PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 1 de 15 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO DE GAS  
 
PROTOCOLO    : PC Nº 29/1:2018   
  
FECHA    :  31 de julio de 2018  
 
CATEGORÍA    : Artefactos   
 
PRODUCTO  : Calderas de calefacción central que utilizan 
combustibles gaseosos . 
 
NORMA DE REFE RENCIA              :           UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016 – Calderas 
de calefacción central que utilizan 
combustibles gaseosos – Parte 1: 
Requisitos generales y ensayos . 
  
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985 del  Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  D.S. Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  R.E. Nº 0431  de fecha 23.08.2010  del 
Ministerio de Energía . 
 
APROBADO POR      : R.E. Nº                     de    fecha  
 
 
CAPÍ TULO  I.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el proced imiento de certificación para la s calderas de 
calefacción central que utilizan combustibles gaseosos , de acuerdo al alcance y campo de 
aplicación de la norma UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  (esta norma europea se utiliza en 
conjunto con la Parte 2 específica (Parte 2 -1 y sucesivas)) . 
 
- Aplica a la s siguientes calderas a gas : 
 
• Equipadas con quemadores atmosféricos, ventilador asistidos para quemadores 
atmosféricos o quemadores totalmente premezclados ; 
• De los tipos B y C;  
• Que utiliza n uno o más gases combustibles de las tres familias de gas a la presión 
establecida en la Norma EN 437;  
• Donde la temperatura del calor transferido al fluido no exceda los 105 ºC  durante 
el funcionamiento normal;  
• Donde la presión de máxima de funcionamiento en el circuito del agua no exceda 
los 6 bar;  
• Que pueden condensar bajo determinadas circunstancias;  
• Que en las instrucciones de instalación se declara que es una caldera de 
“condensación” o una “caldera de baja temperatura” o una “caldera estándar” u 
“otra caldera”. Si no hay ninguna declaración de la caldera, se considera que 
puede ser tanto una “caldera estándar” como “otra caldera”;  
• Que están destinadas a ser instaladas dentr o de un edificio o en un lugar 
parcialmente protegido;  
• Que están destinadas a producir agua caliente tanto por principio instantáneo 
como por almacenamiento, el conjunto se etiqueta como unidad.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 2 de 15 
  CAPÍTULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
1.- TABLA A  
 
N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Clasificación  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  4  (1), (2)  
1.1 Gases y categorías  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  4.1 Menor  (3) 
1.2 Modo de suministro de aire  y 
evacuación de los productos de la 
combustión  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  4.2 Menor   
1.3 Presión de funcionamiento máxima en 
el lado agua  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  4.3 Menor   
2 Construcción  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5   
2.1 Generalidades  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.1 Menor   
2.2 Conversión a los diferentes gases  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.2 Menor   
2.3 Materiales  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.3   
2.3.1  Generalidades  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.3.1  Menor   
2.3.2  Materiales y espesores de las paredes 
de las tuberías con presión de 
funcionamiento en el lado agua para 
calderas con presión clase -3 UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.3.2  Menor   
2.3.3  Conexiones del agua doméstica  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.3.3  Menor   
2.3.4  Aislamiento térmico  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.3.4  Menor   
2.4 Método de construcción  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4   
2.4.1 Diseño  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.1  Menor   
2.4.2 Comprobación del estado de 
funcionamiento  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.2  Menor   
2.4.3 Uso y mantenimiento  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.3  Menor   
2.4.4 Conexión a las tuberías de gas y agua  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.4  Mayor  (4) 
2.4.5 Estanquidad  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.5  Mayor   
2.4.6 Suministro de aire de la combustión y 
evacuación de los productos de la 
combustión  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.6  Menor   
2.4.7 Tiro (regulador de caudal)  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.7  Menor   
2.4.8 Comprobación del aire  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.8  Menor   
2.4.9 Controles de la proporción gas/aire  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.9  Mayor  (4) 
2.4.10 Ventilador  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.10  Mayor   
2.4.11 Drenaje  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.11  Menor   
2.4.12 Seguridad operativa en el caso de 
fallo de la energía auxiliar  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.12  Mayor   
2.4.13 Disposición especial para las Calderas 
de Baja Temperatura y Calderas de 
Condensación  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.4.13  Mayor   
2.5 Quemadores  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.5 Mayor   
2.6 Puntos de ensayo de presión  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.6 Mayor   
2.7 Requisitos para la aplicación de los 
dispositivos de control y seguridad  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7   
2.7.1  Generalidades  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.1  Mayor   
2.7.2  Dispositivos de prerreglaje y de ajuste 
de las necesidades térmicas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.2  Mayor   
2.7.3  Circuito de gas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.3  Mayor  (4) 
2.7.4  Regulador de presión de gas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.4  Mayor  (4) 
2.7.5  Dispositivos de encendido  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.5  Mayor   
2.7.6  Dispositivos de supervisión de llama  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.6  Mayor  (4) PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 3 de 15 
  N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
2.7.7  Conductos de regulación de  la 
relación gas/aire  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.7  Mayor   
2.7.8  Termostatos y dispositivos de 
limitación de la temperatura de agua  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.8  Mayor  (4) 
2.7.9  Control remoto  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.9  Mayor  (4) 
2.7.10 Vaso de expansión e indicador de 
presión  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.10 Mayor   
2.7.11  Protección contra las heladas para 
calderas destinadas a ser instaladas 
en un lugar parcialmente protegido  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.11  Mayor   
2.7.12  Dispositivos de prerreglaje, control y 
seguridad para circuito de agua 
caliente sanitaria  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  5.7.12  Mayor   
3 Seguridad eléctrica  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  6 Crítico  (5) 
4 Controles  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  7   
4.1 Generalidades  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  7.1 Menor   
4.2 Especificaciones detalladas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  7.2 Mayor  (4) 
4.3 Termostatos y dispositivos de 
limitación de temperatura de agua  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  7.3   
4.3.1  Generalidades  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  7.3.1  Mayor  (4) 
4.3.2  Requisitos de construcción  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  7.3.2  Mayor  (4) 
4.3.3  Prestaciones  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  7.3.3  Mayor  (4) 
5 Requisitos de funcionamiento  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8   
5.1 Generalidades  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.1 Menor   
5.1.1  Características de los gases de 
referencia y gases límite  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.1.1  Menor  (3) 
5.1.2  Condiciones generales de ensayo  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.1.2  Mayor  (3), (6 ) 
5.2 Estanquidad  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.2   
5.2.1  Estanquidad del circuito de gas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.2.1  Crítico   
5.2.2  Estanquidad del circuito de 
combustión  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.2.2  Crítico   
5.2.3  Estanquidad del circuito de agua  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.2.3  Crítico   
5.2.4  Estanquidad del circuito de agua 
sanitaria  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.2.4  Crítico   
5.3 Resistencia hidráulica  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.3 Crítico   
5.4 Consumo calorífico y potencia útil  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.4   
5.4.1  Determinación del consumo calorífico 
nominal o la potencia útil máxima y 
mínima  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.4.1  Crítico   
5.4.2  Ajuste del consumo calorífico por 
medio de la presión de gas aguas 
abajo  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.4.2  Crítico   
5.4.3  Consumo de encendido  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.4.3  Crítico   
5.4.4  Potencia nominal  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.4.4  Crítico  (7) 
5.4.5  Verificación de la potencia nominal de 
condensación  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.4.5  Crítico  (7) 
5.4.6  Consumo calorífico nominal del agua 
caliente sanitaria  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.4.6  Crítico  (3) 
5.4.7  Presión del agua para obtener el 
consumo calorífico nominal para 
calderas mixtas instantáneas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.4.7  Crítico   
5.4.8  Obtención de la temperatura del agua 
caliente sanitaria para calderas mixtas 
instantáneas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.4.8  Crítico  (3) 
5.4.9  Tiempo de calentamiento del agua 
caliente sanitaria  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.4.9  Crítico  (3) 
5.5 Temperaturas límites  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.5   
5.5.1  Generalidades  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.5.1  Mayor   
5.5.2  Temperaturas límite de los 
dispositivos de ajuste, control y 
seguridad  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.5.2  Crítico   PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 4 de 15 
  N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
5.5.3  Temperaturas límite de las paredes 
laterales, parte delantera y parte 
posterior  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.5.3  Crítico   
5.5.4  Temperaturas límite de los paneles de 
ensayo y el suelo  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.5.4  Crítico   
5.6 Encendido, interencendido, estabilidad 
de llama  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.6   
5.6.1  Generalidades  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.6.1  Mayor   
5.6.2  Condiciones límite  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.6.2  Crítico   
5.6.3  Condiciones especiales de 
combustión  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.6.3  Crítico   
5.6.4  Reducción del consumo de gas del 
quemador de encendido  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.6.4  Crítico   
5.7 Reducción  de la presión del gas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.7 Crítico   
5.8 Cierre defectuoso de la válvula de gas 
inmediatamente aguas arriba del 
quemador principal  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.8 Crítico   
5.9 Prepurga  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.9 Crítico   
5.10 Funcionamiento del quemador de 
encendido permanente cuando el 
ventilador se para durante el tiempo 
de espera  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.10 Crítico   
5.11 Dispositivos de ajuste, control y 
seguridad  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.11   
5.11.1  Generalidades  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.11.1  Mayor   
5.11.2  Calderas destinadas a ser instaladas 
en un lugar parcialmente protegido  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.11.2  Crítico   
5.11.3  Calderas mixtas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.11.3  Crítico   
5.11.4  Dispositivos de control  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.11.4  Mayor   
5.11.5  Dispositivos de encendido  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.11.5  Crítico   
5.11.6  Dispositivo de control de llama  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.11.6  Crítico   
5.11.7  Regulador de la presión del gas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.11.7  Crítico   
5.11.8  Termostatos y dispositivos de 
limitación de la temperatura del agua  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.11.8  Crítico   
5.12 Monóxido de carbono  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.12   
5.12.1  Generalidades  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.12.1  Crítico   
5.12.2  Condiciones límite  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.12.2  Crítico   
5.12.3  Condiciones especiales  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.12.3  Crítico   
5.12.4  Depósito de hollín  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.12.4  Crítico   
5.12.5  Ensayo complementario para calderas 
de baja temperatura y calderas de 
condensación  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.12.5  Crítico   
5.13 NO x UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.13  (8) 
5.13.1  Requisito  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.13.1  Mayor   
5.13.2  Métodos de ensayo  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.13.2  Crítico  (3) 
5.14 Disposiciones especiales para 
calderas destinadas a ser instaladas 
en lugares parcialmente protegidos  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.14   
5.14.1  Sistema de protección contra heladas 
para calderas destinadas a ser 
instaladas en lugares parcialmente 
protegidos  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.14.1  Crítico   
5.14.2  Protección contra la entrada de agua  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.14.2  Crítico   
5.15 Formación de condensado  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.15 Mayor   
5.16 Temperatura de los productos de la 
combustión  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  8.16 Mayor   
6 Evaluación de riesgos  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  11 Menor   
7 Marcado e instrucciones  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12  (9), (10) PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 5 de 15 
  N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
7.1 Marcado de caldera  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.1   
7.1.1  Placa de datos  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.1.1  Mayor  (11) 
7.1.2  Marcados suplementarios  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.1.2  Menor  (3) 
7.1.3  Embalaje  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.1.3  Menor   
7.1.4  Advertencias en la caldera y en el 
embalaje  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.1.4  Menor   
7.1.5  Otra información  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.1.5  Menor   
7.2 Instrucciones  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.2   
7.2.1  Instrucciones técnicas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.2.1  Menor   
7.2.2  Instrucciones del usuario  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.2.2  Menor   
7.2.3  Instrucciones  de conversión  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.2.3  Menor   
7.3 Presentación  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.3 Menor   
7.4 Marcado suplementario e 
instrucciones en el caso de calderas 
que se van a instalar en lugares 
parcialmente protegidos  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.4   
7.4.1  Información general  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.4.1  Menor   
7.4.2  Avisos sobre las calderas y el 
embalaje  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.4.2  Menor   
7.4.3  Instrucciones técnicas  UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016  12.4.3  Menor   
 
Nota s TABLA A : 
(1) Para las calderas de tipo C y de tipos B 2, B3 y B 5 de un consumo calorífico nominal igual o inferior a 1000 kW, se 
deben aplicar los requisitos (incluidos ensayos adicionales) de la norma UNE -EN 15502 -2-1:2013+A1:2018. Ver 
cláusulas: 5.3.101, 5.4.6.101, 5.4.6.102, 5.4.6.103, 5.4.6.104, 5.4.6.405, 5.4.8, 5 .4.9, 5.4.13.2, 5.7.6.2, 5.101, 5.102, 
8.1.2.1, 8.1.2.101, 8.1.2.102, 8.2.2.101, 8.2.2.102, 8.2.2.103, 8.4.101.1, 8.4.101.2, 8.5.101, 8.6.2.101, 8.6.3.101, 
8.6.3.102, 8.6.3.103, 8.6.3.104, 8.6.3.105, 8.6.3.106, 8.6.3.107, 8.6.3.108, 8.6.3.109, 8.6.3.110, 8 .6.3.111, 
8.6.3.112, 8.6.101, 8.9.101, 8.9.102, 8.9.103, 8.11.6.2.101, 8.11.101, 8.12.2.101, 8.12.2.102, 8.12.3, 8.12.3.1, 
8.12.3.101, 8.12.4, 8.16.101, 8.16.102, 8.101, 8.102, 8.103, 8.104, 8.105, 12.1.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.1.4.101, 
12.2.1.4.102, 12 .2.1.4.103, 12.2.1.4.104, 12.2.1.4.105, 12.2.1.4.106, 12.2.1.4.107, 12.2.1.4.108, 12.2.1.4.109, 
12.2.1.4.110, 12.2.1.4.111 y 12.2.1.4.112.  
(2) Para las calderas de tipo B 1, se deben aplicar los requisitos (incluidos ensayos adicionales) de la norm a UNE -EN 
1550 2-2-2:2015 . Ver cláusulas: 5.3.1, 5.4.8, 5.7.101, 7.101, 8.1.2.1, 8.2.2.101, 8.5.3, 8.6.3.101, 8.6.101, 8.9.101, 
8.9.102, 8.11.101, 8.11.102, 8.12.101, 8.14.101, 8.101, 12.1.4, 12.2.1.1 y 12.2.1.4.  
(3) Las características del gas de referencia y de los gases d e ensayo deben cumplir con lo establecido por la norma 
chilena NCh 953:2006, o por la Autoridad Competente. Adicionalmente a los gases indicados en la norma NCh 
953:2006, se deberá considerar el gas aire metanado de la Tabla B.5, de la norma europea EN 437 :2003+A1:2009, 
si corresponde. Para los gases, donde es permitido en la norma, podrán utilizarse los gases combustibles 
distribuidos en el país (GN, GN y GLP).  
(4) Los Organismos de Certificación  encargados de  realizar la certificación de calderas a gas en comento , deberán  
solicitar los certificados  o informes de ensayos que demuestren el cumplimiento del respectivo requisito de la norma 
UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016 , los cuales deben ser  emitidos por enti dades que cuenten con acreditación 
otorgada por un orga nismo acreditador miembro de IAF o ILAC , en el alcance correspondiente , o en su defecto se 
aceptan certificados emitidos por un organismo notificado por algún miembro de la Unión Europea . Los Organismos 
de Certificación nacionales deberán verificar que los  certificados  o informes de ensayos  presentados se encuentren 
vigentes y que correspondan a los productos solicitados . Adicionalmente se debe requerir la Declaración del Anexo 
B. La presente nota sólo aplica a los productos que cuenten con algún dispositiv o que deba cumplir con el requisito 
específico.  
(5) Para aprobación y seguimiento se deben aplicar las siguientes cláusulas  de la norma UNE -EN 60335 -2-102;            
7 (marcado e instrucciones), 8 (protección contra el acceso a las partes activas), 10 (potencia y corriente), 11 
(calentamiento), 13 (corriente de fuga y rigidez dieléctrica a la temperatura de funcionamiento), 16 (corriente de fuga 
y rigidez dieléctrica) , 25 (conexión a la red y cables flexibles exteriores – sólo puntos 25.7 y 25.8) y 27 (disposición 
para la puesta a tierra). Además se debe aplicar hojas de normalización CEI 23 -50. 
(6) Sólo se permitirá la conexi ón a las figuras esquematizadas en la figura 1 o 2. 
(7) Para los cálculos se debe utilizar el rendimiento obtenido en la cláusula  9.2 del protocolo de ensayos PC Nº 29/1 -
2:2018.  
(8) En el presente protocolo no se aplican las cláusulas 8.13.3 y 8.17 de la norma UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016.  
(9) El marcado e instrucciones deben estar redactado s en idioma español.  
(10) El Marcado considera el marcado normativo y  el marcado nacional dispuesto en el Capítulo IV del presente 
Protocolo . 
(11) No aplican al presente protocolo las letras c), d), f) y g) de la cláusula 12.1.1 y la letras a) de la cláusula 12.1.2, de la 
norma UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016.  
(12) Los componentes del producto se deben registrar, de acuerdo al formato del Anexo A, cuya Tabla A1 formará parte 
del respectivo Informe de Ensayos de tipo o Seguimiento, según corr esponda . 
(13) Las muestras que pueden ser sometidas a ensayos que pueden ser destructivos no pueden ser comercializadas.  
 
El presente protocolo deberá utilizarse en conjunto con el protocolo PC Nº 29/1 -2:2018.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 6 de 15 
  2.- VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD  
 
Adicionalmente, los Organismos de Certificación deberán verificar que los componentes 
siguen siendo los mismos utilizados en la fabricación del Tipo (ver not a (10) de la Tabla 
A), de existir algún cambio de componentes se deben realizar los ensayos que 
correspondan para verificar que el producto sigue estando conforme al tipo originalmente 
certificado , de lo contrario los productos deben ser rechazados.  
 
Esta verificación se realizará con una periodicidad de 6 meses contados desde la fecha 
de emisión del Certificado de Aprobación o, en su defecto, en el siguiente seguimiento . 
 
Para la realización de la Verificación de Identidad del producto, se deberá considerar una 
muestra unitaria extraída del seguimiento correspondiente.  
 
 
CAPÍTULO III.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN  
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS.  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos . 
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
 
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en las cláusulas 6 (ver nota 3, de TABLA A) , 8 y 9, de la norma 
UNE -EN 15502 -1:2013+A1:2016 , según la Tabla A del Capítulo II, del presente 
protocolo . Sin perjuicio, y más allá  de la inspección visual y documental que deben 
realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir al momento de 
plantearse las solicitudes de seguimiento las respectivas declaraciones por parte 
del representante del fabricante  o importador hacia la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, indicando que la producción o partida siguen siendo 
conformes con el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido en el Anexo B  (Este 
documento será custodiado por el Organismo de Certif icación) (1) . No obstante los 
Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como 
administradores del sistema de certificación . 
 
Nota  punto 1.2.1.1 : 
(1) De no ser presentado el d ocumento descrito en el  Anexo B , el Organismo de Certificación no podrá aceptar la 
solicitud de certificación . 
  
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la Tabla B.  
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 7 de 15 
  TABLA B 
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (2)  Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 mensual  
16 a 50  3 0 1 mensual  
51 a 150  5 0 1 mensual  
151 a 500  8 0 1 mensual  
501 a 3200  13 0 1 mensual  
3201 a 35000  20 0 1 mensual  
35001 o más  32 0 1 mensual  
 
Notas  TABLA B :  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Si no hay producción durante uno o más meses, se continuará con las inspecciones mensuales a partir de la 
primera producción del siguiente período.  
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
 
1.2.2.1  Para la aprobación de partidas de importación, se deberán efectuar a lo menos 
los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del 
presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la Tabla C.  
 
TABLA C 
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota  TABLA C : La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida amparada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certifica r dicha partida, el fabricante o importador deberá 
acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una mu estra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación 
o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 
1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo III del pres ente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 8 de 15 
  En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto .  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla D. 
 
TABLA D 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (2) 
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA D :  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del representante del fabricante o importador hacia la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, indicando que la produc ción  sigue siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerd o a lo 
establecido en el Anexo B  (Este documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante los 
Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como administradore s del sistema de certificación.  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el  A nexo B , el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación . 
 
2.2.3  Rechazo de la muestra to mada en fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, por ende la partida amparada por 
dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar dicha producción, 
deberá acogerse a lo est ablecido en el punto  7.6 de la n orma NCh  44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalad os 
en el punto 2.2.2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 9 de 15 
  En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del p roducto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no s uperior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una unidad del producto certificado 
cada seis meses, efectuándole a lo menos los Anál isis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser 
informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días 
desde la fecha de su realización.  
 
3 ENSAYO POR LOTES . 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la Tabla A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos.  
 
La clasificación de los defectos se deberá efec tuar de acuerdo a la Tabla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo.  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación, se  basan en la n orma NCh 
44.Of2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos crítico s. 
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 10 de 15 
  3.1.3  Selección de la muestra.  
 
Se debe efectuar de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el fabricante o importador requiriera volver a certificar dicho lote, 
deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modifica ciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total del lote, de acuerdo a los 
niveles de aceptació n señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantida des del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la  TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades.  
Se deberán ensayar a lo menos el número de productos indicados  en la Tabla 10, 
del punto 9, de la norma UNE -EN 1359:1999 +A1:2006 . 
 
4.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
 
Las auditorías al sistema de calidad del fabricante, se realizarán según lo 
establecido para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción . 
 
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su 
realización.   
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
    
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 11 de 15 
  5.1 Extracción de la muestra.  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, 
de acuerdo a l o señalado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
TABLA  E. 
 
TABLA E 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
Nota  TABLA E : La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61 . 
 
5.3 Rechazo de la muestra.   
 
De ser rechazada la muestra, y por ende el lote o partida amparados por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote o partida , el 
fabricante o importador deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la 
norma NCh 44.Of 2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para 
ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptaci ón señalados en el punto 5 .2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar d e la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
CAPÍTULO IV.- MARCADO NACIONAL  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá v erificar 
que el producto cuen te con lo siguiente :  
 
a) Marcado de acuerdo a l o dispuesto en el punto 7.1 de la TABLA A, del presente 
protocolo.  
b) Denominación comercial del producto (nombre, marca y modelo).  
c) País de fabricación del producto.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 12 de 15 
  d) Mes/año de fabricación del producto  y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá mar carse en el cuerpo del producto , y cuya 
constancia se debe registrar en el certificado de aprobación y/o seguimiento . 
e) Tensión  y potencia nominal (aplicable sólo a productos que cuentan co n 
componentes eléctricos).  
f) Tipo de combustible permitido para utilizar.  
g) Advertencia de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo C del presente 
protocolo.  
h) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo a R.E. Nº 2142, de fecha 
31.10.2012, emitida po r esta Superintendencia.  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
Nota : el presente protocolo anula y reemplaza a los protocolos PC Nº 29/1 
(18.06.2010), PC Nº 29/2 (06.03.2007), PC Nº 29/3 (24.11.2006), PC Nº 29/4 
(20.08.2010), PC Nº 29/5 (18.06.2010) y PC Nº 29/6 (05.12.2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO /MCR/ mcr. 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 13 de 15 
  Anexo A  
 
 
Tabla A.1 Campos para el registro de componentes :  
 
Identificador  Componente  Marca  Modelo /Tipo  Características  
Técnicas  Marca de 
Certificación  
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Tabla A. 2 Descripción de los Campos:  
 
Identificador  Nombre alfa -numérico  u otro  que identifica en forma única el 
componente en cada producto.  
Componente  Tipo de componente . 
Marca  Marca del componente.  
Modelo  Modelo del componente.  
Características  
Técnicas  Principales características del componente.  
Marca de 
Certificación  Tipo de certificación  de origen y/o marca de conformidad , si 
corresponde, por ejemplo : UL, IMQ , TUV, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 14 de 15 
  Anexo  B 
 
 
DECLARACIÓN   DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  Y LOS 
DOCUMENTOS SEÑALADOS.  
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
Declaro : 
 
1) Que los productos que componen la producción o partida presentada para certificación 
mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sancione s determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida 
en la legislación chilena.  
 
2) Que la documentación presentada p ara dar cumplimiento a la Nota (2), de la TABLA  
A, Ca pítulo I I, del presente protocolo, son fidedignos y de no ser verdaderos, me 
someto a las correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal 
establecida  en la legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Represe ntante del Fabricante o Importador  
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS Nº 29/1:2018  
 
Página 15 de 15 
  Anexo C  
 
La presente Advertencia de Seguridad, deberá ser confeccionada de acuerdo a lo 
dispuesto en la Resolución Exenta Nº 1495, de 2001, de SEC.  
 
 
CALDERAS DE CALEFACCIÓN CENTRAL QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES 
GASEOSOS  
 
 
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD  
 
DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN EX. Nº 1.495 DE SEC  
 
• La instalación, mantención y reparación del artefacto debe ser 
efectuada por los Servicios Técnicos autorizados de la marca, o por 
un instalador de Gas autorizado por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC).  
• El uso e instalación que no sea la especificada por el fabricante,  
puede causar graves daños a las personas y/o sus bienes 
materiales.  
• Verifiqu e el marcado de certificación (Sello SEC) de este artefacto.  
• En caso de detectar fuga de gas,  no accionar interruptores 
eléctricos, celulares u otros objetos que puedan provocar chispas, 
abrir de inmediato puertas y ventanas, cerrar la llave de paso de gas  
y solicite la intervención del Servicio Técnico de la marca o de un 
Instalador de Gas autorizado por SEC.   
• En caso de avería y/ o un mal funcionamiento del artefacto, suspenda 
inmediatamente su uso , cierre la llave paso de gas y absténgase de 
efectuar inte rvenciones no autorizadas, hasta que sea revisado por 
personal técnico autorizado . 
• Este artefacto debe ser sometido a la mantención definida por el 
fabricante, las cuales se encuentran detalladas en el manual de 
instrucciones.  
• Bajo condiciones normales de uso y mantenimiento, se recomienda 
reemplazar este artefacto en un período no superior a 10 años.  
 
 
 
 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE EMPRESA  
 
 
Dimensiones. Ancho 11,0 cm. + 0,1 cm. y largo 12,5  cm. + 0,2 cm.