Jueves 7 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
CUARTA SECCION  
SECRETARIA DE ENERGIA  
RESPUESTA a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM -023-ENER -2017, 
Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos. Límites , método de 
prueba y  etiquetado, publicado el 21 de diciembre de 2017.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Energía. - 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.  
RESPUESTA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS AL PROYE CTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM -023-
ENER -2017, EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN 
CONDUCTOS. LÍMITES, MÉTODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO.  
ODÓN DEMÓFILO DE BUEN RODRÍGUEZ, Presidente del Comité Consultivo Naci onal de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en los artículos: 33 fracción X  de la 
Ley Orgánica de la Admin istración Pública Federal; 17, 18, fracciones V y XIX y 36, fracción IX de la Ley de 
Transición Energética; 38 fracciones II y IV, 40 fracciones I, X y XII, 47 fracciones II y III y 51 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 33 del Reglamento d e la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2, 
apartado F, fracción II, 8, fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Energía, y Único fracciones I y II del ACUERDO por el que se delegan en el Director General de l a Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 21 de julio de 2014, ordena la publicación de las respuestas a los comentarios recibidos al 
Proyecto de Norma Oficia l Mexicana PROY -NOM -023-ENER -2017, Eficiencia energética en acondicionadores 
de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos. Límites, método de prueba y etiquetado, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.  
PROMOVEN TE RESPUESTA  
Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos 
A.C. 
Subinciso 9.2.14  
Dice:  
La leyenda "( BTU/hW):", en tipo normal, seguida de la REEE 
mínima conforme a lo establecido en el inciso 5.1 de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, en tipo normal. (Un entero y 
dos decimales aplicando la regla del redondeo progresivo).  
Debe decir:  
La leyenda "(Btu/hW):", en tipo normal, seguida de la REEE 
mínima conforme a lo establecido en el inciso 5.1 de este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, en tip o normal. (Un entero y 
dos decimales aplicando la regla del redondeo progresivo).  
Justificación:  
Se sugiere homologar la forma de escritura (mayúscula y 
minúscula) de las unidades correspondientes a la Relación de 
Eficiencia Energética Estacional indicada en este inciso, con 
respecto a las que presenta la Etiqueta de Eficiencia Energética.  Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se 
analizó el comentario en el grupo  de trabajo que elaboró el proyecto de 
esta norma y se encontró que:  procede.  
Se modifica el párrafo para quedar como sigue:  
La leyenda "(Btu/hW):", en tipo normal, seguida de la REEE mínima 
conforme a lo establecido en el inciso 5.1 de este Proyecto de No rma 
Oficial Mexicana, en tipo normal.  (Un entero y dos decimales aplicando 
la regla del redondeo progresivo).  
Subinciso 9.2.16  
Dice:  
La leyenda "( BTU/hW):", en tipo normal, seguida de la REEE 
determinada. (Un entero y dos decimales aplicando la regla del 
redondeo progresivo).  
Debe decir:  
La leyenda "(Btu/hW):", en tipo normal, seguida de la REEE 
determinada. (Un entero y dos  decimales aplicando la regla del 
redondeo progresivo).  
Justificación:  
Se sugiere homologar la forma de escritura (mayúscula y 
minúscu la) de las unidades correspondientes a la Relación de 
Eficiencia Energética Estacional indicada en este inciso, con 
respecto a las que presenta la Etiqueta de Eficiencia Energética.  Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley 
Fede ral sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se 
analizó el comentario en el grupo de trabajo que elaboró el proyecto de 
esta norma y se encontró que:  procede.  
Se modifica el párrafo para quedar como sigue:  
La leyenda "(Btu/hW):", en tipo nor mal, seguida de la REEE 
determinada. (Un entero y dos  decimales aplicando la regla del 
redondeo progresivo).  
       (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 7 de junio de 2018  
Subinciso 11.5.1.1  
Dice:  
 … 
● Listado de componentes en donde se indiquen las 
especificaciones eléctricas de acuerdo con el inciso 11.5.3 
del (compresor, motor ventilador de la unidad interior y 
motor ventilador de la unidad exterior, así como el material 
del evaporador y del serpent ín, condensador y abanico).  
Debe decir:  
 … 
● Listado de componentes en donde se indiquen las 
especificaciones eléctricas (de acuerdo con el inciso 11.5.3) 
del compresor, motor ventilador de la unidad interior y motor 
ventilador de la unidad exterior; así c omo el material del 
evaporador y del serpentín condensador.  
Justificación:  
A fin de dar claridad a la información que debe presentar el 
interesado en la certificación, se sugiere mejorar la redacción del 
requisito previsto para la modalidad 1, relativo al listado de 
componentes, toda vez que el contenido del proyecto de norma 
separa mediante una coma la palabra serpentín de la palabra 
condensador (siendo que ambas palabras describen a un solo 
componente), además la redacción actual solicita se indique el 
material del abanico, lo cual, no tiene sentido alguno en el 
contexto de este párrafo.  Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se 
analizó el comentario en el grupo de trabajo que elaboró el proyecto de 
esta norma y se encontró que:  procede.  
Se modifica el párrafo para quedar como sigue:  
● Listado de componentes en donde se indiquen las 
especificaciones eléctricas (de acuerdo con el inciso 11.5.3) del 
compresor, motor ventilador de la unidad interior y motor 
ventilador de la unidad exterior; así como el material del 
evaporador y del serpen tín condensador . 
Tabla 4  
Dice:  
 
Debe decir:  
 
Justificación:  
Se sugiere eliminar la numeración indicada en el rango de 
capacidad de enfriamiento, a fin de evitar interpretaciones.  
Asimismo se indica el número de muestras a evaluar en cada 
rango de capaci dad de enfriamiento, a fin de evitar 
interpretaciones como la de considerar solo evaluar una muestra 
para todos los rangos de capacidad  de enfriamiento.  Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normal ización y 33 de su Reglamento, se 
analizó el comentario en el grupo de trabajo que elaboró el proyecto de 
esta norma y se encontró que:  procede.  
Se modifica la Tabla 4 para quedar como sigue:  
 
 
 
Subinciso  11.5.3  
Dice:  
1) Contar con una Relación de Eficie ncia Energética Estacional 
(REEE), mayor o igual al valor mínimo establecido por este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
2) Se acepta agrupación de familia de aparatos de sólo 
enfriamiento o enfriamiento y calefacción con bomba de calor o 
enfriamiento y c alefacción con resistencia eléctrica.  
3) Que se encuentre en el mismo intervalo de capacidad de 
enfriamiento de acuerdo con la Tabla 1.  
4) Misma capacidad y características eléctricas del compresor 
(Tensión (V), frecuencia (Hz), potencia nominal (W) o corr iente 
nominal (A)).  
5) Mismas especificaciones eléctricas del motor ventilador de la 
unidad interior (Tensión (V), frecuencia (Hz), potencia (W) o 
corriente (A))  
6) Mismas especificaciones eléctricas del motor ventilador de la 
unidad exterior (Tensión (V),  frecuencia (Hz), potencia (W) o 
corriente (A)).  
7) Mismo tipo de acondicionador de aire:  
i. High Wall  Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se 
analizó el comentario en el grupo de trabajo que elaboró el proyecto de 
esta norma y se encontró que:  proced e. 
Se modifica el subinciso 11.5.3 para quedar como sigue:  
1) Contar con una Relación de Eficiencia Energética Estacional 
(REEE), mayor o igual al valor mínimo establecido por este Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana.  
2) Se acepta agrupación de familia de a paratos de sólo enfriamiento 
o enfriamiento y calefacción con bomba de calor o enfriamiento y 
calefacción con resistencia eléctrica, siempre y cuando dichos aparatos 
cuenten con el mismo número de Unidades evaporadoras.  
3) Que se encuentre en el mismo inte rvalo de capacidad de 
enfriamiento de acuerdo con la Tabla 1.  
4) Misma capacidad y características eléctricas del compresor 
(Tensión (V), frecuencia (Hz), potencia nominal (W) o corriente nominal 
(A)). 
5) Mismas especificaciones eléctricas del motor ventil ador de la 
unidad interior (Tensión (V), frecuencia (Hz), potencia (W) o corriente 
(A)) 
6) Mismas especificaciones eléctricas del motor ventilador de la 
unidad exterior (Tensión (V), frecuencia (Hz), potencia (W) o corriente Jueves 7 de junio de 2018  DIARIO OFICIAL  (Cuarta Sección)      
ii. Cassette  
iii. Ceilling (Techo)  
iv. Convertible (Piso -Techo)  
v. Floor standing (Piso)  
vi. Otro  
8) Mismo tipo de material del evaporador y el serpentín  
condensador.  
vii. Serpentín micro -canal  
viii. Serpentín cobre -aluminio  
ix. Serpentín cobre -cobre  
x. otros  
9) En caso de familia y en el proceso de certificación inicial 
enviar a pruebas de laboratorio el modelo  de menor REEE.  
10) Los modelos perteneciente s a una misma familia pueden 
presentar en sus etiquetas de eficiencia energética un valor de 
REEE distinto entre sí, siempre y cuando éste no se encuentre 
por debajo del valor REEE requerido por el PROY -NOM.  
Las variantes de carácter estético o de aparienc ia del producto 
y sus componentes , no se consideran limitantes para la 
agrupación de familia.  
Debe decir:  
1) Contar con una Relación de Eficiencia Energética Estacional 
(REEE), mayor o igual al valor mínimo establecido por este 
Proyecto de Norma Oficial Me xicana.  
2) Se acepta agrupación de familia de aparatos de sólo 
enfriamiento o enfriamiento y calefacción con bomba de calor o 
enfriamiento y calefacción con resistencia eléctrica, siempre y 
cuando dichos aparatos cuenten con el mismo número de 
Unidades eva poradoras.  (A)). 
7) Mismo tipo de acondici onador de aire:  
i. High Wall  
ii. Cassette  
iii. Ceilling (Techo)  
iv. Convertible (Piso -Techo)  
v. Floor standing (Piso)  
vi. Otro  
8) Mismo tipo de material del evaporador y el serpentín 
condensador.  
vii. Serpentín micro -canal  
viii. Serpentín cobre -aluminio  
ix. Serpentín cobre -cobre  
x. otros  
9) En caso de familia y en el proceso de certificación inicial enviar a 
pruebas de laboratorio el modelo de menor REEE.  
10) Los modelos pertenecientes a una misma familia pueden 
presentar en sus etiquetas de eficiencia ener gética un valor de REEE 
distinto entre sí, siempre y cuando éste no se encuentre por debajo del 
valor REEE requerido por  el PROY -NOM.  
Las variantes de carácter estético o de apariencia del producto no 
se consideran limitantes para la agrupación  de familia.  
Se permite el uso de diferentes componentes, siempre y cuando éstos 
no afecten la eficiencia energética de los acondicionadores de aire y 
cumplan con el mismo número de Unidades evaporadoras.  
 
 
3) Que se encuentre en el mismo intervalo de capacidad de 
enfriamiento de acuerdo con la Tabla 1.  
4) Misma capacidad y características eléctricas del compresor 
(Tensión (V), frecuencia (Hz), potencia nominal (W) o corriente 
nominal (A)).  
5) Mismas especificaciones eléctricas del motor ventilador de 
la unidad interi or (Tensión (V), frecuencia (Hz), potencia (W) o 
corriente (A))  
6) Mismas especificaciones eléctricas del motor ventilador de 
la unidad exterior (Tensión (V), frecuencia (Hz), potencia (W) o 
corriente (A)).  
7) Mismo tipo de acondicionador de aire:  
i. High Wall 
ii. Cassette  
iii. Ceilling (Techo)  
iv. Convertible (Piso -Techo)  
v. Floor standing (Piso)  
vi. Otro  
8) Mismo tipo de material del evaporador y el serpentín 
condensador.  
vii. Serpentín micro -canal  
viii. Serpentín cobre -aluminio  
ix. Serpentín cobre -cobre  
x. otros  
9) En caso de familia y en el proceso de certificación inicial 
enviar a pruebas de laboratorio el modelo  de menor REEE.  
10) Los modelos pertenecientes a una misma familia pueden 
presentar en sus etiquetas de eficiencia energética un valor de 
REEE distinto entre sí, siempre y cuando éste no se encuentre 
por debajo del valor REEE requerido por el PROY -NOM.  
Las variantes de carácter estético o de apariencia del producto 
no se consideran limitantes para la agrupación de familia.  
Se permite el uso de di ferentes componentes, siempre y cuando 
éstos no afecten la eficiencia energética de los acondicionadores 
de aire y cumplan con el mismo número de Unidades 
evaporadoras.  
Justificación:  
En el capítulo de Agrupación en familia, no se considera la 
división que  debe existir entre los Acondicionares de aire tipo 
Minisplit y los Acondicionadores de aire tipo Multisplit, por lo que 
se sugiere incorporar la propuesta de mejora a 11.5.3.   
 
Figura A.1  
Dice:  Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III y 64 de la Ley 
Federal sobre Metrología y No rmalización y 33 de su Reglamento, se 
analizó el comentario en el grupo de trabajo que elaboró el proyecto de 
esta norma y se encontró que: procede .       (Cuarta Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 7 de junio de 2018  
 
 
Debe decir:  
 
 
Justificación:  
El texto contenido dentro d e la figura A.1 no es legible, por lo que 
la sugerencia sería hacer el cambio para evitar posibles 
confusiones en la preparación y/o ejecución de la prueba.  Se modifica la Figura A.1 para quedar como sigue:  
 
 
 
Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute (AHRI)  
14. Bibliografía  
Dice:  
. 
. 
. 
AHRI 210/240 -2008 “Performance Rating Unitary Air -Conditioning 
& Air -Source Heat pump equipment”.  
. 
. 
. 
Debe decir:  
14. Bibliografía  
. 
. 
AHRI 210/240 -2017 “Performance Rating of Unitary  Air-
Conditioning & Air -Source Heat  Pump Equipment”.  
. 
. 
. 
Justificación : 
La alineación de la NOM 023 con el estándar AHRI 210/240 -2017, 
daría a la Conuee, AHRI y otras partes interesadas la oportunidad 
de simplificar los procedimientos de evaluación de la conformidad, 
fortaleciendo los pro gramas de eficiencia energética de México y 
brindando a los consumidores productos de calidad y con una 
eficiencia comprobada.  
Minimizar las pruebas duplicadas será una ayuda para los 
consumidores al ofrecerles una gama más amplia de productos 
de calidad d el mercado mundial, a un costo menor. La reducción 
del costo de equipos más eficientes es, además, un método eficaz 
para facilitar que México alcance sus objetivos climáticos y de 
eficiencia energética.  Con fundamento en los artículos 47 fracciones II y II I y 64 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se 
analizó el comentario en el grupo de trabajo que elaboró el proyecto de 
esta norma y se encontró que: no procede . 
Debido a que la norma AHRI 210/240 consultada fue la edición de 
2008, no se acepta sustituir en la bibliografía  la actualización del 
estándar: AHRI 210/240 -2017 Performance Rating of Unitary Air -
Conditioning Air Source Heat Pump Equipment. Por lo tanto, se  dejará 
la versión de 2008.  
 
Ciudad de México, a 18 de mayo de 2018 .- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director 
General de la Comisión Nacional para  el Uso Eficiente de la Energía, Odón Demófilo de Buen Rodríguez .- 
Rúbrica.