuando, tales entidades estén reconocidas en e l  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 18 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 marco de los acuerdos de reconocimiento multilaterales de los que haga parte el ONAC, o 
sea miembro de un sistema de certificación multilateral basado en normas internacionales, 
o sea expedido por organismos reconocidos en el marco de un Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo celebrado entre Colombia y otro país, tal como se indica en el artículo 4.2.1. 
Asimismo, se podrán utilizar los laboratorios de ensayos y de calibración del extranjero 
siempre y cuando estén acreditados por Organismos que hagan parte de acuerdos 
multilaterales tales como ILAC, o laboratorios de ensayos evaluados conforme a lo indicado 
en el artículo 4.2.4.  
 
Los organismos de certificación de productos y los laboratorios que obtengan acreditación 
por parte del ONAC para evaluar la conformidad con el presente Reglamento, son 
responsables ante sus clientes y ante el Estado por la ejecución técnica y oportuna de los 
trabajos de certificación y ensayos que se les encomienden. Por lo anterior, una vez recibida 
la solicitud precisa de servicios (otorgamiento, seguimiento, renovación) que realice un 
cliente y que cuente con toda la información técnica requerida para atender la solicitud, 
deberán responderla en un plazo máximo de 15 días calendario y, si se acuerda el encargo, 
atenderla integralmente en el plazo que se establezca contractualmente entre el cliente y el 
organismo o la persona designada, y en los casos en que los organismos de certificación 
de productos dentro de sus acuerdos de certificación incluyan los servicios de ensayos de 
laboratorio, tendrán veintiún (21) días calendario para remitir su cotización. 
 
Artículo 4.2.6. Registro de los Certificados de Conformidad 
 
Los organismos de certificación acreditados por el ONAC deberán registrar todos los 
certificados de conformidad que emitan en el Sistema de Información de Certificados de 
Conformidad – SICERCO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.17.5 del 
Decreto 1074 de 2015, o aquel que lo modifique o sustituya.  
 
Artículo 4.2.7. Esquemas de certificación para demostrar la conformidad de 
productos 
 
Para demostrar la conformidad de productos con el presente Reglamento, además de los 
esquemas de certificación establecidos en este artículo, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
a. Los productos utilizados en las instalaciones eléctricas objeto del RETIE, incluidos 
en la Tabla 2.1.2.1. a., deben demostrar la conformidad con el Reglamento mediante 
alguna de las alternativas válidas previstas en el mismo.  
 
b. Los productos objeto del RETIE deben cumplir todos los requisitos generales y 
particulares del producto, así como los ensayos mínimos requeridos establecidos en 
el Libro 2, demostrándolo a través de alguna de las alternativas de las que trata el 
artículo 4.2.1. 
 
c. La certificación de un producto en particular deberá realizarse de acuerdo con uno 
de los esquemas establecidos en el presente artículo.  
 
d. La certificación de un producto deberá estar soportada por evidencias tales como 
resultados de ensayos y mediciones realizadas en laboratorios. La utilización de 
laboratorios deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.4. Los 
ensayos establecidos como requisito de producto y que en las normas técnicas son 
denominados tipo no destructivo se deberán realizar solo una vez dentro del ciclo de 
certificación. Los demás ensayos requeridos para un producto en particular deberán 
realizarse durante el ciclo de certificación. En todo caso, en el otorgamiento del 
certificado se deberán realizar todos los ensayos aplicables al producto a certificar. 
 
e. Los resultados de los ensayos tipo destructivo podrán ser utilizados en los procesos 
de certificación, siempre y cuando se presente ante el organismo de certificación la 
declaración del fabricante en la cual se manifiesta que el producto no haya sufrido 
cambios en el diseño y durante la fabricación se sigan utilizando los mismos  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 19 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 materiales utilizados en el prototipo y que se mantenga vigente la norma de 
fabricación de producto que dio origen al ensayo tipo. 
 
Parágrafo 1 : Las pruebas de arco eléctrico podrán ser remplazados por simulaciones las 
cuales deben ser validadas por un laboratorio que tenga acreditadas pruebas relacionadas 
o dichas pruebas estén asistidas por un laboratorio reconocido de una universidad que tenga 
aprobado un programa de ingeniería eléctrica.  
 
Para efectos de la evaluación de la conformidad reglamentaria, solo se aceptarán 
certificados expedidos bajo los siguientes esquemas adaptados de la norma ISO-IEC 17067 
o NTC-ISO-IEC 17067 o la que la modifique o sustituya.  
 
4.2.7.1. Certificación de Lotes - Esquema 1B RETIE 
 
En este esquema, la evaluación de la conformidad involucra la certificación de un lote de 
productos seleccionado y claramente determinado, correspondiente a un mismo proceso y 
una misma planta de fabricación, incluye el ensayo/prueba y evaluación de la conformidad 
sobre muestras del producto, acorde con lo siguiente: 
 
a. Muestras tomadas por el organismo de certificación únicamente del lote a certificar. 
La determinación del tamaño y el muestreo deberá realizarse conforme a lo 
establecido en la norma ISO 2859-1 o NTC-ISO 2859-1 y de acuerdo con la totalidad 
de productos que conforman el lote.  
 
b. Ejecución de inspección por atributos de acuerdo con los requisitos aplicables al tipo 
de producto. 
 
c. Realización de ensayos/pruebas, de acuerdo con los requisitos aplicables al tipo de 
producto y los métodos establecidos en el Reglamento. 
 
d. Revisión de toda la información y evaluación de la conformidad de los resultados del 
proceso. 
 
e. Elaboración de informe de evaluación de la conformidad. 
 
f. Decisión sobre otorgamiento de la certificación. 
 
g. Comunicación de la decisión y notificación a partes interesadas.  
 
h. Registro de la información en bases de datos reglamentarias. 
 
Únicamente en los casos que se permita el uso del mecanismo de “Declaración de 
Conformidad del proveedor” la toma de la muestra se deberá realizar por el declarante o la 
persona que designe para tales fines. 
 
Parágrafo 1:  Para este esquema, los certificados emitidos no cuentan con vigencia, y 
cubren el total del lote evaluado. En el certificado debe indicarse que corresponde a un 
“LOTE”, identificándolo claramente, así como la fecha de emisión de este y los demás 
aspectos establecidos en el artículo 4.2.3.  
 
4.2.7.2. Esquema 4 RETIE 
 
En este esquema la evaluación de la conformidad está dirigida a productos cuyos 
fabricantes no cuenten con certificación de su sistema de gestión de calidad ISO 9001 o 
NTC-ISO 9001 u otro expedido bajo norma similar, y/o sello de conformidad de producto 
que cubra en el alcance de la certificación el proceso de fabricación del producto objeto del 
presente Reglamento técnico. Los usuarios de este esquema podrán ser fabricantes 
nacionales, importadores nacionales o fabricantes extranjeros que actúen como 
importadores en Colombia. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 20 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 Este esquema incluye los ensayos o pruebas y la evaluación del proceso de producción , 
así:  
 
a. Muestras tomadas por el organismo de certificación como sigue: 
 
• Para productos de fabricación nacional, donde el cliente es el mismo fabricante, la 
muestra debe ser tomada de la fábrica y/o del mercado, o de ambos.  
• Para productos fabricados en el extranjero, donde el cliente es el importador 
nacional, o cuando el fabricante también actúa como importador para Colombia, la 
muestra debe ser tomada de la fábrica y/o de la bodega del importador o 
comercializador y/o del mercado. 
 
b. Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas sobre las muestras 
seleccionadas; de acuerdo con los requisitos aplicables al tipo de producto. 
 
c. Evaluación inicial y periódica (seguimiento y renovación) del proceso de producción 
con el fin de evaluar la capacidad del productor para manufacturar los productos, 
con el alcance descrito en el presente numeral. La evaluación inicial deberá ser de 
manera presencial, y las evaluaciones periódicas podrán ser presenciales o remotas 
(virtuales). 
 
d. Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resultados de la inspección por 
atributos y los resultados de los ensayos/pruebas y evaluación del proceso de 
producción. 
 
e. Revisión de toda la información y de resultados relacionados con el proceso de 
evaluación. 
 
f. Elaboración de informe de evaluación de la conformidad. 
 
g. Decisión sobre otorgamiento de la certificación. 
 
h. Comunicación de la decisión y notificación a las entidades de vigilancia y control 
cuando éstas los requieran y el dueño del certificado. 
 
i. Registro de la información en bases de datos reglamentarias. 
 
j. Decisión del proceso de certificación, si los resultados de la determinación, la 
revisión y decisión son positivos. 
 
k. Autorización (licencia) para el uso del certificado durante el tiempo de vigencia 
definido  en el certificado. 
 
l. Autorización para que cada producto incluido en el alcance certificado lleve la marca 
de conformidad con el Reglamento. El porte o no de la marca de conformidad 
obedecerá a decisión tomada por el productor. 
 
m. Vigilancia (Seguimiento) o Renovación mediante ensayos/pruebas e inspección de 
muestras tomadas por el organismo de certificación de producto, de la fábrica y /o 
del mercado y/o de bodega del importador o comercializador, dependiendo del tipo 
de producto. Así como la evaluación periódica del proceso de producción.  
 
n. Decisión del mantenimiento de la certificación y de las autorizaciones del uso del 
certificado y marca de conformidad, con base en la evaluación de la información y 
los resultados de las actividades de vigilancia (Seguimiento) o renovación. 
 
Tamaño y toma de muestras:  Para este esquema, la determinación del tamaño y toma de 
las muestras en procesos de evaluación de conformidad con fines de certificación 
adelantados por parte de los Organismos de Certificación de Producto, deberá realizarse de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.2 en las familias de producto, considerando los 
tipos de producto, capacidades, materiales, entre otros.  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 21 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
  
Parágrafo 1:  El certificado que sea expedido como resultado de la evaluación con este 
esquema tendrá una vigencia de dos (2) años, con un seguimiento que se debe realizar en 
un periodo de máximo doce (12) meses contados a partir de la expedición del certificado.  
 
Para efectos de trámites ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, la SIC 
aceptará los certificados que estén vigentes, y podrá exigir, de acuerdo con la oportunidad 
en que se use el certificado, las evidencias sobre el inicio y terminación efectiva de las 
actividades de vigilancia (seguimiento) o renovación. 
 
Las evaluaciones de vigilancia (seguimiento) y renovación siempre se deberán finalizar 
dentro de cada periodo establecido para las mismas. Si se llega a la fecha de seguimiento 
o renovación y aún no se finalizan estas actividades, se deberá suspender el certificado 
hasta que concluyan dichas actividades, en cualquier caso, las fechas inicialmente 
establecidas para seguimientos o renovaciones no deberán ser modificadas en el cuerpo 
del certificado.  
 
Las fechas de expedición y de vigencia deben ser claramente visibles en el certificado, así 
como los demás aspectos establecidos para el Contenido mínimo del Certificado de 
productos. 
 
4.2.7.3. Esquema 5 RETIE 
 
En este esquema la evaluación de la conformidad está dirigida a aquellos productos cuyos 
fabricantes cuenten con certificación de su sistema de gestión de calidad ISO 9001 o NTC-
ISO 9001 u otro expedido bajo norma similar emitido por organismo de certificación 
acreditado bajo la norma ISO/IEC 17021-1 o NTC-ISO-IEC 17021-1, que cubra en el alcance 
de la certificación el proceso de fabricación del producto objeto del Reglamento técnico. Tal 
certificación deberá haber sido otorgada por el ONAC o por un organismo acreditado por 
una entidad de acreditación que sea miembro de los acuerdos de reconocimiento 
multilaterales tal como IAF. Los usuarios de este esquema podrán ser fabricantes 
nacionales, importadores nacionales o fabricantes extranjeros que actúen como 
importadores en Colombia. 
 
Este esquema incluye los ensayos o pruebas del producto y la auditoría del sistema de 
gestión de la calidad, así: 
 
a. Muestras tomadas por el organismo de certificación como sigue: 
 
• Para productos de fabricación nacional, donde el cliente es el mismo fabricante, 
la muestra debe ser tomada de la fábrica y/o del mercado, o de ambos.  
• Para productos fabricados en el extranjero, donde el cliente es el importador 
nacional, o cuando el fabricante también actúa como importador para Colombia, 
la muestra debe ser tomada de la fábrica y/o de la bodega del importador o 
comercializador y/o del mercado. 
 
b. En todo caso, en los seguimientos de cada uno de los ciclos de certificación la 
muestra deberá ser tomada en el (los) punto(s) de comercialización.  
 
c. Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas sobre las muestras 
seleccionadas; de acuerdo con los requisitos de presente Reglamento técnico 
aplicables al producto. 
 
d. En el otorgamiento del certificado: auditoría inicial del sistema de gestión de calidad 
del fabricante, realizada por organismo de certificación acreditado con norma 
ISO/IEC 17021 o validación mediante revisión documental como se describe en el 
parágrafo 2 del presente numeral.  
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 22 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 e. Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resultados de la inspección por 
atributos, ensayos/pruebas, inspección del proceso de producción y auditoría al 
sistema de gestión de la calidad, o sus validaciones. 
 
f. Revisión de toda la información y de resultados relacionados con el proceso de 
evaluación. 
 
g. Elaboración de informe de evaluación de la conformidad. 
 
h. Decisión sobre otorgamiento de la certificación. 
 
i. Comunicación de la decisión y notificación a las entidades de vigilancia y control 
cuando éstas los requieran y el dueño del certificado. 
 
j. Registro de la información en bases de datos reglamentarias. 
 
k. Decisión del proceso de certificación, si los resultados de la determinación, la 
revisión y decisión son positivos. 
 
l. Autorización para el uso del certificado durante el tiempo de vigencia establecido en 
el certificado. 
 
m. Autorización para que cada producto incluido en el alcance certificado lleve la marca 
de conformidad con el Reglamento. El porte o no de la marca de conformidad 
obedecerá a decisión tomada por el productor. 
 
n. Vigilancia (Seguimiento) o Renovación, mediante: auditoría del sistema de gestión 
de calidad realizada por organismo de certificación acreditado con norma ISO/IEC 
17021  o validación de la certificación del sistema mediante revisión documental 
como se describe en el parágrafo 2 del presente numeral.  
 
o. Vigilancia (Seguimiento) o Renovación mediante evaluación de la conformidad de 
resultados de la ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas de 
muestras tomadas por el organismo de certificación .  
 
p. Decisión del mantenimiento de la certificación y de las autorizaciones del uso del 
certificado y marca de conformidad, con base en la evaluación de la información y 
los resultados de las actividades de vigilancia (Seguimiento) o renovación. 
 
Tamaño y toma de muestras:  Para este esquema, la determinación del tamaño y toma de 
las muestras en procesos de evaluación de conformidad con fines de certificación 
adelantados por parte de los Organismos de Certificación de Producto o Declarantes, 
deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.2 en las familias de 
producto, considerando los tipos de producto, capacidades, materiales, entre otros. 
 
Parágrafo 1:  El certificado que sea expedido como resultado de la evaluación con este 
esquema tendrá una vigencia de cinco (5) años, con un primer seguimiento que se debe 
realizar máximo al mes doce ( 12) y un segundo seguimiento que se debe realizar máximo 
al mes treinta y dos ( 32), contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado o la 
fecha renovación .  
 
Para efectos de trámites ante la VUCE, la SIC aceptará los certificados que estén vigentes, 
y podrá exigir, de acuerdo con la oportunidad en que se use el certificado, las evidencias 
sobre el inicio y terminación efectiva de las actividades de vigilancia (Seguimiento) o 
renovación. 
 
Las evaluaciones de vigilancia (seguimiento) y renovación siempre se deberán finalizar 
dentro de cada periodo establecido para las mismas. Si se llega a la fecha de seguimiento 
o renovación y aún no se finalizan estas actividades, se deberá suspender el certificado 
hasta que concluyan dichas actividades, en cualquier caso, las fechas inicialmente  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 23 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 establecidas para seguimientos o renovaciones no deberán ser modificadas en el cuerpo 
del certificado. 
 
Las fechas de expedición y de vigencia deben ser claramente visibles en el certificado, así 
como los demás aspectos establecidos para el Contenido mínimo del Certificado de 
producto.  
 
Parágrafo 2:  Tanto para el Esquema 4 RETIE como para el Esquema 5 RETIE, el alcance 
del certificado de producto corresponderá a una planta de producción, en el caso de tener 
distintas plantas de producción, los productos fabricados en cada una de ellas deberán tener 
un certificado de conformidad diferente soportado en tomas de muestras, conforme a lo 
establecido en la familia y ensayos respectivos para los productos cubiertos en el certificado 
de cada una de ellas. 
 
Parágrafo 3 : La validación de la certificación del sistema de calidad mediante revisión 
documental, deberá comprender como mínimo el desarrollo de las siguientes actividades:  
 
a. Solicitar copia del certificado del sistema de gestión de calidad en idioma castellano o 
inglés.   
 
b. Verificar que el certificado del sistema de gestión de calidad, contemple la siguiente 
información:    
 
• Que ha sido expedido por un organismo de certificación de sistemas de gestión 
acreditado por el organismo nacional de acreditación de Colombia ONAC, o por un 
organismo de certificación de sistemas de gestión acreditado por un organismo 
acreditador perteneciente a los acuerdos multilaterales vigentes de los que haga 
parte el organismo nacional de acreditación, tal como IAAC (InterAmerican 
Accreditation Cooperation) o IAF (International Accreditation Forum). 
• Que el producto a certificar se encuentre cubierto por el alcance del sistema de 
gestión de calidad certificado. 
• Que se encuentra vigente.  
• Que la planta de fabricación de donde proviene el producto a certificar esté incluida 
en el certificado del sistema de gestión de calidad.  
 
4.2.7.4. Disponibilidad y suministro de los certificados de conformidad 
 
Copias de los certificados de conformidad deberán estar disponibles al público y a las 
entidades de vigilancia y control, de forma física y/o digital en los puntos de exhibición y 
venta, los cuales podrán ser de manera física o en canales virtuales de los productos objeto 
del presente Reglamento, de manera complementaria podrán estar disponibles en los 
portales web de los productores para Colombia o comercializadores que realicen la venta al 
usuario final.  En todo caso los productores para Colombia y/o comercializadores, deberán 
mantener una copia de los certificados de conformidad de producto para suministrar a la 
persona interesada, si este así lo requiere. 
 
Artículo 4.2.8. Cumplimiento a través de norma técnica 
 
Para los productos establecidos en el artículo 2.3.27 del Libro 2, los cuales deben demostrar 
su conformidad con este Reglamento a través de cumplimiento de norma técnica debido a 
sus especificaciones técnicas, los certificados de producto con la respectiva norma a 
presentar deberán cumplir mínimo con lo siguiente:  
 
a. Cumplir lo establecido con el literal c y f del artículo 4.2.1. 
 
b. Estar vigentes al momento de la importación. 
 
c. La SIC reconocerá certificados en el exterior expedidos bajo esquemas de 
certificación definidos en el presente Reglamento y podrá reconocer otros sistemas 
o esquemas, siempre que cada certificado venga acompañado de sus propios  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 24 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 soportes, expedidos por el mismo organismo de certificación, en los cuales se señale 
el esquema de certificación y sus características. En el evento en que el certificado 
haya sido expedido con un año o más de anterioridad, se deberá anexar evidencia 
documental (tales como registro de última auditoria de seguimiento, constancia, 
certificación u otro documento proveniente del organismo de certificación) donde se 
pronuncie sobre la vigencia del certificado de conformidad en mención.  
 
d. El alcance del certificado con la norma técnica con la cual se declara el cumplimiento 
debe cubrir el producto. 
 
e. La SIC en ejercicio de su competencia de control y vigilancia evalúe y reconozca 
estos certificados de conformidad a través de la VUCE, como parte del proceso de 
importación. Para la evaluación y reconocimiento del certificado, además de los 
aspectos que garanticen la confianza del mismo, la SIC verificará que la norma 
técnica base del certificado tenga alcance al producto y el certificado lo cubra, 
adicionalmente se deben cumplir los demás requisitos que considere esta entidad. 
 
El Ministerio definirá la herramienta mediante la cual se incluyan las normas técnicas 
internacionales y los productos a los que les aplica este mecanismo, esta podrá ser 
consultada en la página web del Ministerio de Minas y Energía. En caso de que alguna 
norma no haya sido incluida en la herramienta, el interesado podrá solicitar al Ministerio que 
la misma sea incluida allegando los debidos soportes (ficha técnica del producto y norma 
del producto). 
 
Este mecanismo se validará durante el proceso de importación a través de la VUCE. 
TÍTULO 3 – DEMOSTRACIÓN DE CON.FORMIDAD DE INSTALACIONES 
 
Los requisitos establecidos para instalaciones objeto del presente Reglamento y los cuales 
son objeto de verificación y demostración de la conformidad se establecen en el Libro 3. 
 
Previa energización definitiva, las instalaciones objeto del presente Reglamento incluidas 
en el artículo 4.3.2, deberán ser inspeccionadas por un organismo de inspección, acreditado 
por ONAC bajo la norma ISO/IEC 17020, con alcance al tipo de instalación de acuerdo con 
su acreditación, obteniendo como resultado el dictamen de inspección. 
 
Los constructores de las instalaciones eléctricas sujetas al cumplimiento del presente 
reglamento técnico, cuyo control corresponde a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, deben estar inscritos en la plataforma de “ Registro de Productores e 
Importadores y Prestadores de Servicio”  de la SIC y mantener la información actualizada. 
 
Artículo 4.3.1. Inspección con fines de certificación 
 
En este esquema la evaluación de la conformidad involucra la inspección de una instalación 
eléctrica mediante dictamen de inspección en el cual se deben cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
a. De acuerdo con la Ley 1480 de 2011, las instalaciones eléctricas se consideran un 
producto. En consecuencia, se debe declarar la conformidad a través de las 
“Declaraci ones de cumplimiento”, y en los casos que aplique mediante Dictamen de 
Inspección. 
 
b. Con el fin de garantizar una certificación expedida bajo principios de idoneidad, 
independencia e imparcialidad a las instalaciones que requieren certificación plena , 
la declaración de cumplimiento del diseñador y la declaración de cumplimiento del 
constructor debe n ser validadas mediante un Dictamen de Inspección , expedido 
por un organismo de inspección acreditado por el ONAC bajo la norma ISO/IEC 
17020 . Toda vez que el dictamen de inspección corresponde al documento que 
permite presumir seguridad y cumplimiento del RETIE, hasta tanto no se cuente con  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 25 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 la certificación, no se podrá hacer uso de las instalaciones por parte de usuarios 
finales. 
 
c. La certificación es un requisito individual para cada instalación, en consecuencia, 
toda cuenta del servicio público de energía en instalaciones de uso final y toda 
Instalación eléctrica que constituya unidades constructivas individuales objeto de 
reconocimiento en la asignación de tarifas, requerida para la prestación del servicio 
de energía eléctrica, debe contar con su certificación de conformidad con el presente 
Reglamento.  
 
d. Para instalaciones eléctricas en construcciones para varios usuarios, tales como 
bodegas, centros comerciales, oficinas, consultorios, apartamentos, centros 
educativos, entre otros, en donde el constructor del inmueble entrega la instalación 
eléctrica sólo hasta un tablero general o de distribución, el constructor debe 
entregarla certificada hasta ese punto para la energización de dicha instalación, 
dejando claro el alcance de la instalación certificada. En estos casos el servicio será 
considerado provisional y sólo se convertirá en servicio definitivo cuando la 
construcción se encuentre terminada y los propietarios o usuarios obtengan los 
certificados de conformidad respectivos. Hasta no se obtengan los certificados de 
conformidad o dictámenes respectivos, no podrá darse uso de la instalación en 
actividades diferentes a la construcción o adecuación. 
 
e. Durante el periodo que el servicio tenga la condición de provisional, el constructor 
propietario y/o representante legal del inmueble será responsable de que en las 
instalaciones parciales se dé cumplimiento al RETIE. Esta responsabilidad se 
transferirá al responsable de la instalación parcial en el momento que se certifique y 
legalice dicha instalación parcial.  En todo caso, el operador de red debe verificar que 
la instalación provisional se legalice de forma correcta, revisando los dictámenes de 
inspección de la instalación definitiva , en el evento que el propietario no presente los 
dictámenes de inspección, el operador de red deberá desenergizar la instalación .  
  
f. Para poder suministrar el servicio de energía eléctrica, el comercializador que preste 
el servicio debe solicitar para cada cuenta el certificado de conformidad con el 
presente Reglamento, de la instalación de uso final a la cual se le prestará el servicio , 
y debe remitir copia del certificado al Operador de Red. 
 
g. Para ampliación o remodelación de instalaciones, la parte ampliada o remodelada, 
debe cumplir y demostrar la conformidad con el RETIE, mediante las Declaraciones 
de Cumplimiento y el Dictamen de Inspección en los casos que le aplique. En caso 
de que la remodelación supere el 80%, debe acondicionarse toda la instalación al 
presente Reglamento y se le dará el tratamiento de una instalación nueva. 
 
h. La inspección con fines de demostrar la conformidad con RETIE la debe contratar el 
propietario o representante legal del proyecto donde está incorporada la instalación 
eléctrica, quien será el dueño del certificado. El propietario de la instalación debe 
entregar al organismo de inspección la documentación completa que le aplique a la 
instalación, así mismo debe permitir el desarrollo y la ejecución de las pruebas y las 
mediciones necesarias para la verificación de la conformidad con RETIE. Dado que 
el proce so de inspección es una validación de la “Declaración de cumplimiento”, en 
la inspección debe estar presente la persona responsable de la construcción de la 
instalación eléctrica, es decir, quien suscribe dicha declaración, y solo se permitirá 
delegar tal actividad, mediante documento escrito firmado por el delegante y el 
delegado, este último debe ser un profesional de la misma competencia técnica y 
legal del responsable de la construcción. En el dictamen se dejará constancia del 
hecho.   
 
i. En todo proceso de inspección, el organismo de inspección se obliga a realizar las 
medidas, pruebas y ensayos eléctricos con equipos calibrados en laboratorios 
acreditados, mediante los cuales se pueda determinar la conformidad de la 
instalación eléctrica bajo inspección y debe dejar los registros de los valores medidos 
y de actividades de inspección fundamentales para la decisión.   
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 26 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
  
j. Los procedimientos, métodos y equipos, aprobados en el proceso de acreditación, 
son de obligatorio cumplimiento por parte del organismo acreditado.  
 
k. En el proceso de inspección se buscará la trazabilidad de las diferentes etapas de 
la instalación eléctrica, para lo cual se debe tener en cuenta lo actuado y 
documentado por las personas competentes que participaron en: diseño, dirección 
de la construcción, interventoría cuando aplique; en todos los casos se dejará 
consignado en el formato de inspección, la información del profesional responsable 
de cada etapa.  
 
l. Los diseños son elementos base para definir la conformidad de la instalación con el 
Reglamento, pero no son el único objeto del dictamen, por tanto, el mismo por sí 
solo no determina la conformidad o no de la instalación. 
 
m. Los procedimientos, lis tas de chequeo y formatos de inspección deben ser 
diligenciados  en el sitio de la instalación y dejar las evidencias del hecho, tanto 
mediante inspección visual, como ejecutando las pruebas y medidas requeridas, 
registrando los resultados en los formatos de dictamen establecidos en el presente 
Anexo General.  
 
n. Se debe verificar que los productos utilizados en las instalaciones eléctricas que 
sean objeto de RETIE cuenten con su respectivo certificado de conformidad y se 
debe confirmar que la referencia del producto instalado corresponda con la 
referencia del producto certificado. Si se detectan inconformidades en un producto, 
así el mismo esté certificado, se deberá rechazar y se deberá informar del hecho a 
la SIC. Será necesario que el organismo de inspección mantenga archivos de todos 
los certificados de producto de los productos utilizados en la instalación, los cuales 
deben ser suministrados por el constructor junto con la declaración de cumplimiento 
de la construcción. 
 
o. El dictamen de resultado de la inspección y las pruebas y ensayos realizados a la 
instalación eléctrica, deben determinar el cumplimiento de los requisitos, 
relacionados en el formato de inspección, que apliquen.  
 
p. No se deben aceptar inspecciones en el sitio de una instalación domiciliaria o similar 
de duración inferior al tiempo establecido por el organismo de inspección en el 
proceso de acreditación, que en ningún caso deberá ser menor a 40 minutos.  
 
q. Si la instalación inspeccionada no es aprobada, el inspector debe entregar 
documento escrito con las no conformidades y debe determinar con el usuario la 
programación de la nueva visita de inspección para cerrar las no conformidades de 
la instalación frente al Reglamento. En todo caso, el organismo de inspección debe 
cerrar la inspección emitiendo el dictamen de aprobación o de no aprobación.  
 
r. El dictamen de inspección es un documento individual para cada cuenta, el 
organismo de inspección debe emitir un dictamen para cada instalación 
inspeccionada y entregarlo al propietario de la instalación. En los casos de 
edificaciones que involucren varios propietarios, a cada uno se le debe entregar su 
dictamen y el será responsable de su custodia y de suministrarlo cuando el operador 
de red o las entidades de control y vigilancias se lo exija. Los dictámenes 
correspondientes a áreas comunes o instalaciones como subestaciones, redes de 
alimentación, ascensores y en general aquellas instalaciones comunes a la 
copropiedad, como también edificación de uso comercial, industrial, oficial, 
residencial multifamiliar o la destinada a la prestación del servicio público de energía 
deben ser administrados y custodiados por la administración de la edificación.  
 
s. El organismo de inspección acreditado guardará reserva sobre los procedimientos, 
planos, cartas, informes, o cualquier otro documento o información calificada como 
confidencial que esté relacionada con la instalación a inspeccionar. No obstante, en  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 27 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 el evento de requerimiento por parte de autoridad judicial, la SSPD  o la SIC debe 
suministrar la información sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1712 de 2014. 
 
t. El inspector debe dejar constancia del alcance y estado real de la instalación al 
momento de la inspección, con mecanismos tales como registros fotográficos, 
diagrama unifilar y planos o esquemas eléctricos, los cuales deberán mantenerse 
durante la vigencia de la acreditación. 
 
u. El organismo de inspección debe reportar los dictámenes en el SICERCO, 
administrado por la SIC. Los operadores de red o los comercializadores de energía 
deberán consultar el SICERCO para verificar la autenticidad de los dictámenes que 
le sean presentados en las solicitudes de prestación del servicio de energía.  
 
v. Los organismos de inspección deben reportar a la SIC, dentro de los 10 días hábiles, 
siguientes a la terminación del plazo dado para cerrar las no conformidades, aquellas 
instalaciones inspeccionadas que no fueron aprobadas, informando las razones de 
la no aprobación, junto con el nombre del proyecto, dirección, nombre del constructor 
y responsables y fecha de inspección. Esta información debe aportarse en medio 
digital en formato PDF. Si se tiene información que la instalación fue energizada 
debe hacerse m ención del caso.  
 
w. En las instalaciones, que tengan como único fin alimentar la instalación de uso final 
de la electricidad objeto de la inspección y su alimentación tenga asociada otros 
procesos, construidos a costa de los propietarios de la instalación de uso final, en el 
proceso de inspección se debe verificar cada uno de los componentes de la 
instalación desde la frontera con la red de uso general, diligenciando los formatos 
que correspondan para cada proceso involucrado, los cuales tendrán la condición 
de anexo(s) del formato para uso final que será el que tendrá el número de control 
consecutivo del dictamen. El organismo de inspección no deberá emitir 
certificaciones parciales. Si la instalación es para varias cuentas, los formatos de los 
procesos aguas arriba de las acometidas que alimenten cada medidor, deben 
asociarse con la cuenta del área administrativa o de usos comunes de la edificación. 
La inspección para verificar las condiciones de seguridad de instalaciones 
energizadas con anterioridad a la vigencia del RETIE, o en la revisión de la 
instalación que requieren dictamen de inspección, no requieren la declaración del 
responsable de la construcción, ni los certificados de los productos, ni documentos 
de diseño, en el dictamen se hará la observación de tal condición. 
 
x. Al cierre del proceso de certificación de la instalación, el dictamen de inspección 
debe ser firmado tanto por el director técnico del organismo de inspección, como por 
el inspector responsable de la inspección. 
 
y. No se deberá aceptar como dictamen de inspección para energizar una instalación 
de uso final, solo el dictamen de la subestación o de la red general del proyecto. 
Igualmente, no se debe aceptar energizar la instalación de uso final si no se 
contempla la conformidad con RETIE de la subestación y red general del proyecto.  
 
z. No se deben inspeccionar instalaciones fuera del lugar de la instalación a dictaminar. 
 
Artículo 4.3.2. Instalaciones que requieren Certificación Plena  
 
Requieren Certificación Plena y por ende Declaraci ones  de Cumplimiento y Dictamen de 
Inspección, las siguientes instalaciones construidas, ampliadas o remodeladas en la 
vigencia del RETIE: 
 
4.3.2.1. Construcciones Nuevas 
 
a. Todas las instalaciones que tratan los artículos 3.29.3, 3.29.4 , 3.29.5, 3.29.6 del 
Libro 3. En el caso que durante el desarrollo de un proceso de inspección se 
determine que existen instalaciones como las antes mencionadas que no fueron   
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 28 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 incluidas dentro del alcance contratado, en el campo de observaciones del dictamen 
de uso final del RETIE debe dejarse constancia de ello. 
 
b. Las instalaciones residenciales multifamiliares o comerciales que hagan parte de un 
mismo proyecto de construcción, donde se involucren cinco (5) o más cuentas de 
energía, correspondientes al mismo permiso o licencia de construcción, as í́ su 
capacidad inst alable individual sea inferior a los 10 kVA.  
 
c. Instalaciones residenciales de capacidad instalable individual igual o superior a 10 
kVA. 
 
d. Instalaciones industriales de capacidad instalable igual o superior a 20 kVA. 
 
e. Instalaciones comerciales, entidades gubernamentales u oficiales e instituciones sin 
ánimo de lucro de capacidad instalable igual o superior a 10 kVA. 
 
f. Centrales de Generación. 
 
g. Instalaciones de Autogeneración a pequeña escala, FNCER, Generación Distribuida 
y Generación de energía con varias fuentes, que se conecten a la red de transmisión 
local, regional o nacional. 
 
h. Autogeneración y cogeneración a pequeña escala asociadas al uso final (que no se 
conectan a la red) con capacidad de potencia instalada igual o superior a los 10 kVA. 
 
i. Instalaciones en minas, túneles y cavernas.  
 
j. Circuitos de distribución nuevos o ramales de derivación nuevos, en redes de uso 
general y de alumbrado público, cuando lo nuevo supere 5 km, sumada tanto de red 
primaria como secundaria o la potencia instalada nueva en transformación, sea igual 
o superior a 300 kVA.  
 
k. Si la red o subestación atiende edificaciones objeto de una misma licencia de 
construcción, las instalaciones que se deriven de la red de servicio general se deben 
inspeccionar asociadas a las instalaciones de uso final, utilizando los formatos 
asociados a cada proceso, los cuales se anexarán al dictamen de la instalación de 
uso final de áreas comunes de la edificación o edificaciones, independiente de quien 
sea el propietario de dichas redes o subestaciones de uso exclusivo de los usuarios 
del servicio en las edificaciones objeto de la misma licencia de construcción. 
 
l. Subestaciones de distribución, potencia, de alta y extra alta tensión. 
 
m. Líneas de transmisión por encima de 57,5 kV, cualquiera que sea su potencia y 
longitud.  
 
n. Áreas comunes en edificaciones con cinco o más cuentas de energía.  
 
o. Construcciones nuevas o remodelaciones de acometidas que involucren 
subestaciones. 
 
p. Unidades funcionales o equipos paquetizados o prearmados asimilables a una 
instalación para uso final, con sus sistemas de control y protección y dispositivos o 
aparatos de conexión que en su conjunto pueden tener una capacidad instalable de 
20 kVA o más. A estos equipos se les dar á́ el tratamiento de instalación de uso final 
una vez estos se encuentren instalados en su sitio de operación con los demás 
elementos que componen la instalación. Los productos componentes del sistema 
que sean objeto del RETIE deben contar con el Certificado de Conformidad de 
acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.  
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 29 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 4.3.2.2. Ampliaciones y remodelaciones 
 
Igualmente, se requiere certificación plena para las siguientes ampliaciones y 
remodelaciones:  
 
a. En instalaciones residenciales: cuando la ampliación supere 10 kVA, de carga 
instalable o se remodele más del 50% de los dispositivos o conductores en una 
instalación que la parte remodelada supere los 10 kVA de capacidad instalable o se 
les adicione equipos o instalaciones especiales.  
 
b. En instalaciones comerciales, entidades gubernamentales u oficiales e instituciones 
sin ánimo de lucro: en instalaciones con potencia instalable menor o igual a 100 kVA 
cuando la ampliación o la parte remodelada supera 10 kVA. Para instalaciones que 
superen los 100 kVA de potencia instalable, cuando se remodela o se amplía más 
del 30%, o cuando se le adicione o remodele con instalaciones o equipos especiales. 
 
c. En instalaciones industriales de potencia instala ble menor o igual a 50 kVA, cuando 
la remodelación o ampliación supere 20 kVA. En instalaciones industriales de 
potencia instalable de más de 50 kVA, cuando la ampliación o remodelación supere 
el 30% de la potencia instalable. En cualquier instalación industrial de potencia 
instalable de más de 20 kVA, cuando se cambie más del 50% de los aparatos o más 
del 50% del alambrado. En instalaciones en ambientes clasificados como peligrosos, 
en instituciones de asistencia médica y en instalaciones en minas, túneles y 
cavernas cuando se hace cualquier tipo de ampliación o remodelación.  
 
d. En redes de distribución de uso general, cuando la ampliación supere el 30% de la 
capacidad instala ble o el 30% de la longitud del circuito intervenido ; en ampliaciones 
o remodelaciones efectuadas en el mismo circuito durante un año, cuando las partes 
remodeladas o ampliadas superen 300 kVA y 5 km de red. En el evento que la red 
de distribución sea de uso exclusivo de una edificación debe dársele el tratamiento 
de instalación de uso final, independiente de quien sea el propietario. 
 
e. En una planta de generación, cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad 
instalada y se deba al montaje de nuevos equipos eléctricos en la misma casa de 
máquinas. En una subestación cuando la ampliación supere el 30% del costo inicial 
reconocido por la CREG para cada unidad constructiva o el 30% de la capacidad 
instalada.  
 
f. En procesos de Autogeneración a pequeña escala o generación distribuida, cuando 
la ampliación o remodelación supere el 30% de la capacidad instalada, o cuando se 
instalen equipos para la entrega de excedentes a la red de uso general. 
 
g. En una línea de transmisión cuando la ampliación aumente su tensión nominal de 
operación o su capacidad instalable .  
 
h. En subestaciones de alta y extra alta tensión, cuando la ampliación aumente su 
tensión nominal de operación o su capacidad instalable.  
 
i. En subestaci ones  de uso general que sirva a usuarios de distintas edificaciones, 
cuando la ampliación supere el 30% del costo reconocido por la CREG para cada 
unidad constructiva, o el 30% de la capacidad instalada . Igualmente, si la ampliación 
o remodelación supera los 300 kVA.  
 
Parágrafo 1:  El solo cambio del transformador y sus protecciones no se considera una 
remodelación o ampliación, excepto cuando el transformador se remplaza por uno de mayor 
potencia. 
 
Parágrafo 2:  La certificación aplicará únicamente a la parte ampliada o remodelada; en 
caso de que dicha ampliación o remodelación supere el 80% del cableado o potencia de la  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 30 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 instalación actual, se le dará tratamiento de instalación nueva y deberá certificarse en su 
totalidad. 
 
4.3.2.3. Criterios para definir los porcentajes de ampliaciones o 
remodelaciones 
 
Para instalaciones ampliadas o remodeladas, el porcentaje será determinado teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:  
 
a. Para instalaciones de uso final se tomar á el número de las salidas o puntos de 
conexión en cada nivel de tensión. 
 
b. Para instalaciones de distribución de propiedad de los operadores de red, el 
porcentaje estará referido al inventario de todas las unidades constructivas del 
mismo tipo, existentes en el circuito o a los componentes de la unidad constructiva 
donde se realicen la remodelación. En redes de baja tensión el porcentaje será 
referido a la longitud total de la red asociada al transformador.  
 
c. Remodelación de subestaciones. En subestaciones de transformación no asociadas 
a la instalación de uso final, el porcentaje estará referido al número de elementos de 
la unidad constructiva o conjunto de unidades constructivas donde se realice la 
remodelación. La certificación plena se aplicar á a la unidad o unidades constructivas 
remodeladas.  
 
d. En plantas de generación los porcentajes estarán referenciados al componente 
donde se realicen los trabajos de remodelación, asimilándolos a un proceso así: casa 
de máquinas a uso final y subestaciones a transformación.  
 
Artículo 4.3.3. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Inspección y 
Laboratorios de calibración 
 
Los organismos de inspección que intervengan en el proceso de demostración de la 
conformidad con RETIE deben estar acreditados bajo la norma ISO/IEC 17020 o NTC-ISO-
IEC 17020 o la que la modifique o sustituya, y los laboratorios de calibración utilizados 
deberán estar acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025 o NTC-ISO-IEC 17025 o la que la 
modifique o sustituya. Igualmente, deben cumplir con los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento. 
 
Adicional a los requerimientos de la norma ISO/IEC 17020  o NTC-ISO-IEC 17020, o la 
versión que la modifique o sustituya,  los organismos de inspección para las instalaciones 
del presente Reglamento deberán cumplir los siguientes requisitos que podrán ser 
verificados en cualquier momento por la SIC en sus funciones de vigilancia y control, o por 
el ONAC en el ejercicio de acreditación: 
 
a. Deben cumplir con los criterios de independencia para los Organismos de Inspección 
Tipo A de la norma ISO/IEC 17020 o NTC-ISO-IEC 17020 . 
 
b. En el proceso de acreditación, deben presentar los procedimientos a aplicar en las 
inspecciones con los cuales se asegura la verificación del cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos en el RETIE,  aplicables a la instalación objeto de inspección. 
 
c. Deben establecer los procedimientos, métodos y equipos de medición para atender 
los distintos ítems contemplados en los formatos de dictámenes de inspección 
establecidos en el presente Reglamento. Estos mismos procedimientos, métodos y 
equipos de medición se deberán presentar en el trámite de acreditación ante el 
ONAC, mantener y aplicar durante la vigencia de la acreditación.  
 
d. Los inspectores, encargados de ejecutar las pruebas y mediciones deben demostrar 
su competencia mediante un certificado de competencia expedido por un organismo 
de certificación de personas acreditado o una entidad pública habilitada.  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 31 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
  
e. Deben contar de manera suficiente con recurso humano, equipos de medida para 
las pruebas y ensayos requeridos para atender efectiva y oportunamente los 
servicios de inspección de acuerdo con los alcances específicos de la instalación 
para los cuales esté acreditado.  
 
f. Podrán realizar inspecciones en las distintas etapas constructivas de la instalación, 
demostrando en la acreditación los criterios para garantizar que en la aplicación de 
sus procedimientos no se afecte su independencia e imparcialidad. 
 
g. Durante el proceso de acreditación, el organismo de inspección debe adjuntar las 
hojas de vida y copias de los certificados de experiencia y de los certificados de 
competencias vigentes como inspector tanto del director técnico como de los 
inspectores que suscriban los dictámenes de inspección. Los retiros y/o remplazos 
de inspectores y directores técnicos deben ser notificados al ONAC. Antes de utilizar 
los servicios profesionales de un inspector y/o director técnico, el organismo de 
inspección deberá comprobar la existencia y vigencia de su(s) certificado(s) de 
competencia, la tenencia de su matrícula profesional y el cumplimiento de los 
requisitos de experiencia. 
 
Adicionalmente, los organismos de inspección que intervengan en el proceso de 
demostración de la conformidad con el presente Reglamento, así como los laboratorios de 
calibración utilizados, deben estar acreditados por el ONAC, conforme a las disposiciones 
establecidas en el Decreto 1074 de 2015, así como los que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Adicionalmente, deben cumplir las reglas de acreditación emitidas por este 
organismo nacional de acreditación y demás normatividad aplicable sobre la materia. 
  
También se podrán utilizar los laboratorios de calibración del extranjero siempre y cuando 
estén acreditados por Organismos que hagan parte de acuerdos multilaterales tales como 
ILAC. 
 
Los organismos de inspección y los laboratorios de calibración que obtengan acreditación 
por parte del ONAC para adelantar las actividades de evaluación la conformidad con el 
presente Reglamento, son responsables ante sus clientes y ante el Estado por la ejecución 
técnica y oportuna de los trabajos de inspección y calibración que se les encomienden. Por 
lo anterior, una vez recibida la solicitud de un cliente precisando los servicios requeridos y 
se cuente con toda la información técnica para atender la solicitud, deberán responderla en 
un plazo máximo de 15 días calendario y, si se acuerda el encargo, atenderla integralmente 
en el plazo que se establezca contractualmente entre el cliente y el organismo o la persona 
designada. 
 
Artículo 4.3.4. Revisión de las instalaciones 
 
Para asegurar que las instalaciones mantengan la seguridad durante su vida útil se deben 
atender los siguientes requisitos:  
 
a. Las instalaciones eléctricas objeto del presente Reglamento que requieran 
certificación plena, deberán ser revisadas periódicamente y revalidadas mediante 
dictamen de inspección emitido por Organismos de Inspección acreditados, cada 
cinco años para instalaciones especiales, equipos especiales, minas, túneles y 
cavernas, diez años para instalaciones de uso final y sus instalaciones asociadas a 
redes de distribución, transformación y generación y 15 años para instalaciones de 
generación, líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución. 
 
b. Para dar cumplimiento al artículo 4º de la Ley 143 de 1994 en lo referente a la 
seguridad de la instalación, los responsables de la prestación del servicio de 
electricidad deben garantizar la operación y mantener los niveles de seguridad 
establecidos en el presente Reglamento y demás disposiciones sobre la materia y 
solicitar al usuario la verificación de que se mantienen las condiciones de seguridad, 
mediante la revisión de la instalación y la renovación de la certificación del  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 32 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 cumplimiento del RETIE, incluyendo el dictámenes de inspección, cuando requiera 
certificación plena.  
 
c. En la revisión periódica de las instalaciones objeto del presente Reglamento, el 
inspector debe verificar que se mantienen las condiciones que dieron origen al 
dictamen de inspección con el cumplimiento del RETIE en cuanto a que la instalación 
eléctrica no presente riesgos para la salud o vida de personas y la vida animal y 
vegetal, riesgos al medio ambiente, a la misma instalación o a los bienes contiguos. 
Por tal razón el dictamen se basará en el resultado de la inspección física, con las 
mediciones y pruebas pertinentes en la instalación, sin necesidad de profundizar en 
la revisión documental y se debe n utilizar los formatos del Presente Anexo General, 
haciendo la observación que se trata de una inspección de revisión.  
 
d. La revisión de las instalaciones mediante inspección se deberá adelantar con base 
en la versión del Reglamento bajo la cual se emitió la certificación inicial, y se 
deberán revisar todos los requisitos asociados a cada alcance de la instalación. 
 
e. En caso de que existan condiciones que representen alto riesgo de acuerdo con los 
criterios que se indican en el numeral 1.5.1.4.2 del Libro 1, que puedan ser mitigadas 
mediante los requisitos establecidos en una versión más actual del Reglamento, 
estas condiciones deberán ser corregidas y verificadas durante la inspección de 
revisión de la instalación.  
 
f. En caso de que por deficiencias de la instalación eléctrica se presente alto riesgo o 
peligro inminente para la salud o la vida, de acuerdo con los criterios que se indican 
en el numeral 1.5.1.4.2 del Libro 1, se debe dar aviso inmediato al Operador de Red 
con el propósito de que este tome las medidas necesarias en la instalación 
comprometida. El propietario o tenedor de la instalación deberá verificar que esta no 
presente alto riesgo o peligro inminente para la vida de las personas, para lo cual 
debe apoyarse en diagnósticos o revisiones, realizados por personas competentes, 
si el propietario o tenedor de la instalación eléctrica o la persona causante de generar 
la condición de peligro inminente para la salud o la vida no corrigen tal situación, 
quienes se consideren afectados deberán solicitar la actuación de instancias 
administrativas o judiciales que sean del caso. Si las condiciones que generan el 
peligro inminente son causadas por personas distintas al propietario o tenedor de la 
instalación eléctrica este debe solicitar a la autoridad competente para que obligue 
al causante a eliminar los factores que generan el peligro inminente. 
 
g. Cuando se realicen modificaciones a las instalaciones eléctricas destinadas al uso 
final de la electricidad, el propietario o tenedor de estas deben asegurar que los 
trabajos sean realizados por personas competente. Tales modificaciones deben 
documentarse y las evidencias deben estar disponibles de manera que sea fácil su 
consulta, en caso de ser necesario. En el caso en el que la modificación realizada 
sobre la instalación corresponda con lo establecido en el artículo 4.3.2, deberá 
realizarse la debida certificación. 
 
h. Las modificaciones a las redes ejecutadas directamente por personal del Operador 
de Red o por personas competentes de terceros bajo delegación del OR, deben ser 
adaptadas a las condiciones de seguridad establecidas en el presente Reglamento. 
Tales modificaciones deben documentarse y estar disponibles en una dependencia 
del Operador de Red de manera que sea fácil su consulta, en caso de ser necesario. 
En el caso en el que la modificación realizada sobre la instalación corresponda con 
lo establecido en el artículo 4.3.2, deberá realizarse la debida certificación. 
 
i. Para líneas de transmisión, redes de distribución, transformación, e instalaciones de 
generación, el propietario o tenedor de la instalación debe asegurar que se 
mantengan las condiciones de cumplimiento del presente Reglamento y la 
instalación no presente peligro inminente. Las controversias sobre el cumplimiento 
de estas condiciones se resolverán basados en un dictamen emitido por un 
organismo de inspección acreditado por ONAC o un dictamen pericial. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 33 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 j. En la revisión de la instalación no es obligatorio que la persona responsable de la 
construcción de la instalación eléctrica esté en el momento de la inspección. Sin 
embargo, durante la inspección debe estar el responsable de la operación y 
mantenimiento.  
 
k. El operador de red no deberá aceptar dictamen de inspección de la revisión de 
instalaciones con alcances parciales. 
 
Parágrafo 1:  Cada una de las cuentas de energía deberá cumplir con la revisión de las 
instalaciones, de acuerdo con lo establecido en el literal (a) del presente artículo, y tendrán 
un plazo máximo de seis meses más contados a partir de la fecha establecida para la 
revisión de la instalación. Antes de finalizar este plazo máximo de seis meses, el propietario 
o tenedor de la instalación deberá presentar al operador de red el dictamen donde se valida 
la revisión de la instalación. 
 
Parágrafo 2:  Las instalaciones eléctricas objeto del presente Reglamento que requieran 
certificación plena, en la revisión periódica de la instalación, deberán aportar al organismo 
de inspección el dictamen de inspección inicial y los dictámenes de las revisiones anteriores . 
En caso de no disponer de est os, el dueño o tenedor de la instalación deberá emitir una 
declaración juramentada de que la instalación cont aba con los respectivos dictámenes , 
indicando las razones por las cuales no dispone de los mismos. 
 
Artículo 4.3.5. Excepciones del dictamen de inspección 
 
Se exceptúan de la exigencia del dictamen de inspección las siguientes instalaciones:  
 
a. Las no incluidas en el artículo 4.3.2 del Libro 4 del presente Anexo General. 
 
b. Instalaciones eléctricas de guarniciones militares o de policía y en general aquellas 
que demanden reserva por aspectos de Seguridad Nacional. 
 
c. Instalaciones provisionales. 
 
Estas excepciones no las excluyen de la certificación mediante la Declaración de 
Cumplimiento  suscrita por la persona competente responsable del diseño y de la 
construcción directa o supervisión de la construcción de la instalación eléctrica.  
 
Artículo 4.3.6. Formatos de la declaración de cumplimiento 
 
La declaración de cumplimiento debe ser diligenciada y suscrita en los siguientes formatos . 
No se deberá alterar su contenido, y sólo deberá diligenciarse los espacios destinados para 
tal fin. 
 
   
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 34 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 4.3.6.1. Declaración de cumplimiento del diseño. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJO EL 
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE. 
DECLARACIÓN No. _______________ 
 
Yo __________________________________________________, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. ____________________________de _____________________ en el ejercicio de mi 
profesión como ______________________________ y titular de la matricula profesional No. 
__________________________, expedida por el Consejo Profesional _________________________, 
declaro  bajo gravedad de juramento que, el diseño de la instalación eléctrica con alcance 
______________________________________________________, estará ubicada en la dirección 
_________________________________________ del municipio _________________________ del 
departamento ____________________________, de la cual figura como propietario(a) 
________________________________________________ con tipo y número de identificación 
______________________________, cumple con todos y cada uno de los requisitos que le aplican 
establecidos en el RETIE de acuerdo con la Resolución No. __________________ de fecha 
_________________ aplicables al diseño detallado      diseño básico 
 
Así mismo, declaro que de acuerdo con las especificaciones del diseño de la instalación eléctrica se 
plantearon las siguientes desviaciones de requisitos, las cuales son soportadas con la justificación técnica y 
el análisis de riesgos adjunto a esta declaración: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
La presente declaración se firma el día ____ del mes _______________ del año _______ en la ciudad de 
_________________. 
 
Información de notificación del diseñador: 
 
Dirección:  _________________________________________________________ 
Teléfono:  __________________________________________________________ 
Correo electrónico:  _________________________________________________ 
 
Anexos: _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________     
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma 
 
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 35 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 4.3.6.2. Declaración de cumplimiento de la construcción. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
  
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJO 
EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE  
DECLARACIÓN No. _______________ 
 
 
Yo ________________________________ __________________, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. ____________________________de _____________________ en el ejercicio de mi 
profesión como ____________________________ ____________________ y titular de la matricula 
profesional No. __________________________, expedida por el Consejo Profesional 
__________________________________declaro bajo gravedad de juramento que, la instalación eléctrica 
con alcance ___________________________________________________ ubicada en la dirección 
________________________________________del municipio _______________________________ del 
departamento ________________________________________, con fecha de inicio de etapa constructiva 
_________________ (adjunto soportes que demuestran la fecha de inicio de construcción, ampliación y/o 
remodelación), de la cual figura como propietario __________________________________________ con 
tipo y número de identificación _____________________________________, cumple con todos y cada uno 
de los requisitos que le aplican establecidos en el RETIE de acuerdo con la Resolución No. __________ de 
fecha ________________ y de la misma forma declaro que los productos utilizados en la construcción de la 
instalación cumplen con el RETIE y lo soportan a través del certificado de conformidad del producto emitido 
por un organismo de certificación de producto acreditado, el cual verifiqué y contrasté contra el producto 
instalado.  
 
Así mismo, declaro que la instalación eléctrica requirió un diseño, del cual anexo Declaración de cumplimient o 
del diseño realizado por __________________________________ en el ejercicio de su profesión como 
____________________________________ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
_________________ __________de _____________________________ y titular de la matricula profesional 
No. ___________________, expedida por el Consejo Profesional _____________________________, 
 diseño que hace parte de la memoria de la instalación y sirvió de base para la construcción, se refleja en la 
misma y en los planos finales que suscribo y hacen parte integral de la presente declaración. 
 
La presente declaración se firma el día ____ del mes _______________ del año _______ en la ciudad de 
_________________. 
 
Información de notificación del constructor: 
Dirección:  _________________________________________________________ 
Teléfono:  __________________________________________________________ 
Correo electrónico:  _________________________________________________ 
 
Anexos: _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________     
 
 
_____________________________________ 
Firma 
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 36 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 4.3.6.3. Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
  
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BAJO EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE  
DECLARACIÓN No. _______________ 
 
 
Yo __________________________________________ _________, identificado(a) con la cedula de ciudadanía No. 
____________________________de _____________________ en el ejercicio de mi profesión como 
______________________________________________ y titular de la matricula profesional No. 
__________________ ________, expedida por el Consejo Profesional ________________________________, declaro 
bajo gravedad de juramento que, la instalación eléctrica con alcance 
______________________________________________ ubicada en  la dirección 
________________________________________del municipio _________________________ del departamento 
________________________________________, con dictamen de inspección No. ______________________ expedido 
por el organismo de inspección__________________________ del cual figura como propietario 
_________________________________________ con tipo y número de identificación__________________________, 
mantiene el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que le aplican establecidos en el RETIE de acuerdo con la 
Resolución No. ________________ de fecha ______________, los cuales fueron verificados de acuerdo con el manual de 
operación de mantenimiento.   
 
Así mismo, declaro que la instalación eléctrica NO presenta un alto riesgo eléctrico, de acuerdo con lo estableci do en el 
RETIE.  
 
La presente declaración se firma el día ____ del mes _______________ del año _______ en la ciudad de 
_________________.  
 
Información de notificación del operador o mantenedor: 
 
Dirección:  _________________________________________________________ 
Teléfono:  __________________________________________________________ 
Correo electrónico:  _________________________________________________ 
 
Anexos: _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________     
 
 
 
_____________________________________  
Firma 
 
 
   
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 37 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 Artículo 4.3.7. Formatos para dictamen de inspección 
 
Para el dictamen de inspección se debe diligenciar el formato correspondiente, no se deberá 
alterar su contenido, y solo deberá adicionársele el nombre, logotipo o marca del organismo 
de inspección, el del organismo de acreditación y el código de acreditación otorgado por 
ONAC número correspondiente. Adicionalmente se deben tener en cuenta los siguientes 
requisitos: 
 
a. El organismo de inspección aplicará el formato correspondiente, al proceso que 
pertenezca la instalación y debe diligenciar cada uno de los ítems, con respuestas 
concretas, especificando si aplica o no el ítem y en caso afirmativo si cumple o no 
cumple los requisitos relacionados. 
 
b. El documento debe tener los medios de seguridad para evitar que sea adulterado, 
para lo cual se deberá tener en cuenta que el organismo de inspección es 
responsable de garantizar la seguridad de los documentos que emite. 
 
c. El formato del dictamen de inspección debe tener un original que debe conservar el 
propietario o tenedor de la instalación, una copia para el Operador de Red y una 
copia que debe guardar el organismo de inspección emisor del dictamen; este 
también podrá ser distribuido en medios digitales. 
 
d. Cada organismo de inspección debe asignarle numeración continua a los formularios 
para que facilite su control, la SIC podrá investigar y sancionar cuando se incumpla 
este requisito o las fechas de emisión del dictamen presenten inconsistencias con el 
orden de la numeración.  
 
e. En proyectos con instalaciones para uso final que incorporen subestaciones, redes 
o tramos de línea, el dictamen de inspección para la instalación de uso final se debe 
complementar con los resultados de las demás verificaciones de la conformidad, 
anexando al formato de uso final los resultados en formatos similares a los 
correspondientes para subestación, red o tramo de línea correspondiente, pero 
asignándole el mismo número del formato para uso final, a menos que el dictamen 
haya sido expedido con anterior idad o por otro organismo de inspección, en tal caso 
en el formato del dictamen de uso final se debe dejar la observación, anotando los 
números de los dictámenes de la subestación y de la red. 
 
f. En instalaciones para varios usuarios, el formato del dictamen de la subestación y el 
de la red general se debe anexar al de la instalación de áreas comunes. 
 
g. Dado que la interventoría no es obligatoria para las obras de particulares, el nombre 
del responsable de la interventoría se registrará en el formato del dictamen sólo si 
se efectuó. 
 
h. Los valores de los parámetros que requieran medición deben plasmarse en el 
documento del dictamen o, si son muchos, podrán registrarse en un formato propio 
del organismo, sin embargo, en el dictamen se hará remisión al mismo. Dichos 
parámetros podrán ser verificados por la entidad de control y vigilancia, cuando esta 
lo considere pertinente. 
 
i. Las subestaciones que alimenten exclusivamente instalaciones de uso final deben 
demostrar la conformidad con el presente Reglamento en conjunto con la instalación 
que alimenta y la acometida hasta la frontera donde termine la red de uso general.  
 
j. Cuando varios constructores y/o diseñadores hayan intervenido en una misma 
instalación, en el campo de observaciones del dictamen de inspección se deberán 
incluir todas las declaraciones de los constructores y/o diseñadores y deben ser 
relacionadas como anexos en el respectivo dictamen. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 38 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 4.3.7.1. Formato para dictamen de inspección Generación. 
 
El formato para dictamen de inspección de Generación se encuentra en el Anexo 1 del 
presente libro. 
 
4.3.7.2. Formato para dictamen de inspección líneas de transmisión. 
 
El formato para dictamen de inspección líneas de transmisión se encuentra en el Anexo 2 
del presente libro.  
 
4.3.7.3. Formato para dictamen de inspección distribución. 
 
El formato para dictamen de inspección de distribución se encuentra en el Anexo 3 del 
presente libro.  
 
4.3.7.4. Formato para dictamen de inspección transformación .  
 
El formato para dictamen de inspección de transformación se encuentra en el Anexo 4 del 
presente libro.  
 
4.3.7.5. Formato para dictamen de inspección uso final  
 
El formato para dictamen de inspección de uso final se encuentra en el Anexo 5 del presente 
libro.  
 
Artículo 4.3.8. Diseño, construcción, operación y mantenimiento 
 
Las declaraciones de cumplimiento del diseño y construcción se deben verificar en los 
procesos de inspección de la instalación y la declaración de cumplimiento de operación y 
mantenimiento se debe v alidar  en el proceso de revisión de la instalación. Por lo tanto, para 
la emisión de las declaraciones de cumplimiento se deberán cumplir los requisitos 
mencionados a continuación para cada proceso. 
 
4.3.8.1. Diseño 
 
La evaluación de la conformidad involucra la declaración de cumplimiento de un diseño 
particular de una instalación, la cual debe estar acompañada como mínimo de la siguiente 
documentación: 
 
a. Análisis de riesgos. 
 
b. Planos de diseño en los que se incluya la Información del alcance de la instalación 
y su ubicación. 
 
c. Memorias de cálculo. 
 
d. Documentación legal del diseñador (Matricula profesional). 
 
e. Listado de referentes normativos empleados para el diseño (Normas técnicas, 
códigos y estándares de operador de red). 
  
4.3.8.2. Construcción 
 
La evaluación de la conformidad involucra la certificación de la construcción particular de 
una instalación a través de declaración de cumplimiento, con base en un diseño previo, 
acorde con lo siguiente: 
 
a. Estar acompañada como mínimo de la siguiente documentación: 
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 39 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 • Declaración de cumplimiento para el diseño particular de la instalación objeto de la 
inspección expedido por el diseñador. 
• Planos finales en los que se incluya la información del alcance de la instalación, su 
ubicación y propietario. 
• Memorias de cálculo. 
• Documentación soporte de inicio de etapa constructiva (actas de inicio o contratos). 
• Documentación legal del constructor (Matricula profesional). 
• Documento de especificación y justificación de cambios en el diseño. 
• Manuales de operación y mantenimiento. 
 
b. Verificar las especificaciones constructivas para los productos y equipos instalados 
de acuerdo con el diseño. 
 
c. Verificar la implementación de equipos y productos con las especificaciones 
definidas para la mitigación de riesgos de acuerdo con el diseño.  
 
d. Elaboración de manuales particulares de la instalación ajustados a la construcción 
realizada. 
 
4.3.8.3. Operación y mantenimiento  
 
La evaluación de la conformidad involucra la declaración de cumplimiento de la operación y 
mantenimiento de una instalación que ya fue dictaminada y la cual deberá ser verificada en 
el proceso de revisión de la instalación con base en sus especificaciones constructivas, 
acorde con lo siguiente: 
 
a. Estar acompañada como mínimo de la siguiente documentación: 
 
• Dictamen de la instalación expedido por Organismo de Inspección acreditado. 
• Planos finales firmados en los que se incluya la Información del alcance de la 
instalación, su ubicación y propietario 
• Documentación legal del operador y/o mantenedor (Persona competente) 
• Manuales de operación, mantenimiento, manejo de pérdidas, disposición de 
residuos de las instalaciones 
• Planes y actividades para operación y mantenimiento. 
 
b. Verificar el mantenimiento de las especificaciones constructivas de los productos y 
equipos instalados de acuerdo con manuales ajustados. 
 
c. Verificar la realización de la operación de acuerdo con manuales actualizados. 
 
d. Verificar la implementación de ajustes y cambios en equipos y productos con las 
especificaciones definidas para la mitigación de riesgos de acuerdo con manuales 
ajustados. 
 
e. Realización de mediciones y registros necesarios en la operación y mantenimiento 
de la instalación en particular.  
 
f. Revisión de toda la información relacionada anteriormente. 
 
TÍTULO 4 – CERTIFICACIÓN DE PERSONAS 
 
Los requisitos establecidos aplicables a inspectores y directores técnicos de organismos de 
inspección son objeto de verificación y demostración de la conformidad y se establecen en 
el presente título. 
 
Artículo 4.4.1. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Certificación 
de personas    
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 40 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
  
Los organismos de certificación de personas naturales y las entidades públicas que deseen 
prestar servicios de certificación para Inspectores de Instalaciones Eléctricas objeto del 
Reglamento RETIE, deben acreditarse ante el ONAC con alcance a los requerimientos de 
la norma ISO/IEC 17024 o NTC-ISO-IEC 17024 u obtener habilitación por el Ministerio de 
Trabajo, siguiendo sus lineamientos, el esquema de certificación del que trata el artículo 
4.4.2 y la(s) Norma(s) Sectorial(es) de Competencia Laboral elaboradas por los Comités 
Técnicos de Mesas Sectoriales, siguiendo la metodología y los procedimientos del Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, o en su defecto las Normas Técnicas elaboradas por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, según corresponda. 
 
Los organismos de certificación de personas que obtengan acreditación por parte del ONAC, 
también deberán cumplir lo previsto en el Decreto 1074 de 2015, así como las que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Adicionalmente, deben cumplir las reglas de 
acreditación emitidas por el organismo nacional de acreditación y demás normatividad 
aplicable sobre la materia, y son responsables ante sus clientes y ante el Estado por la 
ejecución técnica y oportuna de los trabajos de evaluación y certificación que se le s 
encomienden. Por lo anterior, una vez recibida la solicitud precisa de servicios 
(otorgamiento, seguimiento, renovación) que realice un cliente y que cuente con toda la 
información técnica requerida para atender la solicitud, deberán responderla en un plazo 
máximo de 15 días calendario y, si se acuerda el encargo, atenderla integralmente en el 
plazo que se establezca contractualmente entre el cliente y el organismo. 
 
Artículo 4.4.2. Esquema de certificación de inspectores  
 
Para efectos de la certificación de competencias de inspectores de instalaciones eléctricas, 
las personas naturales deberán contar con un certificado de competencias emitido por un 
Organismo de Certificación de Personas acreditado por ONAC bajo la norma ISO/IEC 17024 
o NTC-ISO/IEC 17024 o la norma que la modifique o sustituya o por una entidad pública 
habilitada por el Ministerio de Trabajo, con alcance específico a las competencias requeridas 
por el Reglamento. 
 
Los procesos de certificación de personas deberán tener como referente normativo 
específico la(s) Norma(s) Sectorial(es) de Competencia Laboral elaboradas por los Comités 
Técnicos de Mesas Sectoriales, siguiendo la metodología y los procedimientos del Serv icio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, o en su defecto las Normas Técnicas elaboradas por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC. El Ministerio de Minas 
y Energía deberá tener participación como miembro de la(s) mesa(s) sectorial(es) y/o 
comités de normalización, cuando estas normas se deban elaborar y/o actualizar. 
 
Los Organismos de Certificación de personas acreditados y las entidades públicas 
habilitadas por el Ministerio de Trabajo, deberán expedir certificaciones en las áreas y con 
las categorías dispuestas y no deberán expedir certificado de competencia a personas que 
no cumplan todos los prerrequisitos dispuestos en el presente artículo. 
 
Las evaluaciones realizadas por los Organismos de Certificación acreditados y las entidades 
públicas habilitadas deberán considerar instrumentos suficientes, con alcance a las 
actividades claves, criterios de desempeño generales y específicos, así como para los 
conocimientos esenciales establecidos en las normas de competencia, dejando al efecto 
evidencia de su aplicación. Como mínimo deberá aplicar:  
 
a. Un examen de conocimientos. 
 
b. Una prueba práctica (En obra, simulación o en laboratorio) 
 
c. Una evaluación/valoración de la experiencia específica). 
 
Cuando se trate de la renovación de una certificación el Organismo de certificación 
acreditado o la entidad pública habilitada deberá aplicar los mismos procesos e instrumentos 
de evaluación como si se tratara de una certificación inicial. 
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 41 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 Las decisiones sobre certificación deberán basarse en la aprobación o superación 
satisfactoria, de mínimo el 80 % del valor asignado a cada instrumento de evaluación 
aplicado. 
 
Como resultado de un debido proceso de investigación y sanción adelantado por las 
entidades y/o autoridades competentes, a la persona certificada en su ejercicio profesional, 
las certificaciones deberán ser suspendidas o retiradas por el Organismo de Certificación 
acreditado y/o la entidad pública habilitada que haya emitido el certificado. 
 
4.4.2.1 Áreas de certificación 
 
Las áreas en las cuales las personas naturales pueden certificarse como inspectores de 
instalaciones eléctricas según este Reglamento, son las siguientes: 
 
a. Instalaciones eléctricas de generación de energía eléctrica en niveles de tensión de 
corriente directa (c.c.) superior a 1 500 V y corriente alterna (c.a.) superior a 1 000 
V. 
 
b. Instalaciones eléctricas de transmisión y subestaciones o transformación de energía 
eléctrica en niveles de tensión iguales o superiores a 57 500 V. 
 
c. Instalaciones eléctricas de redes de Distribución y subestaciones o transformación 
de energía eléctrica en niveles de tensión inferiores a 57 500 V. 
 
d. Instalaciones eléctricas de uso final, autogeneración, redes y subestaciones o 
transformación asociadas al uso final. 
 
4.4.2.2. Categorías o ámbitos de la certificación 
 
La certificación de personas naturales por competencias para inspectores de instalaciones 
eléctricas según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, expedida por 
los organismos o entidades que la efectúen, deberá tener una de las siguientes categorías: 
 
a. Inspector de instalaciones eléctricas de generación de energía eléctrica , en niveles 
de tensión de corriente directa superior a 1 500 V, y corriente alterna superior a 1 
000 V. 
 
b. Inspector de instalaciones eléctricas de transmisión de energía eléctrica y 
subestaciones o transformación en niveles de tensión iguales o superiores a 57 500 
V. 
 
c. Inspector de instalaciones eléctricas de redes eléctricas de Distribución y 
subestaciones o transformación, en niveles de tensión inferiores a 57 500 V. 
 
d. Inspector de instalaciones eléctricas de uso final en instituciones de asistencia 
médica. 
 
e. Inspector de instalaciones eléctricas de uso final en sitios clasificados como 
peligrosos, minas, minas subterráneas, túneles y cavernas. 
 
f. Inspector de instalaciones eléctricas de uso final para equipos especiales 
(ascensores, escaleras y andenes móviles electromecánicos y rampas para el 
transporte de personas, grúas colgantes y elevadores de carga, equipos de rayos X, 
celdas electrolíticas, equipos de galvanoplastia, bombas contra incendio, sistemas 
de emergencia, piscinas, fuentes y similares) e instalaciones eléctricas de uso final 
especiales (alta concentración de personas, edificaciones prefabricadas, edificios 
para usos agrícolas o pecuarios, viviendas móviles, vehículos recreativos, 
remolques estacionados y casas flotantes y palafíticas). 
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 42 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 g. Inspector de instalaciones eléctricas de uso final distintas a las de los literales d, e, 
f, incluyendo sus instalaciones asociadas de: autogeneración a pequeña escala, con 
niveles de tensión de corriente directa inferior a 1 500 V y corriente alterna inferior a 
1 000 V; redes eléctricas de distribución y subestaciones o transformación 
asociadas, con tensión inferior a 57 500 V. 
 
4.4.2.3. Descripción del trabajo y las tareas de inspección 
 
El trabajo a realizar por un inspector de instalaciones eléctricas en cualquiera de las 
categorías certificables, corresponde al conjunto de tareas o actividades, bien desarrolladas 
bajo las orientaciones y procedimientos de un Organismo de Inspección y/o directamente 
como parte de su ejercicio profesional, tales como evaluar, medir, examinar, ensayar, 
declarar, verificar, validar, revisar y comparar con requisitos establecidos en el RETIE para 
una instalación eléctrica, con el fin de  determinar su conformidad con el mismo. 
 
En las instalaciones eléctricas en general, se requerirá el reconocimiento de los factores 
ambientales y locativos especiales y por ende el ajuste de las actividades de inspección 
para la verificación de todos los requisitos aplicables al tipo de instalación a inspeccionar. 
 
4.4.2.4. Competencias requeridas 
 
Las competencias mínimas requeridas para llevar a cabo la inspección de una instalación 
eléctrica en cualquiera de las categorías mencionadas en el numeral 4.4.2.2. sin perjuicio 
de las que se deriven de las normas de competencia aplicables, serán las siguientes: 
 
a. Análisis e identificación de Riesgos de acuerdo con el tipo de instalación eléctrica. 
 
b. Interpretación de planos eléctricos (Simbología, funcionalidad del sistema, 
dimensionamiento de equipos y elementos eléctricos), memorias de cálculo y 
declaración de cumplimiento. 
 
c. Manejo de los equipos de medida, procedimientos y metodologías de medición, 
interpretación de resultados y registro de información, asociados a los procesos de 
inspección de instalaciones eléctricas. 
 
d. Interpretación y aplicación del RETIE y cualquier tipo de normatividad aplicable a la 
instalación a inspeccionar. 
 
e. Toma de decisión independiente sobre la conformidad con el RETIE de la instalación 
eléctrica inspeccionada. 
 
f. Emisión de un juicio profesional sobre el cumplimiento o incumplimiento de la 
instalación inspeccionada, así como la capacidad de sustentar dicho juicio. 
 
g. Conocimiento y aplicación de metodologías de planeación para las inspecciones. 
 
4.4.2.5. Prerrequisitos 
 
Los prerrequisitos para certificarse en competencias aplicables a inspectores de 
instalaciones eléctricas serán los siguientes :  
 
a. Matrícula profesional de ingeniero en la especialidad que lo habilite legalmente para 
emitir un dictamen pericial sobre la instalación objeto de inspección, conforme con 
las Leyes 842 de 2003 y 51 de 1986 y aquellas que las modifiquen o sustituyan. 
 
b. Certificaciones de experiencia laboral del ejercicio profesional como sigue:  
 
• Mínimo de dos años para inspectores en la categoría de certificación del literal g del 
numeral 4.4.2.2. en actividades de diseño y/o construcción y/u operación y/o  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 43 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 mantenimiento y/o inspección de instalaciones eléctricas de la misma o similar 
categoría en la que se solicita la certificación. 
• Mínimo de tres años para inspectores en las categorías de certificación diferentes a 
las del literal g del numeral 4.4.2.2. en actividades de diseño y/o construcción y/u 
operación y/o mantenimiento y/o inspección de instalaciones eléctricas de la misma 
o similar categoría en la que se solicita la certificación; para el caso de la categoría 
f, mínimo 3 años de experiencia en cualquiera de los tipos de instalación que 
pertenece a la categoría. 
• 3 años de experiencia certificable y verificable en la categoría de certificación, Para 
el caso de la categoría f, 3 años de experiencia general por lo menos en alguno de 
los tipos de instalación que pertenecen a la categoría. 
 
c. En el caso de los inspectores que desempeñen funciones de Directores Técnicos de 
organismos de inspección de instalaciones eléctricas según el Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas - RETIE, además de los prerrequisitos antes 
mencionados, deberán contar con certificado de competencias como inspector en 
cada uno de los alcances en los cuales esté acreditado el Organismo de inspección 
de instalaciones eléctricas. Cuando el Organismo de inspección cuente con varios 
Directores Técnicos, los certificados de competencias como inspector con los que 
estos cuenten deberán cubrir el alcance acreditado por el ONAC. Se aclara que solo 
podrán firmar los dictámenes emitidos bajo las categorías de certificación 
certificados para cada Director Técnico. Adicionalmente, los profesionales que 
ejerzan como directores técnicos deberán contar con certificaciones de Experiencia 
Laboral del ejercicio profesional como sigue: 
 
• Más de diez años para directores técnicos en actividades de diseño y/o construcción 
y/u operación y/o mantenimiento y/o inspección de instalaciones eléctricas además 
de actividades de gerencia o dirección (experiencia que no deberá ser inferior a 2 
años de la experiencia total), de la misma o similar categoría en la que se solicita la 
certificación. 
 
Para obtener certificación en las categorías de la (c ) a la (f) del numeral 4.4.2.2, se deberá 
disponer de certificación vigente con la categoría dispuesta en el literal (g) de este numeral. 
 
4.4.2.6 Vigencia de los certificados para inspectores  
 
La vigencia de las certificaciones expedidas bajo este esquema será de cinco (5) años. 
Durante esta vigencia deberá realizarse un seguimiento al mes 30 contado a partir del día 
siguiente de la fecha de emisión del certificado de competencias .  
 
Los inspectores deberán acudir dentro de los términos establecidos anteriormente, ante al 
Organismo de Certificación y/o las entidades públicas habilitadas para cumplir con los 
seguimientos.  
 
El seguimiento corresponderá a la aplicación por parte del organismo de certificación de 
personas y/o la entidad pública de un instrumento de verificación del desempeño en la 
actividad como inspector verificando que se mantienen las condiciones bajo las cuales se 
otorgó la certificación. 
 
Artículo 4.4.3. Código de conducta general 
 
Con el fin de garantizar que los inspectores y directores técnicos de organismos de 
inspección de instalaciones eléctricas según el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE realicen un ejercicio idóneo y ético en virtud de su competencia 
profesional, debe darse cumplimiento de las Leyes 51 de 1986 y 842 de 2003 y el Decreto 
1873 de 1996, compilado por el Decreto 1073 de 2015, o aquellos que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan. Adicionalmente deberán cumplirse los códigos de ética de los 
organismos de certificación de personas.  
  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 44 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 TÍTULO 5 – ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 
La vigilancia y control del cumplimiento del presente Reglamento, corresponde a: La 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, las alcaldías municipales o distritales, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y los consejos profesionales, de acuerdo con las competencias otorgadas a cada 
una de estas entidades en las siguientes disposiciones legales o reglamentarias y aquellas 
que las modifiquen, complementen o sustituyan:  
 
a. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD le corresponde entre 
otras funciones, vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos 
administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto 
el servicio afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados y sancionar 
las violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra 
autoridad. En consecuencia, corresponde a esta Superintendencia vigilar el 
cumplimiento del RETIE en lo relacionado con las instalaciones eléctricas para la 
prestación del servicio público de electricidad. 
 
b. Conforme a la Ley 1480 de 2011 y los decretos 4886 de 2011 y 1074 de 2015 y sus 
modificaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, en ejercicio de 
las facultades de vigilancia y control, le corresponde entre otras funciones, velar por 
el cumplimiento de las disposiciones sobre protección al consumidor, realizar las 
actividades de verificación de cumplimiento de Reglamentos técnicos sometidos a 
su control, supervisar, vigilar y sancionar a los organismos de certificación e 
inspección, así como a los laboratorios de pruebas y ensayos y de metrología, que 
presten servicio de evaluación de la conformidad relacionados con el presente 
Reglamento. Como quiera que los objetivos del RETIE están íntimamente 
relacionados con la protección del consumidor, le corresponde a la SIC vigilar y 
controlar el cumplimiento del presente Reglamento, excepto en lo que corresponde 
a las instalaciones destinadas a la prestación del servicio público de electricidad e 
investigar y sancionar su incumplimiento. 
 
c. De conformidad con el artículo segundo del Decreto 3273 de 2008, los productos 
objeto del presente Reglamento que se importen, será sometidos a un primer control 
documental por parte de la SIC en el momento del trámite de la aprobación del 
registro o licencia de importación a través de la VUCE.  
 
d. Dentro de las facultades de supervisión y control de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, otorgadas por la Ley 1480 de 2011, el Decreto 1074 de 2015 y sus 
modificaciones, en relación con los reglamentos técnicos cuya vigilancia tenga a su 
cargo, podrá imponer las medidas y sanciones previstas en esta ley, a los 
productores, ensambladores, importadores, diseñadores, constructores y demás 
responsables de los productos e instalaciones objeto de RETIE, así como a quienes 
evalúen su conformidad, violando el Reglamento. 
 
e. Según lo señalado en el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011, los alcaldes ejercerán 
en sus respectivas jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y 
vigilancia que la Superintendencia de Industria y Comercio. Así mismo, el artículo 
2.2.1.7.17.7.  del Decreto 1074  de 2015 modificado por el Decreto 1595 de 2015 
establece que, de acuerdo con sus competencias, los alcaldes están facultados para 
adelantar las actuaciones administrativas e imponer las sanciones correspondientes , 
en caso de incumplimiento de este reglamento , las cuales se adelantarán con 
sujeción al procedimiento establecido en el  Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo contenido de la Ley 1437 de 2011 .  
 
f. A la DIAN, de acuerdo con lo señalado en los Decreto 2685 de 1999 y 3273 de 2008, 
le corresponde la revisión documental del registro o licencia de importación, excepto 
que la importación de los productos sea eximida del registro o licencia de importación 
por el Gobierno Nacional; en cuyo caso el control y vigilancia se ejercerá por parte  
RESOLUCION No.  Resolución número   DE  vranio                                                        Hoja 45 de 45  
                                                             
 
“Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE ” 
 
 
 
 
 de la DIAN en el momento de la solicitud del levante aduanero de las mercancías. 
Adicionalmente ejercerá los controles sobre el ingreso de productos objeto del 
presente reglamento conforme a las disposiciones legales vigentes que le facultan 
para su ejercicio o aquellas que las modifiquen, adiciones o sustituyan. 
 
g. Sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento del presente Reglamento que le 
imponga la SIC o las alcaldías, en cumplimiento de la Ley 1480 de 2011, en relación 
con la responsabilidad que les asiste por el del diseño, construcción, inspección, 
operación o mantenimiento de las instalaciones eléctricas, la vigilancia y control del 
ejercicio profesional de los ingenieros, tecnólogos y técnicos de la electrotecnia, que 
intervienen en dichas instalaciones corresponde a los Consejos Profesionales, 
conforme a las leyes que regulan el ejercicio de dichas profesiones (Ley 842 de 2003 
y Ley 1264 de 2008). 
 
TÍTULO 6 – RÉGIMEN SANCIONATORIO 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar, el incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento se sancionar á según lo establecido en 
la Legislación colombiana vigente, así: 
 
a. Las empresas de servicios públicos por el régimen establecido en las Leyes 142 y 
143 de 1994, demás normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
b. Las personas competentes responsables del diseño, construcción, supervisión, 
inspección, operación y mantenimiento de las instalaciones objeto del RETIE, por 
las leyes que reglamentan el ejercicio de las profesiones relacionadas con la 
electrotecnia, por la Ley 1480 de 2011 en lo relacionado con la protección al 
consumidor y las demás disposiciones legales aplicables. Así como las sanciones 
disciplinarias establecidas por los consejos profesionales, por violaciones al 
respectivo código de ética profesional, adoptados por las Leyes 842 de 2003 y 1264 
de 2008 y las demás normas que adicionen, modifiquen o sustituyan.  
 
c. Los usuarios de conformidad con lo establecido en el Decreto 1842 de 1991 
“Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios”, Ley 142 de 
1994, Resolución CREG 108 de 1997 y demás normatividad aplicable. 
 
d. Los productores, comercializadores, constructores de edificaciones o infraestructura 
que incorpore instalaciones objeto del RETIE, por la Ley 1480 de 2011, el Decreto 
1074 de 2015  y sus modificaciones, y demás disposiciones legales aplicables.  
 
e. Los laboratorios de pruebas y ensayos, los organismos de certificación de personas 
y certificación de productos y los organismos de inspección acreditados, por lo 
dispuesto en la Ley 1480 de 2011, el Decreto 1074 de 2015 y sus modificaciones, y 
demás disposiciones legales aplicables que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
f. Las personas competentes que expidan la declaración de cumplimiento de la 
instalación, por la Ley 1480 de 2011 en lo relacionado con la certificación de la 
conformidad y las leyes y decretos que regulan el ejercicio de cada profesión. 
 
TÍTULO 7 – INTERPRETACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN DEL 
REGLAMENTO 
 
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia es el órgano competente para la elaboración, 
revisión, actualización, interpretación y modificación del RETIE. La interpretación la podr á́ 
realizar mediante oficio o por solicitud de terceros. 
 Departamento Dirección
Municipio Barrio
Profesión
Profesión
Profesión
Profesión
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38SeñalizaciónAvisos y señales de seguridad (aeronavegación)General
Memoras de calculoD. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES
Diseñador
ConstructorFuente(s) de GeneraciónUso Asociado a uso final
Operador y Mantenedor (No aplica 
para instalaciones nuevas)
Densidad de flujo magnético ANEXO 1. Formato para dictamen de inspección Generación.
Verificación de tensiones de pasoREPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)
A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓNFecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)
DirecciónVersión RETIE (No. Resolución)Dictamen de 
inspección No. 
Teléfono
CiudadOrganismo de inspección Número de acreditación
ZonaB. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓNNIT
Tipo de GeneraciónNIT No. de documento de identificación
ZNI Rural UrbanaC. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN OBJETO DEL DICTAME N
Centrales de GeneraciónTipo de construcción Nueva Ampliada RemodeladaLocalización de la instalación
Generación Distribuida Autogeneración a Pequeña Escala AGPE)Propietario de la Instalación
Interventor (Si aplica)
E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APLICAÍTEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR PARAMETRO MEDIDO PARAMETRO REFERENCIACUMPLE
SI NOMatricula Prof. Matricula Prof. Matricula Prof. 
Matricula Prof. 
CamposEspecificaciones técnicas DiseñoPlanos, diagramas y esquemas
Análisis de riesgos de origen eléctrico
Condiciones de diseño de estructuras y herrajes
DistanciasAisladores
Aislamiento
Zona o franja de servidumbre
Selección de conductoresDistancias de seguridadCampo eléctrico
ProteccionesDispositivos de seccionamiento y mando
Selección de dispositivos de protección contra sobretensionesSelección de dispositivos de protección contra sobrecorrientesFuncionamiento del corte automático de alimentación
Declaración de cumplimiento del diseñador
Declaración de cumplimiento del constructorVerificación de la protección
Resistencia de puesta a tierra
Certificaciones de productosPlano(s), Diagrama(s) y Esquema(s) de lo ConstruidoIdentificación de conductores
Ejecución de las conexiones OtrosEstructuras acorde con los requerimientos mecánicos
Protección contra corrosión
Sujeción mecánica de elementos de la instalación
F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALESProductos adecuados para las condiciones ambientales
Profesion
Certificado de CompetenciasG. ANEXOS
H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
RESULTADO Aprobada No aprobada
Matricula Profesional 
Firma y selloNombre
No. de documento de identificación
Profesion
Certificado de Competencias
Matricula Profesional 
FirmaDirector Técnico del organismo de inspección Inspector
Nombre 
No. de documento de identificaciónCap. Instalada (kVA o KW) Tensión (kV)
Verificación de tensiones de contacto y transferidasSistema de puesta a tierraContinuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales
Corrientes en el sistema de puesta a tierraProtección contra rayosEvaluación del nivel de riesgo 
Declaración de cumplimiento de operación y mantenimientoDocumentaciónIdentificacion de canalizaciones
Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad
Memoria del proyecto
Consulta Internacional OMCNumero de acreditación
Teléfono
Ciudad
Departamento
Municipio
Urbana Rural ZNI Servicio Comercial Residencial
Tensión (kV) c.a. c.c.
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38ANEXO 2. Formato para dictamen de inspección líneas de transmisión.
Operador y Mantenedor (No 
aplica para instalaciones nuevas)Profesión Matricula Prof. 
Protección contra rayos
Señalización
Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridadVerificación de tensiones de contacto y transferidasSistema de puesta a tierraContinuidad de los conductores de tierra y conexiones equ ipotencialesDistancias de seguridad
Zona o franja de servidumbre
Dispositivos de seccionamiento y mando
Funcionamiento del corte automático de alimentación
Selección de conductores
Avisos y señales de seguridad (aeronavegación)
Identificación de conductores
Memoria del proyecto
Plano(s), Diagrama(s) y Esquema(s) de lo ConstruidoEvaluación del nivel de riesgo 
Verificación de tensiones de pasoVerificación de la protección
Identificacion de canalizacionesCorrientes en el sistema de puesta a tierraCUMPLE
SI
CamposDensidad de flujo magnético NOMatricula Prof. 
Matricula Prof. 
Matricula Prof. Tipo de conductores
Condiciones de diseño de estructuras y herrajes
Campo eléctrico Memoras de calculoAPLICAREPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
Industrial 
Longitud línea (km)C. IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA OBJETO DEL DICTAMEN
ÍTEMServicio generalNueva Ampliada Remodelada
Servicio exclusivoLocalización de la instalación
RESULTADO Aprobada No aprobada
Director Técnico del organismo de inspección InspectorF. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIA LES
G. ANEXOS
H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓNEjecución de las conexiones
Productos adecuados para las condiciones ambientales
Sujeción mecánica de elementos de la instalaciónOtrosCertificaciones de productos
Estructuras acorde con los requerimientos mecánicos
Protección contra corrosiónDeclaración de cumplimiento del constructorDocumentaciónDeclaración de cumplimiento del diseñador
Declaración de cumplimiento de operación y mantenimientoConstructor
Interventor (Si aplica)
Planos, diagramas y esquemas
Análisis de riesgos de origen eléctrico
Especificaciones técnicasE. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Selección de dispositivos de protección contra sobretensio nesDiseño
Distancias
ProteccionesREQUISITO ESENCIAL
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrient esAisladores
AislamientoASPECTO A EVALUAR PARAMETRO MEDIDO PARAMETRO REFERENCIA
Resistencia de puesta a tierraNombre línea
Zona
Tipo de configuración
Material estructuras
DiseñadorD. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSA BLESNº de estructuras de apoyoTipo de construcciónDirección
BarrioDirección
Cap. Instalada (kVA o KW)B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Propietario de la Instalación
NIT No. de documento de identificación
Profesión
Profesión
Profesión
Nombre 
No. de documento de identificación
Profesion
Certificado de Competencias
Matricula Profesional 
Firma y selloNombre 
No. de documento de identificación
Profesion
Certificado de Competencias
FirmaMatricula Profesional Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)Dictamen de 
inspección No. Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)
Versión RETIE (No. Resolución)
Organismo de inspecciónA. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN
NIT
Consulta Internacional OMCDepartamento
Municipio
Capacidad [kVA]
Urbana Rural ZNI Comercial Residencial
Monofasica
SI NO
1
2
3
4
5
6
7 Distancias de seguridad
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38ANEXO 3. Formato para dictamen de inspección distrib ución.
Campos
Declaración de cumplimiento del diseñador
Declaración de cumplimiento de operación y mantenimientoDocumentaciónCertificaciones de productosMatricula Prof. 
Interventor (Si aplica)Profesión Matricula Prof. Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)
Versión RETIE (No. Resolución)
Teléfono
ZonaBarrio
Nº de estructuras de apoyoTensión [kV]
Uso
Distancias de seguridadTipo de configuración Trifasica Longitud [km] Tipo y calibre de conductores
Material estructuras
Constructor ProfesiónD. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSA BLES
Diseñador Profesión Matricula Prof. 
Operador y Mantenedor (No 
aplica para instalaciones nuevas)REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN
NIT
Ciudad DirecciónCiudad y fecha (dd-mm-aaaa)Dictamen de 
inspección No. 
Organismo de inspección Número de acreditación
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Propietario de la Instalación
NIT No. de documento de identificación
PARAMETRO MEDIDO PARAMETRO REFERENCIACUMPLE
SI NOMatricula Prof. 
Especificaciones técnicas E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APLICAProfesión
ÍTEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR
DiseñoPlanos, diagramas y esquemas
Análisis de riesgos de origen eléctrico
Memoras de calculo
Campo eléctrico
Densidad de flujo magnético 
Funcionamiento del corte automático de alimentación
ProteccionesAccesibilidad a todos los dispositivos de control y pro tección
Selección de conductores
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrient es
Selección de dispositivos de protección contra sobretensio nes
Sistema de puesta a tierraContinuidad de los conductores de tierra y conexiones equ ipotenciales
Resistencia de puesta a tierra
Corrientes en el sistema de puesta a tierra
Diagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad
Plano(s), Diagrama(s) y Esquema(s) de lo Construido
Protección contra corrosiónMemoria del proyecto
Declaración de cumplimiento del constructorIdentificación de circuitos y conductores
Ejecución de las conexiones
Herrajes
Productos adecuados para las condiciones ambientalesCámaras y canalizaciones 
Dispositivos de seccionamiento y mandoEvaluación del nivel de riesgo 
Verificación de tensiones de pasoVerificación de la protección
Aprobada No aprobadaVentilación de equipos
F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIA LES
RESULTADOOtrosApoyos y estructuras
Resistencia de aislamiento
Sujeción mecánica de elementos de la instalación
Firma y sello FirmaNo. de documento de identificación No. de documento de identificación
Profesion Profesion
Certificado de Competencias Certificado de CompetenciasLocalización de la instalaciónDirección
Identificacion de canalizaciones
Señalización
Matricula Profesional Matricula Profesional Director Técnico del organismo de inspección Inspector
Nombre Nombre G. ANEXOS
H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓNVerificación de tensiones de contacto y transferidasC. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJE TO DEL DICTAMEN
Localización
Alumbrado públicoServicioTipo de construcción Nueva Ampliada Remodelada
General Uso final ExclusivoIndustrial 
Protección contra rayos
Consulta Internacional OMCDepartamento
Municipio
Profesión
Profesión
Profesión
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46ANEXO 4. Formato para dictamen de inspección transformación.
RESULTADOB. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Propietario de la Instalación
NIT No. de documento de identificación
DocumentaciónDeclaración de cumplimiento del diseñador
Declaración de cumplimiento de operación y mantenimientoTipo de subestación
Tipo de instalación Residencial Comercial
Diseñador
CamposLocalización de la instalaciónDirección
Barrio
Uso final DistribuciónC. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN OBJETO DEL DICTAMEN
Tipo de proceso asociado Generación
Industrial Uso General
D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLESNº de transformadoresTransformaciónTipo de construcción Nueva Ampliada Remodelada
Capacidad (kVA o KW)MT - Poste MT - Interior MT - PedestalREPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN
DirecciónCiudad y fecha (dd-mm-aaaa)Dictamen de 
inspección No. Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)
Versión RETIE (No. Resolución)
Teléfono
CiudadOrganismo de inspección
NIT
Matricula Prof. 
Matricula Prof. 
Interventor (Si aplica)Constructor
Operador y Mantenedor (No 
aplica para instalaciones nuevas)Profesión Matricula Prof. 
E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APLICAÍTEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR PARAMETRO MEDIDO PARAMETRO REFERENCIAMatricula Prof. 
CUMPLE
SI NO
Especificaciones técnicasDiseñoPlanos, diagramas y esquemas
Análisis de riesgos de origen eléctrico
Memoras de calculo
Campo eléctrico
Distancias de seguridadDensidad de flujo magnético 
DistanciasAisladores
Aislamiento
Zona o franja de servidumbre
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes
Evaluación del nivel de riesgo Protección contra rayos
Verificación de tensiones de paso
Identificacion de canalizacionesResistencia de puesta a tierra
Sistema de puesta a tierraContinuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales
Verificación de tensiones de contacto y transferidas
Plano(s), Diagrama(s) y Esquema(s) de lo ConstruidoIdentificación de circuitos y conductoresVerificación de la protección
Corrientes en el sistema de puesta a tierra
Memoria del proyectoDiagramas, esquemas, avisos y señales de seguridad
G. ANEXOSProtección contra arcos internosEstructuras y herrajes
Soportabilidad al fuego de materiales
F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALESOtrosEnclavamientos
Ejecución de las conexiones
Protección contra electrocución por contacto directo
Protección contra electrocución por contacto indirecto
Resistencia de aislamientoEnsayos dielectricos
Productos adecuados para las condiciones ambientales
Montaje
Sujeción mecánica de elementos de la instalaciónSistema contra incendiosCompatibilidad termina de equipos y materiales
H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Aprobada No aprobadaVentilación de equiposSeñalización de campo
Director Técnico del organismo de inspección Inspector
Nombre Nombre 
No. de documento de identificación No. de documento de identificación
Firma y sello FirmaProfesion Profesion
Certificado de Competencias Certificado de Competencias
Matricula Profesional Matricula Profesional ProteccionesDispositivos de seccionamiento y mando
Selección de dispositivos de protección contra sobretensionesFuncionamiento del corte automático de alimentación
Selección de conductores
Declaración de cumplimiento del constructorNúmero de acreditación
Tensión (kV)
Certificaciones de productosAT o EAT
Consulta Internacional OMCDepartamento
Municipio
Urbana Rural Comercial 
Básicas Provisionales
Fases
Profesión
Profesión
Profesión
SI NO
1
2
3
4
5
6
7 Distancias de seguridad
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
¹Señalización
Declaración de cumplimiento del constructorVerificación de tensiones de contacto y transferidas
DocumentaciónCertificaciones de productosIdentificación de canalizacionesTeléfono
Ciudad
Cámaras y canalizaciones Declaración de cumplimiento del diseñador
Declaración de cumplimiento de operación y mantenimientoIdentificación de circuitos y conductores
Matricula Profesional Matricula Profesional 
Firma y sello FirmaNúmero de acreditación Organismo de inspección
3 2 1Tipo de construcción Nueva Ampliada RemodeladaLocalización de la instalaciónDirección
No. de documento de identificación
Profesion Profesion
Certificado de Competencias Certificado de Competencias
NOTAS:
El SubTipo de instalación(es) corresponde al tipo de instalación es pecial o equipo especial a inspeccionarMinas Tuneles y cavernas
H. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Aprobada
Director Técnico del organismo de inspección Inspector
Nombre No aprobadaVentilación de equipos
F. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALESOtrosApoyos y estructuras
Nombre 
No. de documento de identificaciónG. ANEXOSResistencia de aislamiento
Sujeción mecánica de elementos de la instalaciónHerrajesDispositivos de seccionamiento y mando
Ejecución de las conexiones
Productos adecuados para las condiciones ambientales
Protección contra corrosiónMemoria del proyecto
Plano(s), Diagrama(s) y Esquema(s) de lo ConstruidoDiagramas, esquemas, avisos y señales de seguridadVerificación de tensiones de paso Sistema de puesta a tierraContinuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales
Resistencia de puesta a tierra
Corrientes en el sistema de puesta a tierraVerificación de la protecciónSelección de dispositivos de protección contra sobretensiones
Protección contra rayosEvaluación del nivel de riesgo Selección de conductores ProteccionesAccesibilidad a todos los dispositivos de control y protecciónDistancias de seguridad
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientesFuncionamiento del corte automático de alimentaciónMemorias de cálculo
Campo eléctricoAnálisis de riesgos de origen eléctrico
Especificaciones técnicasREPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
Ciudad y fecha (dd-mm-aaaa)
Fecha de inicio etapa constructiva (dd-mm-aaaa)
Versión RETIE (No. Resolución)Dictamen de 
inspección No. 
A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN
NIT
Dirección
C. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAME N
D. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES
Diseñador Matricula Prof. ZNI
Equipos especiales EspecialesResidencial
SubTipo de instalación(es) ¹Barrio
RESULTADOB. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Propietario de la Instalación
NIT No. de documento de identificación
Capcidad [kVA o kW] Tensión [kV]Zona Servicio Industrial 
Uso final
Tipo de instalación
Constructor Matricula Prof. 
Interventor (Si aplica)
E. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ÍTEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUARANEXO 5. Formato para dictamen de inspección uso final.
Operador y Mantenedor (No 
aplica para instalaciones Profesión Matricula Prof. 
Campos
Densidad de flujo magnético APLICAPARAMETRO MEDIDO PARAMETRO REFERENCIAMatricula Prof. 
CUMPLE
SI NO
DiseñoPlanos, diagramas y esquemas
Consulta Internacional OMC