DOF: 14/09/2016  
PROYECTO  de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -058-SCFI -2015, Controladores para fuentes 
luminosas  artificiales, con propósitos de iluminación en general -Especificaciones de seguridad y métodos 
de prueba  (Cancelará a la NOM -058-SCFI -1999).  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría 
de Economía. - Dirección General de Normas.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -058-SCFI -2015,  "CONTROLADORES PARA 
FUENTES  LUMINOSAS ARTIFICIALES, CON PROPOSITOS DE ILUMINACIÓN EN GENERAL -
ESPECIFICACIONES DE  SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA"(CANCELARÁ A LA NOM -058-SCFI-1999).  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo  Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en 
los artículos 34  fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 
fracción V, 40 fracción  XII, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su 
Reglamento y 21 fracciones I,  IV, IX, X y XXI del Reglamento Interior de esta Secretaría, expide para 
consulta púb lica el Proyecto de Norma  Oficial Mexicana PROY -NOM -058-SCFI -2015  "Controladores 
para Fuentes Luminosas Artificiales, con  propósitos de Iluminación en General -Especificaciones de 
Seguridad y Métodos de Prueba", a efecto de que  dentro de los siguientes 60 d ías naturales los 
interesados presenten sus comentarios ante el CCONNSE,  ubicado en Av. Puente de Tecamachalco 
Núm. 6, Col. Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan  de Juárez, C.P. 53950, Estado 
de México, teléfono 57 29 91 00, Ext. 43231 y 43219,  Fax 55 20 97 15 o bien a  los correos 
electrónicos:mariana.hernandez@economia.gob.mx, claudia.sama@economia.gob.mx,  para que  en 
los términos de la Ley de la materia se consideren en el seno del Comité que lo propuso. 
SINEC - 20160329155810010  
Ciudad de Méxi co, a 29 de marzo de 2016. - El Director General de Normas y Presidente del 
Comité  Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía,  Alberto Ulises Esteban 
Marina .- Rúbrica.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA  PROY -NOM -058-SCFI -2015,  "CONTROLADORES 
PARA  
FUENTES LUMINOSAS ARTIFICIALES, CON PROPÓSITOS DE ILUMINACIÓN EN GENERAL - 
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA"  (CANCELARÁ A LA NOM -
058-SCFI - 
1999)  
PREFACIO  
En la elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana  participaron las siguientes 
empresas e  instituciones:  
-      ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C. (ANCE).  
-      A&E INTERTRADE, S.A. DE C.V.  
-      CÁMARA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS (CANAME).  
-      COMPONENTES UNIVERSALES DE MATAMO ROS,  S.A DE C.V.  
-      ELECTROMAG, S.A. DE C.V.  
-      GE COMMERCIAL MATERIALS, S. DE R.L. DE C.V.  
-      HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
-      INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.  
-      INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
-      LOGIS CONS ULTORES, S.A. DE C.V.  
-      NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION.  
-      NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, S.C. (NYCE).  -      OSRAM, S.A. DE C.V.  
-      PHILIPS MEXICANA, S.A. DE C.V.  
-      PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.  
-      SECRETARÍA DE ECONOMÍA.  
       Dirección General de Normas.  
  
       Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología.  
ÍNDICE DEL CONTENIDO  
1.    Objetivo y campo de aplicación  
2.    Referencias Normativas  
3.    Definiciones  
4.    Clasificació n del controlador  
5.    Especificaciones  
6.    Muestreo  
7.    Métodos de prueba  
8.    Información comercial  
9.    Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
10.   Vigilancia  
11.   Concordancia con normas internacionales  
12.   Bibliografía  
TRANSITOR IOS 
1.    Objetivo y campo de aplicación  
1.1   Objetivo  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana establece los requisitos de seguridad y métodos de 
prueba que  deben cumplir los controladores para lámparas.  
1.2   Campo de aplicación  
El presente Proyecto de N orma Oficial Mexicana es aplicable a los controladores para fuentes 
luminosas  artificiales con propósitos de iluminación en general, incluyendo los de uso en interiores, 
exteriores y  alumbrado público.  
Asimismo, aplica a los controladores, en función de la s propiedades de uso y empleo de los 
mismos, por lo  que se aplicará independientemente de las características descriptivas o de diseño del 
controlador, o de la  fuente luminosa artificial. De manera enunciativa pero no limitativa, aplica a los 
controladores  de las siguientes  tecnologías de fuentes luminosas: descarga en gas, a través de diodo 
emisor de luz, semiconductor o  elemento de estado sólido, u otra fuente luminosa artificial.  
1.2.1  El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, también es aplicable a los adaptadores 
para lámparas mientras no exista una Norma Oficial Mexicana específica aplicable a esos 
controladores.  
1.2.2  Tensiones de alimentación del controlador.  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana es aplicable a controladores que operan a una tensión 
o intervalo de tensión de alimentación hasta 1 000 V c.a. (valor eficaz) a 50 o 60 Hz, y hasta 250 V 
c.d. 
1.2.3  Excepciones.  Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana no aplica a transformadores de tensión para lámparas 
de halógeno (dicroicas) y/o LED.  
2.    Referencias Normativas  
Los siguientes documentos referidos o los que los sustituyan, son indispensables para la aplicación 
de esta norma.  
  
-      NOM -008-SCFI -2002,  "Sistema general de Unidades de medida". Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de noviembre de 2002.  
-      NOM -017-SCFI -1993,  "Información comercial -Etiquetado de artículos reconstruidos, usados o 
de segunda mano, de segunda línea, descontinuados y fuera de especificaciones". Publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 1993.  
-      NOM -106-SCFI -2000,  "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña 
oficial".  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2001.  
-      NMX -J-156-ANCE -2010, "Iluminación -Balastros electromagnéticos para lámparas fluorescentes -
Especificaciones". Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federa ción el 11 
de mayo de 2010.  
-      NMX -J-198-ANCE -2015,  "Iluminación -Controladores para lámparas fluorescentes -Métodos de  prueba". 
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio  de 2015.  
-      NMX -J-230-ANCE -2011,  "Iluminación -Balastros -Balastros para lámparas de descarga de 
alta intensidad y vapor de sodio de baja presión - Métodos de prueba". Declaratoria de vigencia 
publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2011.  
-      NMX -J-503-ANCE -2011,  "Iluminación -Balastros -Balastros para lámparas de descarga de 
alta intensidad y lámparas de vapor de sodio de baja presión -Especificaciones". Declaratoria de 
vigencia  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2011.  
-      NMX -J-510-ANCE -2011,  "Iluminación Balastros de alta eficiencia para lámparas de descarga de  alta 
intensidad, para utilización en alumbrado público - Especificaciones". Declaratoria de 
vigencia  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de  2011.  
-      NMX -J-513-ANCE -2012,  "Iluminación - Controladores de alta frecuencia para lámparas fluorescentes -
Especificaciones". Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
julio de 2013.  
-      NMX -J-619-ANCE -2014,  "Iluminación -Definiciones y Terminología". Declaratoria de vigencia  publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2015.  
-      NMX -Z-012-1-1987,  "Muestreo para la inspección por atributos -Parte 1: información general 
y aplicaciones". Decla ratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de  octubre 
de 1987.  
3.    Definiciones  
Para los propósitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se aplican las definiciones de 
la NMX -J-619-ANCE -2014, las normas referidas en el capítulo 2 y las siguientes:  
3.1 Adaptador para lámpara  
Dispositivo que tiene una fuente luminosa reemplazable que puede tener un equipo de arranque 
y contiene de manera permanente todos los elementos que son necesarios para su operación.  
3.2 Controlado r integral  
Aquel que está o se diseña para estar inter -construido con el luminario y al retirarse se destruye o 
aquel en  el cual, el grado de seguridad se proporciona por el luminario al ensamblarse en él, según 
su uso intencionado.  
3.3 Controlador para lá mpara  
Uno o más componentes entre el suministro de energía eléctrica y una o más fuentes 
luminosas  artificiales, que sirven para transformar la tensión de alimentación, limitar la corriente de las 
fuentes luminosas  a un valor requerido, proporcionar la ten sión de arranque y la corriente de precalentamiento, prevenir  arranques en frío, corregir el factor  de potencia o reducir la 
radiointerferencia (comercialmente también  conocidos como balastros, fuentes para LED, fuentes de 
alimentación, generadores de alta  frecuencia para  lámparas fluorescentes de inducción, 
transformadores, convertidores, drivers, eliminador, adaptador u otros).  
  
NOTA 1: En lo sucesivo en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana se le 
denominará  solamente  controlador.  
3.4 Controlador para uso exterior, remoto o independiente  
Aquel controlador que se instala fuera del luminario.  
3.5 Controlador para uso interior o incorporado  
Aquel controlador que se instala dentro de un luminario y puede retirarse del mismo sin destruirse.  
3.6 Lámpara  
Fuente fabricada para producir una radiación óptica, usualmente visible.  
NOTA 2: Independientemente de las características descriptivas o de diseño de la fuente luminosa 
tales  como: incandescencia, descarga en gas, a través de diodo emisor de luz, semicond uctor o 
elemento de  estado sólido u otra fuente luminosa artificial, pudiendo presentarse de diferentes formas 
(módulos de  geometría regular o irregular, tubular, tira, tira flexible, u otras). En lo sucesivo en esta 
norma se denominará  solamente lámpara.  
3.7 Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS, TEBS o SELV)  
Tensión cuyo valor no excede de 50 V c.a. o de 120 V c.d. libre de rizo, entre conductores, o 
entre  cualquier conductor y tierra, en un circuito eléctrico (a plana carga o en vacío), que tiene 
separació n galvánica  desde el sistema de suministro de energía eléctrica por medios tales como un 
transformador de aislamiento o  devanados separados.  
4.    Clasificación del controlador  
El controlador objeto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana se clasifica d e la siguiente 
manera:  
4.1 Por su tipo de encendido  
-      Encendido con dispositivo de encendido normal;  
-      Encendido rápido;  
-      Encendido instantáneo;  
-      Encendido rápido programado o modificado;  
-      Encendido por inducción magnética;  
-      Encendido por pulso auxiliar.  
4.2 Por su construcción  
-      Electromagnéticos;  
-      Electrónicos;  
-      Híbridos.  
4.3 Por su eficiencia  
-      Alta eficiencia (Bajas pérdidas). Aquellos controladores para lámparas DAI, conformes con la  NMX -J-
510-ANC E-2011.  
4.4 Por su circuito eléctrico  
-      Tipo transformador en adelanto;  
-      Tipo autotransformador en adelanto (autorregulado);  
-      Tipo autotransformador en atraso (alta reactancia);  -      Tipo transformador en atraso (transformador de potencia constante);  
  
-      Tipo reactor en serie;  
-      Electrónico;  
-      De tensión constante;  
-      De corriente constante;  
-      Híbrido;  
-      A muy baja tensión de seguridad equivalente (MBTS, TEBS, SELV, clase 2 o clase III).  
5.    Especificaciones  
5.1 Requisitos generales  
Los controladores deben diseñarse y construirse de tal forma que, en uso normal, prevengan y 
reduzcan  los riesgos para la i ncolumidad corporal de los usuarios y la conservación de sus bienes.  
La tensión nominal de alimentación de los controladores de corriente alterna debe ser una o más 
de las  siguientes: 120V, 127V, 208V, 220V, 240V, 254V, 277V, 347V, 440V, 480V y 600V.  
Los c ontroladores electrónicos que pueden operar dentro de un intervalo continuo de tensiones 
de alimentación, debe contemplar una o varias de las tensiones mencionadas en el párrafo anterior.  
Para un controlador multitensión o multiterminal las especificacione s se verifican a la tensión que 
indique  el método de prueba correspondiente.  
Los controladores para lámparas DAI, que se marquen como de Alta Eficiencia o Bajas pérdidas, 
deben  cumplir la NMX -J-510-ANCE -2011.  
Para asegurar el cumplimiento con  estos requisi tos se debe cumplir con las especificaciones 
siguientes.  
5.2 Protección contra choque eléctrico.  
Con la finalidad de reducir el riesgo de seguridad por choque eléctrico, se deben cumplir las 
siguientes  especificaciones:  
TABLA 1. - Especificaciones de protec ción contra choque eléctrico  
Tipo de controlador  Especificación a cumplir  (versión  
vigente)  
Para lámparas fluorescentes  Capítulo 6 de NMX -J-156-ANCE -
2010.  
De alta frecuencia para lámparas fluorescentes  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012.  
Para lámparas fluorescentes de inducción magnética  Numerales 5.2.1 a 5.2.1.3 de 
este PROY -NOM -058-SCFI -2015.  
Para lámparas de Descarga de alta intensidad (DAI) o (HID)  Capítulo 4 de NMX -J-503-ANCE -
2011.  
Para diodos emisores de luz (LED), semiconductor o 
elemento  de estado sólido.  Numerales 5.2.1 a 5.2.1.3 de 
este PROY -NOM -058-SCFI -2015.  
  
5.2.1  Protección contra contactos accidentales con las partes vivas  
Un controlador incorporado o independiente, que no depende de la cubierta del luminario para 
la protección contra descarga eléctrica, debe protegerse contra el contacto accidental con las partes 
vivas  cuando se instala como en uso normal.  Un controlador in tegral, que se basa en la cubierta del luminario para la protección, se prueba de 
acuerdo  con su uso previsto (en el luminario).  
No se consideran aislamientos adecuados para el propósito de protección de este requisito la 
laca o esmalte.  
Los elementos de p rotección contra el contacto accidental deben tener una resistencia 
mecánica  adecuada y no deben soltarse durante el uso normal. No debe ser posible eliminarlos sin el 
uso de  una herramienta.  
5.2.1.1  Tensión de contacto de partes vivas accesibles  
  
La tens ión de contacto de partes vivas accesibles, debe ser menor que 40 V.  
Lo anterior se comprueba con el método de prueba indicado en el numeral 7.2  
5.2.1.2  Terminales expuestas en circuitos secundarios de los controladores MBTS  
Los circuitos secundarios de lo s controladores MBTS pueden tener terminales expuestas sí:  
a)    La tensión de salida asignada para controladores de tensión constante o la tensión de salida 
máxima  para controladores de corriente constante, con su plena carga asignada, no sobrepasa 25 V, 
en valor  eficaz o 60 V c.c. sin rizo, cuando  estos valores son superados, la corriente de contacto no 
debe  exceder de 0.5 mA (eficaz) o 2 mA para c.c.  
Lo anterior se comprueba con el método de prueba para Corriente de fuga y figura de "Circuito red 
de medición para la corriente de fuga" de la NMX -J-198-ANCE -2015.  
b)    La tensión de salida en vacío, no sobrepasa 35 V en valor de cresta o 60 V c.c. sin rizo.  
El cumplimiento de lo anterior, se demuestra por inspección visual y la medición de la tensión 
que se especifica.  
5.2.1.3  Riesgo de capacitores cargados.  
Con la finalidad de reducir el riesgo de seguridad por choque eléctrico debido a capacitores 
cargados, se  deben cumplir las siguientes especificaciones:  
TABLA 2. - Especificaciones de riesgo de capaci tores cargados  
Tipo de controlador  Especificación a cumplir  (versión  
vigente)  
Para lámparas fluorescentes  Capítulo 6 de NMX -J-156-ANCE -
2010.  
De alta frecuencia para lámparas fluorescentes  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012.  
Para lámparas fluorescentes de inducción magnética  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012  
Para lámparas de Descarga de alta intensidad (DAI) o (HID)  Capítulo 4 de NMX -J-503-ANCE -
2011.  
Para diodos emisores de luz (LED), semiconductor o 
elemento  de estado sólido.  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012.  
  
5.3 Incremento de temperatura  
Con la finalidad de reducir el riesgo por efectos térmicos e incendio, se deben cumplir las 
especificaciones  de las normas siguientes con relación a los incrementos de temperatura máximos 
permisibles:  
TABLA 3. - Especificaciones de incremento de temperatura  Tipo de controlador  Especificación a cumplir  (versión  
vigente)  
Para lámparas fluorescentes  Capítulo 6 de NMX -J-156-ANCE -
2010.  
De alta frecuencia para lámparas fluorescentes  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012.  
Para lámparas fluorescentes de inducción magnética  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012  
Para lámparas de Descarga de alta intensidad (DAI) o (HID)  Capítulo 4 de NMX -J-503-ANCE -
2011.  
Para diodos emisores de luz (LED), semiconductor o 
elemento  de estado sólido.  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012.  
  
5.3.1  Resistencia del primario o devanado único  
La resistencia del primario o devanado único para propósitos del seguimiento de la evaluación de 
la conformidad, no debe variar de + 10% y - 25% del valor originalmente obtenido durante la evaluación 
inicial  del controlador.  
Este valor de la resistencia me dida del devanado primario se debe comparar contra la temperatura 
y resistencia reportadas.  
NOTA 3: Esta especificación no aplica a controladores electrónicos.  
5.4 Aguante del dieléctrico a la tensión (Potencial aplicado o rigidez dieléctrica)  
Con la final idad de reducir el riesgo por falla de aislamientos, el controlador debe soportar sin 
rompimiento  en el aislamiento, una de las 2 opciones de tensión de prueba especificada en las normas 
referidas en la  siguiente tabla. Esto se verifica inmediatamente desp ués de la prueba de incremento 
de temperatura.  
TABLA 4. - Especificaciones de aguante del dieléctrico  a la tensión (Potencial aplicado o rigidez 
dieléctrica)  
Tipo de controlador  Especificación a cumplir (versión  
vigente)  
Para lámparas fluorescentes  Capítulo 6 de NMX -J-156-ANCE -
2010.  
De alta frecuencia para lámparas fluorescentes  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012.  
Para lámparas fluorescentes de inducción magnética  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012.  
Para lámparas de Descarga de alta intensidad (DAI)  o (HID)  Capítulo 4 de NMX -J-503-ANCE -
2011.  
Para diodos emisores de luz (LED), semiconductor o 
elemento  de estado sólido.  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012.  
  
5.5 Resistencia de Aislamiento  
Con la finalidad de reducir el riesgo por falla de aislamientos, el controlador debe construirse con 
un nivel  de aislamiento especificado en las normas referidas en la siguiente tabla. Esto se verifica 
inmediatamente  después de la prueba de aguante del die léctrico a la tensión.  
TABLA 5. - Especificaciones de resistencia de Aislamiento  Tipo de controlador  Especificación a cumplir  (versión  
vigente)  
Para lámparas fluorescentes  Capítulo 6 de NMX -J-156-ANCE -
2010.  
Para lámparas de Descarga de alta intensidad (DAI) o (HID)  Capítulo 4 de NMX -J-503-ANCE -
2011.  
  
5.5.1  Para todos los tipos de controladores no considerados en la tabla anterior, la resistencia 
de aislamiento no debe ser menor que 2 M  entre las partes vivas y la envolvente.  
5.5.2  El aislamiento debe probarse:  
a)    Entre las partes vivas y las partes metálicas accesibles, incluyendo tornillos de fijación y lámina de  metal 
en contacto con partes aislantes exteriores;  
b)    Entre las partes vivas y terminales de control, en su caso.  
En el caso de controladores que tiene una conexión interna o componente entre una o más 
terminales de  salida o entrada y la terminal de tierra, esta conexión se elimina durante esta prueba.  
Para r ealizar la prueba, las terminales de entradas y de salida deben estar unidas entre sí. Para 
los controladores construidos con cubierta no metálica o sobre aislamiento, se envuelven con papel 
aluminio.  
Para los controladores MBTS (clase III), debe ser adecu ado el aislamiento entre las terminales de 
entrada  y de salida no unidas entre sí.  
Con un aislamiento doble o reforzado, la resistencia no debe ser menor que 4 M.  
Debe medirse la resistencia de aislamiento aplicando la prueba de la NMX -J-198-ANCE -2015.  
5.6 Protección térmica  
Con la finalidad de reducir el riesgo por efectos térmicos e incendio por la incorrecta operación de 
la protección térmica, los controladores para lámparas fluorescentes (excepto los de inducción 
magnética) deben  cumplir las siguientes especificaciones:  
TABLA 6. - Especificaciones de protección térmica  
Tipo de controlador  Especificación a cumplir  (versión  
vigente)  
Para lámparas fluorescentes  Capítulo 6 de NMX -J-156-ANCE -
2010.  
De alta frecuencia para lámparas fl uorescentes  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012.  
  
5.7 Nivel básico de aislamiento al impulso (NBI) o sobretensiones transitorias (ring wave)  
Con la finalidad de reducir el riesgo por descargas atmosféricas y conmutaciones, los controladores 
para uso exterior y electrónicos, deben cumplir las siguientes especificaciones:  
TABLA 7. - Especificaciones de nivel básico de aislamiento  al impulso (NBI) o sobretensiones 
transitorias (ring  
wave)  
Tipo de controlador  Especificación a cumplir  (versión  
vigente)  
Para lámparas de Descarga de Alta Intensidad (DAI) o (HID)  Capítulo 4 de NMX -J-503-ANCE -
2011.  Para uso exterior independientemente del tipo de 
controlador.  Capítulo 4 de NMX -J-503-ANCE -
2011.  
De alta frecuencia para lámparas fluorescentes  Capít ulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012.  
Para uso interior, excepto para controladores 
electromagnéticos.  Capítulo 5 de NMX -J-513-ANCE -
2012.  
  
5.8 Factor de potencia  
Se determina mediante el método establecido en:  
-      La NMX -J-198-ANCE -2015 (ver capítulo 2) para controladores de lámparas fluorescentes.  
-      La NMX -J-230-ANCE -2011 (ver capítulo 2) para controladores de lámparas DAI.  
-      La NMX -J-198-ANCE -2015 o la NMX -J-230-ANCE -2011 para cualquier otro tipo de cont rolador.  
5.9 Corriente de línea  
La corriente de línea en operación normal no debe exceder en + 10% de la corriente marcada 
en el controlador.  
Para comprobar lo especificado, debe utilizarse el método de prueba indicado en:  
-      La NMX -J-198-ANCE -2015 (ver capítulo 2) para controladores de lámparas fluorescentes.  
-      La NMX -J-230-ANCE -2011 (ver capítulo 2) para controladores de lámparas DAI.  
-      La NMX -J-198-ANCE -2015 o la NMX -J-230-ANCE -2011 para cualquier otro tipo de cont rolador.  
5.10 Condición Anormal para controladores  
Esta prueba se realiza en una muestra por separado, durante cada prueba, los medios de puesta 
a tierra,  si se proporciona, se va a conectar a tierra a través de un fusible de retardo de 3 A, y el 
controlad or se cubre  con una tela de gasa con doble capa. El controlador debe ser energizado a la 
tensión y frecuencia nominal  de entrada.  
El circuito de alimentación debe estar conectado en serie con un fusible de 20 A (tipo de retardo 
de tiempo), con característi cas tales que el fusible no se abre en menos de 12 s cuando se lleva a 40 
A. 
Después de finalizar la prueba se permitirá la muestra enfriar a la temperatura ambiente y se 
realizará la  prueba de rigidez dieléctrica.  
Un riesgo de incendio o descarga eléctric a se considera que existe con cualquiera de los 
siguientes  resultados:  
a)    Apertura del fusible de tierra,  
  
b)    La carbonización de la gasa,  
c)    Emisión de flama o material fundido del controlador,  
d)    Ignición o goteo de un compuesto de la unidad , 
e)    La exposición de las partes vivas que representen un riesgo de descarga eléctrica,  
f)     Arqueo durante la prueba de rigidez dieléctrica.  
Para comprobar lo especificado, debe utilizarse el método de prueba indicado en numeral 7.2.  
6.    Muestreo  
La evaluación de la conformidad del controlador está sujeta a muestreo aleatorio simple del 
controlador,  mismo que se lleva a cabo en los términos establecidos por la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.  El muestreo aleatorio simple consiste en tom ar la decisión de aceptación o rechazo basado en 
los resultados de la inspección o prueba de una sola muestra tomada del lote o partida. Para efectos 
de este  Proyecto de Norma Oficial Mexicana, esta muestra es representativa del controlador, elegido 
de man era aleatoria, de un lote a partir del cual todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  
6.1 Para el esquema de certificación por lote indicado en el numeral 9.4.4, el muestreo de producto 
debe  sujetarse a lo indicado en la Norma Mexicana NMX -Z-012-1-1987 o la que la sustituya, de la cual 
se tomará  como base el Plan de muestreo sencillo para inspección normal y considerando lo siguiente:  
6.1.2  Para controladores nuevos el muestreo que se lleve a cabo deberá ser con un Nivel de 
Inspección  Especial S -1 y un nivel de calidad aceptable (NCA) de 2,5.  
6.1.3  Para controladores no nuevos el muestreo que se lleve a cabo debe ser con un Nivel de 
Inspección  Especial S -3 y un nivel de calidad aceptable (NCA) de 2,5.  
7.    Métodos de prueba  
Para comprobar las especificaciones establecidas en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
deben  aplicarse los métodos de prueba referidos en las normas mexicanas citadas en el capítulo 2 de 
este Proyecto  de Norma Oficial Mexicana, así como las que éstas refieran conforme a cada 
especificación.  
A menos que otra cosa se especifique, las pruebas se efectúan preferentemente en el orden de 
los numerales de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
7.1 Tensiones de prueba.  
La tensión de prueba en un controlador, es la nominal asignada +1V para tensiones nominales 
hasta 127V  y de +2 V para tensiones nominales superiores a 127 V.  
Si el controlador tiene más de una tensión asignada, asociada a terminales diferentes 
(multiterminal), la  tensión de prueba es la que proporcione la condición de mayor consumo de energía 
(conforme al método de  prueba específico) y con las tolerancias anteriores.  
Los controladores que pueden operar dentro de un intervalo continuo de tensiones  de alimentación 
a través de las mismas terminales (multitensión), deben probarse considerando como tensión nominal, 
a una  tensión de las mencionadas anteriormente, como se muestra en la tabla siguiente:  
TABLA 8. - Tensiones de prueba  
Tensión nominal de al imentación  Tensión de prueba (V)  
Menor o igual que 120 V  120±1  
Mayor que 120 V y hasta 140 V  127±1  
Mayor que 140 V y hasta 220 V  220±2  
Mayor que 220 V y hasta 240 V  240±2  
Mayor que 240 V y hasta 254 V  254±2  
Mayor que 254 V y hasta 277 V  277±2  
Mayor que 277 V y hasta 440 V  440 ± 2  
Mayor que 440 V y hasta 480 V  480 ± 2  
Mayor que 480 V y hasta 1 000 V  Valor de tensión asignada ± 2  
  
NOTA 4: Para controladores alimentados con c.a., en todos los casos anteriores, 
independientemente de  la frecuencia asignada, las pruebas se realizan a 60 Hz.  
7.2 Prueba de operación anormal  
Un controlador no debe representar un riesgo de incendio o descar ga eléctrica cuando se someta 
a las  siguientes pruebas.  
7.2.1  Sistema de protección del circuito  Durante las pruebas indicadas en los numerales 7.2.2 y 7.2.4, el sistema de protección del 
circuito,  provisto como parte del controlador debe permanecer en el circuito.  
Para un controlador que cuente con fusible reemplazable,  éste debe sustituirse por un fusible  de 
mayor  capacidad que la portafusible acepte.  
Un controlador que cuente con un protector de restablecimiento manual debe estar en 
funcionamiento  durant e 10 ciclos y éste debe permanecer funcionando al finalizar la prueba.  
Un controlador con protector de restablecimiento automático, o si el valor de la corriente de entrada 
es distinto que cero, la prueba debe continuar por:  
a)    7 horas, o  
b)    15 días,  si es un controlador electromagnético de devanados separados.  
7.2.2  Para los controladores con más de una salida  
Las salidas restantes deben estar en circuito abierto o cargado a condiciones nominales, la que 
sea la  condición más desfavorable o severa.  
7.2.3  Temperatura con salidas cortocircuitadas  
Cada salida debe ser cortocircuitada a la vez. La temperatura en la cubierta del controlador no 
debe ser  mayor a 90 °C.  
Excepción: Una temperatura de hasta 150 °C es aceptable si la protección del controlador se abre 
de forma permanente dentro de 1 hora después del inicio de la prueba.  
7.2.4  Salidas sobrecargadas  
Cada salida debe ser sobrecargada a su vez. Cada condición de sobrecarga se debe realizar con 
la carga  de salida a una corriente (IL) igual a la corriente (IR) + X % de la diferencia entre la corriente 
máxima obtenible  de salida (Imax) y la corriente de salida nominal (IR).  
IL= (Imax -IR)*(X %) + IR  
Donde:  
IL es la corriente de sobrecarga  
IR es la corriente nominal de salida  
Imax es la corriente máxima disponible  
Los valores de X son 100, 75, 50, 25, 20, 15, 10, y 5, en ese orden.  
Si una corriente de carga resulta en una operación continua, no se requiere hacer más pruebas. 
Para cada  prueba, una carga de resi stencia variable debe ajustarse al valor requerido y se reajusta, si 
es necesario, un  minuto después de la aplicación de la fuente de suministro.  
8.    Información comercial  
Todos los tipos de controladores establecidos en este Proyecto de Norma Oficial Me xicana 
deben  contener la siguiente información como mínimo, en idioma español, ya sea en una placa o en 
una etiqueta,  con tinta indeleble y colocada en un lugar visible. Para el caso de la expresión de las 
unidades de medida,  éstas deben ser conforme a la NOM -008-SCFI -2002 (ver capítulo 2).  
Constatación Ocular: el cumplimiento con lo indicado en los numerales 8.1 al 8.8 de este Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana se comprueba por medio de una inspección visual, registrada en el informe 
de pruebas y en el pro cedimiento para la evaluación de la conformidad detallado en el capítulo 9.  
8.1 Información que debe marcarse o etiquetarse en el controlador:  
  
8.1.1  Tensión nominal o tensiones nominales o intervalo de tensiones de alimentación.  
8.1.2  Símbolo para la nat uraleza de la alimentación.  
8.1.3  Frecuencia nominal de alimentación (cuando aplique).  
8.1.4  Corriente de línea para cada una de las tensiones nominales de alimentación o intervalo de 
corriente  para un controlador electrónico multitensión.  8.1.5  Cantidad ( si es para más de una lámpara) y potencia de las lámparas. En los controladores 
para módulos LED, en vez de cantidad, se debe marcar tensión, potencia y/o corriente a la salida del 
controlador.  
8.1.6  Tipo de lámpara.  
8.1.7  Corriente de lámparas en controla dores para lámparas fluorescentes.  
8.1.8  Nombre o razón social y dirección del fabricante nacional, importador o proveedor 
responsable.  
8.1.9  Marca del controlador.  
8.1.10  Catálogo, modelo o designación específica del controlador.  
8.1.11  Leyenda  "Hecho en México", o indicación del país de origen.  
8.1.12  Fecha de fabricación.  
8.1.13  Periodo de garantía indicando tiempo y condiciones, cuando no se entregue una póliza 
escrita.  
8.1.14  Diagrama de conexiones.  
8.1.15  Leyenda que indique que, para el cambio de lámpara o lámparas, se debe desenergizar 
el controlador.  
8.1.16  Indicar si el controlador es termoprotegido.  
8.1.17  Clase térmica.  
8.1.18  Declaración de que en su construcción no se emplean capacitores que conteng an 
bifenilos  policlorados (PCB).  
8.2 Factor de potencia  
Los controladores que operan con factor de potencia igual o superior al 90% deben marcarse como 
alto factor de potencia.  
Los controladores del tipo de factor de potencia corregido deben marcarse en es e sentido. En el 
caso de  controladores de factor de potencia bajo o normal, no se requiere indicarlo.  
8.3 Tensión de circuito abierto  
Cuando la tensión de circuito abierto, entre cualquier par de puntas terminales o entre las de salida 
o entre  cualesquiera  de éstas y tierra, sea mayor a 300 V rcm o su equivalente para formas de onda 
senoidal, esta  tensión debe marcarse en la placa o etiqueta de datos del controlador.  
8.4 Información suplementaria  
Se deben incluir en la placa o etiqueta de datos del controla dor los datos necesarios para una 
correcta  conexión de las terminales o puntas de los mismos.  
Cualquier restricción o condición especial de aplicación o conexión del controlador debe indicarse 
en la  placa o etiqueta de datos del mismo.  
8.5 Si el controlado r puede ser alimentado a diferentes tensiones nominales, una a la vez, 
deben  distinguirse fácil y claramente las terminales de conexión.  
8.6 Cuando se utilicen símbolos y/o unidades de medida, deben ser los correspondientes a 
los establecidos en la NOM -008-SCFI -2002, además de los siguientes:  
TABLA 9. - Otros símbolos utilizados  
  
, c.a. , ca , C.A. o CA    
Corriente alterna    
 , c.d. , cd , C.D. , CD ,  
c.c. , cc , C. C. o CC  Corriente directa o corriente continua  
8.7 El controlador objeto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, al tener indicado en la 
etiqueta la  información establecida en los numerales 8.1 al 8.6, no requiere de instructivos adicionales.  
8.8 Uso interior.  
Para un controlador diseñado para uso exclusivo en interiores debe ser claramente marcado como 
tal. 
9.    Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
9.1 Disposiciones generales  
La evaluación de la conformidad de los controladores, obj eto del presente Proyecto de Norma 
Oficial  Mexicana, se llevará a cabo por personas acreditadas y aprobadas o por la dependencia 
competente en  términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 
Reglamento, y de acuerdo  con lo  descrito en el procedimiento para la evaluación de la conformidad 
que a continuación se describe.  
El presente procedimiento de evaluación de la conformidad establece el proceso y requisitos para 
que los  particulares demuestren que los controladores cumple n con lo establecido en este Proyecto 
de Norma Oficial  Mexicana. También se establecen los procedimientos, requisitos y responsabilidades 
de los organismos de  evaluación de la conformidad.  
Cuando existan organismos de certificación acreditados y aprobados para certificar el presente 
Proyecto  de Norma Oficial Mexicana, se llevará a cabo única y exclusivamente por éstos.  
9.2 Definiciones  
Para los efectos de estas disposiciones, se atenderán las definiciones previstas en la Ley Federal 
sobre  Metrología y Norma lización, y las siguientes:  
9.2.1  Ampliación de titularidad  
Extensión de la propiedad y responsabilidad que el titular del certificado de conformidad tiene, a 
una persona física o moral, que el titular designe.  
9.2.2  Ampliación o reducción del certificado de conformidad  
Cualquier modificación a los datos indicados en el certificado de conformidad durante su vigencia, 
siempre  y cuando se cumpla con la agrupación de familia.  
9.2.3  Certificado de conformidad  
El documento mediante el cual un organismo de certif icación de producto, hace constar que 
los controladores, cumplen con los requisitos establecidos en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana, 
bajo un  esquema de certificación determinado.  
9.2.4  Certificado del sistema de gestión de la calidad  
El documento med iante el cual un organismo de certificación para sistemas de gestión de la 
calidad, hace  constar que un determinado fabricante cumple con los requisitos establecidos en las 
normas mexicanas de  sistemas de gestión de la calidad de la serie CC, y que incluye , dentro de su 
alcance, la fabricación los  controladores a certificar.  
9.2.5 Documentación técnica del controlador  
Conjunto de documentos que describen técnicamente las características del controlador que 
se desea  certificar.  
  
9.2.6 Familia de controladores  Es un grupo de controladores del mismo tipo, en el que las variantes son de carácter estético o 
de apariencia, pero conservan las características de diseño, construcción, componentes y ensamble 
conforme a  9.8, para asegurar e l cumplimiento con este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
9.2.7  Informe de pruebas  
Es el documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y, en su caso, aprobado mediante 
el cual  los laboratorios de pruebas hacen constar los resultados obtenidos de las pruebas realizadas 
a un producto,  conforme a las especificaciones establecidas en el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
9.2.8 Muestra tipo  
Espécimen o especímenes de controladores representativos según el esquema de certificación de 
que se  trate.  
9.2.9 Organismo de certificación de productos (OCP)  
La persona moral, acreditada y aprobada conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y  el reglamento de dicha ley, que tenga por objeto realizar funciones para certificar los 
control adores sujetos al  Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
9.2.10  Organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad  
La persona moral, acreditada conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
su reglamento, que tenga por objeto reali zar funciones para certificar los sistemas de gestión de la 
calidad.  
9.2.11 Pruebas de tipo  
Las realizadas a una muestra tipo para fines de certificación o seguimiento.  
9.2.12 Seguimiento  
Evaluación de los procesos y productos mediante inspección ocular, m uestreo, pruebas, 
investigación de  campo o revisión y evaluación del sistema de gestión de la calidad, posterior a la 
expedición del certificado,  para comprobar el cumplimiento con este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, así como las condiciones bajo  las cuales se otorgó dicho certificado. Del resultado del 
seguimiento dependerá la vigencia del certificado de  conformidad del producto.  
9.2.13 Servicios de certificación  
Actividad realizada por un organismo de certificación o la Secretaría de Economía, para o torgar, 
mantener,  ampliar, reducir, suspender y cancelar la certificación.  
9.2.14 Validez del certificado de conformidad  
Los certificados de cumplimiento tendrán validez cuando sean emitidos por Organismos de 
Certificación  acreditados y aprobados, o bien p or la Secretaría de Economía, en términos de la Ley 
Federal sobre  Metrología y Normalización, y durante su vigencia, sirvan como medio para demostrar 
el cumplimiento del  controlador con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
9.3 Solicitudes de ser vicios de certificación  
9.3.1  Fase preparatoria  
  
Para obtener el certificado del Proyecto de Norma Oficial Mexicana o acceder a cualquier servicio 
de certificación, los solicitantes o interesados están a lo siguiente:  
9.3.1.1  El solicitante, pide al OCP o  a la Secretaría de Economía los procedimientos, requisitos o 
la información necesaria para iniciar el servicio de certificación correspondiente;  
9.3.1.2  Para el caso de solicitudes de certificación por modelo o por familia, el solicitante debe 
recurrir a  los servicios de un laboratorio de prueba, con objeto de someter a pruebas de laboratorio 
una muestra tipo.  Las pruebas se realizan bajo la responsabilidad del solicitante de la certificación y 
del laboratorio.  
9.3.1.3  Una vez que el interesado ha analizad o la información proporcionada por el OCP debe 
presentar la  solicitud debidamente requisitada, así como el contrato de prestación de servicios de 
certificación que celebre  con el organismo de certificación de producto firmado por una sola ocasión 
en origin al y por duplicado. El  contrato debe firmarlo el representante legal o apoderado de la empresa solicitante de servicios de  certificación. Para acreditar dicha representación se debe presentar copia 
simple del acta constitutiva o poder  notarial de dicho rep resentante, y copia de identificación oficial. El 
requisito del contrato y cualquier  documentación de tipo administrativo es presentado por única 
ocasión, a menos que cambien las condiciones  o personas originales a la firma del contrato.  
9.3.1.4  Los nacion ales de otros países deben anexar a la solicitud de certificación, el contrato 
de prestación de servicios que celebre con el OCP, copia simple del documento de la legal constitución 
de la  persona moral que solicite el servicio acompañado de su correspondie nte traducción al español 
y, tratándose  de personas físicas, copia simple de una credencial o identificación oficial con fotografía.  
9.3.2  Fase de evaluación de las solicitudes de servicios de certificación y, en su caso, otorgamiento 
de la certificación.  
9.3.2.1  Para obtener el certificado de conformidad por un OCP se está a lo siguiente:  
9.3.2.2  El fabricante o comercializador o el representante legal de cualquiera de ellos, debe 
entregar los  requisitos o documentación al OCP, según corresponda, dicho organismo verifica que se 
presenten los  requisitos e información necesaria, en caso de detectar alguna deficiencia en la misma, 
devolver al interesado  la documentación, junto con una constancia en  la que se indique con claridad 
la deficiencia que el solicitante  debe subsanar. Los certificados que emitan los organismos de 
certificación de producto, también deben  indicar en forma expresa la categoría de producto nuevo. En 
caso de subsanar las deficie ncias detectadas por  el OCP, el solicitante vuelve a proceder según este 
numeral, tantas veces como sea necesario.  
La documentación o requisitos deben ser entregados en español.  
9.3.2.2.1  El tiempo de respuesta de los servicios de certificación deben ser e n un plazo máximo de 
cinco  días hábiles.  
9.3.2.2.2  En caso de que, durante la etapa de análisis de las solicitudes, el OCP emita un 
comunicado en  el que se informe de desviaciones en la documentación o requisitos presentados, el 
solicitante tiene un plazo  de 60 días naturales, a partir del día siguiente de que ha sido notificado. En 
caso de que no se ha subsanado  las deficiencias manifestadas, en el plazo establecido, el OCP genera 
un registro en el cual manifieste el  motivo por el cual no otorgó la certifi cación o servicio de certificación 
correspondiente, dando por terminado  el trámite.  
En caso de que el controlador no cumpla con el Proyecto de Norma Oficial Mexica, el OCP genera 
un documento, en el cual manifieste el motivo del incumplimiento.  
9.3.2.2.3  Los OCP deben mantener permanentemente informada a la Secretaría de Economía de 
los certificados de conformidad que expidan.  
9.3.2.2.4  Los certificados de conformidad se expiden por controlador o familia de controladores. 
Pueden  ser titulares de dichos cer tificados las personas físicas o morales que sean mexicanos o 
fabricantes  nacionales de otros países, con representación legal en los Estados Unidos Mexicanos. El 
certificado de  conformidad es intransferible y válido sólo para el titular.  
9.4 Esquemas de c ertificación de controladores  
9.4.1  Generalidades  
Para obtener el certificado de conformidad de los controladores, el solicitante puede optar por 
los esquemas de certificación descritos en los numerales del 9.4.2 a 9.4.4.  
La certificación de controladores en los diferentes esquemas de certificación, en su caso, puede 
aplicarse  contemplando diferentes fábricas, siempre y cuando se realicen pruebas en muestras de 
cada una de éstas.  
9.4.2  Esquema de certificación con seguimiento del controlador en fábrica o bo dega  
El esquema de certificación con seguimiento del controlador en fábrica o bodega, aplica sólo 
a controladores nuevos y se basa en el procedimiento de prueba de tipo. Un OCP acreditado y 
aprobado debe  evaluar la conformidad con la prueba de tipo y de se r el caso, emitir un certificado de 
conformidad. Este  proceso debe contemplar los aspectos siguientes:  
Los documentos necesarios para ingresar la solicitud de certificación de controladores, son los 
siguientes:  
a)    Informe(s) de pruebas, vigente (no más de 90 días naturales de emitido).  b)    Etiqueta o marcado del controlador.  
c)    Folleto, hoja técnica o fotografía que contenga la imagen del controlador.  
d)    Declaración escrita sobre la construcción del controlador que presente por lo menos lo siguie nte: 
-     Calibre, material y clase térmica de los conductores utilizados  
-     Capacitancia y tensión del capacitor para corrección de fp (sí  aplica)  
-     Modelo de ignito compatible (sí  aplica)  
-     Calibre y clase térmica de las puntas de conexión ut ilizadas (sí  aplica)  
-     Clase térmica del sistema de aislamiento.  
-     Dimensiones y material de la envolvente.  
e)    Si declara ser de alta eficiencia o bajas pérdidas, debe presentar Informe de pruebas o 
certificado  conforme a NMX -J-510-ANCE -2011  (Sólo DAI).  
f)     Hoja de especificaciones de dispositivos complementarios, como por ejemplo adaptadores de 
tensión  eléctrica, eliminadores de baterías, etc. (si aplica)  
Este esquema de certificación no aplica para controladores reconstruidos, de segunda mano, 
segunda  línea, discontinuados y usados.  
Con base en los requisitos anteriores, el OCP procede con el proceso de certificación de 
controlador,  conforme a sus procedim ientos internos.  
9.4.3  Esquema de certificación con base en el sistema de gestión de la calidad  
Este esquema de certificación, aplica sólo a controladores nuevos y se soporta en el registro del 
sistema  de gestión de la calidad del fabricante del controlado r que incluyan en su alcance la fabricación 
de controladores y en la prueba de tipo. Este sistema debe contemplar los aspectos siguientes:  
Los requisitos a cumplir para ingresar la solicitud de certificación con base en el sistema de gestión 
de la  calidad son los siguientes:  
a)    Los documentos descritos en los incisos a) a f) del numeral 9.4.2 y  
b)    Certificado del sistema de gestión de la calidad de un organismo de certificación de sistemas de  gestión 
acreditado, que incluya en su alcance la fabricació n de controladores.  
Este esquema de certificación no aplica para controladores reconstruidos, de segunda mano, 
segunda  línea, discontinuados y usados.  
Con base en los requisitos anteriores, el OCP procede con el proceso de certificación de 
controlador,  conforme a sus procedimientos internos.  
9.4.4  Esquema de certificación por lote  
Este esquema de certificación, aplica todo tipo de controladores: nuevos, reconstruidos, de 
segunda  mano, segunda línea, discontinuados y usados.  
Abarca la fase de producción y co mercialización con evaluación y aprobación de un lote de 
controladores  con muestreo estadístico (ver numeral 6.1) e identificación de cada controlador del lote.  
Los requisitos a cumplir para ingresar la solicitud de certificación del controlador son los si guientes:  
a)    Los documentos descritos en los incisos b) a f) del numeral 9.4.2.  
  
b)    Informe de pruebas (pruebas tipo) para cada modelo, de las muestras tipo seleccionadas por 
el organismo de certificación.  
c)    Para el caso de controladores no nuev os (reconstruidos o reacondicionados), el manual 
de reconstrucción o reacondicionamiento.  
d)    Los controladores, excepto los nuevos, deben marcarse conforme a NOM -017-SCFI -1993.  
e)    Tamaño del lote y números de serie o identificación.  Con base en los requisitos anteriores, el OCP procede con el proceso de certificación de 
controlador,  conforme a sus procedimientos internos.  
9.5 Uso de la contraseña oficial NOM  
9.5.1  Los controladores deben ostentar la contraseña oficial NOM, la cual deb e permanecer en 
el controlador o empaque o ambos al menos hasta el momento en que éste sea adquirido por el 
consumidor en  el territorio nacional.  
9.5.2  El uso de la contraseña oficial NOM debe cumplir con lo señalado en la NOM -106-SCFI -2000 
(ver capítulo 2 ). 
9.6 Vigencia de los certificados de conformidad  
La vigencia y validez del certificado de conformidad está condicionada al cumplimiento y 
mantenimiento de  las condiciones bajo las cuales se otorgue. Con base en lo anterior, se establecen 
las vigencias si guientes:  
a)    La vigencia de los certificados de conformidad obtenidos mediante el esquema de certificación  descrito 
en numeral 9.4.2 con seguimiento del controlador en fábrica o bodega, será de un año y  pueden ser 
renovados por el mismo periodo, tantas veces como sea solicitado.  
b)    La vigencia de los certificados de conformidad obtenidos mediante el esquema de certificación  descrito 
en el numeral 9.4.3 con base en el sistema de gestión de la calidad, será de tres años y  pueden ser 
renovados  por el mis mo periodo, tantas veces como sea solicitado.  
c)    La vigencia de los certificados obtenidos mediante el esquema de certificación descrito en el 
numeral  9.4.4 por lote, es únicamente mientras se comercialice el lote certificado, y no pueden ser 
renovados.  
9.7 Seguimiento  
Los certificados de conformidad, así como las ampliaciones de titularidad otorgados, están sujetos 
a visita  de seguimiento por parte del OCP de acuerdo con los esquemas de certificación de controlador 
señalados en  el numeral 9.4 y dentro d el periodo de vigencia del certificado.  
En caso de queja que evidencie algún incumplimiento de controladores certificados, se deben 
efectuar los  seguimientos necesarios adicionales para evaluar el cumplimiento de dichos 
controladores.  
a)    Para el esquema  previsto en el numeral 9.4.2 se hace un seguimiento con pruebas de tipo 
parciales,  durante la vigencia del certificado de conformidad, probando una muestra tipo del 
controlador  certificado. (ver numeral 9.8.2).  
b)    Para el esquema previsto en el numeral  9.4.3 se hacen al menos dos seguimientos, con pruebas de  tipo 
totales en el último seguimiento y una revisión del informe de auditoría del organismo  de certificación 
de sistemas de calidad en las visitas previas, durante la vigencia del certificado de  conformidad.  
c)    Para esquema por lote referido en el numeral 9.4.4 no se considera el seguimiento a menos que  exista 
una queja que evidencie incumplimiento, o que la autoridad solicite que se lleve a cabo una  vigilancia 
al controlador certificado.  
9.8 Agrupación por familias y selección de controlador representativo  
Los lineamientos descritos a continuación permiten clasificar en familias los controladores que se 
sujetan a  las pruebas establecidas en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
Los controlad ores se agrupan en familias de acuerdo a los tipos de lámpara o fuente luminosa para 
la cual  han sido diseñados. A saber:  
a)    Controladores para lámparas fluorescentes.  
b)    Controladores para lámparas de descarga en alta intensidad (DAI).  
c)    Control adores para lámparas de inducción (lámparas fluorescentes de inducción o fluorescentes  sin 
electrodos).  
d)    Controladores para módulos LED  
9.8.1  Se debe probar todo modelo que pertenezca a una familia según varíe en:  a)    Su tensión de alimentación.  
b)    Su circuito.  
c)    Sus materiales de construcción.  
Los modelos de controladores deben probarse en la condición de mayor consumo de 
potencia  y/o corriente.  
Por lo que todos los controladores que sean diferentes entre sí por las características antes 
menc ionadas  deben ser enviados a pruebas de laboratorio.  
Aquellos controladores que puedan operar para varias tensiones de alimentación, se probarán en 
la tensión de alimentación indicada en su respectiva norma de métodos de prueba.  
9.8.2  Cuando las interconex iones y los componentes están selladas dentro del envolvente del 
controlador  y no hay acceso a los conductores o componentes requeridos para verificar el 
cumplimiento con lo  especificado, para las pruebas iniciales de un proceso de evaluación de la 
conform idad, se requiere una  muestra acondicionada para determinar el cumplimiento del controlador 
con las especificaciones establecidas  en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
Las especificaciones cuyas pruebas requieren dicha muestra acondicionada son:  
a)    Incremento de temperatura prevista en el numeral 5.3, lo que aplique a partes componentes (excepto  la 
temperatura medible en la envolvente o superficie exterior del controlador),  
b)    Aguante del dieléctrico a la tensión previsto en el numeral 5.4 (en  caso de contar con conexión  interna 
o dispositivo limitador entre terminal(es) de salida o entrada y tierra),  
c)    Resistencia de aislamiento prevista en el numeral 5.5 (en caso de contar con conexión interna 
o dispositivo limitador entre terminal(es) de  salida o entrada y tierra), y  
d)    Protección térmica prevista en el numeral 5.6.  
En caso de pruebas de seguimiento o vigilancia, las muestras quedan exentas de las pruebas 
referidas en  el párrafo anterior.  
10.   Vigilancia  
La Procuraduría y la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas 
para vigilar el cumplimiento del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, así como para sancionar 
los incumplimientos en que incurran los proveedores, en lo s términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y  Normalización y su Reglamento, y demás ordenamientos legales aplicables.  
11.   Concordancia con normas internacionales  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna norma 
interna cional al no  existir una con características similares al momento de su elaboración.  
12.   Bibliografía  
-      ANSI C82.2:2002, For lamp ballastsmethods of measurement of fluorescent lamp ballasts.  
-      ANSI C82.6:2005, For lamp ballasts -ballasts for hig h intensity discharge lamps -Methods 
of measurement.  
-      ANSI C82.11:2011, High -frequency fluorescent lamp ballasts.  
-      CSA 22.2 No. 250.13 -2012 Light Emitting Diode (LED) Equipment for Lighting Applications.  
-      IEC Guide 104:2010, The preparatio n of safety publication and the use of basic safety publications  and 
group safety publications.  
-      IEC 61347 -1:2015, Lamp controlgear Part 1: General and safety requirements.  
-      IEC 61347 -2-3:2011, Lamp controlgear Part 2 -2: Particular requirements  for a.c. and/or d.c. supplied  
electronic controlgear for fluorescent lamps.  
-      IEC 61347 -2-8:2000+AMD1:2006, Lamp controlgear Part 2 -8: Particular requirements for ballasts 
for fluorescent lamps.  -      IEC 61347 -2-9:2012, Lamp controlgear Part 2 -9: Particular requirements for ballasts for discharge  lamps 
(excluding fluorescent lamps).  
-      IEC 61347 -2-13:2014, Lamp controlgear Part 2 -13: Particular requirements for d.c. or a.c. 
supplied  electronic controlgear for LED modules.  
-      Ley Federal sobr e Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 
de julio de 1992.  
-      NMX -Z-013-2015, "Guía para la estructuración y redacción de normas", declaratoria de 
vigencia  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015 y su Aclaración 
publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.  
-      Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de enero de 1999.  
-      UL 935:2001, Standard for Safety, For Fluorescent -Lamps Ballasts.  
-      UL 1029:1994, Standard for High Intensity Discharge Lamp Ballasts.  
-      UL 1993:2006, Standard for Self -Ballasted Lamps and L amp Adapters.  
-      UL 8750:2009, Light Emitting Diode (LED) Equipment for Use in Lighting Products.  
TRANSITORIOS  
PRIMERO.  El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado en el 
Diario  Oficial de la Federación como norma definitiva, entrará en vigor a los 180 días naturales 
siguientes al día de  su publicación.  
SEGUNDO.  El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado en el 
Diario  Oficial de la Federación como nor ma definitiva, cancelará y sustituirá a la Norma Oficial 
Mexicana  NOM -058-SCFI -1999,  "Productos eléctricos -Balastros para lámparas de descarga eléctrica 
en gas -Especificaciones de  seguridad", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciemb re de 1999.  
TERCERO.  El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado en el 
Diario  Oficial de la Federación como norma definitiva, cancela y deja sin efectos los criterios generales 
en materia de  certificación, lineamientos, proced imientos u otras disposiciones de carácter obligatorio 
derivados de la Norma  Oficial Mexicana NOM -058-SCFI -1999,"Productos eléctricos -Balastros para 
lámparas de descarga eléctrica  en gas -Especificaciones de seguridad", publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 20 de diciembre de  1999.  
CUARTO.  Los certificados de la conformidad vigentes respecto de la Norma Oficial 
Mexicana  NOM -058-SCFI -1999"Productos eléctricos -Balastros para lámparas de descarga eléctrica 
en gas -Especificaciones de  seguridad" , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 1999, que hayan sido  emitidos con anterioridad a la fecha de entrada vigor de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana una vez que  sea publicado como norma definitiva, continuarán 
vigen tes hasta que concluya su término, en la inteligencia  que los controladores podrán 
comercializarse hasta agotar el inventario al amparo del certificado.  
QUINTO.  Los laboratorios y los Organismos de Certificación de Producto podrán iniciar los trámites 
de acreditación y aprobación, una vez que el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana se publique 
en el  Diario Oficial de la Federación como norma definitiva, contemplando las respectivas normas 
referidas en  este documento.  
SEXTO.  Considerando que para bala stros o controladores para lámparas de descarga en 
gas (Fluorescentes o DAI), no se están modificando ni se están agregando especificaciones o métodos 
de prueba, este tipo de  controladores certificados en la Norma Oficial Mexicana NOM -058-SCFI -1999 
que cumplieron con el seguimiento correspondiente, y con certificado vigente a la fecha de entrada en 
vigor de  este Proyecto de Norma Oficial Mexicana como Norma definitiva, pueden mediante un 
proceso de renovación  obtener su certificación en el presente Proyecto  de Norma Oficial Mexicana, 
una vez que sea publicado comoNorma definitiva en el Diario Oficial de la Federación.  
Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016. - El Director General de Normas y Presidente del 
Comité  Consultivo Nacional de Normalización de la Sec retaría de Economía,  Alberto Ulises Esteban 
Marina .- Rúbrica.