Side 1/36 Energistyrelsen  
 
Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V  
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk  
 www.ens .dk 
Udkast til b ekendt gørelse om teknisk certificering og  servicering 
af vindmøller  m.v.1 
I medfør af § 33, § 58 b, § 60 og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, som ændret ved lov nr. 738 af 30. 
maj 2020  om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, 
ligningsloven og personskatteloven, fastsættes  efter bemyndigelse i henhold til § 4, 
stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver 
og beføjelser : 
 
Kapitel 1  
 
Formål  
 
§ 1. Bekendtgø relse n har til formål at sikre, at vindmøller , som opstilles  på land, p å 
søterritoriet og i den eksklusive ø konomiske zone,  og som anvendes til elektrisk 
energiproduktion,  ikke indeb ærer en risiko for personer og husdyrs sikkerhed og 
sundhed samt for formuegoder s sikkerhed, n år vindm øller installeres, vedl igeholdes 
eller anvendes , samt efterlever de fastsatte krav  om støjudledning.  
 
Anvendelsesområde  
 § 2. Bekendtgø relsen omfatter vindm øller, der anvendes til elektrisk energiproduk-
tion med henblik på automatiseret drift, inklusiv det anvendte t årn, fundament, interne 
el-tekniske anl æg og transformer frem til og med vindm øllens tilslutningsklemmer til 
det elektriske net, herunder komponenter til at f øre kabler ud fra vindm øllen. 
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke elnettet i en vindmøllepark, parkens transfor-
merstation eller parkstyringssystem .  
Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på vindmøller, der opstilles på skibe.  
 
§ 3. Bekendtgørelsen berører ikke de bestemmelser, som følger af anden lovgivning 
vedrørende vindmøller . 
 
Definitioner  
 
§ 4. I denne bekendtgø relse forst ås ved:  
1) Prototypevind mølle: Den eller de første, ikke -seriefremstillede vindmølle r af 
en ny type.  
2) GSRN -nummer : Vindmøllens entydige 18- cifrede identifikationsnummer i 
Energistyrelsens stamdataregister for elproducerende anlæg m.v . 
                                                      
1 [Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa -Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. TILRETTES EFTER NOTIFICERING.]  Kontor/afdeling  
VE 
 
Dato  
3. juni 2020 
 
J nr.  2020 - 4509  
 
/mll/vijo   
Side 2/36 
3) Prototypecertifikat: En tredjepartserklæring,  der erklærer, at en specifik 
vindmølle er designet og dimensioneret i overensstemmelse med navn-
givne standarder og regler til gennemførelse af en prototypetest på en be-
stemt geografisk  placering.  
4) Typecertifikat: En tredjepartserklæring,  der erklærer, at en vindmølletype er 
i overensstemmelse med navngivne standarder og regler.  
5) Projektcertifikat: En tredjepartserklæring eller erklæring fra en godkendt  
vindmøllefabrikant , der erklærer, a t en eller flere typecertificerede vindmøl-
ler sammen med det anvendte fundament og tårn er dimensioneret til de 
specifikke eksterne forhold på en bestemt geografisk placering i henhold til 
navngivne standarder.  
6) Forsøgsplan: En beskrivelse af formålet med opstillingen af prototypen 
samt en beskrivelse af de forsøg, der skal udføres inden for certifikatets 
gyldighedsperiode.  
7) Strukturel sikkerhed: Det sikkerhedsniveau,  som vindmø llen er konstrueret 
og dimensioneret til for at kunne modst å de laster, den forve ntes at blive 
udsat for  i dens design levetid.  
8) Støj: A kustisk støjudledning i henhold til reglerne i  bekendtgørelse om st øj 
fra vindmøller.  
9) Idriftsættelse spunktet : Nettilslutningstidspunktet , jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov 
om fremme af vedvarende energi, eller for vindmøller, der ikke er koblet til 
det kollektive elforsyningsnet, det tidspunkt, hvor vindmøllen sættes i auto-matiseret drift.  
§ 5. Anvendelse af en vindmølle er betinget af, at ejeren ved idriftsættelsestids-
punktet af vindmøllen kan dokumentere, at de i §§ 6- 16 fastsatte krav til den opstil-
lede vindmølle er opfyldt.  
 
Kapitel 2  
 
Typecertificering og provisorisk typecertificering af vindmøller  
 § 6. En vindmølle med et rotorareal på over 5 m
2 skal have et gyldigt typecertifikat 
senest ved idriftsættelsestidspunktet , jf. dog §§ 7- 11 og §§ 15 og 16.  
Stk. 2. Typec ertificeringen af en vindmølle med et rotorareal  på over 5 m2 og til og 
med 200 m2 skal som minimum omfatte krav , der svarer  til de krav til typecertifice-
ring, der er fastsat i den internationale standard IEC 61400- 22:2010  Wind turbines -  
Part 22: Conformity testing and certification, herunder de DS/EN -, IEC- og ISO -
standarder specificeret heri, og som vedrører sikkerhed og sundhed, jf. bilag 1.  
Stk. 3. Typec ertificering en af en vindmølle  med et rotorareal over 200 m2 skal som 
minimum omfatte krav svarende til de obligatoriske moduler og krav til typecertifice-
ring fastsat i den internationale procedure IECRE OD -501:2018 Type and Compo-
nent Certification Scheme, herunder de ISO- og IEC-standarder specificeret heri, 
og som vedrører sikkerhed og sundhed, jf. bilag 1 .  
Side 3/36 
Stk. 4. Typec ertificeringen  af en vindmølle,  jf. stk. 1, skal endvidere omfatte en kil-
destøjsmåling udf ørt i henhold til bekendtgø relse om st øj fra vindm øller. 
Stk. 5. Et typecertifikat, der dækker flere forskellige varianter af samme vindmølle-
type eller flere forskellige vindmølletyper skal indeholde en entydig identifikation af 
hver variant eller vindmølletype, som certifikatet dækker.  Kildestøjsmålingen, jf. s tk. 
4, til sådant certifikat skal som minimum være repræsentativ for den mest støjende 
variant eller vindmølletype,  som certifikatet dækker.  
Stk. 6. Et typecertifikat udstedes til fabrikanten, importøren eller leverandø ren af 
vindm øllen. Ved salg af en vindmølle skal  køber have udleveret en kopi  af indeha-
vers certifikat , jf. dog stk. 8 .  
Stk. 7. Ansøgning om typecertificering indsendes til den virksomhed, der skal certi-
ficere vindmøllen, bilagt nø dvendigt dokumentationsmateriale.  
Stk. 8. For vindmøller, der er opstillet før 1. februar 2013, er sælger ikke forpligtet til 
at udlevere en kopi af certifikatet på vindmøllen til køber efter stk. 6, hvis sælger 
ikke er i besiddelse af et sådan certifikat , og det ikke har været muligt for sælger at 
indhente en kopi af certifikatet fra fabrikanten, importøren eller leverandøren.  
 § 7. Et provisorisk typecertifikat kan udstedes  til en vindmølle , inden certificering ef-
ter § 6  er afsluttet, når der ikke er udestående forhold af væsentlig betydning for  
sikkerheden.  
Stk. 2. Et provisorisk typecertifikat for vindmølle r med et rotorareal over  5 m
2 og til og 
med 200 m2 skal som minimum omfatte krav, der svarer til de krav til provisorisk 
typecertificering, der er fastsat i den internationale procedure IEC 61400- 22:2010  
Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification, herunder de DS/EN -, 
IEC- og ISO -standarder specificeret heri, og som vedrører sikkerhed og sundhed, jf. 
bilag 1.  
Stk. 3. Et provisorisk typecertifikat for vindmøller med et rotorareal på over 200 m2 
skal som minimum omfatte krav svarende til de obligatoriske moduler og krav til 
provisorisk typecertificering fastsat i den internationale procedure IECRE OD -
501:2018 Type and Component Certification Scheme, herunder de IEC - og ISO-
standarder specificeret heri, og som vedrører sikkerhed og sundhed, jf. bilag 1.  
Stk. 4. Et provisorisk typecertifikat kan udstedes med gyldighed på højst 1 år ad 
gangen.  Der skal senest ved første forlængelse foreligge en kildest øjsmåling udf ørt 
i hen hold til bekendtgø relse om st øj fra vindm øller, jf. § 6, stk. 4.  Forlænges  certifi-
katet , må den sidste udløbsperiode ikke overskride 3 år fra første udstedelsesdato 
for det provisoriske certifikat .  
 § 8. Vindmøller,  der opfylder  betingelser  i nr. 1 -4, skal senest ved idriftsættelses-
tidspunktet have et gyldigt certifikat, udstedt på  baggrund af som minimum krav ene 
og procedurer ne i bilag 2 : 
1) Vindmøller  med et rotorareal  på over 5 m
2 og til og  med 40 m2, 
2) der konstrueres og bygges af ejeren selv,  
3) som kun f remstilles i det ene eksemplar og  
4) som opsættes på særligt afgrænsede arealer.      
Side 4/36 
Stk. 2. Vindmøller omfattet af stk. 1 må ikke overdrage s med henblik på opstilling 
på en ny lokation.   
Stk. 3. Certificeringen af en vindmølle, jf. stk. 1, skal endvidere omfatte en kildes-
tøjsmåling udf ørt i henhold til bekendtgø relse om st øj fra vindm øller. 
 
 
§ 9. Der kan udstedes et  provisorisk certifikat , inden et certifikat  efter § 8, stk. 1,  er 
udstedt , når der ikke er udestående forhold af væsentlig betydning for sikkerheden.  
Stk. 2. Et provisorisk certifikat kan udstedes med gyldighed på højst 1 år ad gangen. 
Der skal senest ved første forlængelse foreligge en kildest øjsmåling udf ørt i henhold 
til bekendtgø relse om st øj fra vindm øller, jf. § 8, stk. 3. Forlænges  certifikatet, må 
den sidste udløbsperiode ikke overskride 3 år fra første udstedelsesdato for det pro-
visoriske certifikat .  
 
 
§ 10. En vindmølle med et rotorareal på 5 m2 eller derunder skal ikke certificeres.  
Stk. 2 . Energistyrelsen kan undtage vindm øller med et rotorareal på 40 m2 og der-
under  fra certificering, n år: 
1) der foreligger dokumentation for , at vindmøllen anvendes  til undervisning, 
forskning eller forsøg,  
2) anvendelsen sker på særligt afgrænsede arealer udpeget til formålet, hvor  
der ikke er offentlig adgang uden særlig tilladelse og 
3) hvor der er taget særlige sikkerhedshensyn i forhold til omgivelserne med 
henblik på, at vindmøllen ikke kan anses at udgøre en risiko for personers 
og husdyrs sikkerhed og sundhed.  
 
Certificering af prototypevind møller  
 
§ 11. En prototype vindmølle  med et rotorareal på over 5 m2 skal have et gyldigt 
prototypecertifikat  senest ved idriftsættelsestidspunktet . 
Stk. 2. Et prototypecertifikat udstedes for en tidsbegrænset periode på højst 3 år.  
Stk. 3. Certificeringen af en prototypevind mølle med et rotorareal på over  5 m2 og til 
og med 200 m2, jf. stk. 1, skal som minimum omfatte krav , der svare r til de krav til 
prototypecertificering, der er der er fastsat i den internationale standard IEC 61400 -
22:20 10 Wind turbines -  Part 22: Conformity testing and certification, herunder de 
DS/EN -, ISO - og IEC -standarder  specificeret  heri, og som vedrører sikkerhed og 
sundhed, jf. bilag 1.  
Stk. 4. Certificeringen af en prototypevind mølle  med et rotorareal på over 20 0 m2, 
jf. stk. 1 , skal som minimum omfatte krav svarende til de obligatoriske moduler og 
krav til prototypecertificering fastsat i den internationale procedure IECRE OD -501: 
2018 Type and Component Certification Scheme, herunder de ISO - og IEC -stan-
darder  specificeret heri, og som vedrører sikkerhed og sundhed, jf. bilag 1.   
Side 5/36 
Stk. 5. Der skal foreligge dokumentation for kildestøj i henhold til bekendtgø relse 
om st øj fra vindm øller. 
Stk. 6. Et prototypecertifikat udstedes til fabrikanten, importøren eller leverandø ren 
af vindm øllen.  
Stk. 7. Ansøgning om prototypecertificering indsendes til den virksomhed, der skal 
certificere vindmøllen,  bilagt n ødvendigt dokumentationsmateriale.  
Stk. 8. Certifikatet skal indeholde GSRN -nummer. Foreligger GSRN -nummeret ikke 
på udstedelsestidspunktet, skal den certificerende virksomhed eftersende det sam-
men med genfremsendelsen af certifikatet, umiddelbart efter, at det foreligger.  
Stk. 9.  Prototypecertifikatet kan forlænges i op til 1 år. 
 
 
Projektcertificering og provisorisk projektcertificering af vindmøller  
 § 12. Vindm øller med et rotorareal på over 200 m
2 skal ud over typecertificering el-
ler certificering af den specifikke vindmølle, jf. § § 6 og 7 og §§ 15 og 16, også pro-
jektcertificeres ved opstillingen.  
Stk. 2. Ejeren er ansvarlig for, at der foreligger et gyldigt projektcertifikat senest 3 
måneder efter, at alle vindmøller, der er omfattet af projektcertificeringen, er idrift-
sat. 
Stk. 3. En projektcertificering, jf. stk. 1, skal som minimum omfatte krav svarende til 
de obligatoriske moduler og krav for projektcertificering fastsat i den internationale procedure IECRE OD -502:2018  Project Certification Scheme, herunder de ISO - og 
IEC-standarder  specificeret  heri, og som vedrører sikkerhed og sundhed, jf. bilag 1.  
Stk. 4. Omfatter  projektcertifikatet flere vindmøller, skal der af projektcertifikatet 
være  en entydig kobling mellem vindmølletype  eller -variant  og GSRN -nummer  for 
hver enkelt vindmølle.  
Stk. 5. Et projektcertifikat udstedes til ejeren eller ejerne af vindm øllen eller vind-
mølleprojektet.  
Stk. 6. Ansøgning om projektcertifikat indsendes til den virksomhed, der skal certifi-
cere vindmølleprojektet, bilagt nø dvendigt dokumentationsmateriale.  
Stk. 7. Vindmøller opstillet på prototypecertifikat er undtaget fra kravet om projekt-
certificering.  
Stk. 8 . Vindmøller ,
 der flyttes til opstilling på en ny lokation,  er undtaget  fra kravet 
om projektcertifi cering. Kravet om tillægscertifikat til flytning, jf. § 15 , stk.1 , nr. 3 , fin-
der fortsat anvendelse.  
 § 13. Et provisorisk projektcertifikat kan udstedes til vindmøller, inden certificering 
efter § 12, stk. 1 -3, er afsluttet, når der ikke er udestående forhold af væsentlig be-
tydning for sikkerheden.  
Stk. 2. Et provisorisk projekt certifikat for vindmøller skal som minimum omfatte krav 
svarende til de obligatoriske moduler og krav til provisorisk projektcertificering fastsat 
i den internationale procedure IECRE OD- 502:2018 Project Certification Scheme,  
Side 6/36 
herunder de ISO- og IEC -standarder specificeret heri, og som vedrører s ikkerhed og 
sundhed, jf. bilag 1.  
Stk. 3 . Et provisorisk projektcertifikat kan udstedes med gyldighed på højst 1 år ad 
gangen. Forlænges  certifikatet , må den sidste udløbsperiode ikke overskride 3 år fra 
første udstedelsesdato for det provisoriske certifikat .   
 
Udløbet tidsbegrænset certifikat  
 
§ 14. En vindm ølle, der er opstillet på  grundlag af følgende tidsbegrænsede certifi-
kater må kun være opstillet i certifikatets gyldighedsperiode:  
1) Provisorisk typecertifikat, jf. § 7.   
2) Provisorisk certifikat udstedt i henhold til § 9  
3) Prototypecertifikat, jf. § 11.  
4) Provisorisk projektcertifikat,  jf. § 13.  
5) Tillægscertifikat til forsøg og demonstration, jf. § 1 5, stk. 1, nr. 2 .  
6) Provisorisk tillægscertifikat, jf. § 1 6. 
Stk. 2. Pligten til at sikre, at vindmøllen kun er opstillet i det tidsbegrænsede certifi-
kats gyldighedsperiode, jf. stk. 1, påhviler ejeren af vindmøllen.  
Stk. 3. Vindmøllen kan dog forblive opstillet, hvis  der inden udløbet af det tidsbe-
grænsede certifikat er udstedt et nyt eller fornyet certifikat .   
 
Tillægsc ertificering  og provisorisk tillægscertificering ved ombygning, ombygning til 
forsøg og demonstration, flytning, eller  fortsat  anvendelse efter udløb af  tidsbe-
grænset certifikat  
 
§ 15. En vindmølle med et rotorareal på over 5 m2, som er certificeret eller god-
kendt i henhold til  denne eller  tidligere bekendtgørelser, skal have et tillægscertifi-
kat, hvis ét eller flere af følgende forhold indtræder:  
1) Vindmøllen ombygges , jf. stk. 2. 
2) Vindmøllen ombygges til forsøg og demonstration,  jf. stk. 2. 
3) Vindmøllen flyttes.  
4) Vindmøllen skal anvendes efter  udløb af tillægscertifikat til  forsøg og de-
monstration eller efter udløb af prototypecertifikat.  
5) Vindmøllen skal anvendes efter udløb af provisorisk typecertifikat  i tilfælde 
af, at  der ikke udstedes et typecertifikat , jf. § 6,  for den pågældende vind-
mølletype, eller vindmøllen ikke ombygges, så den svarer til en vindmølle-
type med et gældende typecertifikat . 
Stk. 2. Ved ombygning, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, forstås ændringer i forhold til den oprin-
delige typecertificering eller typegodkendelse,  herunder  ændringer eller udskiftnin-
ger, hvor vindmøllen ikke føres tilbage til sit oprindelige design, og som har betyd-ning for  vindmøllens sikkerhed.  
Stk. 3. Ved ombygninger, hvor der ikke foreligger et certifikat efter stk. 1, skal eje-
ren af vindmøllen kunne dokumentere, at der ikke er tale om en ombygning omfat-
tet af stk. 2.  
Side 7/36 
Stk. 4. Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for, at der foreligger et gyldigt tillægscertifi-
kat eller provisorisk tillægscertifikat  ved genoptagelse eller fortsat drift af vindmøl-
len.  
Stk. 5 . Tillægscertificeringen, jf. stk. 1, herunder udarbejdelse af certificeringsrap-
port og certifikat gennemføres i henhold til krav og procedurer  i bilag 3 . Er flere af 
de forhold, der er  opregnet i stk. 1, nr. 1- 5, indtrådt,  kan der udstedes ét samlet cer-
tifikat  for alle forholdene. Certificering, certificering srapporten og certifikat skal op-
fylde alle kravene i bilag 3 for de forhold, der certifi ceres.  
Stk. 6 . Hvis det vurderes, at et forhold efter stk. 1, medfører ændringer af vindmøl-
lens kildest øj, skal kildest øjsmålingen udføres i henhold til bekendtgø relse om st øj 
fra vindm øller.  
Stk. 7 . Tillægscertifikater , jf. stk. 1 , udstedes til ejeren af vindmøllen, jf. dog stk. 8 .  
Stk. 8 . Et tillægscertifikat på en ombygning af en vindmølletype kan udstedes til en 
fabrikant , importør eller leverandør i henhold til bilag 3 , afsnit  2. Ved salg af en om-
bygning af en vindmølle omfattet af tillægscertifikatet  skal køber have udleveret en 
kopi af indehavers til lægscertifikat til ombygningen af  vindmølletypen . 
Stk. 9 . Følgende tillægscertifikater udstedes med følgende gyldighedsperioder:  
1) Et tillægscertifikat til ombygning til forsøg og demonstration, jf. stk. 1, nr. 2, 
udstedes med gyldighed på højst 3 år.  Certifikatet kan forlænges i op til 1  år.  
2) Et tillægscertifikat på en ombygning af en vindmølletype, jf. stk.  8, udstedes 
med en gyldighed på 5 år  med mulighed for forlængelse.  
Stk. 10. Ansøgning om tillægscertificering, jf. stk . 1 og 8, indsendes til den virksom-
hed, der skal certificere vindmøllen eller vindmølletypen, bilagt n ødvendigt doku-
mentationsmateriale, jf. dog stk. 11 . 
Stk. 11 . For vindmøller, der ombygges til forsøg og demonstration, jf. stk. 1, nr. 2, 
skal der ud over dokumentationen nævnt i stk. 10  foreligge en forsøgsplan for den 
periode, certifikatet udstedes til . 
Stk. 12. Udstedes der et tillægscertifikat til en vindmølle,  jf. stk. 1 og 8 , der er omfattet 
af et projektcertifikat, skal projektcertifikatet opdateres på baggrund af oplysningerne 
i tillægscertifikatet.  
 
 
§ 16. Et provisorisk tillægscertifikat kan udstedes til en vindmølle, inden certificering 
efter bilag 3 er afsluttet, når der ikke er udestående forhold af væsentlig betydning 
for sikkerheden, jf. dog stk. 2 .  
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for  certifikater udstedt efter § 15 , stk. 8. 
Stk. 3. Et provisorisk tillægscertifikat kan udstedes med gyldighed på højst 1 år ad 
gangen. Der skal senest ved første forlængelse foreligge en kildest øjsmåling udf ørt 
i henhold til bekendtgø relse om st øj fra vindm øller, jf. § 15 , stk. 6 . Forlænges  certifi-
katet, må den sidste udløbsperiode ikke overskride 3 år fra første udstedelsesdato.  
 
Kapitel 3  
 
Ejers pligt til s ervicering af vindmølle   
Side 8/36 
 
§ 17. Ejeren af en vindmølle har pligt til at sikre, at vindmøllen til enhver tid service-
res, repareres og vedligeholdes, således at vindmøllen ikke udgør  en risiko for per-
soner og husdyrs sikkerhed og sundhed samt for formuegoders sikker hed. 
Stk. 2. Ejeren af en vindmølle har pligt til at sikre, at vindmøllen s erviceres  i hen-
hold til servicemanualens krav , så længe vindmøllen er nettilsluttet, og for vindmøl-
ler, der ikke er koblet til det kollektive elforsyningsnet , så længe vindmøllen er i au-
tomatiseret drift . Service af vindmøllen skal gennemføres på grundlag af fastsatte 
specifikationer for løbende serv ice af vind møllen i henhold til udstedte certifikater 
eller seneste version af vindmølleleverandørens servicemanualer  samt eventuelle 
opdateringer af servicemanualen, der har betydning for vindmøllens sikkerhed, jf. 
dog stk. 3 -5. 
Stk. 3. Datoen for næste s ervicebesøg skal være i henhold til servicemanualens 
krav, jf. dog stk. 4 og 5 . 
Stk. 4 . For vindmøller, hvor der ikke er angivet faste tidsintervaller i servicemanua-
len, og som ikke er udstyret med tekniske løsninger, der entydigt indikerer , hvornår 
næste service besøg  skal gennemføres , kan datoen  for næste servicebesøg maksi-
malt ligge 1  år efter dato for  sidste  gennemført servicebesøg.  
Stk. 5. En vindmølle, der har været opstillet længere end den designlevetid, der er 
angivet i certifikatet udstedt i henhold til denne eller tidligere bekendtgørelser , skal 
derudover gennemgå et udvidet serviceeftersyn, jf. bilag 4 . 
Stk. 6. Vindmøller, der er underlagt krav efter bekendtgø relse om st øj fra vindm øl-
ler om at operere med særlige støjbegrænsende for anstaltninger, skal have aflæst 
støjindstillingen af vindmøllen ved hver service.  Støjindstillingen skal noteres i rap-
porten fra servicen, jf . § 21, jf. dog stk. 7 . 
Stk. 7. Tillader en vindmølles indretning ikke servicevirksomhedens aflæsning, skal 
ejeren af vind møllen ti l enhver tid kunne dokumentere vindmøllens støjindstilling i 
forbindelse med den kompetente myndigheds tilsyn.  
 
§ 18. En ejer , der tager en vindmølle  ud af drift , skal sikre at : 
1) Vindmøllen sikres forsvarligt . 
2) Der gennemføres service på vindmøllen minimum é n gang om året, med 
mindre et kortere tidsinterval er angivet i servicemanualen for d en vindmølle, 
der er taget ud af drift.  
3) Der foretages en funktions - og sikkerhedsafprøvning, inden vindmøllen sæt-
tes i drift igen , hvis vind møllen har været ude af drift i en længere periode . 
Stk. 2. Service efter stk. 1, nr. 2, skal med mindre andet er angivet i servicemanualen 
som minimum opfylde kravene i bilag 4 .  
 § 19. Service  jf. §§ 17 og 18, af vindmøller med et rotorareal på over 40 m
2 skal fo-
retages af en certificeret  eller godkendt  virksomhed, jf.  § 25, jf. dog § 20. 
Stk. 2. Øvrig vedligehold else, reparationer eller forbedringer  og lignende  på vind-
møller med et rotorareal på over 40 m2 skal, jf. dog stk. 3,  udføres af   
Side 9/36 
1) en virksomhed, der enten er certificeret eller godkendt til at udføre ser-
vice på den pågældende vindmølletype, eller  
2) en virksomhed, der er certificeret til at standse, sikre, starte og funktions - 
og sikkerhedsafprøve den pågældende vindmølletype.  
Stk. 3. Andre virksomheder kan udføre øvrig vedligeholdelse, reparationer eller for-
bedringer og lign., hvis  en virksomhed, der opfylder betingelser i stk. 2,  nr. 1 eller 
nr. 2, udfører stands ning, sikr ing, start og funktions - og sikkerhedsafprøv ning af  
den pågældende vindmølle i forbindelse med arbejdet.  
 
§ 20. Vindmøllee jere, personer  og virksomheder , der har en godkendelse til at ud-
føre service  efter § 9, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 om 
teknisk certificeringsordning for vindmøller  m.v. kan fortsætte med at servicere de 
af deres godkendelse omfattede vindmølle r i godkendelsens gyldighedsperiode.  
Stk. 2. Ejere , personer  og virksomheder med godkendelse efter stk. 1 skal søge om 
fornyelse af godkendelsen  inden udløbet af den nuværende godkendelses gyldig-
hedsperiode. Fornyelse af godkendelse gives med en varighed af 3 år. Energisty-
relsen kan i forbindelse med fornyelsen  anmode om , at ejeren, personen eller virk-
somheden fortsat kan dokumentere:  
1) relevant uddannelse og tilstrækkelig kendskab til service af den pågæl-
dende vindmølle,  
2) at vindmøllen i den forudgående godkendelsesperiode er blevet serviceret i 
overensstemmelse med vindmøllens servicemanual og kravene i denne 
bekendtgørelse  og 
3) en bekræftelse fra ejer af den pågældende vindm ølle, hvis en person eller 
virksomhed søger om fornyelse af godkendelse til at servicere en vind-
mølle, de ikke selv ejer .  
Stk. 3. Godkendelser til ejere efter stk. 2  bortfalder, hvis vindmøllen afhændes.  
 § 21. I forbindelse med hver service , jf. § § 17 og 18 , på vindmøller med et rotor-
areal på over 40 m
2 skal der udarbejdes en rapport, som skal sendes til ejeren af 
vindmøllen umiddelbart efter , servicen er udført . 
Stk. 2. Den virksomhed, der udf ører service, skal opbevare rapporterne i 5 år. 
Stk. 3. Ejeren af vindmøllen skal opbevare de tilsendte rapporter i 10 år.  
Stk. 4. Gennemført service af en vindmølle med rotorareal på over 40 m2 samt  dato 
for næste service af vindmøllen skal indberettes  digitalt  til Energistyrelsen på vegne 
af ejeren af vindmø llen umiddelbart efter gennemførelsen af service af den virk-
somhed, der har gennemført servicen , jf. dog stk. 5 . For ejere eller personer med 
godkendelse til at udføre service efter § 20 kan indberetningen foretages via blan-
ket stillet til rådighed på Energistyrelsens hjemmeside.  Indberetningen skal opfylde 
de krav, der fremgår af bilag 5.  
Stk. 5 . For vindmøller  udstyret med tekniske løsninger, der entydigt indikerer , hvor-
når næste servicebesøg skal gennemføres , skal servicevirksomheden minimum én 
gang årligt indberette at have gennemgået den tekniske løsnings indikationer om 
behov for service og eventuelt dato for servicebesøg.   
Side 10/36 
Stk. 6. Øvrig vedligeholdelse, r eparation og forbedringer  og lign. skal ikke indberet-
tes, jf. dog § 15 , stk. 1, nr. 1  og 2 og § 24 .  
Stk. 7. Service skal indberettes til Energistyrelsen, så længe vindmøllen ikke er af-
meldt i Energistyrelsens stamdataregister ifølge bekendtgørelse om stamdataregi-
stret for elproducerende anlæg m.v.  
 
§ 22. Ejeren  af en vindmølle med et rotorareal på 40 m2 eller derunder skal føre 
logbog over service udført på vindmøllen.  Ejeren af vindmøllen skal opbevare log-
bogen,  så længe vindmøllen er nettilsluttet, og for vindmøller, der ikke er koblet til 
det kollektive elforsyningsnet , så længe vindmøllen er i automatiseret drift.  
 
Servicemanualer  
 
§ 23. Fabrikanten, importøren eller leverandøren af vindmøllen skal udlevere de 
nødvendige servicemanualer til ejeren af vindmøllen ved levering af vindmøllen.  
Stk. 2. Fabrikanten , importøren eller leverandøren af vindmøllen skal sende opda-
teringer af servicemanualen, der er af betydning for vindmøllens sikkerhed, til vind-
mølleejeren. Opdateringerne skal sendes senest 4 uger efter opdateringen er sket  
og skal sendes uden krav om betaling.  I de tilfælde, hvor f abrikanten, importøren 
eller leverandøren ikke er i besiddelse af kontaktoplysninger på ejerne af vindmøl-
lerne af den omfattede vindmølletype, skal f abrikanten, importøren eller leverandø-
ren offentligt informere om, hvordan vindmølle ejere kan indhente opdateringerne.  
Stk. 3. Ved salg af en ombygning af en vindmølle,  jf. § 15, stk. 8 , skal køber have 
udleveret de nødvendige sikkerhedsmæssige opdateringer af  eller supplement til  
servicemanualen af fabrikanten, importøre n eller leverandøren  af ombygningen.  
Stk. 4. Vindmølleejeren er ansvarlig for, at den specifikke vind mølles service doku-
mentation opdateres på baggrund af  de erfaringer, der gøres ved driften af vind-
møllen.  
Stk. 5. De virksomheder , der udfører  service på den enkelte vindmølle , jf. §§ 25  og 
26, skal bistå ejeren med opdatering og vedligeholdelse af vind møllens service do-
kumentation på baggrund af virksomhedens erfaringer med både den specifikke 
vindmølle, samt erfaring med vindmølletypen.  
 
Kapitel 4  
 
Indberetning af skader til Energistyrelsen  
 
§ 24. Ved havari  og skader  på vindmøller , der har udgjort en risiko for personer og 
husdyrs sikkerhed og sundhed samt for formuegoders sikkerhed, eller hvor der ved 
fortsat drift uden manglende udbedring af skaden vil være risiko for personer og 
husdyrs sikkerhed og sundhed samt for formuegoders sikkerhed,  har vindmølle eje-
ren pligt  til uden unødigt ophold at indsende oplysninger til Energistyrelsen herom , 
jf. bilag 6, herunder oplysninger om den formodede årsag til skaden.  Hvis der for e- 
Side 11/36 
tages en endelig fastlæggelse af årsag til skaden eller havariet , herunder en ska-
des- eller havarirapport , skal ejeren sende oplysninger herom til Energi styrelsen, 
når disse foreligger , hvis ejeren har adgang hertil .  
Stk. 2. Vindmølleejeren er forpligtet  til, før vindmøllen sættes i drift igen,  at udbedre 
de fejl ved vindmøllen, der er årsag til skaden og eventuelle  følgeskader og fore-
tage en funktions - og sikkerheds afprøv ning af  vindmøllen . 
Stk. 3. Udbedring og funktions - og sikkerhedsafprøvning for vindmøller med et ro-
torareal på  over 40 m2 i forbindelse med en skade skal udføres af en virksomhed, 
der er certificeret eller godkendt til at arbejde med den specifikke vind mølletype, jf. 
§§ 25 og 26 , eller sammen med en sådan virksomhed.  
Stk. 4. Vindmølleejer en skal underrette Energistyrelsen om, at udbedring og funkti-
ons- og sikkerheds afprøvning er sket . Underretningen skal ske,  før vindmøllen sæt-
tes i drift igen. Vindmøllee jeren kan aftale med den virksomhed, der har udført ud-
bedringen og funkti ons- og sikkerheds afprøvningen, jf. stk. 3, at denne virksomhed 
forestår underretningen . 
Stk. 5. Vindmølleejeren skal efter anmodning meddele Energistyrelsen yderligere 
oplysninger om havariet eller skaden.  
Stk. 6. Hvis Energistyrelsen på baggrund af oplys ningerne formoder, at der kan 
være tale  om en serie skade, som kan skyldes oprindelige konstruktionsfejl  eller øv-
rige fabrikationsfejl , orienterer Energistyrelsen Sikkerhedsstyrelsen herom.  
 
Kapitel 5  
 
Krav til virksomheder der servicerer, vedligeholder, reparerer eller udfører forbed-
ringer og lign. på vindmøller  
 
§ 25. Virksomheder, der servicerer vindmøller  med et rotorareal på over 40 m2 skal 
være cert ificere de virksomheder i henhold til § 2 8 eller godkendt af Energistyrelsen 
i henhold til § 26 . Virksomhederne  må kun udføre service på de vindmølletyper, der 
er omfattet af virksomhedens certificering eller godkendelse.  
Stk. 2. Virksomheder, der udfører øvrig vedligeholdelse, reparationer eller forbed-
ringer og lign. på vindmøller med et rotorareal p å 40 over m2 skal, jf. dog stk. 3:   
1) være  certificeret eller godkendt til at udføre service på den pågældende 
vindmølletype eller  
2) være certificeret til  som minimum at standse, sikre, starte og funktions - og 
sikkerhedsafprøve den pågældende vindmølletype.  
Stk. 3. Andre virksomheder kan udføre øvrig vedligeholdelse, reparationer eller for-
bedringer og lign., hvis en virksomhed, der opfylder betingelser i stk. 2,  nr. 1 eller 
nr. 2, udfører standsning, sikring, start og funktions - og sikkerhedsafprøvning af 
den pågældende vindmølle i forbindelse med arbejdet.  
Stk. 4. Det skal fremgå af certifikate t for en virksomhed, der er certificeret til at ud-
føre service  eller certificeret til at standse, sikre, starte samt funktions - og sikker-
hedsafprøve, at denne bekendtgørelse er omfattet af virksomhedens certificering .   
Side 12/36 
Stk. 5. Alle virksomheder, der er godkendt eller certificeret til at udføre service  samt 
virksomheder, der  er certificeret til at standse, sikre, starte samt funktions - og sik-
kerhedsafprøve efter denne bekendtgørelse, skal være registreret hos Energistyrel-
sen. 
Stk. 6. Energistyrelsen offentliggør en liste på Energistyrelsens hjemmeside over 
virksomheder, der har en gyldig godkendelse eller et gyldigt certifikat til  at udføre 
service  eller til at standse, sikre, starte samt funktions - og sikkerhedsafprøve.  Det 
skal af listen fremgå, hvilke vindmølletyper virksomhedens godkendelse eller certifi-
cering omfatter.   
Stk. 7. Hvis Energistyrelsen ikke har modtaget kopi af fornyelse af en certificering, 
eller en ansøgning om fornyelse af godkendelse, jf. § 26, stk. 3 , inden certificerin-
gen eller den udstedte godkendelse er udløbet , fjerner Energistyrelsen virksomhe-
den f ra Energistyrelsens liste efter stk. 5 , og virksomheden kan ikke indberette ser-
vice, indtil et fornyet certifikat er modtaget  eller en fornyet godkendelse er givet.  
 
§ 26. Energistyrelsen kan godkende virksomheder til at udføre service på stall -re-
gulerede vindmøller med en nominel  effekt til og med 600 kW.  
Stk. 2. En godkendelse efter stk. 1 kan udstedes med en gyldighed på højst 3 år.  
Stk. 3. En ansøgning om godkendelse skal indeholde den dokumentation, der er 
fastsat i bilag 7, afsnit  1, om godkendelse. En ansøgning om fornyelse skal inde-
holde den dokumentation, der er fastsat i bilag 7, afsnit  2, om fornyelse af godken-
delse.  
 
Kapitel 6  
 
Krav til virksomheder, der certificerer servicevirksomheder  
 
§ 27. Virksomheder, der certificerer servicevirksomheder  eller certificerer virksom-
heder, der må st andse, sikre, starte samt funktions - og sikkerhedsafprøve vindmøl-
ler i henhold til  denne bekendtgørelse skal være  
1) akkrediteret  af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK)  til at certificere 
servicevirksomheder  eller 
2) akkrediteret af et tilsvarende anerkendt akkrediterings organ, som har un-
dertegnet den Europæiske Samarbejdsorganisation for Akkrediteringsorga-
ners (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse,  til at certificere 
servicevirksomheder . 
Stk. 2. Det skal fremgå af akkrediteringsdokumentationen f or virksomheder, der er 
akkrediteret til at certificere servicevirksomheder, at denne bekendtgørelse er om-fattet af akkrediteringen.  
Stk. 3. Alle virksomheder, der udfør er certificering af servicevirksomheder , skal 
være registreret hos Energistyrelsen. Akkrediterede virksomheder skal vedlægge 
gyldig dokumentation for akkreditering ved registreringen.  
Stk. 4. Energistyrelsen offentliggør en liste på Energistyrelsens hjemmeside over 
virksomheder, der er akkrediteret til at certificere servicevirksomheder .  
Side 13/36 
Stk. 5. Virksomheder, der er akkrediteret til at certificere servicevirksomheder, skal 
underrette Energistyrelsen i tilfælde af ændringer i virksomhedens akkreditering, 
der har betydning for virksomhedens evne til at certificere servicevirksomheder ef-
ter denne bekendtgørelse.  
 
§ 28. Certificeringen af en virksomhed, der servicerer vindmøller med et rotorareal 
på over 40 m2 eller af en virksomhed, der må standse, sikre, starte samt funktions - 
og sikkerhedsafprøve vindmøller med et rotorareal på over 40 m2, skal gennemfø-
res i henhold til kravene i bilag 8.  
Stk. 2. Et certifikat  udstedt i henhold til stk. 1 skal indeholde henvisninger til gen-
nemf ørte kontroller og vurderinger af virksomheden,  jf. bilag 8, samt navn på udste-
der og gyldighedsperiode.  Certifikatet skal være underskrevet eller alternativt elek-
tronisk verificeret.  
Stk. 3 . Certifikat et med tilhørende vindmølleliste skal sendes til Energistyrelsen af 
den virksomhed, der har udsted t certifikatet . Opdateringer af  certifikatet  og tilhø-
rende v indmølleliste  skal ligeledes sendes til Energistyrelsen.  
Stk. 4 . Udsteder skal opbevare dokumentationen for det udstedte certifikat i hele 
certifikatets gyldighedsperiode som angivet i  certifikatet.  
 
§ 29. Et certifikat udstedt til en virksomhed, der servi cerer vindmøller , eller til en 
virksomhed, der må standse, sikre, starte samt funktions - og sikkerhedsafprøve 
vindmøller  i henhold til denne bekendtgørelse,  skal tilbagekaldes af den virksom-
hed, der har udstedt certifikatet, hvis virksomheden, der har udstedt certifikatet fin-
der, at den virksomhed, certifikatet er udstedt til, ikke længere har forudsætnin-
gerne for at kunne servicere vindmøller eller standse, sikre, starte samt funktions - 
og sikkerhedsafprøve vindmøller, der sikrer en sikkerhedsmæssig forsvarlig drift af 
vindmøllerne,  
Stk. 2. Ved vurderingen efter stk. 1 skal indgå  
1) alvorlige fejl ved udført service af vindmøllen,  eller 
2) alvorlige fejl ved standsning, sikring, start samt funktions - og sikkerhedsaf-
prøvning.  
3)  
Stk. 3. Den udstedende virksomhed skal meddele Energistyrelsen, at certifikatet er 
blevet tilbagekaldt.  
 
Kapitel 7  
 
Krav til virksomheder , der certificerer vindmøller  eller vindmølleprojekter  
 § 30. Virksomheder , der certificerer vindmøller eller  vindmølleprojekter i henhold til 
denne bekendtgørelse , skal være:  
1) akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond ( DANAK)  til at certificere 
vindmøller og vindmølleprojekter ,   
Side 14/36 
2) akkrediteret  af et tilsvarende anerkendt akkrediterings organ, som har un-
dertegnet  den Europæiske samarbejdsorganisation for Akkrediteringsorga-
ners (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse,  til at certificere 
vindmøller og vindmølleprojekter  eller 
3) godkendt af Energistyrelsen i henhold § 31  til at udføre de certificeringer, 
der er oplistet i § 31, stk. 1  og 2. 
Stk. 2. Det skal fremgå af akkrediteringsdokumentation en for virksomheder, der er 
akkrediteret til at certificere vindmøller  eller vindmølleprojekter  omfattet af  stk. 1, nr. 
1 og 2, at denne bekendtgørelse er omfattet af akkrediteringen.  
Stk. 3. Alle virksomheder, der udfører certificering af vindmøller  eller vindmøllepro-
jekter , skal være registreret hos Energistyrelsen. Akkrediterede virksomheder skal 
vedlægge gyldig dokumentation for akkreditering  ved registreringen.  
Stk. 4. Energistyrelsen offentliggør en liste på Energistyrelsens hjemmeside over 
virksomheder, der er akkrediteret eller har en gyldig godkendelse til at certificere 
vindmøller.  
Stk. 5. Virksomheder, der er akkrediteret til at certif icere vindmøller  eller vindmølle-
projekter , skal underrette Energistyrelsen i tilfælde af ændringer i virksomhedens 
akkreditering, der har betydning for virksomhedens evne til at certificere vindmøller  
eller vindmølleprojekter  efter denne bekendtgørelse.  
 § 31. Energistyrelsen kan godkende virksomheder til at u dføre følgende certificer in-
ger:  
1) Certificering af vindmøller med et rotorareal på over 5 m
2 og til og med 200 
m2 efter § 6, stk. 2 , § 7, stk. 2, §§ 8 og 9  og § 11, stk. 3 . 
2) Projektcertificering efter §§ 12 og 13  af vindmøller på land med et rotor-
areal på over 200 m2. 
3) Tillægscertificering efter  §§ 15  og 16. 
Stk. 2. Energistyrelsen kan endvidere godkende fabrikanter af vindmøller til at ud-
føre p rojektcertificering af fabrikantens egne vindmøller på land med et rotorareal 
på over 200 m2, jf. stk. 1 , nr. 2 . Godkendelse kan kun gives til certificering af projek-
ter, hvor projektforudsætningerne for projektet er inden for specifikationerne i det 
underliggende typecertifikat.  
Stk. 3. En godkendelse efter stk. 1 og 2 kan udstedes med en gyldighed på højst 3 
år. 
Stk. 4. En ansøgning skal indeholde den dokumentation for kendskab til certifice-
ring af vindmøller, som er fastsat i bilag 9. En ansøgning om fornyelse skal inde-
holde dokumentati on for, at virksomheden fortsat lever op til kravene i bilag 9.  
 
§ 32. Et certifikat, der er udstedt til en vindmølle, eller et vindmølleprojekt i henhold 
til denne bekendtgø relse, jf. §§ 6-9 og §§ 11-13 og §§ 15 og 16 skal indeholde hen-
visninger til gennemf ørte vurderinger og afpr øvninger af vindmøllen samt navn på 
udsteder , udstedelsesdato og gyldighedsperiode, når en sådan foreligger . Certifika-
tet skal være underskrevet eller alternativt elektronisk verificeret . Det skal fremgå af  
Side 15/36 
certifikatet, at vindmøllen eller vindmølleprojektet er certificeret i henhold til denne 
bekendtgørelse.   
Stk. 2. Certifikatet skal sendes til Energistyrelsen af den virksomhed, der har ud-
stedt certifikatet . Opdateringer af certifikatet skal  ligeledes sendes til Energistyrel-
sen.  
Stk. 3. Udsteder skal opbevare dokumentationen for det udstedte certifikat i vind-
møllens designlevetid  som angivet i  certifikatet . 
 
§ 33. Et certifikat udstedt til en vindmølle eller et vindmølleprojekt  i henhold til 
denne bekendtgørelse skal tilbagekaldes af den virksomhed, der har udstedt certifi-
katet, hvis virksomheden konstaterer  
1) alvorlige fejl ved den opstillede vindmølle eller vindmølleprojektet , eller 
2) væsentlige afvigelser fra forudsætningerne for  certificeringen.  
Stk. 2. Den udstedende v irksomhed skal uden ugrundet ophold meddele Energisty-
relsen, at certifikatet er blevet tilbagekaldt . 
 
§ 34. Energistyrelsen offentliggør en liste på Energistyrelsens hjemmeside over  
udstedte og ikke udløbne certifikater på vindmøller  og vindmølleprojekter.  
 
Kapitel 8 
 
Tilsyn og administrative bestemmelser  
 
§ 35. De internationale standarder  og procedurer , som er nævnt i §§ 6 og 7, §§ 11 -
13 og bilag 1, bilag 8 og  bilag 9, kundgøres ikke i Lovtidende, men de pågældende 
internationale standarder vil være tilgængelige til gennemsyn hos Energistyrelsen.2 
 
§ 36. Udgifter til certificering af en vindmølle, en servicevirksomhed eller en virksom-
hed, der må standse, sikre, starte samt funktions - og sikkerhedsafprøve vindmøller, 
i henhold til denne bekendtgørelse, afholdes af ansøger.  
Stk. 2. Udgifter til akkreditering af virksomheder til at certificere vindmøller, service-
virksomheder og virksomheder, der må standse, sikre, starte samt funktions - og 
sikkerhedsafprøve vindmøller i henhold til denne bekendtgørelse, afholdes ligele-
des af ansøger.  
 
§ 37. Energistyrelsen kan i forbindelse med behandling af ansøgning om godken-
delse efter  § 20, § 26 og § 31 anmode ansøger om supplerende oplysninger.  
                                                      
2 De internationale procedurer IECRE OD -501:2018 Type and Component Certification Scheme og IECRE OD -
502:2018 Project Certificat ion Scheme kan findes på https://www.iecre.org/documents/refdocs/  mens den internatio-
nale standard IEC 61400 -22:2010  Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification kan købes ved henven-
delse til Dansk Standard. Alle de tekniske standarder i bilag 1 kan købes hos Dansk Standard og hos IEC, via deres 
webshops.   
Side 16/36 
Stk. 2. Energistyrelsen kan fastsætte en frist for fremsendelse af oplysninger og til-
kendegive, at ansøgningen betragtes som bor tfaldet, hvis ikke oplysningerne er 
modtaget inden fristens udløb.  
Stk. 3. Godkendelse efter  § 20, § 26 og § 31 kan meddeles på nærmere fastsatte 
vilkår, herunder at godkendelsen bortfalder ved manglende overholdelse af de fast-
satte vilkår.  
 
§ 38. Energistyrelse n kan suspendere eller tilbagekalde en godkendelse udstedt i 
medfør af  § 20, § 26 og § 31 i tilfælde , hvor godkendelsesindehaveren har gjort sig 
skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af reglerne i denne bekendtgørelse el-
ler vilkår ene i godkendelsen.  
Stk. 2. En ejer, person eller virksomhed, der har fået suspenderet eller tilbagekaldt 
sin godkendelse efter stk. 1, kan anmode Energistyrelsen om en ny vurdering af 
sagen.  
Stk. 3. Fører den fornyede behandling af sagen efter stk. 2 ikke til, at klageren fuldt 
ud får medhold, kan afgørelsen indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 4 2.  
 
§ 39. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af 
Energistyrelsen . 
Stk. 2. Energistyrelsen kan anmode om oplysninger til brug for administrationen af 
og tilsyn  med bekendtgørelsens bestemmelser hos vindmølleejere, akkrediterede, 
certificerede og godkendte virksomheder eller personer samt fabrikanter , importø-
rer og leverandø rer af vindm øller.  
 § 40. Energi styrelsen kan i særlige tilfælde  træffe afgørelse, der fraviger reglerne i 
bekendtgørelsen eller tillade, at reglerne fraviges.   
  
 
Påbud  
 
§ 41. Energistyrelsen kan udstede et p åbud om, at forholdene skal bringes i orden 
straks eller inden for en næ rmere angivet frist i tilfælde, hvor der foreligger forhold, 
som strider mod bekendtgø relsen, jf. § 71 i lov om fremme af vedvarende energi , 
herunder : 
1) Vindmøllen  eller vindmølleprojektet  ikke har et certifikat el ler det korrekte 
certifikat  efter denne eller tidligere bekendtgørelser ,   
2) Det foreskrevne interval for service af en vindmølle er overskredet med 
mere end 3 m åneder , jf. § 17 stk. 2 , 
3) En vindmølle, der er taget ud af drift, ikke er sikret forsvarligt og serviceret, jf. § 18 , stk. 1 og 2,  
4) Service af en vindmølle ikke er indberettet til Energistyrelsen, jf. § 21 , stk. 
4, 5 og 7.  
5) Vilkår for godkendelse er overtrådt , eller  
Side 17/36 
6) En virksomhed eller person udføre r service på vindmøller, som  virksomhe-
den eller personen  ikke er godkendt eller certificeret til at udføre service på 
jf. § 25, stk. 1.  
Stk. 2. Hvis vindm ølleejeren ikke efterkommer et på bud efter stk. 1, kan Energisty-
relsen p åbyde ejeren af vindm øllen at standse og sikre vindm øllen, indtil forholdene 
er bragt i orden, så den ikke er til fare for personer og husdyrs sikkerhed og sund-
hed samt for formuegoders sikkerhed.  Energistyrelsen kan endvidere påbyde eje-
ren af en vindmøll e straks at standse og sikre en vindmølle , der vurderes farlig, 
herunder pga. dårlig vedligehold, skade m .v. samt at  udbedre skaderne og foretage 
funktions - og sikkerhedsafprøvning af vindmøllen, før den sættes i drift igen  jf. § 24  
stk. 2 -4. 
Stk. 3. Energistyrelsen underretter den akkrediterende virksomhed om påbud, der 
vedrører akkrediterede virksomheders certificeringer.   
  
Klageadgang  
 
§ 42. Energistyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke på-
klages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. § 66 i  lov om 
fremme af vedvarende energi . 
Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at de i stk. 1 nævnte af-
gørelser er meddelt , jf. § 66, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi .  
  
Kapitel 9  
 
Straffebestemmelser  
 
§ 43. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde 
den, der  
1) meddeler Energistyrelsen urigtige eller vildledende oplysninger eller efter 
anmodning undlader at afgive oplysninger  eller  
2) undlader at efterkomme påbud, jf. § 41. 
Stk. 2. Der kan på lægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reg-
lerne i straffelovens kapitel 5.  
 
Kapitel 10 
 
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser  
 
§ 44. Bekendtgø relsen tr æder i kraft den 1. januar 2021.  
Stk. 2. Bekendtgø relse nr. 73 af 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning 
for vindmøller m .v. ophæves . 
Stk. 3. Certifikater og godkendelser, som er udstedt i henhold til tidligere bekendt-
gørelser, er gyldige,  indtil disse udl øber, eller der gives en ny godkendelse efter 
reglerne i denne bekendtgørelse.   
Side 18/36 
Stk. 4. Ansøgning om godkendelse til at udføre service på vindmøller , jf. §§ 20 og 
26, eller certificere vindmøller, jf. § 31 , modtaget i Energistyrelsen inden den 1. ja-
nuar 2021 færdigbehandles i henhold til bekendtgø relse nr. 73 af 25. januar 2013 
om teknisk  certificeringsordning for vindmøller m .v. 
Stk. 5 . Certificering af vindmøller og vindmølleprojekter jf. § § 6-9, §§ 11-13, §§ 15 
og 16 og servicevirksomheder jf. § 28 , hvor der er indgået kontrakt med den certifi-
cerende virksomhed om certificering før den 1. januar 2021 , kan færdiggøres med 
henblik på udstedelse af certifikater i henhold til bekendtgø relse nr. 73 af 25. januar 
2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller.  
Stk. 6. Opdatering, fornyelse  og forlængelse af certifikater  på vindmøller eller vind-
mølleprojekter omfattet af § § 6-9, §§ 11-13 og §§ 15 og 16  kan gennemføres i hen-
hold til den bekendtgørelse om teknisk certificering, der var gældende ved det op-
rindelige udstedelsestidspunkt for certifikatet.   
 
 
 
 
 
   
Side 19/36 
Bilag 1.   
 
Tekniske standarder med relevans for sikkerhed og sundhed , jf. § 6 , 
stk. 2 og 3, § 7, stk. 2 og 3, § 11 , stk. 3 og 4, § 12 , stk. 3 og 4, § 13 , stk. 
2 og 3 og bilag 9, afsnit  1. 
 
Typecertifikater , jf. § 6, stk. 2 og 3, provisoriske typecertifi kater , jf. § 7, stk. 2 og 3,  
prototypecertifikater  jf. § 11, stk. 3  og 4, projektcertifikater , jf. §  12, stk. 3  og provi-
soriske projektcertifikater , jf. §  13, stk. 2  skal erklære overensstemmelse med føl-
gende tekniske internationale standarder med relevans for sikkerhed og sundhed 
for den vindmølle eller det vindmølleprojekt , der certificeres : 
 
A Tekniske standarder med relevans for sikkerhed og sundhed  
1 IEC 61400- 1:2019 Wind energy generation systems -  Part 1: Design re-
quirements. Edition 4.0 (2019- 02-08).  
Herunder:  
Rettelsesbladet IEC 61400 -1:2019/COR1:2019 Edition 4.0 (2019 -09-16) 
2 IEC 61400- 2:2013 Wind turbines - Part 2: Small wind turbines. Edition 3.0 
(2013- 12-12). 
Herunder:  
Rettelsesbladet IEC 61400 -2:2013/COR1:2019 Edition 3.0 (2019 -10-10) 
3 IEC 61400- 3-1:2019 Wind energy generation systems -  Part 3 -1: Design re-
quirements for fixed offshore wind turbines. Edition 1.0 (2019 -04-05) 
4 IEC TS 61400- 3-2:2019 Wind energy generation systems -  Part 3 -2: Design 
requirements for floating offshore wind turbines. Edition 1.0 (2019 -04-05) 
5 IEC 61400- 4:2012 Wind turbines - Part 4: Design requirements for wind tur-
bine gearboxes. Edition 1.0 (2012 -12-04) 
6 IEC 61400- 5:2020 Wind energy generation systems -  Part 5: Wind turbine 
blades 2020 Edition 1. 0 (2020 -16-06) 
7 IEC 61400- 6:2019. Wind energy generation systems -  Part 6: Tower and 
foundation design requirements. Edition 1. (2020 -04-21 ) 
8 IEC 61400- 13:2015 Wind turbines -  Part 13: Measurement of mechanical 
loads. Edition 1.0 (2015 -12-21) 
9 IEC 61400- 23:2014 Wind turbines - Part 23: Full -scale structural testing of 
rotor blades. Edition 1.0 (2014 -04-08). 
10 IEC 61400- 24:2010 Wind turbines - Part 24: Lightn ing protection. Edition 
2.0 (2019 -07-03) 
 
    
Side 20/36 
 
 
Bilag 2  
 
Krav og procedurer til certificering af vindmøller, som er bygget af eje-
ren selv, jf. §§  8 og 9 
 
1.1. Krav til certificering  
Certificeringen skal som minimum omfatte en afprøvning af styrken af tårn og rotor-
komponenter og en efterfølgende funktions - og sikkerheds afprøvning. Endvidere 
skal der gennemføres en verificering af styrken af rotor og tårn ved afprøvningen. 
Afprøvningen skal som minimum omfatte:  
1) En afprøvning af styrken af et opstillet vindmølletårn udsat for et vandret 
træk på minimum N = 300 Pa * A, hvor:  
N = Styrken på det vandrette træk , som vindmølletårnet skal udsættes for i 
navhøjde beskrevet i Newton  
Pa = Pascal  
A = Rotorarealet beskrevet i m2 
2) En statisk afprøvning af de enkelte rotorkomponenter monteret i prøves-tand med minimum N = 300 Pa * A, hvor:  
N = Styrken , som hver rotorkomponent skal belastes med beskrevet i New-
ton 
Pa = Pascal  
A = Rotorarealet beskrevet i  m
2.  
Rotorkomponenten belastes i 2/3 radius fra roden med træk i flapvis ret-ning. Ved lodret akslede vindmøller belastes de enkelte rotor komponenter  
tilsvarende i forhold til rotorbladenes fastgøringspunkt (eller punkter) på 
akslen med tillæg af den for r otorkomponenten  udregnede centrifugalkraft.  
3) En afprøvning af vindmøllens anordning mod løbsk -kørsel. Anordningen 
skal afprøves ved en vindhastighed på minimum 8 m/s . 
4) En driftsafprøvning , indtil der er opnået en elproduktion svarende til mini-
mum 500 fuldlas ttimer. Prøveperioden skal dog minimum være på 3 måne-
der under danske vindforhold, og i prøveperioden skal det mindst 2 gange forekomme, at middelvindhastigheden i en sammenhængende 6- timers pe-
riode er over 12 m/s. Der skal som minimum gennemføres måling af vind-
hastighed, effekt og energiproduktion.  
5) Til brug for opstilling af vindmøllen skal vindmøllens strukturelle sikkerhed 
vurderes i forhold til den ønskede fundamentkonstruktion.  
6) Udførelse af en kildestøjsmåling i henhold til bekendtgørelse om støj fra 
vindmøller.  
 1.2 Krav til certificeringsrapport 
Certificeringsrapporten skal som minimum omfatte:   
1) En beskrivelse af vind møllen og formålet med certifikatet .  
Side 21/36 
2) En sikkerhedsmæssig vurdering af de konkrete opstillingsforhold, herunder 
om der er tale om særligt  afgrænsede arealer, jf. § 8,  stk. 1 , nr. 4.  
3) En rapportering af en styrkeafprøvning.  
4) Drift- og servicemanual . 
5) En rapportering af en funktions - og sikkerhedsafpr øvning af vindm øllen. 
6) Kildestøjsmåling i henhold til bekendtgørelse om støj fra vindmøller.  
 
1.3 Krav til certifikat  
Certifikatet skal som minimum indeholde:  
 
1) Certifikatnummer og – version.   
2) Oplysninger om , hvem certifikatet er udstedt til . 
3) Vindmøllens GSRN -nummer . 
4) Lokalitet (fysisk placering af vindmøllen, herunder koordinater ). 
5) Oplysninger om, hvem  der har udstedt certifikatet . 
6) Dato for , hvornår certifikatet er gyldigt  fra. 
7) Udløbsdato på certifikatet , hvis der er tale om et provisorisk certifikat, jf. § 
9.  
8) Reference til underliggende certificeringsrapport .  
9) Designlevetid . 
10) Henvisning til k ildestøjsmåling , jf. § 8, stk. 3 . 
11) Liste over manualer . 
12) Gyldighed og forudsætninger, herunder som minimum, at certifikatet er ud-
stedt i henhold til nærværende bekendtgørelse, jf. § 3 2, stk. 1 . 
13) Dateret underskrift eller alternativ t elektronisk verifikation, jf. § 3 2, stk. 1 .  
 
   
Side 22/36 
Bilag 3   
 
Krav og procedure for tillægscertificering efter  §§ 15  og 16 . 
 
1. Krav til tillægscertificering af vindmøller ved ombygning samt ombygning 
til forsøg og demonstration , jf. § 15, stk. 1, nr. 1  og 2 
 
1.1 Krav til certificering  
Certificeringen skal gennemføres på grundlag af:  
1) Oprindeligt typecertifikat inkl. specifikationer.  
2) Dokumentation af evt. afvigelser fra det oprindelige typecertifikat.  
3) Dokumentation for  påtænkte ændringer.  
4) Beskrivelse af en funktions - og sikkerhedsafprøvni ng. 
5) En teknisk rapport over vindmøllens sikkerhedsmæssige tilstand.  
6) Vurdering af ændret støjudledning ved påtænkte ændringer.  
7) Servicemanual  og evt. tillæg hertil .  
8) Evaluering af forhold med betydning for den strukturelle sikkerhed, herun-
der laster og design levetid for opstilling på den konkrete placering.  
9) For ombygning til forsøg og demonstration, jf.  § 15, stk. 1, nr. 2,  endvidere 
også opstilling af forsøgsplan.  
1.2 Krav til certificeringsrapport 
Certificeringsrapporten skal som minimum omfatte:  
1) En beskrivelse af vindmøllen og formålet med certifikatet.  
2) En beskrivelse af den gennemførte ombygning og installation.  
3) En gennemgang af den foreliggende tekniske dokumentation for vindmøl-
len. 
4) En gennemgang og vurdering af dokumentation af afvigelser og ændri nger 
ift. det oprindelige typecertifikat m.v. 
5) En gennemgang af forhold med betydning for den strukturelle sikkerhed, 
herunder laster og design levetid for opstilling på den konkrete placering.  
6) En vurdering af overensstemmelse med den designstandard, som den op-rindelige vindmølletype er designet efter, hvis  det oprindelige typecertifikat 
viser overensstemmelse med en specifik designstandard.  
7) En rapportering af en funktions - og sikkerhedsafprøvni ng af vindmøllen.  
8) En samlet vurdering af forsvarligheden af den gennemførte ombygning.  
9) Tillæg til drift- og servicemanualer i henhold foretagne ændringer til supple-
ring af oprindelige manualer.  
10) En vurdering af , om ombygningen kan medføre støjmæssige konsek venser 
og dokumentation for, at bekendtgørelse om støj fra vindmøller overholdes , 
jf. § 15, stk. 6 . 
11) Hvis det vurderes, at der vil være støjmæssige konsekvenser, skal kildes-tøjsmålingen udføres i henhold til bekendtgørelse om støj fra vindmøller.   
Side 23/36 
 
1.3 Krav til certifikat  
Tillægscertifikater til ombygning eller ombygning til forsøg og demonstration skal 
som minimum indeholde:  
1) Certifikatnummer og – version.   
2) Oplysninger om , hvem certifikatet er udstedt til . 
3) Vindmølletype . 
4) Vindmøllens ID -nummer . 
5) Vindmøllens GSRN -nummer . 
6) Nummer på oprindeligt  typecertifikat  og oprindelig typebetegnelse.  
7) Lokalitet (fysisk placering af vindmøllen, herunder koordinater ). 
8) Oplysninger om, hvem der har udstedt certifikatet . 
9) Dato for , hvornår certifikatet er gyldigt  fra. 
10) Udløbsdato på certifikatet , hvis der er tale om et certifikat til ombygning til 
forsøg  og demonstration, jf. § 1 5, stk. 1, nr. 2, eller et provisorisk tillægs-
certifikat § 16. 
11) Reference til underliggende certificeringsrapport .  
12) Reference til l iste over ændringer . 
13) Designl evetid, hvis det kan dokumenteres, at der er er sket ændringer hertil 
ift. det oprindelige typecertifikat .  
14) Reference til k ildestøjsmåling, hvis en sådan er udført , jf. § 15, stk. 6 .  
15) Liste over manualer . 
16) Gyldighed og forudsætninger, herunder som minimum, at certifikatet er ud-
stedt i henhold til nærværende bekendtgørelse, jf. § 3 2, stk. 1. 
17) Dateret underskrift eller alternativ elektronisk verifikation,  jf. § 3 2, stk. 1.  
 
2. Tillægscertifikater udstedt til fabrikanter , importører eller leverandører på 
ombygning af en vindmølletype , jf. § 15, stk. 8 . 
 Et tillægscertifikat til ombygning på en vindmølletype kan udstedes til en fabrikant , 
importør eller leverandør, der ønsker at tilbyde den samme ombygning på den samme vindmølletype, der tidligere er ty pecertificeret eller typegodkendt i henhold 
til denne eller tidligere bekendtgørelser , og hvor der er udstedt et tillægscertifikat til 
den første ombyggede vindmølle af denne type,  jf. § 15, stk. 1, nr. 1 , og bilag 2, af-
snit 1.1- 1.3.  
 
2.1 Krav til certificering  
Certificeringen gennemføres i henhold til krav og procedurer i punkt 1.1. i dette bi-
lag. 
 
2.2. Krav til certificeringsrapport  
Certificeringsrapporten skal som minimum omfatte:   
Side 24/36 
1) En beskrivelse af vindmøllen og formålet med certifikatet.  
2) En beskrivelse af ombygning og installation.  
3) En gennemgang af forhold med betydning for den strukturelle sikkerhed, 
herunder laster og design levetid for opstilling på den konkrete placering 
med henvisning til de omhandlede GSRN -numre på de af vindmøllerne, 
der er opstillet i Danmark . 
4) En vurdering af overensstemmelse med den designstandard, som den op-
rindelige vindmølletype er designet efter, hvis  det oprindelige typecertifikat 
viser overensstemmelse med en specifik designstandard.  
5) En rapportering af en funktions - og sikkerhedsafprøvning af vindmøllen  på 
den første ombygge de vindmølle af typen.  
6) En samlet vurdering af forsvarligheden af den påtænkte ombygning.  
7) Tillæg til drift- og servicemanualer i henhold til foretagne ændringer til sup-
plering af oprindelige manualer.  
8) En vurdering af , om ombygningen kan medføre støjmæssige konsekvenser 
og dokumentation for, at bekendtgørelse om støj fra vindmøller overholdes , 
jf. § 15, stk. 6 . 
9) Hvis det vurderes, at der vil være støjmæssige konsekvenser, skal kildes-
tøjsmålingen  udføres i henhold til  bekendtgørelse om støj fra vindmøller.  
 
2.3. Krav til certifikat  
Tillægscertifikater udstedt til fabrikant er, importører eller leverandører skal som mi-
nimum indeholde:  
1) Certifikatnummer og - version.  
2) Oplysninger om , hvem certifikatet er udstedt til ( fabrikant , importør eller le-
verandør).  
3) Nummer på oprindeligt typecertifikat og oprindelig typebetegnelse.  
4) Liste over de omfattede vindmøllers ID og GSRN- numre.   
5) Oplysninger om, hvem der har udstedt certifikatet.  
6) Dato for , hvornår certifikatet er gyldigt  fra. 
7) Udløbsdato på certifikatet, jf. § 15, stk. 9 , nr. 2.  
8) Reference til underliggende certificeringsrapport.  
9) Reference til l iste over ændringer.  
10) Designlevetid, hvis det kan dokumenteres, at der er er sket ændringer hertil 
ift. det oprindelige typecertifikat .  
11) Reference til kildestøjsmåling, hvis en sådan er udført , jf. § 15, stk. 6 . 
12) Liste over manualer.  
13) Gyldighed og forudsætninger, herunder som minimum, at certifikatet er ud-
stedt i henhold til nærværende bekendtgørelse, jf.  § 32, stk. 1. 
14) Dateret underskrift eller alternativ elektronisk verifikation, jf. § 32 , stk. 1.  
3. Krav til tillægscertificering i forbindelse med flytning af en vindmølle , jf. § 
15, stk. 1,  nr. 3 .  
Side 25/36 
 
3.1 Krav til certificering  
Certificeringen skal gennemføres på grundlag af:  
1) Oprindeligt prototype – eller typecertifikat inkl. specifikationer.  
2) Dokumentation af evt. afvigelser fra det oprindelige prototype – eller type-
certifikat.  
3) Beskrivelse af en funktions - og sikkerhedsafprøvning.  
4) En teknisk rapport over vindmøllens sikkerhedsmæssige tilstand.  
5) En teknisk rapport over den sikkerhedsmæssige tilstand af eksisterende 
anlæg, herunder fundament, der ønskes genanvendt.  
6) Servicemanual og evt. tillæg hertil.  
7) Evaluering af forhold med betydning for den strukturelle sikkerhed, herun-der laster og designlevetid for opstilling på den konkrete placerings vindfor-
hold, jordbundsforhold og evt. klimalaster.  
8) For vindmøller med et rotorareal over 200 m
2:  
a. Beskrivelse af  transport - og montage.  
b. Vindmøllens oprindelige projektcertifikat, hvis et sådant foreligger.  
 
3.2. Krav til certificeringsrapport  
Certificeringsrapporten skal som minimum omfatte:  
1) En beskrivelse af vindmøllen og formålet med certifikatet.  
2) En gennemgang af den foreliggende tekniske dokumentation for vindmøl-
len, herunder vurdering af dokumentation af evt. afvigelser fra det oprinde-
lige prototype – eller typecertifikat samt dokumentation for vindmøllens sik-
kerhedsmæssige tilstand.  
3) Vurdering af fundamentets design i forhold til den flyttede vindmølle.  
4) Vurdering af den sikkerhedsmæssige tilstand af anlæg, herunder funda-
ment, der ønskes genanvendt . 
5) En gennemgang af forhold med betydning for den strukturelle sikkerhed, 
herunder laster og designlevetid for opstill ing på den konkrete placerings 
vindforhold, jordbundsforhold og evt. klimalaster.  
6) Vurdering af vindmøllens design vindklasse i forhold til opstillingsstedet.  
7) En samlet vurdering af forsvarligheden af flytningen .  
8) En rapportering af en funktions - og sikkerhedsafprøvning af vindmøllen.  
9) Opdaterede drift - og servicemanualer, hvis flytningen giver anledning til op-
datering heraf.  
10) For vindmøller med et rotorareal over 200 m2: Gennemgang samt evt. op-
datering af transport - og montagebeskrivelser.  
 
3.3 Krav til certifikat   
Tillægscertifikater til flytning skal som minimum indeholde:  
1) Certifikatnummer og – version.   
Side 26/36 
2) Oplysninger om , hvem certifikatet er udstedt til.  
3) Vindmølletype.  
4) Vindmøllens ID -nummer.  
5) Vindmøllens GSRN -nummer.  
6) Nummer på oprindeligt prototype – eller typecertifikat.  
7) Lokalitet (fysisk placering for vindmøllen, herunder koordinater ). 
8) Oplysninger om, hvem der har udstedt certifikatet.  
9) Dato for , hvornår certifikatet er gyldigt  fra. 
10) Udløbsdato på certifikatet , hvis der er tale om et provis orisk certifikat, jf.  § 
16. 
11) Reference til underliggende certificeringsrapport .  
12) Liste over manualer.  
13) Gyldighed og forudsætninger, herunder som minimum, at certifikatet er ud-
stedt i henhold til nærværende bekendtgørelse, jf. § 3 2, stk. 1.  
14) Dateret underskrift eller alternativ elektronisk verifikation jf. § 3 2, stk. 1.  
4. Krav til tillægscertificering ved anvendelse efter forsøg og demonstration, 
anvendelse efter udløb af prototypecertifikat samt anvendelse efter udløb af 
provisorisk typecertifikat, hvis  vindmølletypen ikke sættes i serieproduktion , 
eller vindmøllen ikke ombygges, så den svarer til en vindmølletype med et 
gældende typecertifikat, jf. § 15, stk. 1, nr. 4  og 5. 
 4.1 Krav til certificering  
Certificeringen skal gennemføres på grundlag af:  
1) Oprindeligt prototype – eller typecertifikat inkl. specifikationer . 
2) Dokumentation af evt. afvigelser fra det oprindelige prototype – eller type-
certifikat.   
3) Dokumentation for påtænkte ændringer.  
4) Forsøgsplan, hvis der er tale om anvendelse efter forsøg og demonstration 
eller efter udløb af prototypecertifikat . 
5) Beskrivelse af en funktions - og sikkerhedsafprøvning.  
6) En teknisk rapport over vindmøllens sikkerhedsmæssige tilstand.  
7) Vurdering af ændret støjudledning ved påtænkte ændringer.  
8) Afvigelser af design i forhold til det efterfølgende typecertificerede design.  
9) Servicemanual , hvis der sker ændringer hertil.  
10) Evaluering af forhold med betydning for den strukturelle sikkerhed, herun-
der laster  i forsøgsperioden  eller perioden, hvor vindmøllen har været op-
stillet og design levetid for opstilling på den konkrete placering.  
4.2 Krav til certificeringsrapport 
Certificeringsrapporten skal som minimum omfatte:  
1) En beskrivelse af vindmøllen og formålet med certifikatet.  
2) En gennemgang af den foreliggende tekniske dokumentation for vindmøl-len.  
Side 27/36 
3) En gennemgang og vurdering af dokumentation af afvigelser og ændringer 
m.v. 
4) En gennemgang af forhold med betydning for den strukturelle sikkerhed, 
herunder laster og design levetid for  opstilling på den konkrete placering.  
5) En vurdering af overensstemmelse med den designstandard, som den op-
rindelige vindmølletype er designet efter, hvis  det oprindelige prototype – 
eller typecertifikat viser overensstemmelse med en specifik designstan-
dard.  
6) En rapportering af en funktions - og sikkerhedsafprøvning af vindmøllen.  
7) En samlet vurdering af forsvarligheden ved fortsat anvendelse.  
8) Tillæg til drift- og servicemanualer i henhold foretagne ændringer til supple-
ring af oprindelige manualer.  
9) En vurdering af eventuelle støjmæssige konsekvenser ved eventuelle æn-
dringer og dokumentation for, at bekendtgørelse om støj fra vindmøller 
overholdes , jf. § 15 , stk. 6 . 
10) Hvis det vurderes, at der vil være støjmæssige konsekvenser, skal kildes-tøjsmålingen udføres i henhold til bekendtgørelse om støj fra vindmøller.  
4.3 Krav til certifikat  
Tillægscertifikater skal som minimum indeholde:  
1) Certifikatnummer og – version.  
2) Oplysninger om , hvem certifikatet er udstedt til.  
3) Vindmølletype.  
4) Vindmøllens ID -nummer.  
5) Vindmøllens GSRN -nummer.  
6) Nummer på oprindeligt prototype – eller typecertifikat og oprindelig typebe-
tegnelse.  
7) Lokalitet (fysisk placering for vindmøllen, herunder koordinater ). 
8) Oplysninger om, hvem der har udstedt certifikatet.  
9) Dato for , hvornår certifikatet er gyldigt  fra. 
10) Reference til certificeringsrapport.  
11) Reference til over ændringer.  
12) Reference til k ildestøjsmåling, hvis en sådan er udført , jf. § 15, stk. 6 . 
13) Designlevetid, hvis det kan dokumenteres, at der er er sket ændringer hertil  
ift. det oprindelige typecertifikat . 
14) Liste over manualer.  
15) Gyldighed og forudsætninger, herunder som minimum, at certifikatet er ud-stedt i henhold til nærværende bekendtgørelse, jf. § 3 2, stk. 1. 
16) Dateret underskrift eller alternativ elektronisk verifikation, jf. § 32 , stk. 1.  
   
Side 28/36 
 
Bilag 4  
 
Krav til udvidet serviceeftersyn efter udløb af designlevetid , jf. § 17, 
stk. 5, samt service på vindmøller, der er taget ud af drift , jf. § 1 8, stk. 
2. 
 
Ved udvidede serviceeftersyn af vindmøller, som har været opstillet længere end 
designlevetiden som angivet i  vindmøllens certifikat  samt i tilfælde, hvor vindmøllen 
er taget ud af drift , skal følgende  som minimum foretages : 
 
Årligt:  
• Maskinrammen efterses for revner på hårdt belastede steder samt i alle svejs-
ninger og boltsamlinger.  
• Hovedakslen, herunder området foran det forreste hovedleje,  efterses for 
skrammer, rust og kærvanvisere.  
• Krøjelejringen efterses for slid, og der opmåles  slør i lejringen. Vigtige dele i 
krøjesystemet efterses.  
• Tårn efterses for revner i alle svejsninger.  
• Bolte i samlinger efterspændes som hidtil ifølge manualen. Det er særligt vigtigt 
at efterspænde boltene i samlingerne til vinger.  
• Fundament efterses for revner i betonen . Forseg ling mod nedtrængning af 
vand i fundamentet efterses.  
• Fundament ets bolte efterses for rust og tæring.  
Ovenstående eftersyn udføres som visuelle eftersyn af de nævnte komponenter og 
detaljer.  
 Hvert 3. år:  
• Vinger ne efterses ved visuel  kontrol på tæt hold eller ved anvendelse af  ka-
mera eller tele- /fotodrone med efterfølgende evalueringer.  
Dokumentation:  
Ovenstående punkter  skal endvidere t ilføjes til vindmøllens servicemanual , jf. § 23, 
stk. 5. 
 
Gennemførelsen af det  udvidede serviceeftersyn registreres i rapporten og sendes 
med tilhørende check -liste til ejeren jf. § 2 1, stk. 1, eller registreres  i logbogen for 
vindmøller på 40 m
2 og derunder, jf . § 22. 
 
    
Side 29/36 
 
Bilag 5 
  
Indberetning af service jf. § 21, stk. 4 
 
Indberetningen af den regelmæssige service, jf. § 21 , stk. 4, omfatter følgende for 
hver vindmølle:  
1) Datoen f or det gennemførte servicebesøg, jf. dog nr. 4.  
2) Navn på den virksomhed eller person, der er certificeret eller godkendt til at ud-
føre service på vindmøllen.  
3) Dato for det næste regelmæssige servicebesøg , jf. dog nr. 4.  
4) For vindmøller udstyret med tekniske løsninger, der entydigt indikerer, hvornår næste servicebesøg skal gennemføres, skal indberetningen i stedet referere til 
datoen for gennemgang af  den tekniske løsnings indikationer om behov for ser-
vice og eventuelt dato for gennemført servicebesøg.  
For vindmøller, hvor service gennemføres af c ertificerede eller  godkendte service-
virksomheder, jf. § 25, eller virksomheder godkendt til at gennemføre service på en 
specifik vindmølle  eller egen vindmølle, jf. § 2 0, skal indberetningen foretages digi-
talt af denne virksomhed.  Virksomheden skal ansøge om brugeradgang til Energi-
styrelsens selvbetjeningsportal ved indsendelse af blanket, der kan findes på Ener-
gistyrelsens hjemmeside.   
 
Vindmølleejere eller personer , der er godkendt til at udføre service af egen vind-
mølle  eller en specifik vindmølle , jf. § 2 0, og som ikke har tilknyttet et CVR -num-
mer, kan indberette gennemført service ved indsendelse af udfyldt blanket, der kan 
findes på Energistyrelsens hjemmeside.   
 
   
Side 30/36 
Bilag 6 
 
Indberetning af skader og havarier , jf. § 24, stk. 1 
 
Der skal ske indberetning til Energistyrelsen af havari og skader , jf. § 24 , stk. 1. 
 
Følgende skader betragtes altid som at udgøre en risiko for personer og husdyrs 
sikkerhed og sundhed samt for formuegoders sikkerhed, og skal derfor  altid indbe-
rettes:  
1) Stop af vindmølle grundet havaririsiko.  
2) Nedfald af vinger eller vingedele.  
3) Nedfald af bolte.  
4) Nedfald af andre komponenter . 
5) Skader, der resulterer i brand,  eller at vindmøller kører løbsk . 
6) Totalhavari . 
 
Indberetningen skal ske til Energistyrelsen ved anvendelse af blanket, der kan fin-
des på Energistyrelsens hjemmeside samt eventuelt vedlagt materiale.  
 
Følgende skal som minimum indberettes:   
1) Ejers navn.  
2) Vindmøllens GSRN -nummer .  
3) Vindmøllens placering.  
4) Dato og tidspunkt for skaden eller havariet . 
5) Skadens art og omfang samt formodet årsag.  
6) Fotodokumentation . 
7) Oplysninger om planer for udbedring af skader.  
 
En skades - eller havarirapport skal eftersendes, hvis en sådan udarbejdes , og eje-
ren har adgang hertil,  jf. § 24, stk. 1 . 
   
Side 31/36 
Bilag 7  
 
 
Energistyrelsens godkendelse af servicevirksomheder, jf. § 2 6 
 
1. Godkendelse  
En godkendelse efter § 26 , stk. 1 , gives til servicevirksomheder, der kan dokumen-
tere ekspertise vedrørende service af vindmøller, herunder at de råder over perso-
nale med dokumenterede,  relevante kompetencer og erfaring, samt nødvendige 
procedurer,  manualer og evt. specialværktøj.  
Godkendelsen kan gives på grundlag af en ansøgning til Energistyrelsen, jf. § 26 , 
stk. 3 . Ansøger skal anvende den blanket, Energistyrelsen stiller til rådighed på 
Energistyrelsens hjemmeside.  
 
Følgende skal som minimum være vedlagt ansøgningen:  
1) Liste over vindmølletyper , der ønskes godkendelse til at servicere. Vind-
mølletyperne skal være entydigt identificérbare og angives ved fabrikant, vindmølletype og vindmøllestørrelse .  
2) Liste med nummer og navn på anvendte manualer og tjeklister for service 
af de enkelte vindmølletyper samt nødvendige opdateringer.  
3) Liste over evt. specialværktøj , som virksomheden har til rådighed, der er  
nødvendigt for at udføre service på de ønskede vind mølletyper.  
4) Dokumentation for medarbejdernes kompetencer, herunder uddannelses-
mæssige baggrund  og erfaring med service  af de pågældende vindmøllety-
per sat i relation til virksomhedens opgaver. Anvender  virksomheden side-
mandsoplæring, skal dette dokumenteres.  
5) Procedure for udførelse af regelmæssig service.  
6) Procedure for udvidet service efter vindmøllens designlevetid for de af an-
søgningen omfattede vindmølletyper.  
7) Procedure for standsning, sikring, start, funktions - og sikkerhedsafprøvning 
samt idriftsættelse af vindmølletyp er, der ønskes omfattet af godkendelsen.  
8) Procedure og skabelon for udarbejdelse af servicerapport til kunden.  
9) Procedure for indberetning af udført service.  
10) Procedure for assistance over for ejere til indberetning af havari eller ska-der jf. § 2 4, stk. 1 .  
11) I tilfælde af anvendelse af underleverandør , procedurer  i relation til udfø-
relse af servicebesøg ved anvendelse af underleverandører . 
Hvis virksomheden ønsker at tilføje en vindmølletype til virksomhedens eksiste-rende godkendelse, gælder dokumentationskravene som angivet i nummer 1- 11. 
 
 
2. Fornyelse af godkendelse   
Side 32/36 
Fornyet godkendelse kan gives på grundlag af en ansøgning til Energistyrelsen , jf. 
§ 26, stk. 3 . Ansøger skal anvende den blanket, Energistyrelsen stiller til rådighed 
på Energistyrelsens hjemmeside.  
 
Følgende skal som minimum være vedlagt ansøgningen:  
1) Dokumentation for udført service i den forgangne godkendelsesperiode 
specif iceret på vindmølletyper . 
2) Ajourført  dokumentation for medarbejdernes kompetencer, herunder ud-
dannelsesmæssige baggrund, og erfaring med service  af de pågældende 
vindmølletyper, hvis der er sket ændringer ift. seneste godkendelsesperi-
ode. 
3) Ajourført e procedurer , hvis der er sket ændringer her i ift. seneste godken-
delsesperiode.  
Hvis virksomheden i forbindelse med ansøgning om fornyelse ønsker at tilføje vind-
mølletyper til virksomhedens eksisterende godkendelse, gælder dokumentations-
kravene som angivet i afsnit  1 for godkendelse for den pågældende vindmølletype . 
   
Side 33/36 
Bilag 8  
  
Akkrediterede virksomheders certificering og auditering af service-
virksomheder , jf. § 28  
 
Certificering og auditering af servicevirksomheder , jf. § 28, skal gennemføres på 
baggrund af  følgende krav og procedurer.  
 For så vidt angår virksomheder, der udelukkende ansøger om certificering til 
standsning, sikring, start samt funktions - og sikkerhedsafprøvning af vindmøller, 
gælder dog kun de krav og procedurer, der er relevante for certificering til stands-
ning, sikring, start samt funktions - og sikkerhedsafprøvning af vindmøller.  
 
1. Certificering  
Certificering af en servicevirksomhed skal som minimum dokumentere, at virksom-
heden har tilstrækkelige erfaring og ekspertise inden for service af vindmøller og 
har implementeret et kvalitetsledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 9001:2015 
eller tilsvarende. Anvender  servicevirksomheden underleverandører, skal anven-
delsen af disse være indeholdt i certificeringen af servicevirksomhedens kvalitetsle-
delsessystem.  
 1.1 Det skal af certifikatet fremgå:  
1) At denne bekendtgørelses krav til service er omfattet af certificeringen.  
2) Certifikatets anvendelsesområde, herunder om certifikat et er afgrænset til 
standsning, sikring, start samt funktions - og sikkerhedsafprøvning af vind-
møller.  
3) At virksomheden har implementeret et kvalitetsledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 9001:2015 eller tilsvarende.  
4) Hvilke  vindmølletyper og vindmøllestør relser, virksomheden kan udføre 
service på. Disse kan være specificeret i et bilag til certifikatet.  
1.2 Det skal ved certificeringen sikres, at virksomheden råder over:  
1) Servicemanualer til de pågældende vindmølletyper samt opdateringer, der 
er af betydning for vindmøllens drift. For vindmøller, hvor der ikke eksiste-
rer specifikationer og servicemanualer udarbejdet af fabrikant en, kan ser-
vice udføres på basis af en servicemanual udarbejdet af servicevirksomhe-
den på baggrund af den hidtidige gennemførte serv ice for den pågældende 
vindmølletype.  
2) Nødvendige værktøjer for at kunne gennemføre service som beskrevet i 
specifikationer og servicemanualer, som anført i nr. 1.  
3) Kvalificeret personale i relation til opgavens art i henhold til seneste versio-
ner af service manualer . Servicevirksomheden skal kunne dokumentere, at  
Side 34/36 
personalet er tilstrækkeligt kvalificeret til de vindmølletyper, der ønskes om-
fattet af certificeringen, herunder hvordan det sikres, at kompetenceni-
veauet opretholdes gennem efteruddannelse.  
 
 
2. Auditering  
 
Den akkrediterede virksomhed skal ved hver audit sikre, at betingelserne for certifi-
cering i henhold til den anvendte kvalitetssikringsstandard er overholdt. Audit skal 
gennemføres efter behov dog minimum én gang årligt.  
 
Endvidere skal den akkrediterede virksomhed ved hver audit sikre, at:  
1) En gennemgang af om virksomhedens kvalitetsledelsessystem lever op til 
kravene i nærværende bekendtgørelse samt ISO 9001:2015 eller tilsva-
rende.  
2) Virksomheden har opdaterede servicemanualer for alle de vindmølletyper, som virksomheden udfører service på.
  
3) Hvis fabrikanten ikke længere opdaterer service manualen, at servicevirk-
somheden selv supplerer  servicemanualen med de ændringer og forbed-
ringer , som servicevirksomheden finder nødvendige på baggrund af den 
udførte service og erfaring med vindmølletypen.  
4) Der foreligger servicerapporter for hvert servicebesøg i overensstemmelse 
med den indgåede serviceaftale mellem vindmølleejeren og servicevirk-
somh eden.  
5) Service er gennemført af personale kvalificeret til de pågældende vindmøl-
letyper og i overensstemmelse med de opdaterede manualer og specifice-
rede intervaller for service.  
6) Der i fornødent omfang foreligger udfyldt tjekliste med dokumentation for 
vindmøllens driftsforhold i henhold til manualerne.  
Endelig skal den certificerende virksomhed:  
 
7) Gennemføre stikprøvevis kontrol af, om service af vindmøllen er gennemført 
som beskrevet i servicerapporterne, herunder som minimum hvert 3. år og i øv-rigt efter behov overvære demonstration af , om service udføres i henhold til 
servicemanualen på en repræsentativ vindmølletype på virksomhedens vind-
mølleliste. Ved førstegangscertificering skal dette dog ske senest et år efter ud-
stedelsen af certifikatet.  
8) På baggrund af den årlige audit indsende opdateret liste til Energistyrelsen 
over vindmølletyper, som servicevirksomheden er certificeret til at udføre ser-vice på,  jf. § 28, stk. 3 . 
   
Side 35/36 
 
Bilag 9  
  
Godkendelse af ikke -akkrediterede virksomheder til certificering af 
vindmøller  eller vindmølleprojekter , jf. § 31 
 
En godkendelse efter § 31  kan gives til ikke- akkrediterede virksomheder til certifice-
ring af vindmøller med et rotorareal på 200 m2 og derunder, jf. § 6,  stk. 2 , § 7, stk. 
2, §§ 8 og 9,  § 11,  stk. 3 , projektcertificering af vindmøller på land med et rotorareal 
over 200 m2, jf. §§ 12  og 13 , og tillægscertificering, jf. § § 15 og 16 .  
Godkendelsen kan gives på grundlag af en ansøgning til Energistyrelsen.  
 
Virksomheden har mulighed for i mindre omfang at anvende underleverandører og 
skal i så tilfælde dokumentere, hvilke relevante kompetencer der anvendes hos 
disse underleverandører , og hvordan samarbejdet er organiseret.  
  
1. Energistyrelsens godkendelse af ikke- akkrediterede virksomheder til certi-
ficering af vindmøller med et rotorareal på 200 m2 og derunder, jf. § 6,  stk. 2 , § 
7, stk. 2, og §§ 8 og 9  og § 11,  stk. 3.  
  
Godkendelsen gives til virksomheder, der kan dokumentere ekspertise vedrørende 
konstruktion og certificering af vindmøller, herunder at de råder over personale med 
dokumenterede kvalifikationer og erfaring.  
  
Ansøgningen skal som minimum være vedlagt dokumentation for kompetencer in-den for og erfaringer med:  
1) Vindmølletyper på 200 m
2 og derunder . 
2) Vindmøllers styre - og sikkerhedssystemer  og afprøvning heraf . 
3) Laster på vindmøller  og specificerede lasttilfælde.  
4) Strukturelle, mekaniske og elektriske komponenter.  
5) Tårn-  og fundament konstruktioner.  
6) Statisk afprøvning af  vinger og tårn.  
7) Afprøvning af sikkerhedssystemer.  
8) Målinger af laster.  
9) Gældende standarder for vindmøller på 200 m2 og derunder, jf. bilag 1, af-
snit A 2 og IEC 61400- 22:2010 Wind turbines -  Part 22: Conformity testing 
and certification.  
10) Certificering efter bilag 2, hvis  ansøgningen omfatter certificering af vind-
møller efter §§ 8 og 9.  
 
2. Energistyrelsens godkendelse af ikke- akkrediterede virksomheder til pro-
jektcertificering af vindmøller på land med et r otorareal på over 200 m2, jf. § 
31, stk. 2   
Side 36/36 
 
Godkendelsen kan gives til virksomheder, der kan dokumentere ekspertise vedrø-
rende projektcertificering af vindmøller på land.  
 
Ansøgningen skal som minimum være vedlagt:  
1) Dokumentation for kendskab til og erfaringer med projektcertificering, her-
under:  
a) Vindmøllekonstruktion.  
b) Vindforhold.  
c) Geotekniske forhold såsom jordegenskaber og grundvand.  
d) Konstruktion af fundamenter sammenholdt med vindmøllens kon-
struktion og udstedte typecertifikater.  
e) Opstilling og idriftsættelse.  
2) Procedurer  for projektcertificering i henhold til IECRE OD -502 Project Certi-
fication Scheme af 11. oktober 2018 eller tilsvarende.  
3) Dokumentation f or implementeret kvalitetsledelsessystem i henhold til 
DS/EN ISO 9001:2015 eller tilsvarende for levering og opstilling af vindmøl-
ler. 
 3. Energistyrelsens godkendelse af  ikke- akkrediterede virksomheder til  
tillægscertificering ved ombygning, ombygning til forsøg og demonstration, 
flytning, eller fortsat anvendelse efter udløb af tidsbegrænset certifikat, jf. §§ 
15 og 16 samt til certificering efter §§ 8 og 9  
 Godkendelsen gives til virksomheder, der kan dokumentere ekspertise vedrø rende 
certificering i forbindelse med ombygning og  flytning af vindmøller.  
 
Ansøgningen skal som minimum være vedlagt dokumentation for kompet encer in-
den for og erfaringer med:  
1) Vindmøllekonstruktioner , herunder relevante designstandarder og tekniske 
standarder jf. bilag 1.  
2) Type - og prototypecertificering . 
3) Opstillingsforhold i Danmark.  
4) Konstruktion af fundamenter til vindmøller . 
5) Opstilling og idriftsættelse af vindmøller på land.   
6) Afprøvning af sikkerhedssystemer.  
7) Drift, vedligehold og tilstandsvurdering af vindmøller.  
8) Certificering efter bilag 2, hvis  ansøgningen omfatter certificering af vind-
møller efter § § 8 og 9 .