PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -209-SCFI -2016, Industria del gas -Conexión integral y 
conexión flexible que se utilizan en instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural -Especificaciones 
y métodos de prueba (Cancelará a la NOM -014-SESH -2013).  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
Economía. - Dirección General de Normas.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -209-SCFI -2016, " INDUSTRIA DEL GAS -CONEXIÓN 
INTEGRAL Y CONEXIÓN FLEXIBLE QUE SE UTILIZAN EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. 
O GAS NATURAL -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELARÁ A LA NOM -014-SESH -2013)".  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, D irector General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34 
fracciones XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones 
I y XII, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización y 21 fracciones I y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía, expide para consult a pública el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -209-SCFI -
2016, "Industria del gas -Conexión integral y conexión flexible que se utilizan en instalaciones de 
aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural -Especificaciones y métodos de prueba (cancelará a  la NOM -
014-SESH -2013)", a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus 
comentarios ante el CCONNSE, ubicado en Av. Puente de Tecamachalco Núm. 6, Col. Lomas de 
Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, C P. 53950, Estado de México, teléfono 57 29 91 
00, Ext. 43251 y 43259, Fax 55 20 97 15 o bien a los correos electrónicos: jesus.salazar@economia.gob.mx 
o rodrigo.beristain@economia.gob.mx, para que en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normal ización se consideren en el seno del Comité que lo propuso.  
Ciudad de México, a 18 de agosto de 2016. - El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía. - Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -209-SCFI -2016 INDUSTRIA DEL GAS - 
CONEXIÓN INTEGRAL Y CONEXIÓN FLEXIBLE QUE SE UTILIZAN EN INSTALACIONES DE  
APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. O GAS NATURAL -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE 
PRUEBA  
(CANCELARÁ A LA NOM -014-SESH -2013)  
Prefacio  
El Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) es el 
responsable de la elaboración del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -209-SCFI -2016, 
"Industria del gas -Conexión integral y co nexión flexible que se utilizan en instalaciones de aprovechamiento 
de gas L.P. o gas natural -Especificaciones y métodos de prueba (cancelará a la NOM -014-SESH -2013, 
Conexión integral y conexión flexible que se utilizan en instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o 
Gas Natural. Especificaciones y métodos de prueba)". Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana contiene 
requisitos que son correspondientes conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
En la elaboración de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, participaron las siguientes empresas e 
instituciones:  
-      ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES EN GAS, A.C. (AMPEGAS)  
-      ASOCIACIÓN MEXICANA DE FABRICANTES DE VÁLVULAS Y CONEXOS A.C. (AMEXVAL)  
-      ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y C ERTIFICACIÓN A.C. (ANCE)  
-      ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE APARATOS DOMÉSTICOS A.C. (ANFAD)  
-      ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE INSPECCIÓN A.C. (OIAC)  
-      ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO Y EMPRESAS CONEXAS, A.C. 
(AMEXGAS)  
-      CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA)  
-      CÁMARA REGIONAL DE GAS, A.C.  -      CENTRO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, A.C. (CNCP)  
-      MABE S.A. DE C.V.  
-      TANQUES MENHER S.A. DE C.V.  
  
-      TRINITY INDUSTRIES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
-      PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)  
o    DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLES  
-      SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE)  
o    DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS (DGN)  
Índice del contenido  
1.     Objetivo y campo de aplicación  
2.     Referencias Normativas  
3.     Definiciones y abreviaturas  
4.     Clasificación  
5.     Especificaciones  
6.     Muestreo  
7.     Métodos de prueba  
8.     Marcado  
9.     Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC)  
10.   Vigilancia  
11.   Concordancia con normas internacionales  
12.   Bibliografía  
TRANSITORIOS  
ÍNDICE DE TABLAS  
Tabla 1  - Momento de torsión para rosca cónica tipo NPT  
Tabla 2  - Momento de torsión p ara rosca recta  
Tabla 3  - Resistencia a la tensión mínima  
Tabla 4  - Longitud para la conexión  
Tabla 5  - Dimensiones del conector con rosca tipo ACME  
Tabla 6  - Dimensiones del vástago de punta POL  
Tabla 7  - Dimensiones de la tuerca con rosca EXT izquierda  
Tabla 8  - Dimensiones de la tuerca con rosca EXT derecha para la conexión Tipo 1  
Tabla 9  - Dimensiones de la tuerca con rosca EXT derecha para la conexión Tipo 2  
Tabla 10  - Dimensiones de la tuerca con rosca EXT NPT para la conexión Tipo 2  
Tabla 11  - Dimensiones del abocinado del tubo de cobre  
Tabla 12  - Especímenes que se requieren para las pruebas  
ÍNDICE DE FIGURAS  
Figura 1 - Conexión integral (cola de cochino) Tipo 1 (Ilustrativa)  
Figura 2 - Conexión integral flexible Tipo 2 (ilustrativa)  Figura 3 - Conexión flexible Tipo 3 (Ilustrativa)  
Figura 4 - Conexión punta POL Tipo 4, con rosca NPT macho (Ilustrativa)  
Figura 5 - Conexión punta POL Tipo 4, con conector tipo ACME (Ilustrativa)  
Figura 6 - Conector tipo ACME (Ilustrativa)  
Figura 7 - Vástago de punta POL (Ilustrativa)  
Figura 8 - Tuerca con rosca EXT izquierda (Ilustrativa)  
Figura 9 - Tuerca con rosca EXT derecha para conexiones Tipo 1 o Tipo 2 (Ilustrativa)  
  
Figura 10 - Tuerca con rosca EXT NPT para conexión Tipo 2 (Ilustrativa)  
Figura 11 - Abocinado del tubo (Ilustrativa)  
1. Objetivo y campo de aplicación  
El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, establece las especificaciones, los requisitos mínimos 
de seguridad y los métodos de prueba para la conexión integral, la conexión integral f lexible, la conexión 
flexible y la conexión con punta POL que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o 
Gas Natural, así como la información que debe exhibirse en el producto y su empaque. Asimismo, establece 
el procedimiento para l a evaluación de la conformidad correspondiente.  
2. Referencias Normativas  
Los siguientes documentos referidos, son indispensables para la aplicación del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  
NOM -106-SCFI -2000             Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial (cancela a la NOM -106-SCFI -2000, 
publicada el 2 de noviembre y el 11 de diciembre de 2000). Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de febrero de 2001.  
NMX -W-020-SCFI -2006          Productos de cobre  y sus aleaciones -Barras y perfiles de latón de fácil maquinado -Especificaciones y métodos 
de prueba (cancela a la NMX -W-020-1996 -SCFI). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de marzo de 2006.  
NMX -W-023-SCFI -2004          Productos de cobre y sus aleaciones -Tubos de cobre sin costura para refrigeración -Especificaciones y 
métodos de prueba (cancela a la NMX -W-023-1996 -SCFI). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de agosto de 20 04. 
NMX -X-002-1-SCFI -2015        Productos de cobre y sus aleaciones -Conexiones de latón roscadas y con abocinado a 45° -Especificaciones 
y métodos de prueba (cancela a la NMX -X-002-1-1996). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario 
Oficial de la Fede ración el 12 de abril de 2016.  
NMX -X-029/1 -SCFI -2005        Gas L.P. - Mangueras con refuerzo de alambre o fibras textiles para la conducción de Gas L.P. y/o Natural -
Especificaciones y métodos de ensayo - Parte 1: Para uso en alta y baja presión (cancela a la NMX -X-029-
1985). Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2005.  
3. Definiciones y abreviaturas  
Para los propósitos del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se aplican los términos y 
definiciones siguientes:  
3.1 ACME  
abreviatura de la denominación que se les da a cierto tipo de roscas rectas cuyo corte transversal es 
trapezoidal  
3.2 conector  
elemento roscado de la conexión integral o flexible  
3.3 conexión integral  
producto que permite la conexión de la válvula del recipiente transportable al regulador  
3.4 conexión flexible  
producto que permite la conexión de la salida del regulador o de la instalación al aparato de consumo  3.5 DGN  
Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía  
3.6 EXT  
abreviatura de "Rosca externa"  
3.7 INT  
abreviatura de "Rosca interna"  
  
3.8 LH  
abreviatura de "Rosca izquierda", por sus siglas en idioma inglés (Left Helix, Left Handed)  
3.9 manguera tramada  
elemento compuesto por una manguera de material polimér ico (por ejemplo, hule, plástico, poli (cloruro 
de vinilo), polietileno, nitrilo, entre otros) con un refuerzo (por ejemplo, poliéster o nylon) entre la manguera 
y el revestimiento o cubierta  
3.10 NPT  
abreviatura de la denominación que se les da a las rosc as cónicas que se utilizan en tuberías, por sus 
siglas en idioma inglés (National Pipe Thread)  
3.11 NGO  
abreviatura que se le da a la rosca de salida normalizada para gas, por sus siglas en idioma inglés 
(National Gas Outlet Thread)  
3.12 PEC  
procedimiento para la evaluación de la conformidad para determinar el grado de cumplimiento con este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
3.13 punta POL  
conexión caracterizada por presentar un diseño radial como medio de sello  
3.14 recipiente transportable  
envase utilizado para contener Gas L.P., a presión, y que, por sus características de seguridad, peso y 
dimensiones, una vez llenado, puede ser manejado manualmente  
3.15 UNS  
abreviatura de la denominación que se le da a la rosca cilíndrica de paso, por sus  siglas en idioma inglés 
(Unified Special Thread)  
3.16 certificado de la conformidad  
documento mediante el cual la Dirección General de Normas (DGN) o los organismos de certificación 
para producto hacen constar que las conexiones integrales y conexiones fl exibles que se utilizan en las 
instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, cumplen con las especificaciones que se 
establecen en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
3.17 certificado del sistema de gestión de la calidad  
documento que oto rga un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad establecido 
en términos de la Ley, a efecto de hacer constar ante la DGN o los organismos de certificación para producto, 
que el sistema de gestión de la calidad del producto contempla procedimientos de verificación para el 
cumplimiento con este Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
3.18 certificado de calidad  
documento que garantiza que el material se encuentra en estado para operar  
3.19 familia de modelos  
grupo de modelos de un mismo prod ucto, referidos en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, del 
mismo tipo, en el que las variantes son de carácter estético o de apariencia, pero conservan las 
características de diseño que aseguran el cumplimiento de este Proyecto de Norma Oficial Mexica na 
3.20 informe de pruebas  documento que emite un laboratorio de pruebas, mediante el cual se presenta ante la DGN o los 
organismos de certificación para producto los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a las 
conexiones integrales y conexiones f lexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de 
Gas L.P. o Gas Natural  
El informe de pruebas tendrá una vigencia de noventa días naturales a partir de la fecha de su emisión 
para efectos de la solicitud de certificación en los organismo s de certificación para producto  
3.21 laboratorio de pruebas  
laboratorio de pruebas acreditado y aprobado conforme lo establece la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización  
3.22 Ley  
Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
3.23 verificación  
comproba ción a la que están sujetas las conexiones integrales y conexiones flexibles que se utilizan en 
las  
instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, a las que se les otorgó un certificado de la 
conformidad, con el objeto de constatar que contin úan cumpliendo con este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana y del que depende la vigencia de dicha certificación  
4. Clasificación  
Las conexiones se clasifican en:  
a)    Tipo 1: Conexión integral (cola de cochino).  
b)    Tipo 2: Conexión integral flexible.  
c)    Tipo 3: Conexión flexible.  
1.     I Alta presión.  
2.     II Baja presión.  
d)    Tipo 4: Conexión punta POL.  
5. Especificaciones  
5.1 Generalidades  
En las conexiones de cualquier tipo, no debe usarse aluminio en contacto con cobre o con aleaciones 
de cobre.  
5.2 Conexión integral (cola de cochino)  
Debe conformarse como un ensamble formado por un tubo de cobre flexible con designación de 6,35 
mm (1/4), soldado en un extremo a un vástago con punta POL, complementando con una tuerca con rosca 
EXT izquierda y en el otro extremo con una tuerca con rosca EXT derecha y con el tubo abocinado. Las 
tuercas quedan libres en su movimiento para ensamblarse (véase Figura 1). Estas condiciones se 
comprueban visualmente y por medición, según corresponda.  
Los componentes de la conexión deben cumplir con lo establecido en la Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8. Esta 
condición se comprueba mediante medición.  
 
Figura 1 -Conexión integral (cola de cochino) Tipo 1 (Ilustrativa)  
5.3 Conexión integral flexible  
Debe conformarse como un ensamble formado por una manguera flexible tramada o trenzada que se 
une a una punta POL con tuerca con rosca EXT izquierda en un ext remo, la cual puede integrarse a un 
maneral, y en el otro extremo una tuerca con rosca EXT derecha con abocinado interno (véase Figura 2).  
Lo anterior se comprueba visualmente, los componentes de la conexión deben cumplir con lo establecido 
en la Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 10, según corresponda. Esta condición se comprueba mediante medición.  
 
a) Con rosca recta  
  
 
b) Con rosca cónica  
Figura 2 -Conexión integral flexible Tipo 2 (ilustrativa)  
5.4 Conexión flexible  
La conexión flexible para alta presión Tipo 3, I, debe cumplir con las mismas especificaciones que la 
conexión integral flexible Tipo 2, establecidas en 5.8, 5.9, 5.14 y 5.15.  
Debe conformarse como un ensamble formado por una manguera flexible tramada o tr enzada, casquillos 
o férulas y conectores (véase Figura 3). Esta condición se comprueba visualmente.  
Las designaciones de las roscas deben cumplir con lo establecido en las Tablas 1 y/o 2, según 
corresponda. Esta condición se comprueba mediante medición.  
 
Figura 3 -Conexión flexible Tipo 3 (Ilustrativa)  
5.5 Punta POL con rosca NPT macho  
Debe estar conformado como un conector maquinado con punta POL en uno de sus extremos, perforada 
en el centro de su eje longitudinal (vé ase Figura 4), en el extremo opuesto una rosca con designación de 
1/4-18 NPT macho y se complementa con una tuerca con rosca EXT izquierda, la longitud de la conexión 
con punta POL debe estar comprendida entre 5 cm y 14 cm. Este conector debe cumplir con l as dimensiones 
que se especifican en la Tabla 6. Las condiciones descritas se comprueban visualmente y mediante 
medición.  
 
Figura 4 - Conexión punta POL Tipo 4, con rosca NPT macho (Ilustrativa)  
La punta POL puede presentar integrado de origen un arosello, también puede presentar conector tipo 
ACME con de signación 1 5/16 -5-ACME -2G hembra para ensamblar la punta POL a la válvula de un 
recipiente transportable para contener Gas L.P. (véase Figura 5).  
Lo anterior se comprueba visualmente, el conector ACME debe cumplir con lo establecido en la Tabla 
5. Esta co ndición se comprueba por medición.  
  
 
Figura 5 -Conexión punta POL Tipo 4, con conector tipo ACME (Ilustrativa)  
5.6 Tubo de cobre flexible  
El tubo de cobre flexible que se utiliza en la conexión Tipo 1 debe cumplir con la  composición química, 
abocardado y características mecánicas indicadas en la Norma Mexicana NMX -W-023-SCFI -2004, lo cual 
se comprueba mediante la presentación del certificado de calidad, en los términos de lo dispuesto en el PEC 
a que se refiere el Capítul o 9 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.7 Manguera  
La manguera que se utiliza en las conexiones Tipo 2 y Tipo 3 debe cumplir con la Norma Mexicana NMX -
X-029/1 -SCFI -2005 o la que sustituya, lo cual se comprueba mediante la presentación del ce rtificado de 
cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el PEC a que se refiere el Capítulo 9 del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  
5.8 Presión máxima de trabajo  
Para las conexiones Tipo 1, 2, 3 I y 4, la presión máxima de trabajo debe ser 1,72 MPa (17,54 kgf/cm2).  
Para las conexiones Tipo 3 II, la presión máxima de trabajo debe ser 7 kPa (71,38 gf/cm2).  
La conexión no debe presentar fugas ni deformaciones visibles cuando se aplica el método de prueba 
que se establece en 7.3.  
5.9 Presión de reven tamiento  
En el caso de las conexiones Tipo 1, 2, 3 I y 4, la presión de reventamiento debe ser como mínimo 8,6 
MPa (87,70 kgf/cm2). Para las conexiones Tipo 3 II, dicha presión debe ser 3,5 MPa (35,69 kgf/cm2) como 
mínimo.  
Lo anterior se comprueba conforme  a lo establecido en 7.4.  
5.10 Conectores  
No deben usarse conectores fabricados a partir de un proceso de fundición.  
El material de los conectores debe cumplir con la composición química y características mecánicas de 
la Norma Mexicana NMX -W-020-SCFI -2006 y cumplir con la composición química y propiedades mecánicas 
de la Norma Mexicana NMX -X-002-1-SCFI -2015, o las que las sustituyan.  
Las condiciones descritas en el párrafo anterior se comprueban mediante la presentación de los 
certificados de calidad, de ac uerdo a lo dispuesto en el PEC a que se refiere el Capítulo 9 del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.10.1 Resistencia al momento de torsión  
Para las conexiones Tipo 1 y Tipo 2 la tuerca con rosca EXT izquierda debe soportar un momento de 
torsió n de 50 Nm, la tuerca con rosca EXT derecha debe soportar un momento de torsión de 20 Nm. Para 
las conexiones que presentan maneral, éste debe soportar un momento de torsión de 20 Nm. En todos los 
casos debe tenerse una tolerancia de ± 1%. Las característi cas descritas se comprueban conforme a la 
establecido en 7.3.  
Las conexiones Tipo 3 I y Tipo 3 II deben resistir el momento de torsión que se establece en las Tablas 
1 y/o 2, según corresponda, comprobándose conforme a lo descrito en 7.3.  
La conexión Tipo 4 debe resistir el momento de torsión que se establece en la Tabla 1, comprobándose 
conforme a lo descrito en 7.3.  
  
En el caso de las medidas nominales que no se incluyen en las mencionadas tablas, debe aplicarse el 
momento de torsión inm ediato superior.  
Tabla 1 -Momento de torsión para rosca cónica tipo NPT  
Designación de la rosca  Momento de torsión  
mínimo  
mm nominal  Nm 
3,17 1/8 15 
6,35 1/4 28 
9,52 3/8 51 
12,70  1/2 90 
19,05  3/4 113 
25,40  1 135 
Tabla 2 -Momento de torsión para rosca recta  
Designación de la rosca  Momento de torsión  
mínimo  
mm nominal  Nm 
3,17 1/8 15 
11,11  7/16 20 
12,70  1/2 28 
15,87  5/8 51 
19,05  3/4 90 
25,40  1 113   
5.11 Resistencia a la tensión  
Las partes que se sueldan, engargolan o engrapan, deben soportar una resistencia a la tensión como 
se especifica en la Tabla 3. Esta condición se comprueba conforme se establece en 7.2.  
Tabla 3 -Resistencia a la tensión mínima  
Cone xión Diámetro exterior del tubo o diámetro interior 
de 
la manguera, según corresponda  Resistencia a la  
tensión  
mm nominal  N 
Tipo 1  6,35 1/4 2 200  
Tipo 2  4,76 a 15,87  3/16 a 5/8  1 760  
Tipo 3 I y 3 II  4,76 a 15,87  3/16 a 5/8  880 
Tipo 4  6,35 1/4 2 200  
  
5.12 Longitudes  
La conexión debe tener una longitud conforme a lo señalado en la Tabla 4, lo que se comprueba por 
medición.  
Tabla 4 -Longitud para la conexión  
Conexión  Longitud  
Mínima  Máxima  
cm Cm 
Tipo 1  50 60 
Tipo 2  30 60 
Tipo 3 I y 3 II  30 250 
Tipo 4  5 14 
  
5.13 Dimensiones de los conectores  
5.13.1 Tipo ACME  
El conector tipo ACME debe cumplir con las dimensiones que se especifican en la Tabla 5 (véase Figura 
6). Lo anterior se comprueba por medición.  
Tabla 5 -Dimensiones del conector con rosca tipo ACME  
Símbolo  Descripción  Dimensión (mm)  
  Rosca  Designación 1 5/16 -5-ACME -2G-RH-INT 
* Diámetro menor  De 28,96 a 29,46  
* Diámetro de paso  De 31,50 a 32,01  
* Diámetro mayor  De 34,54 a 35,05  
K Diámetro de fondo  De 6,78 a 6,99  L Longitud de fondo  De 3,81 a 7,87  
M Línea de centro  11,91 ± 0,38  
N Radio de nariz  19,05 ± 0,13  
P Longitud de nariz  De 6,73 como mínimo  
Q Principio del diámetro guía Y  De 7,59 como mínimo  
R Longitud de hombro  De 19,74 a 18,64  
T Radio de fondo  0,76 ± 0,25  
U Radio de N centros  19,05 ± 0,13  
V Profundidad orificio  De 2,29 a 16,00  
W Inicio de la rosca completa  De 4,04 a 5,21  
Y Diámetro de guía  De 20,45 como máximo  
(*) La rosca tipo ACME debe ser continua  
  
  
 
Figura 6 -Conector tipo ACME (Ilustrativa)  
5.13.2 Vástago de punta POL  
Las dimensiones del vástago de punta POL deben cumplir con lo especificado en la Tabla 6 (véase 
Figura 7). Lo anterior se comprueba por medición.  
Tabla 6 -Dimensiones del vástago de punt a POL  
Vástago de punta POL  Dimensión mínima  
Parte  Símbolo  mm 
Longitud de cabeza  A 9,9 
Radio de curvatura  E 19,0 
Orificio  F 3,2 
Diámetro de cabeza  K 18,0 
Diámetro de contacto  M 13,9 
Diámetro  N 14,0 
  
 
Figura 7 -Vástago de punta POL (Ilustrativa)  
En los casos en que se presenta arosello, éste debe cumplir con la prueba de variación de la masa, 
volumen y dimensiones del elastómero que se establece en 7.6.  
La longitud de la punta POL de extremo a extremo debe cumplir con lo establecido en la Tabla 4 (véase 
Figura 4). Lo anterior se comprueba por medición.  
5.13.3 Tuerca con rosca EXT izquierda  
Las dim ensiones de la tuerca con rosca EXT izquierda deben ser las que se especifican en la Tabla 7 
(véase Figura 8) y deben llevar una ranura como identificación. Lo anterior se comprueba por medición.  
Tabla 7 -Dimensiones de la tuerca con rosca EXT izquierda  
Tuerca con rosca EXT izquierda  Dimensión  
Parte  Símbolo  mm 
0,880 -14-NGO -LH-EXT A 14 hilos por cada 25,4  
Distancia entre caras  B 22,0 mínimo  
Desahogo (opcional)  C 3,2 máximo  
Diámetro del fondo de la ranura de identificación  D 22,6 mínimo  
Longitud de la rosca incluyendo desahogo  E De 13,2 a 13,7  
Longitud  F 16,9 mínimo  
Longitud total  G 25,4 mínimo  
Diámetro (para conexión Tipo 1)  H 11,4 mínimo  
Diámetro pasado (para conexiones Tipo 2, 3 I, 3 II y 4)  K 14,4 mínimo  
  
 
Figura 8 -Tuerca con rosca EXT izquierda (Ilustrativa)  
5.13.4 Tuerca con rosca EXT derecha  
Las dimensiones de la tuerca con rosca EXT derecha deben cumplir lo que se especifica en las Tablas 
8 o 9 según corresponda (véase Figura 9). Lo anterior se comprueba por medición.  
Tabla 8 -Dimensiones de la tuerca con rosca EXT derecha para la conexión Tip o 1 
Tuerca con rosca EXT derecha  Dimensión  
Parte  Símbolo  mm 
Rosca EXT derecha (7/16 -24-UNS -2A) A 24 hilos por cada 25,4  
Distancia entre caras  B 10,95 mínimo  
Orificio  C De 6,52 a 6,65  
Diámetro  D De 8,40 a 8,51  
Diámetro  E De 9,01 a 9,52  
Diámetro  F De 9,01 a 9,52  
Longitud  G De 10,26 a 10,66  
Longitud  H 7,92 mínimo  
Longitud  I 1,57 máximo  
Longitud total  J De 15,87 a 16,28  
  
Tabla 9 - Dimensiones de la tuerca con rosca EXT derecha para la conexión Tipo 2  
Tuerca con rosca EXT derecha  Dimensión  
Parte  Símbolo  mm 
Rosca EXT derecha (7/16 -24-UNS -2A) A 24 hilos por cada 25,4  
Distancia entre caras  B 10,95 mínimo  
Orificio  C De 4,65 a 4,93  
Diámetro  D De 7,87 a 8,51  
Diámetro  E De 8,95 a 9,52  
Diámetro  F De 8,95 a 9,52  
Longitud  G De 10,23 a 11,50  
Longitud  H 7,92 mínimo  
Longitud  I 1,87 mínimo  
Longitud total  J De 15,80 a 22,0  
Ángulo de abocinado    45° 
Las dimensiones adicionales de la tuerca corresponden al diseño de fabricación.  
  
 
Figura 9 -Tuerca con rosca EXT derecha para conexiones Tipo 1 o Tipo 2 (Ilustrativa)  
Tabla 10 -Dimensiones de la tuerca con rosca EXT NPT para la conexión Tipo 2  
Tuerca con rosca EXT NPT  Dimensión  
Parte  Símbolo  mm 
1/4-18 NPT  A 18 hilos por cada 25 ,4 
Distancia entre caras  B 14,10 mínimo  
Longitud de la rosca  C 8,5 mínimo  
Longitud total  D 18,7 mínimo  
Diámetro  E 9,10 mínimo  
  
  
 
Figura 10 -Tuerca con rosca EXT NPT para conexión Tipo 2 (Ilustrativa)  
5.13.5 Abocinado  
La conexión Tipo 1 debe llevar un abocinado de acuerdo con lo que se especifica en la Tabla 11 (véase 
Figura 11), lo cual se comprueba por medición. El abocinado no debe presentar fisuras o agrietamientos. 
Esta condición se comprueba por inspección visual.  
Tabla 11 -Dimensiones del abocinado del tubo de cobre  
Tubo  de cobre  Símbolo  Dimensión  
mm 
Diámetro de abocinado  A 8,0 mínimo  
Ángulo de abocinado  B De 85° a 95°  
Radio de abocinado  R 0,51 mínimo  
  
 
Figura 11 -Abocinado del tubo (Ilustrativa)  
  
5.14 Resistencia a la presión hidrostática  
Las conexiones Tipo 1, 2, 3 I y 4 no deben presentar fugas al someterse a una presión hidrostática de 
3,4 MPa (34,67 kgf/cm2) y las conexiones Tipo 3 II no deben presenta r fugas al someterse a una presión 
hidrostática de 2,06 MPa (21 kgf/cm2). Estas condiciones se comprueban conforme a 7.5.  
5.15 Acabado  
Todas las partes de la conexión no deben presentar porosidades ni grietas, y las superficies externas o 
internas deben estar libres de rebabas. Estas características se comprueban visualmente.  
5.16 Soldadura  
La soldadura utilizada en la conexión Tipo 1 debe ser compatible con los materiales que van a soldarse 
y tener un punto de fusión mínimo de 573 °C. Estas especificaciones se comprueban mediante la 
presentación del certificado de calidad, de conformidad a lo dispuesto en el PEC a que se refiere el Capítulo 
9 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.17 Conexión como accesorio  
Cuando las conexiones de cualquiera de los tipos mencionados en el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana formen parte de un conjunto para suministrar gas regulado al aparato de consumo, la conexión 
debe cumplir con la parte aplicable del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, lo cual se comprueba 
mediante la presentación de un informe de pruebas, en términos de lo dispuesto en el PEC a que se refiere 
el Capítulo 9, sin perjuicio del cumplimiento de las especificaciones establecidas en el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  
5.18 Accesorios adicionales  
Cuando las conexiones de cualquiera de los tipos mencionados en el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana cuenten con accesorios o elementos adicionales, tales  como guías, dispositivos de exceso, 
interrupción o apertura de flujo, entre otros, éstos deben cumplir con las especificaciones del fabricante, lo 
cual se comprueba mediante la presentación de un informe de pruebas, en términos de lo dispuesto en el 
PEC a  que se refiere el Capítulo 9, sin perjuicio del cumplimiento de las especificaciones establecidas en el 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
6. Muestreo  
Para efectos de la evaluación de la conformidad, el muestreo está sujeto a lo dispuesto en la Tabla 12, 
seleccionando de manera aleatoria el lote y los especímenes para prueba.  
Tabla 12 -Especímenes que se requieren para las pruebas  
Prueba  Conexión  
Observaciones  
Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3 I  Tipo 3 II  Tipo 4  
7.2 Resistencia a la 
tensión  3 3 3 3 3 ----- 
7.3 Resistencia al 
momento de torsión 
de los conectores 
roscados  ----- ----- ----- ----- ----- Utilizar los mismos 
especímenes de 7.2  
7.4 Presión máxima 
de trabajo  3 3 3 3 3 ----- 
7.5 Resistencia 
hidrostática  ----- ----- ----- ----- ----- Utilizar los mismos 
especímenes de 7.4  
7.6 Variación de 
volumen y pérdida 
en la masa  ----- ----- ----- ----- ----- Para esta prueba 
deben entregarse 5 
especímenes de 
arosellos nuevos 
independientes a las 
piezas muestreadas, 
cuan do aplique  
  
7. Métodos de prueba  
7.1 Generalidades  
  
Los instrumentos de medición y dispositivos que se indican en el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, representan los requisitos mínimos para la aplicación de las pruebas y pueden sustituirse por 
otros equivalentes que permitan obtener el resultado de la prueba en las unidades o valores que se 
especifican.  
Antes de iniciar el ciclo de pruebas, lo s especímenes deben acondicionarse a una temperatura de 20 °C 
± 5 °C, como mínimo durante 6 h.  
7.2 Resistencia a la tensión  
7.2.1 Aparatos e instrumentos  
a)    Dinamómetro adecuado y con capacidad de aplicar la fuerza que se establece en la Tabla 3.  
7.2.2 Especímenes para prueba  
Tomar como mínimo 100 mm de la conexión más el vástago con punta POL o el conector.  
7.2.3 Procedimiento  
Colocar y sujetar el espécimen entre las mordazas del dinamómetro.  
Ajustar el dinamómetro a cero y aplicar una fuerza de tensión  gradualmente hasta alcanzar los valores 
que se especifican en la Tabla 3.  
7.2.4 Expresión de resultados  
El ensamble no debe presentar desprendimiento ni fractura.  
7.3 Resistencia al momento de torsión de los conectores roscados  
7.3.1 Aparatos e instrumentos  
a)    Medidor de momento de torsión adecuado para efectuar las mediciones conforme a la prueba;  b)    Prensa mecánica de sujeción;  
c)    Accesorios (conexiones); y  
d)    Verificadores de roscas.  
7.3.2 Preparación del espécimen  
Los conectores que se emplean para la determinación de la resistencia al momento de torsión no deben 
tener rebabas ni deformidades.  
7.3.3 Procedimiento  
No debe utilizarse ningún tipo de sellador (cinta teflón, pintura, entre otros) en las roscas durante la  
aplicación del momento de torsión.  
Comprobar que en las roscas rectas y roscas tipo ACME el verificador "pasa" entre libremente a través 
de la longitud de la rosca y el verificador "no pasa" entre máximo dos hilos para roscas rectas; para rosca 
tipo ACME debe entrar máximo un hilo. Para roscas cónicas el verificador debe estar dentro de la tolerancia 
de ± 1 hilo.  
Sujetar el conector a probar en la prensa de manera que quede libre de la sección roscada. Enseguida, 
acoplar un conector y por medio del medidor  de momento de torsión aplicar el momento, de acuerdo con lo 
que se especifica en 5.10.1.  
7.3.4 Expresión de resultados  
La prueba se cumple cuando el conector no presenta grietas, deformaciones ni roscas barridas.  
7.4 Presión máxima de trabajo  
7.4.1 Aparat os e instrumentos  
a)    Línea de aire adecuada para efectuar el procedimiento de prueba;  
b)    Dispositivo para elevar la presión neumática;  
c)    Manómetro adecuado para efectuar las mediciones conforme a la prueba; y  
d)    Cronómetro apropiado para efect uar la medición conforme a la prueba.  
7.4.2 Procedimiento  
Montar la conexión en el dispositivo y elevar la presión de acuerdo al tipo de conexión a probar, como 
se especifica en 5.14 y mantener dicha presión durante 1 h.  
  
7.4.3 Expresión de resultados  
La prueba se cumple cuando no existen fugas ni deformaciones permanentes en la conexión bajo 
prueba.  
7.5 Resistencia hidrostática  
7.5.1 Aparatos e instrumentos  
a)    Agua o aceite hidráulico;  
b)    Dispositivo para elevar la presión hidrostática;  
c)    Manómetro adecuado para efectuar las mediciones conforme a la prueba; y  
d)    Cronómetro apropiado para efectuar la medición conforme a la prueba.  
7.5.2 Procedimiento  
Montar la conexión en el dispositivo para elevar la presión, incrementar gradualmente has ta alcanzar la 
presión que se especifica en 5.14 dependiendo del tipo de conexión. Mantener dicha presión durante 30 
min. 
Posteriormente, comprobar la presión de reventamiento, por lo que, en este caso, aumentar la presión 
gradualmente en la conexión a pro bar, la cual no debe reventarse a una presión menor que la establecida 
en 5.9 de acuerdo con el tipo de conexión.  7.5.3 Expresión de resultados  
La prueba se cumple cuando en la conexión no existen fugas ni reventamiento.  
7.6 Variación de volumen y pérdida en la masa  
7.6.1 Fundamento  
Este método de prueba tiene por objeto comprobar que después del ataque de un agente químico, no 
se afecta la condición final del elastómero.  
7.6.2 Reactivos y materiales  
a)    n-hexano;  
b)    Alcohol etílico;  
c)    Agua destila da; y  
d)    Papel filtro.  
7.6.3 Aparatos e instrumentos  
a)    Balanza analítica con aproximación mínima de 0,001g;  
b)    Recipiente con tapa;  
c)    Cronómetro con resolución mínima de 0,01 s;  
d)    Medidor de longitud con resolución mínima de 0,01 mm; y  
e)    Medidor de espesores con resolución mínima de 0,01 mm.  
7.6.4 Procedimiento  
7.6.4.1 Preparación y conservación de los especímenes  
Antes de realizar la prueba que se indica en 7.6.4.2, medir el diámetro interno, diámetro externo y 
espesor del espécimen, en al menos tres puntos y calcular el promedio de las lecturas de cada uno.  
Después de realizar lo que se indica en 7.6.4.2, medir nuevamente el diámetro interno, diámetro externo 
y espesor de cada espécimen como se describe anteriormente.  
7.6.4.2 Determinación de la variación de la masa  
Tomar el espécimen a probar y determinar la masa (P1) en la balanza analítica.  
La determinación de la masa debe realizarse con aproximación al miligramo.  
Introducir el espécimen en n -hexano cubriéndolo completamente  durante 70 h ± 1 h a temperatura 
ambiente en un recipiente cerrado.  
Al final de ese tiempo, sacar el espécimen y enjuagar con alcohol etílico y agua destilada.  
  
Secar el espécimen con el papel filtro y dejar reposar a temperatura ambiente durante 72 h y al final 
determinar la masa (P2).  
Esta última determinación de masa (P2) puede realizarse también de la forma siguiente:  
Después de secar el espécimen con el papel filtro se introduce en un horno de circulación de aire a una 
temperatura de 70 °C ± 2 °C dur ante 2 h.  
Al término de ese período, sacar del horno y dejar reposar entre 1 h y 2 h. Después del proceso de 
enfriado, determinar la masa (P2).  
7.6.5 Expresión de resultados  
7.6.5.1 Fórmula para calcular el por ciento de la variación de la masa  
La prueba s e cumple cuando no existen fugas ni deformaciones permanentes en la conexión bajo 
prueba.  
 
En donde:  
P1   es la masa del espécimen, en mg; y  
P2   es la masa del espécimen, después de secarse del agua y dejarse reposar el tiempo que se requiere, en 
mg. 
7.6.5.2 Fórmula para c alcular el cambio del por ciento en la dimensión  
 
En donde:  
Li     es la dimensión inicial, en mm, y  
Lf     es la dimensión final después de la inmersión, en mm.  
Esta fórmula debe aplicarse para cada una de las características que se miden (diámetro interno, 
diámetro externo y espesor).  
Al final de la prueba el espécimen no debe presentar:  
a)    Deformaciones permanentes o deterioros;  
b)    Grietas;  
c)    Fracturas;  
d)    Degradación;  
e)    Aumento en dimensiones mayores que 3 % o disminuciones en dimensiones mayores que 1 %, y  
f)     Pérdida en masa mayor que 10 %.  
7.7 Informe de la prueba  
El informe de la prueba debe contener como mínimo los datos siguientes:  
a)    Identificación del laboratorio de pruebas;  
b)    Responsable del laboratorio;  
c)    Identificación del equipo que se utiliza en las pruebas;  
d)    Reactivos que se utilizan para las pruebas;  
e)    Temperatura ambiente durante las pruebas;  
f)     Duración de la prueba en horas (cuando aplique);  
g)    Resultados que se obtienen de las pruebas;  
h)    Comentarios u observaciones sobre los resultados, si existen, y  
i)     Fecha o fecha s de realización de las pruebas.  
  
8. Marcado  
8.1 En el producto  
La conexión debe marcarse en alguna de las partes metálicas de forma permanente con la marca del 
fabricante, importador, distribuidor o comercializador.  
La conexión debe marcarse en el produc to y/o por medio de etiquetas, como mínimo, con la información 
siguiente, en idioma español:  
a)    Nombre y dirección del fabricante, importador, distribuidor o comercializador;  
b)    Modelo del producto;  
c)    Longitud de la conexión, en centímetros o en metros;  
d)    Presión máxima de trabajo en MPa o kPa;  
e)    La leyenda en esencia, "Gas L.P.", "Gas Natural", "GLP", "GN";  
f)     Fecha de fabricación;  
g)    La leyenda HECHO EN MÉXICO o HECHO EN [país de origen], para la designación del país de origen, po r 
ejemplo: HECHO EN ITALIA, HECHO EN DINAMARCA;  
h)    Contraseña oficial de cumplimiento con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, conforme a lo 
establecido en la NOM -106-SCFI -2000, y  
i)     Garantía.  
8.2 En el empaque  
El empaque, de acuerdo como se comercialice, debe marcarse en forma clara y, como mínimo, con la 
información siguiente, en idioma español:  
a)    Marca, nombre y dirección del fabricante, importador, distribuidor o comercializador;  
b)    Modelo del producto ; 
c)    Longitud de la conexión, en centímetros o en metros;  
d)    La leyenda HECHO EN MÉXICO o HECHO EN [país de origen], para la designación del país de origen, por 
ejemplo: HECHO EN ITALIA, HECHO EN DINAMARCA;  
e)    Contraseña oficial de cumplimiento co n el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, conforme a lo 
establecido en la NOM -106-SCFI -2000, y  
f)     Cantidad de piezas.  
9. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC)  
9.1 Procedimiento  
El presente procedimiento es aplicable a las con exiones integrales y conexiones flexibles que se utilizan 
en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural materia de este Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana, de fabricación nacional o extranjera, que se importen, distribuyan o comercialic en en los 
Estados Unidos Mexicanos.  
9.1.1 El cumplimiento de las especificaciones descritas en el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana debe hacerse constar mediante certificado de la conformidad, emitido a partir de la evaluación de 
la conformidad q ue se realice a las conexiones integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las 
instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural. Dicho certificado podrá obtenerse a través de 
la DGN en términos de lo dispuesto en el numeral 9.1.3, inciso  a) o, en su caso, de un organismo de 
certificación conforme al inciso b) del mismo numeral.  
Los procedimientos de certificación de la conformidad que instrumenten los organismos de certificación 
con motivo del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana e starán sujetos a la aprobación de la DGN.  
9.1.2 El certificado de la conformidad a que se refiere el numeral anterior debe emitirse por cada modelo 
de conexiones integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de 
Gas L.P. o Gas Natural, de acuerdo a la clasificación señalada en el numeral 4, y podrá incluir una familia 
de modelos conforme a lo siguiente:  
Los modelos deben cumplir con cada uno de los criterios indicados a continuación:  
a)    Se permiten cambios estét icos, gráficos y variaciones de color;  
  
b)    Los diferentes modelos deben ser fabricados en la misma planta productiva;  
c)    Se permiten diferentes marcas, siempre y cuando se fabriquen por la misma planta productiva;  
d)    Se permiten variantes de comp onentes externos en cuanto a forma y diseño siempre y cuando sean del 
mismo material;  
e)    Mismos materiales utilizados en la fabricación;  f)     Se permite la variación en la longitud de la conexión, según corresponda, siempre que las dimensiones de 
los conectores sean las mismas y que estén de acuerdo con las longitudes indicadas en la Tabla 4. Debe 
evaluarse la conexión que presente menor longitud.  
No deben considerarse como modelos de productos para efectos de certificación a aquellos que no 
cumplan co n uno o más de los criterios aplicables a la definición de familia del numeral 3.19.  
Para efectos de certificación inicial se tendrá que enviar a pruebas de laboratorio el o los modelos más 
representativos de la familia propuesta.  
Se considerará como model o más representativo de la familia, aquel que cumpla con la mayor cantidad 
de características existentes en los demás modelos pertenecientes a la misma familia.  
En caso de que algún modelo cuente adicionalmente con características diferentes, dicho modelo 
también debe ser sometido a pruebas de laboratorio.  
El número de modelos que pertenezcan a una familia, para ser certificada, no está limitado siempre que 
cumplan con cada uno de los criterios aplicables e indicados en el presente numeral.  
Cualquier controversia en la clasificación de familia de modelos será resuelta por la DGN.  
9.1.3 Para obtener el certificado de la conformidad de las conexiones integrales y conexiones flexibles 
que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Ga s L.P. o Gas Natural, se estará a lo siguiente:  
a)    Para obtener el certificado de la conformidad por parte de la DGN, el interesado debe llenar el Formato SE -
04-005 y presentarlo en original y copia. El formato puede descargarse de la página siguiente: 
http://www.gob.mx/se/acciones -y-programas/competitividad -y-normatividad -normalizacion. Para tal efecto, 
debe cumplir con las especificaciones señaladas en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, 
incluyendo los planos o dibujos y especificaciones té cnicas del modelo o de la familia de modelos de las 
conexiones integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de 
Gas L.P. o Gas Natural. En dichas especificaciones, se debe incluir la descripción y comprobación de  la 
totalidad de los requisitos técnicos requeridos de acuerdo a su clasificación, incluyendo certificados, 
informes, reportes, lista de partes y componentes, memorias técnicas, fotografías, descripción de materiales, 
especificaciones del proceso de fabric ación, propiedades, evidencia de información comercial, información 
de marcado y demás documentación que avale el cumplimiento con las especificaciones carentes de 
procedimiento técnico. Los certificados de calidad deben contener como mínimo, nombre y dire cción del 
fabricante, importador, distribuidor o comercializador, según corresponda, nombre y firma del responsable 
o representante legal, fecha y lote de fabricación, especificaciones y referencia a la normatividad aplicable. 
El informe de resultados de l as pruebas aplicables al producto correspondiente, tendrá una vigencia máxima 
de noventa días naturales a partir de la fecha de su emisión. El directorio de laboratorios de pruebas puede 
ser consultado en la página web de la Secretaría de Economía, vía int ernet, en la dirección: 
http://www.gob.mx/se/acciones -y-programas/competitividad -y-normatividad -normalizacion;  
b)    Para obtener el certificado de la conformidad por parte de los organismos de certificación, el interesado, 
deberá contactar directamente a dichos organismos y cumplir con los requisitos correspondientes en los 
términos de los procedimientos de certificación de la conformidad señalados en el artículo 80 de la Ley. Los 
organismos de certificación podrán requerir documentación similar a la menci onada en el inciso a) del 
presente numeral;  
c)    Para obtener el certificado del sistema de gestión de la calidad, el interesado deberá contactar directamente 
a los organismos de certificación de sistemas de gestión de la calidad y cumplir con los requisi tos aplicables 
a dicha certificación.  
9.1.4 Los certificados de la conformidad son intransferibles y se otorgarán al fabricante, importador, 
distribuidor o comercializador de las conexiones integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las 
instalaci ones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, materia de este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, que lo solicite, previo cumplimiento de los requisitos a que se refieren los numerales 9.1.2 y 9.1.3 
del presente PEC.  
9.1.5 Procedimiento y tipos de cer tificación  
  
Los procedimientos para la certificación y verificación del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
serán realizados conforme a las modalidades siguientes:  
I.     Certificación con verificación y seguimiento, mediante pruebas periódicas;  
II.     Certificación con verificación y seguimiento, mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de 
producción;  III.    Certificación por lote.  
La certificación por lote será posible, siempre y cuando haya una identificación única por cada mod elo 
de producto que conforme dicho lote. Para la certificación por lote, es necesario realizar un muestreo previo 
para seleccionar la muestra de producto que será enviada a pruebas de laboratorio.  
9.1.6 La vigencia de los certificados de la conformidad ser á de acuerdo con las modalidades que se 
describen a continuación estará sujeta al cumplimiento en todo momento de las especificaciones y 
disposiciones señaladas en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana:  
I.     Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados con verificación y seguimiento, mediante 
pruebas periódicas;  
II.     Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados con verificación y seguimiento, mediante el 
sistema de ge stión de la calidad;  
III.    Los certificados por lote sólo amparan la cantidad de conexiones integrales y conexiones flexibles que se 
utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural que se fabriquen, comercialicen, 
importen, dis tribuyan o exporten, con base en dichos certificados, por lo que carecerán de vigencia. Los 
certificados deben indicar la cantidad de piezas del lote y su fecha o fechas de fabricación.  
Las vigencias a que se refiere este numeral están sujetas al resultado  de la verificación y, en su caso, 
del seguimiento correspondiente, en los términos establecidos en el numeral 9.3.  
Las ampliaciones de titularidad de los certificados expedidos dentro de las modalidades mencionadas 
en las fracciones I y II, del numeral 9. 1.5, tendrán como fecha de vencimiento la misma que la indicada en 
los certificados que dieron origen a éstos.  
Para el caso de ampliación de titularidad en modalidad I, el ampliado debe contar con un sistema de 
gestión de la calidad de la línea de producci ón certificado, por lo que la verificación y seguimiento se realizará 
conforme a los requisitos de dicha modalidad.  
Los certificados podrán ser cancelados de inmediato a petición del fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador que solicitó el ce rtificado, o bien, su ampliación. Cuando sea cancelado un certificado, las 
ampliaciones de los certificados y/o titularidad, según corresponda, serán igualmente canceladas. La 
vigencia de los certificados quedará sujeta al resultado de las verificaciones y , en su caso, del seguimiento 
correspondiente, así como a la evaluación del producto muestreado, conforme a lo dispuesto en este 
numeral y al numeral 9.3.  
9.2 Producción  
Las personas físicas o morales que cuenten con certificado de la conformidad de las co nexiones 
integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural, materia de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, deben conservar los registros e informes de 
resultados de las pruebas referida s en los numerales 5 y 7.  
9.3 Verificación y seguimiento  
Los actos de verificación que se requieran llevar a cabo para evaluar la conformidad de las conexiones 
integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas  L.P. o Gas 
Natural estarán a cargo de la DGN o los organismos de certificación correspondientes y serán realizados en 
términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento. Dichos actos podrán realizarse 
mediante inspección visual y doc umental, mediante muestreo, mediciones y realización de pruebas, en 
términos de lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7 y 8.  
Los actos referidos en el párrafo anterior podrán realizarse en los lugares de fabricación, almacenaje, 
comercialización y/o venta de  las conexiones integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las 
instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, según corresponda.  
De conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, los gastos que se originen por las 
verificaciones requeridas para llevar a cabo la evaluación de la conformidad con el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, serán a cargo de la persona a qui en se efectúen dichas verificaciones.  
Las verificaciones de seguimiento serán realizadas por la DGN o el organismo de certificación y se 
programarán de común acuerdo con el titular del certificado. La periodicidad de estas verificaciones será de 
dos veces al año para la certificación con verificación mediante pruebas periódicas al producto y una vez al 
año para la certificación con verificación mediante el sistema de gestión de la calidad de línea de producción.  Para los certificados emitidos en la modalida d III, certificación por lote, no aplica verificación de 
seguimiento.  
En el caso de certificados emitidos por la DGN, las verificaciones de vigilancia serán realizadas por la 
DGN, además podrá realizar visitas de verificación con base en denuncias recibida s o como medida 
preventiva a posibles violaciones a la Ley, el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana y demás 
normativa aplicable, pudiendo auxiliarse de los laboratorios de pruebas y organismos de certificación.  
Para fines de certificación y cuando e n la verificación se requiera de muestreo y pruebas al producto, 
para la selección de la muestra, se aplicará el método siguiente:  
I.     Para cualquiera de las familias de modelos de los productos materia de este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, la mue stra estará constituida conforme al numeral 6 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana;  
II.     El muestreo se realizará en la fábrica o bodega del titular del certificado o directamente en punto de venta. 
Para el caso de muestreo en punto de venta no se requiere un lote mínimo de especímenes;  
III.    La muestra seleccionada en la fábrica se podrá tomar de la línea de producción o del área de producto 
terminado.  
9.4 Los organismos de certificación deben informar permanentemente a la DGN sobre los cer tificados 
de la conformidad que hayan otorgado, suspendido y/o cancelado.  
9.5 Los resultados del informe de pruebas y de las verificaciones que se practiquen a las conexiones 
integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovec hamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural, materia de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, serán tomados en cuenta por la DGN o por 
los organismos de certificación, para efectos de suspender, cancelar y/o mantener la vigencia del certificado 
de la conformidad  correspondiente. En caso de que derivado de dichos resultados se demuestre 
cumplimiento con todas las especificaciones y requisitos establecidos en el presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana, el titular del certificado podrá solicitar la emisión de un  nuevo certificado por un período de 
vigencia igual al anteriormente otorgado, sujetándose a lo indicado en el numeral 9.1.3 del presente PEC 
utilizando los informes derivados de las verificaciones correspondientes.  
9.6 En caso de pérdida, o suspensión de la vigencia del certificado del sistema de gestión de la calidad, 
el titular del certificado de la conformidad debe dar aviso inmediato al organismo de certificación y/o a la 
DGN, según corresponda.  
En el caso de pérdida de la vigencia del certificado del sistema de gestión de la calidad, el certificado de 
la conformidad quedará cancelado a partir de la fecha de terminación de la auditoría realizada por el 
organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad.  
Los organismos de certificación notif icarán de inmediato a la DGN para los efectos a que hubiere lugar.  
En caso de suspensión de la vigencia del certificado del sistema de gestión de la calidad, el certificado 
de la conformidad quedará suspendido por un período máximo de 30 días naturales a p artir de la fecha de 
terminación de la auditoría realizada por el organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad. 
Si dentro del término anteriormente señalado se restablece la vigencia del certificado del sistema de gestión 
de la calidad, la vigencia del certificado de la conformidad se restablecerá hasta la fecha para la que 
originalmente fue otorgado. En caso contrario, dicho certificado quedará automáticamente cancelado y los 
organismos de certificación notificarán de inmediato a la DGN para los efectos a que hubiere lugar.  
En ambos casos, el titular del certificado de la conformidad cancelado podrá solicitar la modalidad de 
certificación de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas a producto.  
10. Vigilancia  
La vigilanc ia del Presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría de 
Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones.  
11. Concordancia con normas internacionales  
  
Este Proyecto de Norma Oficia l Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, 
por no existir esta última al momento de elaborar la Norma.  
12. Bibliografía  -      NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la estructuración y redacción de Normas (Cancela a la NMX -Z-013/1 -
1977), declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015.  
-      V-1:2013, Standard for Compressed Gas Cylinder Valve and Inlet Connections.  
-      UL 569:2009, Standard for pigtails and flexible hose connectors f or LP -Gas.  
TRANSITORIOS  
Primero:  El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado en el Diario Oficial 
de la Federación como norma definitiva, entrará en vigor a los 120 días naturales siguientes al día de su 
publicación.  
Segundo:  Los certificados de la conformidad vigentes respecto de la Norma Oficial Mexicana NOM -014-
SESH -2013, Conexión integral y conexión flexible que se utilizan en instalaciones de aprovechamiento de 
Gas L.P. o Gas Natural. Especificaciones y métodos de prueba,  que hayan sido emitidos con anterioridad a 
la fecha de entrada en vigor del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana como Norma Oficial 
Mexicana, continuarán vigentes hasta que concluya su término. La vigencia de dichos certificados no podrá 
exceder de  un año contado a partir de su fecha de emisión.  
Ciudad de México, a 18 de agosto de 2016. - El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica